mlsa-iai-msu-lab/ru_sci_bench_zho_cite_reranking huggingface dataset:
基于目标规划的网架重构路径优化方法

大停电后的网架重构需要在保证系统运行安全的约束下尽快恢复机组出力,合理的路径恢复顺序对提高重构效果意义重大. 文中提出了一种基于目标规划的网架重构路径优化方法. 该方法以重构时间和机组出力恢复程度作为评价重构效果的主要因素,在为二者确定合理目标值的基础上,建立了体现各目标相对重要性及综合目标偏差最小的目标规划模型. 针对IEEE 30节点系统的应用结果说明,该方法能够利用不同优化目标间的不相容性,所获得的路径恢复顺序以目标值为基础,最大限度地体现了恢复决策的侧重点,对于指导恢复操作更具现实意义.
电力综合资源战略规划模型与应用

综合资源战略规划是综合资源规划理念在国家战略规划层面上的扩展,为电力市场条件下实施电力需求侧管理提供了新的理论支撑. 文中建立了将作为需求侧资源的能效电厂与供应侧资源同等纳入电力规划的综合资源战略规划模型,该模型以全社会的供应侧与需求侧的总成本最低为目标,以用电量、负荷、能效电厂的装机容量、常规电厂的装机容量、污染物排放水平为约束条件. 通过美国综合资源战略规划的算例验证了模型的规划效果,与传统规划预计的结果相比,应用该模型规划可实现全社会的总成本最低,而且减少了供应侧的装机和污染物的排放.
数字化变电站二次系统仿真测试方案

提出了一种基于数字动态实时仿真技术的数字化变电站二次系统测试方案. 测试系统具有静态和动态测试功能. 通过建立变电站一次系统的模型, 对电网进行高精度的电磁暂态实时仿真计算, 并将计算结果按照IEC 61850标准输出至实际的数字保护装置, 可以对单个装置进行常规测试, 也适合对各种电压等级的全套数字化变电站二次设备进行整体的闭环测试.
节能发电调度问题的多目标期望控制模型及解法

节能发电调度问题所追求的目标, 例如能耗与污染物排放水平的降低程度, 会在综合考虑多种因素的基础上, 以阶段性期望控制值的形式而非待求的最小值形式出现. 因此, 传统立足于目标函数最小化或最大化的思路, 显然不符合实际需求. 针对此现状, 文中提出了多目标期望控制的概念, 并建立了节能减排发电调度问题的多目标期望控制优化模型. 采用多目标加权形式, 通过不断缩小目标之间完成率差距的方式预估调整权值, 并由此求得满足不同目标期望控制需求的节能发电调度方案. 算例验证了多目标期望控制思想的正确性, 以及多目标加权调整方式求解问题的可行性.
基于模型预测的分布式电压协调控制

电力系统电压控制是维持系统电压水平的重要环节. 文中基于模型预测控制理论和方法,利用分解协调法及辅助问题原理构造了分布式电压协调控制模型,实现了电压预测控制模型及结构的分解,使全局集中的优化问题转化为若干个只需本区域系统模型及数据的可分布式协调求解的子优化问题,有效降低了优化问题的求解规模,提高了计算和控制的灵活性及安全性. 仿真结果表明,该方法能有效地控制系统电压,防止电压失稳,获得与集中电压预测控制相似的控制效果.
双重化继电保护系统确定最佳检修周期新方法

目前对确定继电保护系统最佳检修周期的研究方法都是仅从单个指标来考虑,不能全面评估继电保护系统的可靠性,由此确定的检修周期并不一定最佳. 文中同时考虑可靠性和经济性 2个 指标,以双重化继电保护系统为研究对象,建立相应的Markov状态空间模型,给出了双重化继电保护系统年均总经济损失表达式,定义了可靠性新指标----继电保护系统可靠系数,并在该指标的基础上提出了确定继电保护系统最佳检修周期的新指标----经济成本可靠系数. 保护系统可靠系数同时兼顾了系统对继电保护误动率、拒动率和不可用度的要求,而经济成本可靠系数同时兼顾了系统对年均总经济损失和保护系统可靠系数的要求. 以经济成本可靠系数最小为目标来确定最佳检修周期. 利用统计数据进行算例分析,验证了新方法的合理性和有效性.
电力系统受扰轨迹的差异度及其在参数识别中的应用

受扰轨迹完整地反映了模型及参数对系统动态行为的影响. 基于稳定性机理,提出电力系统受扰轨迹的机理差异度. 该指标值随动态行为差异的增大而增加;当且仅当该指标值为0时, 2组 受扰轨迹完全重合. 据此,可量化不同动态行为的接近程度,用以校核模型,并通过灵敏度分析来识别参数. 通过仿真,验证了该指标的有效性,揭示出多参数识别问题中普遍存在的本质多解现象,其解依赖于初值和迭代策略. 强调必须以不同扰动作为激励,分别识别参数,并指出系统识别的困难大大超出现有的认识.
基于风险综合评判的设备状态检修决策优化

针对目前在设备状态检修决策中尚未将设备状况与电网运行情况综合考虑的问题,提出一种计及设备故障风险及电网运行风险的输变电设备状态检修决策优化模型,以"综合风险费用最小"为优化目标,以同时检修、互斥检修、检修资源、电网安全等限制条件为约束. 在充分考虑设备状态检修前后故障概率变化情况的基础上,采用禁忌搜索算法求解所建立的优化模型,通过风险经济性量化实现设备与电网运行风险的综合评判,得到技术经济综合最优的状态检修决策方案. 对华东某地区电网的算例分析表明了所提出的优化模型及算法的有效性.
基于行波传输时差的输电线路覆冰厚度测量方法

提出了一种基于行波传输时差的输电线路覆冰厚度测量方法. 推导了冰厚与线路长度的关系,基于输电线路故障全球定位系统(GPS)行波定位系统精确记录外部故障或操作产生的行波穿越线路的时间,测量输电线路长度的变化,从而计算出冰厚. 分析了某地区电网2008年冰灾期间的运行数据,表明了该方法的适用性,可用于输电线路冰灾分析,为合理安排融冰计划提供参考.
高压直流输电线路行波保护影响因素分析及改进

分析了目前常用行波保护的影响因素,指出电压波形受平波电抗器和直流滤波器的影响使差分计算的电压变化率减小进而导致电压变化率保护拒动,而采用方向行波可以减小影响;方向行波变化率主要受过渡电阻影响,而电压变化量和地模波受线路损耗及色散现象影响较为严重,因此,当远距离故障时,二者定值到达时间的滞后是导致行波保护拒动的重要原因. 提出了基于极性比较的不受过渡电阻影响的行波保护原理,基于该原理的行波保护能够在区内高阻接地故障时可靠动作. 基于EMTDC的仿真结果验证了所述工作的正确性和有效性.
基于小波邻域阈值分类的电能质量信号去噪算法

提出了一种基于小波邻域阈值分类的自适应阈值电能质量信号去噪算法. 首先结合所用小波函数,基于模极大值小波域确定最佳邻域窗口尺寸;然后利用各个尺度携带信号信息的小波系数其分布具有"簇聚"性质及其小波系数具有局部相关性,通过邻域阈值对小波系数进行分类,对分类后的"小"系数直接置零,对"大"系数则采用一种具有局部强相关性的零均值高斯模型,通过最小均方误差准则得到其估计. 仿真实验结果表明,该算法对实际电能质量信号去噪是有效的,在去噪性能上优于常用的多种自适应阈值去噪算法.
基于R-L模型的单相重合闸线路故障测距方法

