mlsa-iai-msu-lab/ru_sci_bench_zho_cite_reranking huggingface dataset:
基于换相过程分析的无刷直流电动机机械特性的研究

通过对三相星型六状态工作模式下无刷直流电动机的换相过程进行分析，列出换相过程的微分方程，推导了相绕组导通期间平均电流的解析表达式，并利用该解析表达式，借助Manab进行仿真计算，深入研究了无刷直流电动机的机械特性。通过与实验数据的对比，验证了该分析计算方法的正确性。指出无刷直流电动机机械特性的计算不能直接套用有刷直流电机的计算方法，是因为绕组电感不能忽略，进而揭示了绕组电感也是影响电压源型直流电源供电的无刷直流电动机机械特性的主要因素，并总结了其影响的规律性，为无刷直流电动机机械特性的改善提供了方法和依据。[著者文摘]
基于电压解耦原理的感应电机无速度传感器矢量控制

文中提出了一种基于电压解耦原理的简化的感应电机模型。通过在定子电压指令中增加解耦项，即在励磁和转矩信号输入端增加一个标量解耦环节，以消除感应电机的内部耦合。根据该模型，设计了一个转子磁通t轴分量控制器，获得了转子速度的辨识方法。另外，在动态过程中，当电机参数特别是转子电阻发生变化时，通过加入转子磁通角偏移的补偿环节，可以确保转子磁通获得快速、准确的定向。同时，也分析了转子电阻变化对速度辨识精度所产生的影响。仿真和实验验证了所提方案的有效性。[著者文摘]
基于Park矢量模信号小波分解的感应电机轴承故障诊断方法

在分析小波包分频特性的基础上，总结出小波包分解子频带按频率高低排列的通式；对三相定子电流的Park矢量模信号进行小波包分解，求相应子频带的小波包分解系数的均方根值（RMS），并用其表征轴承的故障特征，以此作为轴承故障诊断的依据。研究表明，该方法降低了基频电流及电流中噪声的影响，克服了由于受负载变化引起故障特征频率波动使得难以准确提取故障特征频率的缺陷；实验结果证明了该方法应用于电机轴承故障诊断的可行性。[著者文摘]
小波变换及经验模式分解方法在电机轴承早期故障诊断中的应用

电机轴承早期故障的有效诊断是实现安全生产、避免大事故的技术前提。文中用高精度加速度传感器采集电机轴承振动信号，采用小波变换实现信噪分离，提取淹没在噪声背景中的早期故障特征信息，然后对提纯的信号进行经验模式分解（EMD）而得到若干个基本模态分量（IMF），再计算各基本模态分量的频谱。理论及试验研究结果表明：按此方法得到的各基本模态分量的频谱突显了轴承的故障特征信息，能有效诊断出轴承的早期故障。[著者文摘]
一种基于占空比控制技术的异步电机直接转矩控制方案

文中提出了一种新的基于占空比控制技术的异步电机直接转矩控制方案。传统直接转矩控制的缺点之一是输出转矩波动较大。占空比控制技术通过在每个采样周期中插入零电压矢量来减小转矩的波动。文中将合成电压矢量的思想引入到占空比控制技术中。推导得出了瞬时转矩改变量与合成电压矢量的关系，合成电压矢量与所选电压矢量及其占空比的关系。联立这两个条件，求解出了占空比的计算公式。最后，对所提出的直接转矩控制算法进行了仿真试验。仿真结果表明，该方案可以大大减小输出转矩的波动。[著者文摘]
复合笼条转子感应电动机不同转子材料特性对起动性能的影响

