非火災報

非火災報（ひかさいほう）とは、自動火災報知設備の感知器等が火災以外の原因によって作動し、火災ではないのに警報を発する現象をあらわす業界用語である。一般には機器の誤動作による「誤報」と捉えられがちであるが、自動火災報知設備の場合、外的要因等によって発生するべくして発生する警報が大半であるため、非火災報と呼ぶ。
非火災報の発生要因.
環境要因.
感知器の設置場所の環境、使用条件が設置当初と変わったために、設置されている感知器の種類が現場に適さなくなった場合。
機能的要因.
感知器の機能として、暖房による温度変化や調理の煙等を火災によるものと区別できないため、発生してしまう場合
非火災報の対策.
非火災報の大半が、感知器または発信機が実際に作動して発生するため、まずは発報した感知器または発信機を特定することが先決である。安易に非火災報と断定せず、実際の火災の可能性を見落とさないよう迅速かつ慎重な原因調査が重要である。
発生場所（機器）の特定.
受信機の地区表示で発生区域を確認して現場に行き、発報している感知器または発信機を特定する。この時、受信機の音響停止ボタンでベルの音を止めることは問題ないが、「復旧」ボタンを押すと、発報感知器が特定できなくなるため、感知器を特定するまで復旧操作をしないよう注意が必要である。
発生原因の調査と排除.
防火管理者は発報した感知器を特定した上で、周辺に前述の発生要因がないか確認し、対処する。
設備の見直しと交換.
防火管理者による環境改善、運用改善などの対策で非火災報が解消されない場合、感知器の交換や設置位置の変更などの対策を行うが、その作業は消防設備士の資格がなければ行えないため、専門業者への依頼が必要となる。