電線管

電線管（でんせんかん）は、電線を収める金属製あるいは合成樹脂製の管（パイプ）状の電設資材である。ケーブル工事においては外装を保護する保護管として用いられる。
概要.
電線管は電気の伝送に用いられる電線を収納し、保護する役割をしている。電気設備の技術基準の解釈（以降、電技解釈）において低圧の屋内配線、屋側配線又は屋外配線の方法として定められている合成樹脂管工事（電技解釈 第158条）、金属管工事（電技解釈 第159条）及び金属可とう電線管工事（電技解釈 第160条）では屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線を用いることとなっている。絶縁被覆の上に保護被覆を持つケーブルを収める場合はケーブル工事（電技解釈 第164条）となる。
露出配管ではサドルなどの配管支持材を用いて構造物に固定される。また、配管支持用の形鋼（「ダクターチャンネル」や「Eハンガー」等）を利用することでより自由度の高い配管工事ができる。
電線管への電線の通線、電線管の曲げ、ねじ切り、接続は電気工事士でなければ行うことができない。電気工事士の筆記試験では工事の内容に適切な電線管の選択を問う問題、技能試験では実際に電線管を加工する問題が出題される。
ケーブルを収容するもの、特に埋設用のものは電纜管（でんらんかん）とも呼ばれた。
種類.
鋼製電線管.
金属製の電線管（鋼管）で、屋内・屋外を問わず広く利用されている。金属管とも呼ばれる。可撓性がない（管を容易に曲げることができない）ことから、配管の曲げをつくるにはパイプベンダー（配管用工具の一種）を利用するなどして金属製電線管そのものを曲げるか、あらかじめ曲げてある附属品のノーマルベンドを使用する。JIS C 8305で規格化されており、次の三種類がある。定尺は3.66メートルである。
ねじなし電線管.
厚鋼電線管、薄鋼電線管とも管の両端に雄ねじを切り、電線管相互やボックスとの接続が行われる。電線管相互の接続は両側が雌ねじとなっている専用のカップリングを用いられる。露出スイッチボックスや丸形露出ボックスには接続部に雌ねじがついており、電線管を直接ねじ込んで接続される。分電盤やプルボックス、アウトレットボックスなどへの接続はノックアウトを開けてロックナットで挟み込んで固定される。厚鋼と薄鋼ではねじ山の形状が異なるため、径が近しい部材であっても併用はできず、それぞれに専用の附属品が必要である。
一方、ねじなし電線管は管の側面からビスで締め付けて接続する専用のカップリングやボックスコネクタが用いられ、電線管同士の接続やボックス類との接続の際に、管にねじを切って接続するという工法に比べ、省力化が期待できる。ただし、ねじ山がないため、防水性で劣るなどの欠点もある。
ケーブルや弱電線を収める場合には金属管工事とはならないため、厚鋼電線管や薄鋼電線管であっても適合したサイズのねじなしのカップリングやボックスコネクタなどの付属品を用いた工法とすることができ、省力化が図ることができる。
ライニング鋼管.
鋼製電線管を合成樹脂で被覆した電線管であり、JIS C 8380「ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管」で規格化されている。規格の名称はケーブル保護用となっており、ガス導管、水道管、ケーブル保護管などを地中に埋設する際に利用されるが、電気用品安全法に適合した製品であれば、絶縁電線を収める金属管工事にも用いることができる。PLP管ともいう。
ライニング加工の分だけ外径が大きく呼びサイズのままの固定金具では　ライニング皮膜を損傷する事があるので固定金具のサイズ検討が必要である（例　G42＝外径φ47.1　PLP42＝外径φ49　C51用のダクタークリップを適用）
金属製可とう電線管.
鋼製電線管とは異なり、可撓性があり管を自由に曲げることができる。エキスパンションジョイントの付近や振動する電動機への接続といった電線管が緊結できない部分で用いられるほか、金属管と併用されることが多く、分電盤や機器の付近まで金属管で配管し、可とう管で接続するという形で使用される。JIS C 8309で規格化されている2種金属製可とう電線管や、厚鋼電線管のサイズのもの（KICなど）がある。
プリカチューブとも呼ばれる。
合成樹脂製可とう電線管.
単に「可とう管」とも呼ばれる。JIS C 8411で規格化されており、細分すると次の二種類がある。
硬質ポリ塩化ビニル電線管.
ポリ塩化ビニル製の可撓性がない電線管で、金属管と同じく屋内・屋外問わず広く利用されているほか、ポリ塩化ビニル製のため腐食に強く、地中埋設電路における管路（電技解釈 第120条第2項）としても用いられる。基本的には直線で伸ばしたい箇所に用いられるが、バーナーで炙ったりノーマルベンドなどで曲げることもできる。JIS C 8430で規格化されている。管の記号はVEで、内径に近しい偶数の呼び径を合わせて表される（例：VE22）。定尺は4メートルである。VE管とも呼ばれる。