利用电磁场理论和变分法建立了复合笼条转子感应电动机起动时二维电磁场的数学模型，给出了利用有限元法求解正弦时变场的方法。在计算过程中，以定子端电压为约束条件，对定子起动电流进行了迭代计算，得到了额定电压下的起动电流和起动转矩。以此为基础，改变转子槽形，计算转子不同材料时不同转子结构电机的起动性能。通过方案比较，选取合理的转子槽形和材料，进行样机的加工和试验，把计算结果与实测结果进行对比，表明复合笼条转子感应电动机起动性能的计算结果满足工程实际的需要。同时，将计算结果与普通感应电动机起动性能进行比较，证明复合笼条转子感应电动机具有良好的起动性能。[著者文摘]
煤粉燃烧过程中矿物质气化影响因素的模拟研究

鉴于目前国内的实验设备和测量手段，精确测量煤燃烧过程中各种矿物质的气化率还存在很大困难。该文通过建立煤中矿物质气化的数学模型，针对煤中SiO2和FeO两种成分，来探讨相关因素对它们气化率的影响，最后应用CFD软件来研究它们在600MW锅炉内的气化行为。计算结果表明：温度是煤中SiO2和FeO气化的主要影响因素，煤粒粒径和CO2浓度也会对它们有一定影响。通过与实验结果的比较，表明计算结果比较合理。[著者文摘]
变压器匝比不同的正反激组合式双向DC—DC变换器

改变正反激组合式双向DC-DC变换器中正激和反激变压器的匝比配置，可以改变正激变压器和反激变压器传输功率占输出功率的比例。减小反激变压器的匝比，可以减小耦合电感传输功率占总输出功率的比例，有助于功率的有效传输。文章研究了采用不同的正激、反激变压器匝比对传输功率的分配比例、电流纹波等影响，并进行了试验验证。[著者文摘]
逆变器直流侧谐波分析与有源补偿

电解电容是现代电力电子系统中用量多，体积大，可靠性差，寿命短的最薄弱环节。提出用并联有源电力滤波器代替电解电容作为谐波发生器，加在逆变器直流侧，抵消逆变器产生的谐波，实现电解电容的硅解。采用开关函数分析了电压源SPWM逆变器在非平衡负载情况下直流侧输入电流的谐波成分。应用模糊逻辑控制和滞环控制实现电流型有源滤波器的控制，使有源滤波器输出补偿谐波电流，同时使有源滤波器直流侧滤波电感电流保持恒定。系统实现DSP全数字化控制，提高了系统的可靠性和可维护性。仿真和实验结果表明控制方案正确、可行，补偿效果良好。[著者文摘]
磁流化床强化烟气脱硫的机理研究

磁流化床烟气脱硫是一项全新的脱硫技术。该文通过实验验证了在一定磁场强度下，其脱硫效率比普通喷雾干燥脱硫有大幅度提高。为分析磁流化床强化烟气脱硫的机理，文中对脱硫产物进行了比表面积分析、扫描电镜（SEM）分析和X射线衍射分析。结果表明磁场增大了脱硫产物的比表面积，加强了铁元素的催化氧化作用，从而明显提高了脱硫效率。[著者文摘]
一种用于PWM逆变器的非对称T型滤波器的设计方法

针对以体积最小为目的的PWM逆变器用非对称T型滤波器的参数设计中会出现高次多元方程，难以获得有用的解析解的实际问题，提出了一种采用三维数据可视化技术的设计方法：在保证低通滤波器衰减特性的前提下，分别绘出纯电阻负载和阻感负载时系统功率因数的曲面，再依次考量电力电子器件中的电流负担、电压应力等因素，从空间曲面到空间曲线，再到平面曲线，逐步地缩小取值范围。最后对电感器的结构进行了优化设计。实验验证了该方法的正确性和实用价值。[著者文摘]
基于p-q—r法的电力系统谐波检测方法

指出只要三相电压、电流对称，无论电压是否有畸变，在三相四线制电路中用p-q-r法检测系统的谐波电流时，ip,iq中只含有3七次谐波（七为整数）。根据重采样理论，在保证ip,iq中的直流分量Ip,Iq的频谱不混叠的情况下可以对ip,iq进行4倍重采样，针对ip,iq中只含有3七次谐波这一特征可以设计均值滤波器，以减小计算量，提高滤波器的动态响应速度。此外，还可以通过控制r轴电流ir将电压畸变时的中线电流补偿到零。[著者文摘]
基于径向基函数神经网络和模糊控制系统的电网故障诊断新方法