基于R-L线路模型的单端阻抗测距原理简单、可靠,实际应用时为消除过渡电阻影响,需要事先已知对端系统阻抗,当对侧系统运行方式变化时,传统阻抗测距法的故障定位精度降低. 针对输电线路上最常见的单相接地故障,提出利用故障后单相跳闸等待重合、线路非全相运行时的单端电气量,计算得到对侧系统零序阻抗,从而提高单相接地故障的定位精度. 该方法从原理上消除了对侧系统实时参数未知对故障测距的影响,只使用本侧工频电气量,无需通信通道,原理可靠,适用于现有故障测距装置. 理论分析和EMTP仿真试验表明该方法无需事先知道对侧系统运行方式,有较高的故障定位精度.
一种快速自愈的分布智能馈线自动化系统

为了快速切除故障并避免越级跳闸, 提出一种基于通用面向对象变电站事件(GOOSE)的分布智能馈线自动化系统. 建立了配电网的分区模型, 描述了分布智能馈线自动化系统的组成. 论述了开环运行配电网和闭环运行配电网的故障定位机理、故障自动隔离机制和健全区域自动恢复机制, 并分别以开环运行配电网、闭环运行配电网和多开闭所级联的情形为例进行了详细说明, 结果表明所建议的方法能够一次将故障隔离和恢复进行到位, 显著加快了故障处理速度并有效避免了越级跳闸, 提高了供电可靠性.
基于小干扰稳定的双馈感应电机电磁模型降阶分析

研究了适用于小干扰稳定分析的双馈感应电机的降阶模型. 首先,建立描述双馈感应电机电磁过程的8阶详细模型;以此为基础,根据双馈感应电机各个物理量的衰减快慢关系提出了保留锁相环动态的简化2阶模型,并分析了影响该模型稳定性的因素;最后,采用李雅普诺夫稳定性判别法,通过算例比较了2阶模型与详细模型以及依据传统方法提出的6阶模型的小干扰稳定边界. 结果表明:与6阶模型相比, 文中提出的2阶模型的稳定边界更符合8阶详细模型对系统稳定性的描述.
基于保险理论的输电可靠性裕度决策模型

针对传统输电可靠性裕度(TRM)评估方法的不足,基于广义保险理论提出了TRM虚拟保险的概念,将TRM最优决策问题转化为虚拟保险的最优购买问题进行建模分析. 在应用保险理论实现对可靠性和经济性广义量度的基础上,引入效用函数间接刻画决策者的可靠性偏好,运用保险资产选择理论建立决策模型,并通过蒙特卡洛模拟对不确定条件下模型的决策参数进行评估. IEEE 30节点算例分析验证了该模型的有效性和自身特点.
基于线路集群的连锁故障概率分析模型

在分析连锁故障传播机理的基础上,充分考虑到网络结构的拓扑关系,分析系统潮流转移时线路的自临界特性,结合连锁故障发展阶段的概率特点,提出了基于线路集群的连锁故障概率模型. 通过对连锁故障过程的模拟,用过负荷和系统负荷损失指标对连锁故障进行风险评估,找到系统的薄弱环节,分析降低电力系统连锁故障风险的预防策略. 通过对IEEE 39节点系统和甘肃电网的算例演示,验证了所构建的连锁故障概率分析模型的可行性和有效性.
基于自校正控制的电力系统分布式计算

分布式计算一方面要求算法收敛性好、通信次数少、计算速度快,另一方面要求通信交换的数据边界化,解除子分区同构限制,保证各分区内部资源的私有性. 针对这些要求,文中尝试从控制理论这一角度来分析分布式计算的分解协调问题,通过建立分布式计算过程的控制系统模型,使用自校正控制的方法构建新的分布式算法. 基于自校正控制方法的分布式计算能够在保证通信数据边界化的同时,有效降低通信次数,提高算法的收敛速度. 算例测试结果验证了所提出的方法的有效性.
节能细分电力市场模式

节能发电调度政策在具体实现方面,如果机制设计和操作模式不当则会对电力市场的建设和运营带来负面影响,因此,如何适当协调节能调度目标和电力市场优化资源配置的作用就成为一个值得研究的重要问题. 在此背景下,提出一种节能细分电力市场模式,力图合理兼顾这2个方面的要求. 文中分析了节能发电调度机制的设计原则和实施范围,并构建了节能细分电力市场模式,其能在完成节能降耗目标的前提下,减小节能发电调度政策对电力市场建设和运营的影响,在一定程度上继续发挥电力市场的资源优化配置作用. 发展了基于机会约束规划方法的最优节能细分电力市场模型,兼顾了购电费用最小及用电效益最高这2个目标. 最后,用算例对所提出的节能细分电力市场模式的特点和基于机会约束规划方法的有效性进行了说明.
多群模式Taylor级数法暂态稳定计算

Taylor级数法自引入到电力系统暂态稳定分析领域以来,因其高效的计算效率而倍受青睐,但其求解的是不等值N机系统的微分方程,因此计算效率未发挥到极致. 文中从减少微分方程个数角度,借助于同调分群技术得出多群模式等值参数,并推导了多群模式下发电机的电磁功率、功角新的Taylor级数表达式,该方法保留了Taylor级数简洁、循环递推的特点,具有更高的计算效率. 新英格兰10机系统算例分析表明:采用等值参数的多群模式Taylor级数法,在保持准确性的同时,减少了模拟的微分方程个数,极大提高了暂态稳定分析效率.
电能信息采集系统集中器硬件设计

在32 bit嵌入式系统芯片特别是以融合了ARM9处理器技术的系统级芯片已经成为工业应用主要潮流的背景下,首先对电能信息采集系统的结构和功能进行了分析,然后给出了基于嵌入式系统芯片AT91RM9200的集中器硬件设计,主要包括大容量存储系统和多种通信方式的处理;较之32 bit芯片通常的工业应用设计,另外增加了保证设备在复杂工业电磁环境下长期稳定可靠运行的看门狗电路. 该应用设计为嵌入式技术在电力系统中广泛应用提供了一种典型的参考硬件设计平台.
基于用户日负荷曲线的用电行业分类与综合方法

利用实时日负荷曲线进行综合负荷在线建模需解决用户日负荷曲线的正确分类与有效综合以及变电站日负荷曲线的行业构成比例识别2个关键问题. 运用模糊C均值聚类和模式识别原理, 提出一种基于日负荷曲线的用户所属用电行业的分类与综合方法. 首先在有功功率空间进行用户的行业归属分类和行业用户精选, 得到行业综合日负荷曲线; 然后在定义的特征空间获得描述行业综合用电特性的特征参数, 并以此作为检验分类与综合结果合理性的测度指标. 实际应用表明, 该方法物理概念清晰、简便、实用.
基于双数据库结合技术的用电信息采集终端

在分析了用电信息采集终端应用软件的基本需求后,提出了一种基于嵌入式数据库SQLite及内存数据库管理技术的用电信息采集终端数据管理系统的设计方法. 按照功能类型,采用分层设计,每层由功能独立的模块组成. 应用标准C++语言,设计实现了用电信息采集终端的数据管理系统应用软件.
变速恒频风力发电机组控制技术综述