该文针对RBF神经网络的知识存储和诊断过程是一个黑箱，对运行人员不透明，且当电网拓扑结构发生变化或扩展时，神经网络只能重新训练等问题，推导并建立了RBF神经网络和模糊控制系统之间的等值关系，使得蕴含在RBF神经网络权重中的知识转变为等值模糊控制系统中用语言表述的规则。在此基础上，针对电网结构发生变化或扩展情况，提出了RBF神经网络的局部重新训练新算法。提出的基于RBF神经网络和等值模糊控制系统的故障诊断方法在IEEEll8母线系统中进行了仿真试验，结果表明：基于RBF网络与等值模糊系统的故障诊断方法诊断知识易于理解，诊断过程透明，并能适应电网拓扑结构发生变化或扩展的情况，效果理想。[著者文摘]
新型横向磁通永磁电机研究

横向磁通电机以其高转矩密度的优势而得到了发展，但结构复杂也限制了其应用场合。文中采用轴向充磁的永磁体，实现了一种结构相对简单的新型横向磁通永磁电机。为解决电机磁场建模、分析复杂等问题，引入隔磁磁障实现了三维场到二维场的简化。为实现优化设计，对电机关键参数和尺寸进行了合理选取，最后给出了样机电磁方案。分析结果表明，这种新型永磁电机的制造工艺相对简单，适合中小功率低速直接驱动要求。[著者文摘]
应用轨迹灵敏度计算临界切除时间新方法研究

文章提出对故障切除时间轨迹灵敏度的概念和算法。研究了将该轨迹灵敏度映射为（归一化和修正）能量函数的）最小动能灵敏度的方法。并应用上述结果发展了故障临界切除时间的灵敏度分析方法。该方法的优点是灵敏度分析对系统模型没有限制，且具有过程简单、计算效率高的特点。当故障切除时间略大于临界切除时间时，仅需要一次仿真就可以准确地估算临界切除时间。在工程上，该方法可用于快速分析故障的稳定裕度。在10机39节点新英格兰典型电力系统上分析结果验证了该临界切除时间估算算法的精度和有效性。[著者文摘]
基于RBF神经网络的开关磁阻电机单神经元PID控制

论文提出了一种基于径向基函数（radial basis function）神经网络在线辨识的开关磁阻电机（SRM）单神经元PID自适应控制新方法。该方法针对开关磁阻电机的非线性，利用具有自学习和自适应能力的单神经元来构成开关磁阻电机的单神经元自适应控制器，不但结构简单，而且能适应环境变化，具有较强的鲁棒性。并构造了一个RBF网络对系统进行在线辨识。建立其在线参考模型．由单神经元控制器完成控制器参数的自学习，从而实现控制器参数的在线调整，能取得更好的控制效果。样机的实验结果表明，文中所提出的基于RBF神经网络辨识的开关磁阻电机单神经元自适应PID控制方法，通过在线辨识建立了过程模型并为神经元控制器提供了梯度信息，达到了在线辨识在线控制的目的，控制精度高，动态特性好。[著者文摘]
基于PRONY算法的电容式电压互感器暂态基波辨识

为克服电容式电压互感器（CVT）的暂态过程引起的故障电压的测量误差，从而引起距离保护的超越，该文提出了一种基于Prony算法的新方法：在对系统进行仔细的考察后，确定了计算所需的阶数，并在考虑噪声的基础上直接计算CVT暂态信号中的基波分量，不需知道任何CVT参数，仅用1个周波左右的时间即可得到正确的值。文中以EMTP（电磁暂态仿真软件）的信号作为源信号，将Prony算法与全波傅立叶算法相比较，比较结果验证了算法的可行性与正确性。[著者文摘]
基于极弧系数选择的实心转子永磁同步电动机齿槽转矩削弱方法研究

齿槽转矩的削弱是永磁电机的难点和研究重点之一。为削弱实心转子同步电动机的齿槽转矩，文中提出了一种基于能量法和傅立叶分解的的解析分析方法，给出了能明确表达齿槽转矩与设计参数关系的齿槽转矩解析表达式，据此研究了极弧系数对齿槽转矩的影响。在此基础上，提出了极弧系数的最佳确定方法。根据该文给出的方法，可以方便地得到不同极数和槽数配合时的最佳极弧系数，进而削弱齿槽转矩。最后利用有限元法对其进行了验证，证明文中提出的方法是正确有效的。[著者文摘]
12／3相双绕组感应发电机直流侧突然短路电流分析

通过适当简化分析，表明12／3相双绕组感应发电机直流侧突然短路不需要考虑辅助励磁绕组，等效为单独的十二相功率绕组直流侧突然短路，据此导出了交直流侧短路电流表达式。在此基础上，针对大容量的感应发电机，给出了估算交、直流侧最大冲击电流的简化计算公式，并论证其最大电流的到达时刻小于交流周期的二分之一，且随负载的增加其最大电流的到达时刻有所提前的结论。通过实验和仿真对比验证了该文所得结果的正确性，为系统保护装置的设计提供了理论依据。[著者文摘]
高速永磁电机转子设计与强度分析

文中介绍了高速永磁电机的设计特点，重点论述了永磁材料和转子结构型式的选取、主要尺寸的确定与转子强度的分析和计算方法。目前永磁电机多采用烧结钕铁硼永磁材料，其抗压强度较大而抗拉强度很小，永磁体难以承受转子高速旋转巨大离心力产生的拉应力，必须在永磁体外设置高强度非导磁防护套，采用过盈配合给永磁体施加一定的预压力。文中介绍了采用解析法和数值分析有限元法进行高速永磁电机转子强度分析的实用技术，并给出了对一台额定转速为60000r／min的高速电机永磁转子强度的分析计算结果。[著者文摘]
基于正余弦分量检测的高压直流换相失败预防方法

分析了高压直流（HVCD）换相失败的机理及发生换相失败的原因，介绍了三-广直流输电工程换相失败预测控制模块，针对其中110检测在交流电压过零时故障启动慢和abc-αβ坐标变换在三相故障时不能有效地预防换相失败的问题，提出了一种基于sin-cos分量检测的改进方法，并利用PSCAD／EMTDC软件建立了双馈入直流系统模型，该方法将单相交流电压分解为两个以基波频率旋转的分量，可快速地判断交流系统故障，一旦检测到故障，立即减小触发角，从而增加换相裕度，避免换相失败的发生。仿真结果表明：该方法能够在单相接地故障和三相故障时有效地减少多馈入直流系统发生换相失败的几率。[著者文摘]
激光数码全息测量技术在循环流化床中的应用

粒子在床内的空间分布对循环流化床的研究非常重要，该文用激光数码全息技术对流化床冷态实验台的稀相区进行测量试验。利用HE-NE激光器通过两扇开设在流化床炉壁上的玻璃窗照射床内粒子，激光与粒子遭遇并产生衍射，衍射生成的同轴全息图被一只数码摄像机拍摄。基于该文的数学模型，同轴全息过程可以用一组小波函数的卷积来表述，因此两相流粒子的三维图像可以通过全息图与小波函数的卷积来实现数码重建。利用一系列图像处理手段从三维重建图像中获得粒子的粒径和三维坐标，从而得到流化床内部的粒子空间分布。最后对实验结果进行了分析。[著者文摘]
电力信息化工程的理论与应用研究