对国内外风电接入电网的输电网技术规范进行了分析和比较, 明确了风电机组的控制要求及对应的控制目标. 重点阐述了双馈感应异步发电机(DFIG)和多极直驱式永磁同步发电机(PMSG)2类变速恒频(VSCF)风电机组的拓扑及以最大功率点跟踪(MPPT)为目标的控制方案, 其中主要对PMSG的控制方案进行了总结和比较; 结合输电网技术规范对风电机组的控制要求, 说明了VSCF风电机组在低电压穿越(LVRT)时的控制方案及保护措施, 同样以分析PMSG的LVRT控制方案及相应保护措施为主. 最后简要介绍了风电机组以提高电能质量、调频能力为目标的研究现状, 并对采用分频输电技术的分频风力发电系统进行了探讨.
基于能量管理系统平台的嵌入式软件系统

根据"即插即用"的设计思想研究并实现了基于能量管理系统(EMS)平台的嵌入式软件系统. 该系统分为核心模块和接口模块2部分,前者负责完成系统核心计算功能,后者实现与EMS的数据交互. 通过对核心模块的封装,使其可在不同厂家的EMS平台上应用. 为保证核心模块与EMS分离,使它们都可独立地变化,接口模块采用Bridge模式来设计实现,各类功能接口可通过标准化、应用程序接口(API)、双方约定等3种方式来实现. 基于该"即插即用"框架设计实现的嵌入式自动电压控制(AVC)主站系统已在多家网/省级电网控制中心得到实际应用. 现场实践表明,该主站系统能将EMS的平台优势与AVC系统的控制算法优势相结合,提高AVC系统的实用化水平. 所设计实现的嵌入式系统为控制中心的EMS软件集成提供了一种有效方案.
强化学习方法在水火混杂AGC系统中的应用

多区域互联系统通常是水火电自动发电控制(AGC)机组并存系统,系统的非线性因素及复杂性使得基于线性理论的比例积分调节方式不能适应智能电网的要求. 文中针对水轮机系统的非线性特点,将环境知识转化成强化学习算法的先验知识以加快AGC的调整速度. 在此基础上,完整阐述了水火电混杂的多区域系统基于强化学习算法的自动发电智能化控制设计思想. 为使模型更具一般性,建立了三区域混杂系统仿真模型,仿真结果验证了该方法的可行性.
程序化操作在IEC 61850变电站自动化系统中的应用

阐述了基于IEC 61850标准实施变电站程序化操作的优势,总结了程序化操作对站内设备的技术要求,分析了程序化操作实现的2种典型方案:数据采集与监控(SCADA)后台机实现和SCADA后台机与间隔层装置共同实现. 分析可知后者具有一定的发展优势,基于该方案提出了变电站程序化操作的3种操作票概念和相关的操作执行流程与步骤. 国内多个IEC 61850 变电站程序化操作系统的成功运行证明了在IEC 61850变电站自动化系统中实施程序化操作的可行性和高效性.
华东电网动态区域控制误差应用分析

分析了现行区域控制误差(ACE)的不足之处. 介绍了动态ACE的计算方法和物理意义. 目前的动态ACE仅缓解了互联电网外受直流和各区域内机组大功率缺失对电网频率控制造成的影响,因此,提出并分析了考虑跨区送电机组跳闸和联络线越限约束的动态ACE的改进方法及其与控制性能标准(CPS)、扰动控制标准(DCS)的结合运用,为完善互联电网频率控制体系提供了可能的途径.
配电自动化若干问题的探讨

介绍了几种现有的配电自动化(DA)定义, 提出应将其包含的内容规范为中低压配电网的运行自动化和管理自动化. 论述了DA在提高供电可靠性方面的作用及其经济效益, 指出只有把用户减少的停电损失计算在内, 才能充分说明DA投资的合理性和必要性. 介绍了国内外DA的应用情况, 并就目前DA需要解决的几项关键技术以及建设规划问题提出了建议.
电网智能调度自动化系统研究现状及发展趋势

调度自动化系统作为电网运行控制的基础, 在智能电网背景下将向智能化的方向发展. 文中综述了国内外电网智能调度的实践情况, 对智能调度的需求、考虑因素等若干问题进行了探讨, 提出智能调度中心的层次结构, 并对智能调度中心涉及的关键技术进行了阐述.
弱行波信号的奇异点检测方法

当电压过零附近或者高阻接地故障时行波信号较弱,同时受行波上升沿畸变以及噪声干扰等因素的影响,传统小波检测法的检测结果可能会出现较大误差. 为可靠检测到故障行波信号的奇异点,文中提出了一种新的检测方法,即根据推导得出的故障行波波头表达式,并结合高速数据采集装置的实测数据,获取故障行波拟合曲线,依此确定故障行波信号奇异点. 通过对输电线路中波头上升沿的特征分析以及母线处分布电容对波头上升沿的影响分析,得出了表征行波波头上升沿的表达式;为增强算法可行性,利用麦克劳林(Maclaurin)展开式推导出了行波波头的间接表达形式. 利用该表达式拟合出的行波曲线可确定行波信号的奇异点. 仿真结果表明,所提出的检测方法可有效地确定弱行波信号的奇异点.
基于改进Tobit模型的负荷停电损失估算方法

调查数据作为停电损失评估的基础已得到普遍认同,然而,如何应对调查数据中的瞒报与虚报问题,迄今为止尚无切实可行的技术措施. 针对这一问题,引入了能够对调查数据进行截断处理的Tobit模型,在对其进行改进后,得到了适用于停电损失评估的新的Tobit模型. 该模型首先对超出限值的数据进行截断处理,然后通过极大似然估计的回归计算方法得到停电损失估算函数. 利用该模型可以计算出区域内某次停电事故给各类用户造成的损失,同时对市场环境下的用户恶意虚报损失行为有良好的甄别效果. 最后以某商业用户为例进行了测算,测算结果证明了所提出的方法的正确性.
智能电网建设与电力市场发展

分析智能电网建设与电力市场发展的关系是一个涉及面很广又存在众多不可预知因素的难题. 文中在概述智能电网与电力市场互动关系的基础上,在以下3个方面重点分析了智能电网对电力市场发展的影响:首先,分析了智能电网建设支撑电力市场发展的基础作用;其次,从电力工业基础的变革、改革推动力、电力普通商品属性的增强等方面分析了智能电网对电力市场改革的推动作用;最后,从智能电网的特点分析其推动电力市场发展的远景,重点研究了智能电网以及可再生能源等相关因素在电力市场设计中可能产生的主要问题,并提出了初步建议.
基于本地信号的VSC-MTDC输电系统控制策略

针对基于电压源型换流器的多端直流(VSC-MTDC)输电系统现有控制策略存在的问题,设计了基于本地信号的参与功率平衡的各端协调控制策略. 其中,主导站采用定电压控制, 主辅助站采用基于本地电压信号的带电压下降特性的控制(LVBC)方式,次辅助站采用LVBC与定电流控制相结合的混合控制方式. 主导站正常运行时,次辅助站为定电流控制;主导站因故障退出运行使次辅助站直流端电压满足控制转换的要求时,次辅助站自动转换到LVBC,参与承担平衡功率从而稳定直流系统电压的任务;当原有造成功率不平衡的因素去除后,次辅助站能自动恢复到定电流控制. 在PSCAD/EMTDC平台上建立仿真系统,结果证明了该控制策略是正确、有效的.
智能电网黑启动群体决策的可靠性分析

智能电网要求黑启动决策结果具有高可靠性. 在此背景下,提出了基于熵的思想对黑启动群体决策结果的可靠性进行分析,构造了量化黑启动决策可靠性的指标. 通过求解每一个决策专家的决策熵,可得到其决策水平,进而得到专家群体的综合决策水平,从而可以了解黑启动群体决策结果的可靠性,为决策专家重新评估各黑启动方案提供帮助,达到提高黑启动决策可靠性的整体水平和优化群体决策结果的目的. 分析结果丰富了智能电网黑启动决策支持系统的研究,使得调度人员能够了解黑启动决策结果的可靠性并做出满足可靠性水平要求的最优黑启动决策. 通过算例对所提出的方法进行了验证.
谐振接地系统单相接地故障区段定位方法