为了总结了长期以来电力企业信息化工程的经验和教训，文中给出了企业信息化工程组织、建设与应用模型，并且介绍了在电力信息化工程理论指导下组织、实施电力信息化工程的实践及取得的成果。进一步提出了从电的客观规律认识信息的客观规律和信息化工程闭环系统动力学原理的新理论，论述了阶段性、时效性、持久性企业信息化工程总体建设策略。[著者文摘]
330kV紧凑型线路V型合成绝缘子的荷载性能研究

V型合成绝缘子串是紧凑型线路的重要组成部分，具有重量轻、易清洗、抗拉强度高的优点以及稳定的后屈曲抗压能力。文中主要目的是研究330kV紧凑型线路中V型合成绝缘子串的力学荷载特性。首先基于大挠度理论分析了受压V型合成绝缘子的力学特性，并根据大屈曲试验确定了合成绝缘子破坏时对应的轴向压缩量以及对应该压缩量的破坏应力，然后进行V型合成绝缘子串的力学荷载试验，研究了夹角变化过程中，位移、轴向压缩量以及最大应力随载荷比的变化关系，确定了紧凑型线路设计时优先选用的V型串夹角，为紧凑型线路设计提供理论指导。最后，基于文中的理论分析和试验结果，确定天成330kV紧凑型线路设计中选用65°作为V型合成绝缘子串夹角。[著者文摘]
基于遗传算法和内点法的无功优化混合策略

基于遗传算法与内点法，文中提出了一种新颖的混合策略来求解无功优化问题：不考虑无功优化中的离散约束，采用内点法求解得到初始解；根据优化变量的不同性质，将原无功优化问题分解为离散优化和连续优化2个子问题，并采用遗传算法和内点法交替求解。在遗传迭代的不同阶段，针对种群个体的不同特点，分别对遗传算法和内点法的具体实施方案进行了动态调整，使两者的优化结果互为基础、相互利用，保证了混合策略的整体寻优效率。IEEE30和IEEE118节点系统的仿真计算结果表明：与其他混合算法相比，该混合策略在计算速度和优化效果方面都具有明显的优势。[著者文摘]
一种基于自回归模型的间谐波谱估计的改进算法

间谐波的频率是基频的非整数倍，频谱随时间而变化，具有随机性，因此间谐波是随机信号。该文首先介绍平稳随机信号的AR模型和Burg算法的基本原理，然后分析Burg算法在处理正弦信号时出现谱峰偏移的原因。在此基础上该文提出了一种基于AR模型的间谐波谱估计改进算法。该算法通过直接求解在预测误差功率最小意义下的较低阶AR模型系数，再递推计算高阶系数，减小了谱估计的谱峰偏移。仿真结果表明，该算法明显改善了谱估计的性能，而且只要用比较短的数据即可得出较好的间谐波谱估计。[著者文摘]
基于时间裕度的全局电力系统暂态安全风险评估

利用预想事故的时间裕度和发生概率定义了预想事故的风险指标，并定义了度量系统在特定类型事故集合下的暂态安全风险指标，然后据此提出了一种对系统进行暂态安全评估的方法。该方法使得将某类型预想事故的评价结果联合起来评估全系统在该类型预想事故集合下的暂态安全性成为可能。计算实例验证了该方法的有效性。[著者文摘]
三相不平衡电力系统的潮流双解研究

指出了不平衡潮流解中的一个新问题：三相不平衡电力系统的中性点存在2个电压解，对特定的不平衡参数存在一对解，其中有些是实数，有些是共轭复数。该现象不同于传统单相平衡潮流解中的双解现象，而是与系统或负荷不平衡的程度有关，如果不平衡度减小为零，则2个解重合为1个解。文中介绍了对此问题的研究与分析，并用一个实际测试系统说明了此现象的实际意义。[著者文摘]
二极管箝位型三电平逆变器控制系统研究