针对配电网因分支多、接地故障电阻大导致的单相接地故障定位问题,提出一种针对谐振接地系统的单相接地故障区段带电定位方法. 该方法在故障发生后调节消弧线圈的补偿电流,利用调节前后线路上多个馈线终端单元(FTU)测量到的零序电流变化量信息确定故障区段. 提出了单相经过渡电阻接地时,将零序电流按零序电压进行折算的方法,从而解决了调节消弧线圈后零序电压发生变化的问题. 现场试验对该方法进行了验证,表明该方法能够满足实用要求.
小电阻接地配电网线路保护单相高阻接地分析

给出了国内20 kV线路保护现状,针对中性点经小电阻接地系统,分析了零序过流保护和零序功率方向保护的优缺点和适用范围. 通过理论计算和对人工接地试验结果的分析,阐述了保护存在单相高阻接地时的拒动作问题. 在仿真分析的基础上,提出了提高线路保护耐单相高阻接地能力的措施.
同杆双回线断线故障复合序网分析法

提出了基于正、负、零序量的同杆双回线断线故障分析方法. 考虑同杆双回线可能出现两回线路参数不相等的情况,研究了各种断线故障情况下的线路电压、电流的序量关系并进行解耦,结合断线边界条件,给出了新的断线故障后电气量的求解方法. 为简化计算,并明确各种断线故障类型下序网之间关系及序量特性,提出了复合序网分析方法,给出了典型断线形式下的复合序网接线图. 该方法物理意义明确,计算简单,可用于同杆双回线复杂断线故障情况下的故障暂态过程研究,也是双回线非全相运行状态下保护动作行为分析的有效手段.
基于模型识别的三相重合闸永久性故障判别

提出一种基于模型识别的带并联电抗器输电线路三相重合闸永久性故障判别方法. 该方法以选相结果为基础,以瞬时性故障π形模型为识别模型,将并联电抗器电流作为已知量,求取本端及对端线模电压和电容电流的线模分量,进而求解两端并联电抗器电流和电容电流线模分量之和. 瞬时性故障时,故障模型与识别模型一致,求解值等于0;永久性故障时,故障模型与识别模型不一致,求解值不等于0. 据此可以判别是否为永久性故障. 电磁暂态分析程序(EMTP)仿真表明,该方法能够有效识别永久性故障,可靠实现带并联电抗器输电线路的三相自适应重合闸.
混合发电权交易市场环境下的阻塞协调调度

双边合同是电力市场的主要交易形式之一,其同样也可以应用于发电权交易. 在当前广泛研究的发电权集中撮合交易市场的基础上,增加合同交易,即建立混合发电权交易市场,更有利于发电权交易市场的形成和健康运营,但同时也给阻塞调度带来了一些新的问题. 当系统发生阻塞因而需要削减负荷时,如何公平对待2类不同的发电权交易,即如何适当地确定各类交易的削减量,是一个值得研究的问题. 为此,发展了适用于有混合发电权交易市场的电力系统阻塞协调调度模型,提出了通过公平性约束实现对不同类型的发电权交易的公平调度. 最后,以IEEE单区域RTS 96系统为例,说明了所提出的模型和方法的基本特征.
基于EPON的配电网自动化通信系统及其安全机制

结合以太网无源光网络(EPON)的技术特点及配电网自动化对通信系统的要求,设计了一种基于EPON的配电网自动化通信系统;针对该系统存在的安全威胁,利用对称密码算法及询问--应答机制,同时遵循EPON系统多点控制协议(MPCP)子层基于询问的发现过程,提出了满足系统认证和加密需求的安全通信方案,并给出了该方案的实现方法.
局部供电恢复在线决策实用算法的开发与实践

以某省级电网为对象,研究了局部电网停电事故下的供电恢复策略的自动生成技术,提出了两阶段恢复算法. 在第1阶段,其目的是计算最终的恢复网架和可恢复负荷量. 首先,将恢复路径拓扑分析分为站内拓扑和站间恢复路径搜索两步. 然后,给出了恢复操作中可能形成的环路的搜索算法,并提出了启发式搜索的开环网优化算法. 同时,开发了基于灵敏度的消除过载和电压越限的实用优化算法. 在第2阶段,依据潮流校验结果确定停电区域最终最佳的供电方式,并根据停电区域的重要性排序生成供电恢复的操作序列. 该辅助决策模块已在省级应急指挥技术支持系统中得到应用.
直流输电系统换流器接地故障定位

直流换流器故障具有多样性和时空离散性,造成了故障分析和保护配合的复杂性. 当前采用的保护与故障之间并非一一对应,同一故障导致的保护动作具有不确定性,同时,根据保护动作情况也不能进行很好的故障定位. 文中结合CIGRE模型的仿真,对7种典型的直流换流器接地故障进行理论分析,指出了不同故障位置引起的换流器工况和电气量特征的差异性,并依据故障时刻对故障特征的影响,提出了划分故障特征时段的方法. 最后,结合阀导通的时间特性,提出了以电气特征与延时相结合的换流器接地故障定位判别新思路.
基于广域相量测量的暂态稳定快速评估方法

由于不可能在系统所有节点都安装相量测量单元(PMU),因此如何以较少的关键量测信息分析系统稳定性就成为迫切需要解决的问题. 提出一种直接将等面积准则(EAC)应用于多机系统稳定评估的方法:捕捉故障后最超前和最滞后的相对摇摆最厉害的机组对,通过拟合其相对功角特性曲线并应用EAC进行暂态稳定类型的快速判别和稳定性指标的快速计算. 该方法无需对多机电力系统进行机群划分、机群凝聚等值,对实际系统信息需求量少,计算时间短,且可取得与时域仿真方法等同的分析精度. 算例结果验证了该方法的正确性.
基于多域共享技术的调度集控互备系统

提出了基于多域共享技术的调度集控互备系统,阐述了以数据同步、数据安全、数据交互、多级互备、系统维护等关键技术实现调度自动化系统与集控系统数据采集与监控(SCADA)功能的多级互备. 实际应用表明,所提出的系统符合调度自动化系统与集控系统的安全等级和应急处理能力要求.
电力市场下直接负荷控制决策模型

直接负荷控制(DLC)是电力市场下需求响应的重要手段之一. 作为一种灵活的激励机制,设计合理的DLC实施机制并对其进行优化决策是其成功的关键. 文中在分析电力市场下DLC实施过程的基础上,将DLC应用于供电商购售电风险管理,并探讨了供电商实施DLC的效益. 利用模糊隶属度函数来反映用户的综合满意度,并提出了DLC调度的公平性指标. 由此建立了兼顾供电商和用户利益的多目标DLC优化决策模型,并利用非支配排序遗传算法进行了求解. 最后通过算例仿真验证了所述方法的有效性,它有利于保证DLC各参与方的利益,实现多方共赢.
应用飞轮储能系统阻尼电力系统低频振荡

飞轮储能系统(FESS)具有独立的有功和无功功率调节能力,通过适当的控制策略补偿系统振荡功率,能快速平息振荡,达到抑制低频振荡的目的. 文中应用阻尼转矩法从理论上分析了FESS阻尼系统低频振荡的机理,并在此基础上提出FESS最佳安装地点、阻尼控制器回路、反馈信号的选择及附加阻尼控制参数整定的解决方法. 以4机系统为例,特征值计算和时域仿真都表明了分析结果的正确性.
基于电力系统混合仿真的低频振荡误差校正策略

针对目前动态仿真存在的模型、参数不准确这一现状,以IPLAN程序控制语言为二次开发平台,基于电力系统混合仿真,提出了一种缩小低频振荡分析误差的策略,即在电力系统仿真软件PSS/E中用接地时变导纳进行动态等值以实施混合仿真,并对区域联络线传输功率进行Prony分析,然后依据特征根灵敏度和参数辨识技术对其进行误差校正. 算例表明了其可行性和正确性.
智能电网对电力市场发展模式的影响与展望

从智能电网的本质和特点出发, 全面分析了智能电网对电力市场发展的影响和促进作用, 对以智能电网为载体的电力市场进行展望. 提出了智能电网的突破意味着电力市场及其研究思路的又一次变革, 将深刻影响未来电力市场的发展模式, 促使电力市场主体多元化和交易品种金融化, 改变电力系统运行方式和供需关系, 促进智能电力系统和电力市场逐渐融合、协调发展, 实现能源、环境等多种资源的综合优化配置的观点.
美国智能电网评估综述

详细阐述了美国智能电网的核心价值、主要特性和关键技术领域, 并以此为基础重点介绍了美国智能电网的评估模型, 尤其是效果评估指标和主要特性评估指标. 结合这2类评估指标诠释了美国智能电网评估指标体系. 还给出了基于上述指标体系对当前美国智能电网建设情况的评估结果. 最后, 从美国智能电网评估方法中总结出对中国智能电网评估的几点启示.
基于多信号在线辨识的广域PSS协调设计

对系统广域信号进行辨识设计广域电力系统稳定器(PSS)不仅能克服电网规模和数学模型阶数的限制,而且不受到元件模型和参数准确度以及运行方式的影响,便于开展多PSS的在线协调设计. 文中提出基于多信号Prony算法在线辨识的广域PSS设计方法. 该设计方法是通过对系统中各发电机组施加给定的激励信号,利用多信号Prony算法辨识出系统降阶模型及相应的留数矩阵;依据得到的留数矩阵计算各发电机组的综合可控性指标和综合可观性指标,选取控制机组和反馈信号;最后利用极点配置方法设计广域PSS参数. 仿真示例和实时数字仿真器(RTDS)试验证实了所提出方法的可行性和有效性,对于多PSS的在线协调设计具有重要的工程意义.
智能配电网信息集成需求及模型分析

信息集成是实现智能配电网兼容、自愈、互动和优化的技术基础. 在分析当前国际上已经广泛使用的和正在制定中的电力系统信息领域的国际标准以及相关模型现状和发展趋势的基础上,从智能配电网自身以及与输变电、用户和电源等其他环节之间实现自动化和互动化的信息集成需求出发,分析了电力企业各环节间的信息流和各个模型之间相互映射方法,提出了建立适应智能配电网发展的统一信息模型体系的观点和技术路线.
基于位置索引的电力信息系统资源共享方案

为解决电力信息系统资源共享深度、广度和速度问题,针对国家电力信息网(SPInet)分级分层拓扑结构,提出了一种基于位置索引的信息资源共享方案. 通过各节点对共享资源构建基于位串的位置索引并冗余发布和汇聚,实现了基于查询多通道的目标节点快速准确定位. 性能分析和仿真实验表明,该方案具有资源定位的高效性、可靠性和搜索的完备性,同时占用系统资源较少.
500 kV自耦变压器零序过流保护的整定配合

探讨了目前500 kV自耦变压器零序过流保护时限的整定配合问题, 着重提出了变压器 220 kV侧 零序定时限保护动作时限与500 kV侧和公共绕组侧零序反时限的配合方法, 推导了需满足的2个不等式, 同时提出了其在动态意义上配合的校核方法. 通过对可能配置下的配合问题的分析, 提出还需解决的问题.
改进新息图法在地区电网AVC系统中的应用

新息图法对于坏数据、拓扑变化的辨识有着显著效果. 文中针对地区电网的辐射特性,提出了新息图法的分层辨识,建立了厂站层和联络线层新息图模型. 当连支出现坏数据时,采用伪量测对其进行修正,避免了传统方法更换连支后需重新生成树的不足;支路预估值的准确程度将影响新息值的准确性,对此利用自动电压控制(AVC)系统潮流验证模块k时刻的在线潮流计算值与测量值的差值ΔP,按系数α对k+1时刻支路预估值进行趋近补偿,补偿后的潮流推算曲线更接近真值,提高了拓扑变化辨识的准确性. 将以上改进的新息图法应用于四川省多个地区电网AVC系统,运行效果良好,能准确辨识坏数据和拓扑变化.
基于电网电压定向的双馈风力发电机灭磁控制策略

电网故障造成的电网电压变化会在双馈发电机定子绕组中产生定子磁链的暂态直流分量,造成发电机输出功率波动和电磁转矩振动,需要采取灭磁控制来加快定子磁链暂态直流分量的衰减. 文中提出了一种适用于双馈风力发电机电网电压定向矢量控制的灭磁控制方法,首先分析了电网故障对双馈发电机内部电磁关系的影响,在此基础上分析了双馈发电机电网电压定向矢量控制的稳定性,就此提出了一种新型的灭磁控制方法,并进一步阐述了转子侧变换器容量及风电机组运行状态对灭磁控制效果的影响. 仿真验证表明,所提出的灭磁控制方法可以在电网电压跌落程度较轻的情况下有效减小双馈发电机定子磁链中暂态直流分量的影响,提高双馈风电控制系统的稳定性,有利于实现风电机组的低电压穿越.
Investigation of Protection Schemes for Closed Loop Distribution Network with Distributed Generators

This paper proposes protection schemes for closed loop distribution networks with distributed generators. Generally, most distribution networks operate in radial or open loop configurations due to the security requirements and protection limits. With the rapid expansion of modern power systems and the demand for high quality power supplies, the closed loop operation is being gradually adopted. Furthermore, with the increasing penetration of distributed generators, radial operation is not compatible with improving system stability with distributed generators. This paper investigates the protection requirements of the closed loop network, and analyzes the characteristics of conventional protection schemes applied to closed loop distribution networks. Taking distributed generators into consideration, the paper proposes a pilot wire instantaneous protection scheme for closed loop networks. Furthermore, the possibility of non-communication over-current protection is also investigated for its potential application in closed loop networks. The proposed protection schemes show that they can significantly improve the reliability and security of closed loop distribution networks with distributed generators.
数字化光纤差动保护的测试

分析了基于IEC 61850-9-2协议开发的数字化光纤差动保护的特点. 总结了基于 IEC 61850 -9-2协议实现的光纤差动保护的特殊性、测试环境的搭建、测试的要点以及测试中需要重点考虑的问题. 通过实际测试发现了数字化光纤差动保护产品开发中存在的问题,并提出了解决方案.
微电网中微型燃气轮机发电系统整体建模与仿真

微型燃气轮机发电系统能同时产生热能和电能,具有排放少、效率高、安装方便、维护简单等特点,成为热电联供微电网中最有发展前景的分布式电源. 文中根据微型燃气轮机发电系统的动态特性,考虑基本的V/f 和PQ控制策略,采用正弦脉宽调制(SPWM)逆变器,以"统一"模块化思想建立了微型燃气轮机发电系统的整体模型,并采用PSCAD/EMTDC软件,在动态负荷条件下对该微型燃气轮机发电系统进行仿真,分析了微型燃气轮机与电力电子变流装置及负荷之间的相互影响. 仿真结果表明,所构建的系统模型的动态特性符合实际,为进一步研究微电网中各种分布式电源之间的协调控制奠定了基础.
叠绕组水轮发电机内部故障特点与主保护性能分析