该文对二极管箝位型三电平逆变器的控制系统进行研究。为了对输出电压的波形进行控制，该文建立了三电平逆变器的数学模型，使用输出电压瞬时值控制系统来获得高质量的输出电压波形。中点平衡问题是三电平逆变器的一个固有问题，该文对此进行了深入探讨，并提出了一种基于各相桥臂输出电流方向和中点波动方向检测的中点平衡控制方法。实验结果验证了控制方案的正确性和可行性。[著者文摘]
谐波分析的加窗插值改进算法

加窗插值FFT是电力谐波分析的常用算法，文中在两方面对该算法进行了改进。提出了一类新的离散窗函数——矩形自卷积窗。m阶矩形自卷积窗由m个矩形窗通过卷积运算生成，其幅频特性在零点处的1-m-1阶导数均为0;谐波分析时，加这类窗可以最大限度地减小基波及各次谐波相互之间的频谱泄漏：另外，给出了适合新窗的插值算法，并对插值算法的一些常规做法进行了改进。基于新窗的改进算法易于实现，能显著提高谐波分析精度和减小计算量。仿真分析和实践验证了其可行性和有效性。[著者文摘]
低气压下三种覆冰支柱绝缘子直流闪络特性研究

根据人工气候试验室内三种支柱绝缘子的人工覆冰直流闪络试验结果，分析了低气压下覆冰对支柱绝缘子直流闪络特性的影响。结果表明：不同伞裙结构对重冰条件下的三种支柱绝缘子的直流闪络电压影响不明显，但对临界闪络电流的影响较大；低气压下，三种支柱绝缘子的闪络电压和临界闪络电流下降明显；三种绝缘子覆冰闪络的极性效应不明显。[著者文摘]
一种混合智能算法在配电网络重构中的应用

提出了一种新的混合智能方法用来解决配电网络重构问题。该方法结合了遗传算法（GA）和粒子群优化算法（PSO）两者的优点，体现出较GA和PSO更好的寻优性能。在寻优过程中，部分个体以PSO方法迭代，其它个体进行GA中的交叉和变异操作，整个群体信息共享，同时采用自适应参数机制和优胜劣汰的思想进化。通过对IEEE16节点、IEEE33节点、IEEE69节点测试系统的计算和分析表明，该方法在解决配电网络重构问题上具有很高的搜索效率和寻优性能。[著者文摘]
一种考虑暂态稳定约束的可用输电能力计算的新方法

提出了一种考虑暂态稳定约束的可用输电能力计算的新方法。采用约束转换技术处理系统动态方程中的微分方程，将函数空间的优化问题转换为Euclidean空间的优化问题，并利用非线性互补方法求解。该方法以原一对偶内点法为基础，通过引入一个特性函数来处理互补性条件，克服了原对偶内点法在每次迭代中都必须保持正方向的缺点，在效率上有很大的提高。该文以7节点系统和36节点系统的计算结果为例证实了该方法的有效性和合理性。[著者文摘]
吴方法在电力电子逆变器消谐技术中的应用

该文将吴方法引入电力电子逆变器选择性消谐法（SHE）开关角实时求解中。为此，首先在介绍吴方法原理基础上，探讨其在逆变器选择性消谐法中应用的可能性，然后通过建立三相半桥式双极性控制逆变器的消谐模型，提出基于吴方法的双极性控制逆变器开关角实时求解方法。结果表明用吴方法求解消谐模型可以得出消谐模型的全部解。为了实现开关角的实时计算，只需将吴方法计算出的结果拟合成对应于调制比的线性方程组，并用此方程的解作为初值，就可利用牛顿迭代法在线计算开关角。文中用具体算例证明提出方法的正确性。[著者文摘]
用于暂态稳定评估的人工神经网络输入特征离散化方法

针对基于人工神经网络的暂态稳定评估数据预处理中的数据离散化进行了深入的研究，提出了一种基于信息熵和粗糙集理论的输入特征离散化新方法：通过对样本空间的聚类分析筛选出各条件属性在离散化过程中的可用断点；利用信息熵的相关概念，构建各条件属性的候选断点集；采用粗糙集理论中决策表不相容度的概念，检测出各条件属性间的最优断点组合。算例表明：该方法在保证暂态稳定评估精度的前提下，能有效地压缩训练样本集，减轻神经网络的训练负担，为基于神经网络的大系统暂态稳定评估提供了新思路。[著者文摘]
多馈入高压直流输电系统非线性附加控制器的设计