水轮发电机的定子绕组形式非常灵活,叠绕组和波绕组均可能被采用. 出于抑制转子偏心振动的考虑,近期多台大型水轮发电机采用叠绕组或改用同属集中布置的半波绕组,但其主保护性能令人担忧. 运用发电机主保护定量化及优化设计方法,在全面定量分析的基础上,对高、低转速叠绕组发电机的内部故障特点与主保护性能进行了分析对比,指出高转速发电机采用叠绕组能够取得电机设计和主保护设计"双赢"的目标,但对于低转速发电机应慎用,可能导致保护死区的显著扩大,且不能动作故障类型的发生概率较高,不利于发电机的安全稳定运行.
励磁系统的过励限制和过励保护

对采用发电机和励磁机磁场电流实现的励磁系统,分别对其顶值电流瞬时限制和过励反时限限制提出了函数特性、启动值、限制值、限制动态过程要求,以及参数整定要求,确定了与发电机相关保护、定子过电流限制、励磁变保护的配合关系. 提出了对过励保护的技术要求. 对励磁机磁场电流作为信号的过励限制的函数形式提出了建议.
三相四线UPQC直流侧电容电压波动机理及抑制方法

当三相四线统一电能质量调节器(UPQC)工作于不平衡及非线性条件下时,直流侧电容电压波动不可避免,将直接影响串、并联补偿器的正常变换,进而影响UPQC的补偿性能. 文中详细分析了这种波动不可避免的原因,提出了直流电压调节系数的概念,推导出其表达式,分析了利用其消除电容电压波动影响的原理,并将其作为抑制直流侧电压波动的措施应用于带负载电压前馈的并联侧直接电流控制策略和串联侧双闭环控制策略. 实验结果表明,采用这种方法可以抑制直流侧电容电压波动对串、并联补偿器的影响,与未加入此种抑制措施的控制策略相比, UPQC的补偿性能得到了提高,表明了这种措施的有效性.
配电网非健全信息故障诊断及故障处理

为实现非健全信息下的配电网容错故障诊断和不确定故障定位条件下的故障自动恢复,将收到的故障信息与其他相关信息相融合,基于贝叶斯分析方法,估计出各个可能故障区域的故障概率,建立了配电网的层次模型,提出一种根据区域故障概率和层次关系并考虑开关拒动等因素的配电网故障自动恢复步骤. 结合2个实例进行了详细说明,结果表明所提出的方法在故障信息误报、漏报或错报情况下都能得出有价值的故障定位结果,无论对于开环还是闭环配电网都能够实现故障自动恢复.
潮流预报在电网安全预警系统中的应用

潮流预报技术是实现电网预警预控的基础,结合某省级电网安全预警系统的实际研发经验,介绍了超短期和短期潮流预报在电网安全预警系统中的实现算法、技术特点和应用场合. 结合实际应用情况,分析了超短期潮流预报和短期潮流预报算法的可靠性和精度,以及影响它们性能的关键因素.
地区电网风电场功率超短期预测方法

针对某地区电网并入多个风电场的情况,论证分析了所有风电场总输出功率变化较单一风电场输出功率变化具有更好的规律性,引入风电总量与风电分配因子这2个概念,提出超短期风电场功率预测模型和求解方法. 主要内容包括:风电总量、风电分配因子以及它们之间的随机关联规律;最小二乘支持向量机和卡尔曼滤波技术对风电总量和风电分配因子的自适应动态预测算法;基于关联规律间接实现风电场输出功率的超短期预测. 通过实例验证,表明所提出的预测方法无论是在风电场功率预测精度、还是在预测误差分布范围方面都有明显改进.
排放权和可再生能源发展对电力市场的影响

为减少温室气体排放,一些发达国家和地区已经或即将实施温室气体排放权交易机制和可再生能源发展机制. 这2种机制的实施会给电力市场的运营带来一些新问题,值得认真研究. 在此背景下,提出了采用基于智能代理的市场仿真方法来描绘在这种新的环境下发电公司的报价博弈过程,进而分析这2种机制的实施对电力市场运营的影响. 采用了模仿者动态算法(replicator dynamics algorithm)来模拟智能体(发电公司)追求利润最大化的行为,并给出了基于电力市场仿真结果衡量其运营特征的指标. 最后,用算例对所提出的方法进行了说明,并通过对电力市场运营指标的比较分析了这2种机制对电力市场运营的影响.
基于实时迭代的在线电压协调控制

发展基于广域测量系统的在线闭环控制是提高电网运行经济安全性的重要途径. 针对中长期电压稳定问题,提出了一套基于实时迭代技术的电压协调控制模型和实现方法. 首先利用电压准稳态模型建立能准确捕捉中长期动态特征的预测模型,然后采用基于多重打靶技术的直接动态规划法来求解. 鉴于模型本身的非线性、参与控制的元件众多和在线应用的需求,进一步引入了初值嵌入技术和在线迭代技术,既保留了模型的非线性特征,提高了控制策略的有效性,又降低了计算量和耗时,将包括有载调压变压器(OLTC)、发电机自动电压调节器(AVR)设定值和切负荷控制在内的各类控制在电压安全的目标下合理协调,为在线控制的目标奠定了基础. 以新英格兰10机39节点系统为例,验证了算法的有效性.
巴西"11·10"大停电事故分析及启示

2009年11月10日, 巴西发生了大规模停电事故. 结合巴西国家电力系统运行局的官方调查报告, 详细介绍事故前巴西电网的运行情况、事故的起因、发展和恢复过程, 分析总结事故的教训和经验, 并结合中国电网实际, 提出保障中国电网安全稳定运行、防止大停电事故发生的建议.
基于返步法的区域稳定控制器统一设计

提出了一种可有效解决区域功率振荡问题的统一控制器设计方法. 该方法解决了各控制器间因数学模型和采用控制理论的不同所可能造成的协调配合问题. 在系统建模过程中,打破了对网络拓扑、元件模型精细程度,以及元件模型适应范围的束缚,建立了基于全局信号的区域互联电力系统的统一模型;在控制规律的推导过程中,利用模型的结构特征,将返步法与先进的控制理论相结合,解决了系统参数不确定和模型误差问题. 在MATLAB环境下的相关仿真结果验证了所提出的方法的有效性.
基于测量不确定度的配电网状态估计新方法

基于测量不确定度的理念,构造了以正常测点数目最多为目标函数的配电网状态估计新方法. 同时,考虑到配电网三相不平衡、辐射状、规模庞大、电流和电流量测多、数值计算困难等特点,该方法选取支路电流和节点电压的实部与虚部作为状态变量. 通过对IEEE 13, IEEE 37, IEEE 123标 准配电系统进行测试,证明该方法具有抗差性强、收敛快、合理性好等优点,有良好的在线应用前景.
基于映射分区的无功电压控制分区算法

在应用传统聚类算法对电网进行无功电压控制分区时,存在可伸缩性不强的缺点,且分区结果难以保证被控节点与对它控制最灵敏的无功源节点属于同一个分区. 文中提出一种基于映射分区的无功电压控制分区算法,首先在电气距离的基础上通过凝聚的层次聚类算法得出最优分区数和无功源节点所在的分区号,然后通过映射分区算法确定被控节点的分区. 该方法不依赖于状态估计结果,而仅基于网络的拓扑结构和参数. 应用所述方法分别对IEEE 39节点、IEEE 118节点系统和福建电网进行了分析计算,分区结果表明该方法可以保证被控节点与对它控制最灵敏的无功源节点属于同一个分区,计算速度快,占用内存小.
含大型太阳能发电系统的极限传输容量概率计算

随着太阳能发电在世界范围内的迅速发展, 兆瓦级以上的大型太阳能发电系统将直接接入输电系统, 其对区域间的极限传输容量(TTC)影响成为一个关键问题. 针对太阳能发电系统的不确定性, 提出了基于点估计法和Cornish-Fisher级数的含大型太阳能发电系统的TTC概率计算方法. 文中首先采用点估计法构造随机变量估计点, 用内点法求解随机变量估计点的TTC, 从而得到TTC的统计特征值, 并由Cornish-Fisher级数获得其概率分布特性. 通过对IEEE 30节点系统的计算分析, 结果表明该方法计算精度较高, 且与Monte Carlo方法相比具有较小的计算量.
智能控制中心二级精细化规则生成方法

为了提高电网调度的智能化水平,针对输电断面,提出了智能控制中心二级精细化规则生成方法,含以下3个阶段:数据生成阶段,提出了包含初始属性集、样本空间和仿真模式等内容的主题定义方法;特征选择阶段,提出了适用于连续属性的启发式回归特征选择(HRFS)方法;规则表示阶段,提出了基于线性回归树的二级精细化的知识表示方法,在初级精细规则基础上利用二级精细规则进行进一步修正. 对4机双区域测试系统和某省级电网分别进行精细规则算例研究,结果表明:由于挑选了能表征系统状态的特征属性,同时在运行状态子空间分段生成规则,二级精细化方法生成的规则进一步提高了精度和适用性,可以在保证系统安全的前提下进一步挖掘输电走廊的潜力,并提供了可用于控制决策的更精细的灵敏度信息.
基于绕线式异步发电机的风电场并网暂态稳定机理分析

随着许多大容量风电场直接并入输电网,电网受风电的影响程度已不容忽视. 针对目前基于绕线式异步发电机(WRIG)的风电场并网的情况,通过详细分析WRIG风电场的暂态特性,将WRIG风电场在暂态过程中的制动作用简化等值到近端同步发电机上,进而提出一种采用经典等面积定则定性分析WRIG风电场近端同步发电机暂态稳定性的方法. 最后通过仿真验证了该分析方法的正确性,并比较了WRIG风电场与同步发电机参与系统暂态调节的效果.
市场环境下梯级水电资源有效配置的代理机制

提出了一种保证市场环境下梯级水电资源有效配置的代理机制,以解决不同主体梯级水电站单独参与市场时造成的梯级水电资源配置低效性问题. 针对该代理机制,在Barraquand-Martinea美式期权定价模型中引入多维随机路径模拟和基于收益年值指标的路径区块划分方法,以实现考虑多种不确定因素的水电站长期盈利水平灵活评估;运用讨价还价模型分析梯级水电站代理双方的非合作动态博弈均衡. 算例结果验证了梯级水电站代理机制可以实现对原有梯级水电资源配置的帕累托改进,并表明所建立的实物期权模型能够有效考虑多种不确定因素对实物期权价值的共同作用.
发电机出力成本与负荷裕度置换度指标的NBI求解方法

在多目标优化中,帕累托前沿解集提供了目标函数之间非常有价值的妥协信息,是运行人员进行决策的基础,而NBI(normal boundary intersection)法是均匀产生帕累托前沿解集的有效方法. 文中将NBI法引入有功出力优化中,并推导了基于NBI法的置换度指标求解表达式. 该表达式可以直观地反映发电机出力成本与安全裕度之间的置换关系,为决策者确定优化方案提供参考依据. 算例仿真结果说明了该方法的有效性.
双馈风电场自动电压协调控制策略

依据当前风速与电网状态进行实时在线的电压无功控制(VQC)是大型风电场参与系统优化运行、改善局部电网电压水平的关键技术. 以风电场自动电压控制(AVC)的3层结构模型为基础,讨论了升压站集中补偿设备和双馈风力发电机的协调控制策略. 针对双馈风电场AVC优化,借鉴变电站综合无功控制方法,采用近似线性化方法推导出一种风电场AVC的分区图简化策略,为风力发电机群与集中补偿设备的协调优化提供了一种新型实用化方法. 进一步考虑风能随机性与波动性的影响,对分区图策略进行了改进. 该改进可显著提高电压合格率,减少设备调节次数. 对中国北方某风电场仿真计算验证了所提出的模型与方法的有效性.
具有容错性能的广域后备保护算法

广域信息采集易受干扰而出现信息丢失或信息畸变,现有广域保护理论对此考虑不足,文中提出了一种高容错性的广域后备保护算法,用于变电站集中式后备保护. 集中式后备保护系统根据本站元件电压、电流信息计算得到的故障方向信息和故障距离信息,以及从相邻变电站收集到的故障方向信息和故障距离信息,通过容错判别来确定故障位置. 算例表明,当保护范围内任何一个保护元件误动、拒动或其故障信息丢失时不会造成后备保护系统的错误判别. 该算法简单可靠,具有极高的容错性.
基于双dq变换的引起电压暂降的短路故障分类

由短路故障引起的电压暂降是电力系统中最严重的电能质量问题之一. 如果能确定引起电压暂降的短路故障类型,则可为电力系统的运行和管理提供参考. 提出了基于双dq变换的引起电压暂降的短路故障分类方法. 该分类方法先对三相电压信号进行正、负序分解,然后分别对正、负序分量进行dq变换,结合dq变换结果构造出有效值和相位特征量,将二者相结合可判断造成电压暂降的短路故障类型. 该分类方法仅需对dq变换得到的结果进行简单的算术和逻辑判断,额外增加的计算量小,可与电压暂降检测相结合,构成统一的电压暂降检测和短路故障分类方法.
计及网损成本的发电权交易模式

如何在发电权交易中计及网损成本是保证交易合理、高效的重要问题之一. 针对这一问题,分析比较了现有发电权交易模型的优缺点,提出了适合中长期交易的改进集中撮合交易模式. 首先,运用最小二乘B系数法确定网损成本与交易电量之间的量化关系;然后,构建计及网损成本的社会效益最大化模型,通过求解该模型,确定发电权交易双方买入和卖出的总电量;最后,以此交易电量为约束,建立撮合交易的数学模型. 以IEEE 30节点系统为例,对所提出的交易模式的特点进行了分析,分析结果验证了该模型的合理性和有效性.
广域电力系统负荷建模的对比研究

首先对比研究了不同的建模方法,结果表明,从辨识精度来看,整体辨识法略好于节点辨识法,但从辨识计算量来看,节点辨识法远小于整体辨识法;其次对比研究了不同误差指标,结果表明,3种误差指标的辨识效果总体上差不多,轨迹误差平方和指标效果稍好;然后对比研究了不同观测变量,结果表明,灵敏度大小依次为发电机相对功角、联络线功率、枢纽母线电压,而且灵敏度大小与辨识精度高低基本对应.
面向事件的智能化电网调度运行日志管理系统

从系统设计、人工智能技术应用、系统主要功能等方面阐述了一个已经投入运行的调度日志管理系统. 该系统以事件为主线管理调度运行日志内容,实现了设备状态自动关联、当前工作查询和设备可靠性统计功能. 实际运行情况表明,该系统可以提高日志数据的利用率和调度员的工作效率.
基于配电自动化系统的单相接地故障定位