高压直流输电（HVDC）系统的附加控制器可以改善系统的稳定性。该文针对多馈入高压直流输电系统，应用非线性控制系统理论设计了直流系统的附加控制器。首先建立了多馈入高压直流输电系统的数学模型。然后推导出稳定控制规律，该规律考虑了2条直流系统附加控制的相互影响。最后以一个3机和2条直流联络线构成的系统为例进行了仿真研究。仿真结果表明：与传统的控制器相比，该控制器能更好地改善系统的稳定性。[著者文摘]
分时段短期电价预测

分时段电价序列比顺序电价序列的变化特征更单一，有利于电价的分析建模，从而提高预测精度，因此采用各时段电价分别预测的分时段预测方法。该文将相关系数作为选取电价影响因素的标准，考虑了历史电价、负荷、负荷率等影响电价的因素。以小波分析和神经网络作为工具，对不同输入因素和不同预测方法下的电价预测精度进行了研究，并重点比较了基于分时段电价序列的预测方法和基于顺序电价序列的预测方法。算例采用美国新英格兰电力市场历史数据，对其2002年第4季度的电价进行了连续预测。与基于顺序电价序列的预测方法相比，分时段短期电价预测方法能够使平均相对百分比误差下降约3个百分点。
BST和BZT系列固溶体的均相沉淀法合成及表征

采用均相沉淀法，在低温（90℃）、低pH值（8～9）、短时间（3～3．5h）条件下成功地合成了系列Ba1-xSrxTiO3（BST）和BaZrxTi1-xO3（BZT）固溶体，通过XRD、化学分析法、SEM和AFM等手段表征了固溶体的结构、组成和形貌，结果表明：BST，BZT的晶胞常数随组成呈线性关系，符合Vegard定律，该系列固溶体为完全互溶固溶体，且目标产物组成精确，颗粒为球形，分布均匀，初步讨论了复合矿化剂的均相化作用及羟基释放作用、分散剂对BST，BZT晶粒的聚集生长及分散机理。[著者文摘]
基于中央凹视觉的高分辨率图像插入技术

将人眼注视方向上的局部高分辨率图像插入到背景图像的相应位置，可以解决传统虚拟现实头盔视场与分辨率之间的矛盾。在产生强烈沉浸感的前提下，根据头盔显示器双目视场大小的要求及人眼的良好视区、最佳视区范围，确定了插入图像与背景图像的比例关系。在此基础上模拟了图像的插入效果，并针对图像插入边缘所出现的视觉不连贯现象提出了分辨率渐变的方案。
含有p-n单元的苝酰亚胺的合成及其敏化光电池的性能研究

设计、合成并表征了含有p-n（供电子-吸电子）单元的苝聚酰亚胺PPI，并研究了其作为敏化电极材料的光电池的性能，产物为非晶态，从电子谱中计算出其能带带宽为2．16eV，用电化学循安伏安法计算得到其电子亲和势（Ea.最低空轨道能级）为-3．97eV，离子势（IP，最高占据轨道能级的绝对值）为6．13eV，其能级与二氧化钛的能级相匹配，对二氧化钛有较好的敏化作用，光电池的光电流作用谱（IPCE）与紫外电子谱十分相似，光电压与光强之间有指数的关系，用苝聚酰亚胺为敏化剂的光电池的光电转换效率为0．0135％。[著者文摘]
Bragg光纤光栅法布里-珀罗传感器的应变测量