对传统小电流接地系统单相接地故障的选线原理和方法进行了分析,提出一种基于配电自动化系统平台进行单相接地故障定位的新方法. 该方法充分利用配电自动化系统的信息资源,构建逻辑空间分析模型和信息融合算法. 该算法综合考虑了配电网络中各个节点呈现的电气特征及其在电网拓扑中的分布规律,体现了逻辑空间分析模型中的逻辑"0","1"对结果的等同贡献. 文中还对算法的有效性进行了理论推导并导出算法容错能力的评价指标,经理论分析、指标评价和算例证明,该方法有很好的适应性和容错能力.
电网年度运行方式自动优化计算与报告生成系统

年运行方式编制是电网运行管理部门每年都要开展的常态工作. 文中设计开发的电网年度运行方式自动优化计算与报告生成系统, 建立了灵活、易维护的管理数据库, 实现了统一的运行方式数据平台; 基于网络的多用户、分布式并行计算平台, 实现了计算资源的动态优化分配, 解决了年度方式海量计算任务; 实现了自动计算和报告辅助编写功能, 能够按年度方式计算流程, 自动计算并输出年度运行方式报告内容. 介绍了系统的结构、功能、关键技术. 该系统进一步规范了电网年度方式编制和分析计算工作.
基于逆Broyden拟牛顿法的分布式暂态稳定仿真算法

基于调度中心间的广域通信网络进行分布式暂态稳定仿真,需要尽可能减少协调计算过程所需通信次数,以克服较高通信延时对仿真效率的影响. 文中提出了一种基于逆Broyden拟牛顿法的分布式暂态稳定仿真算法. 该算法采用节点撕裂法对互联电网进行切分,并采用逆Broyden拟牛顿法求解边界协调方程,从而实现暂态稳定仿真分解协调计算. 对IEEE 39节点系统和东北--华 北--华中联网系统的测试结果表明,所提出的算法具有较高的计算准确性和收敛速度,即使在高延时广域通信网络中也可实现超实时仿真,具有较强的实用性.
基于多属性群决策特征根法的智能电网黑启动决策

黑启动决策支持系统是智能电网的重要辅助决策工具. 实际的黑启动决策一般是由多个决策者(如调度人员和/或其他电力专家)进行群体决策的. 现有的黑启动方案评估方法绝大部分属于多属性个体决策方法,迄今未见黑启动群体决策方法方面的研究报道. 在此背景下,提出了一种基于群决策特征根法的黑启动群决策优化方法,其根据Perron-Frobenius定理的推论,通过求解矩阵的最大正特征根对应的正特征向量,即可得到理想黑启动决策专家的综合评估值向量,之后利用数值代数中的幂法来求解该优化决策问题. 最后,通过算例验证了该方法的合理性和有效性. 算例分析表明该方法在一定程度上弥补了黑启动个体决策方法的不足,丰富了黑启动决策支持方法.
自适应重要抽样技术在发输电系统可靠性评估中的应用

将自适应重要抽样技术应用在发输电系统可靠性评估中,并提出根据系统的概率特点构造抽样密度初值的方法,从而改善最优抽样技术在元件故障概率减小时出现的退化现象. 应用该方法对IEEE-RTS系统及修改后的测试系统进行发输电系统可靠性评估,结果表明该方法在保持计算精度的情况下能加快可靠性评估的速度,特别是在元件故障概率较小时,能显著提高可靠性评估的计算效率.
综合电压频率动态交互影响的自动减负荷控制新方法

基于单一的频率量测或单一的电压量测而独立动作的传统低频低压减负荷控制装置,未计及受扰系统电压与频率之间的实时动态交互,难以完全适应系统初始工况、负荷特性或扰动形式的变化,某些情况下可能出现严重的欠控制或过控制. 文中提出一种在装置的实时控制算法中计及电压与频率动态交互影响的自动减负荷控制方法,其核心是测量装置安装节点的电压、频率以及负荷有功功率,并计及与当前系统初始工况、负荷特性或所发生扰动形式相对应的频率电压相关系数,实时计算综合状态量以触发自动减负荷控制装置的分轮次动作. 对实际电网的时域仿真结果表明,该方法可较好地适应系统初始工况、负荷特性或扰动形式的变化.
基于压电陶瓷逆压电效应的电压信号变送原理

提出了一种采用压电陶瓷材料和反射式光纤位移传感器的新型电压信号变送原理, 利用压电陶瓷材料的逆压电效应获得被测电压动态位移, 再由反射式光纤位移传感器测量逆压电效应所产生的动态位移量, 实现电压参量的测量. 通过对其线性度、准确度和温度特性的测试, 结果表明, 基于新型变送原理的电压互感器在实验室环境下的测量准确度可以达到0.1级, 温度特性稳定.
变压器并列运行的循环电流控制策略

针对变压器并列中有载调压分接控制的循环电流制问题,设计循环电流检测分析模型,定量分离出循环电流,以此提出变压器并列的最小循环电流法及无功平衡法,通过对有载调压分接头的控制将循环电流降低到最小或使流经变压器的无功流根据变压器的容量达到平衡. 该控制方法对并列变压器的数量和容量等参数没有限制,可将并列的条件扩展到高压侧分列及分接头开关挡位数不等的应用. 文中同时对基于循环电流控制原理的变压器电压控制装置的基本设计方案以及同地区电压/无功控制系统自动电压控制(AVC)的协调运行等进行了论述.
考虑约束的风电调度模式

大规模风电机组的快速接入严重影响电网安全稳定和风电的接纳能力,在电网结构未有大的改善之前,只有依靠科学合理的调度模式和原则才能保障风电的稳定多发. 文中以甘肃电网实际运行情况为例,分析风电送出受限原因,利用具体调度管理实施细则提高上网风电质量,采取最大负荷模式安排日发电计划,通过超短期滚动计划和实时调整,确保了电网安全、节能和"三公"调度. 实际应用验证了该模式和原则具有较好的可行性.
地区电力调度综合数据平台建设实践

分析了当前地区电力调度中心应用系统的现状及面临的问题,阐述了地区电力调度综合数据平台研究现状以及需要解决的关键问题, 分析了各种系统建设模式,最后介绍了日照地区电力调度综合数据平台系统的建设实践,总结了取得的效果.
电力系统广域后备保护中的贝叶斯网故障诊断方法

提出一种广域后备保护中的基于贝叶斯网的故障诊断方法,将传统保护测量元件的动作信号作为证据, 权衡证据信息量、诊断模型规模与诊断实时性要求来划分诊断区, 分析了保护误动、拒动的随机特性,根据各保护的保护范围的特点,建立诊断区故障诊断模型. 算例结果表明该方法正确、有效,具有较强的容错能力.
基于网络化简的含分布式电源的配电网可靠性分析

基于简化等效网络,提出了利用序贯蒙特卡洛仿真法对含风力、光伏电池等分布式电源的配电系统可靠性进行评估的新方法. 该方法利用简化网络得到区域元件故障影响表,然后基于序贯蒙特卡洛仿真法对分布式电源的随机功率输出、设备运行与故障状态以及负荷的随机容量对系统可靠性的影响进行了分析及计算. 基于网络化简而建立的区域元件故障影响表明显简化了可靠性分析计算过程. 在随机仿真分析中,采用对网络设备和分布式电源的状态进行同步抽样的策略,进一步提高了仿真的精度和计算速度. 多个算例的计算结果及比较证明了文中算法的有效性和实用性.