提出了一种对静态应变进行高分辨率测量的方法。该方法是把Bragg光纤光栅（FBG）与拿光纤法布里-珀罗传感器（FFPI）组合起来，利用FBG反射波长的漂移特性来测量于涉条纹的数目。通过利用FFPI和伪外差解调法对小数条纹进行解调，可实现高分辨率的测量。结果表明，静态应变的测量分辨率达到了33×10^-9ε（ε为应变）。
基于中频溅射的掺铒A12O3薄膜的光致发光特性

利用中频磁控溅射方法沉积制备了掺铒A12O3薄膜，室温下测量了薄膜在1535nm波长处的光致发光光谱和抽运功率、掺铒浓度、退火温度对光致发光光谱强度的影响。结果表明，在真空气压为2×10^-1Pa，氩气流量为70cm^3／s，氧气流量为25～45cm^3/s的条件下，最佳掺铒浓度为1．0at%，最佳退火温度为850℃。
基于远程处理技术的厂级SIS数据接口方案

针对发电厂各控制系统数据接口类型多样、数据采集速度要求高的特点，提出了一种新的厂级监控信息系统（SIS）接口子系统解决方案。该方案基于最新微软．NET架构，利用远程处理技术实现实时数据的集中采集与发布。实际应用表明，该方案可以有效地避免传统方案的缺陷，解决了重复开发和接口统一监管的难题，在数据安全、访问便捷性等方面均具有良好性能。[著者文摘]
共享磁盘冗余阵列在SCADA双机系统中的应用

介绍一种支持电网调度高可靠性要求、用于监控与数据采集（SCADA）的双机共享磁盘冗余阵列系统的实现方法，通过双机监控程序监视本机应用程序系统，实现主备机自动、手动切换。使用共享磁盘冗余阵列，保证了数据的一致性。在此方案下，还可以对应用模块进行切换，并实现数据库系统的容错。最后对这种方案进行了评价。[著者文摘]
异步法电流互感器饱和判别新原理及其应用

介绍了异步法电流互感器（TA）饱和判别新原理，结合现场录波分析表明：在机组内部故障时，制动电流工频变化量和差电流工频变化量同步出现，而外部故障TA饱和时两者异步先后出现。差动保护与此判据结合，可以明确区分TA饱和与内部故障。[著者文摘]
使用环形子孔径拼接检测大口径非球面镜

针对高精度大口径非球面镜通常存在定量检验方法（补偿器法、全息法、自准直法）所需要的辅助元件制造困难、成本高这两个主要难点，利用不同曲率半径的参考球面波前来匹配被测非球面表面不同的环带区域，使它们之间的偏离量减小到在小口径干涉仪的测量范围内，每次测量仅是被测表面的一部分，通过算法“拼接”可得到全孔径的面形信息。给出了其拼接数学模型、参量求解方法及其精度评定判据。仿真分析表明，该技术是切实可行的，算法具有较高的拼接精度。该方法无需辅助光学元件就可实现对大口径、大相对口径非球面的直接测量，且具有很宽的适用范围。
基于模式的自定义继电保护装置整定计算软件

将模式的思想引入电力系统继电保护整定计算软件开发，实现了基于模式的自定义继电保护装置整定计算软件。该系统允许用户在系统中自定义新型继电保护装置的模板和整定原则，系统根据用户的定义自动实现对该新型保护装置的整定。文中还说明了运用体系结构模式和设计模式实现系统体系结构及主体功能的具体应用，描述了模式的应用在提高软件的适应性、可重用性和可扩展性方面的经验。[著者文摘]
稀疏向量法的证明

稀疏向量法通过利用向量的稀疏性来提高求解矩阵方程的效率，它被成功地应用到电力系统分析的众多问题。在已有的有关快速前代的证明的基础上，进一步为稀疏向量法提供一个完整的数学证明。[著者文摘]
“电力系统潮流和最优潮流分析技术的进展”专题简介

电力系统潮流和最优潮流分析技术是现代电力系统分析的重要组成部分。本专题重点讨论近年来电力系统潮流和最优潮流分析技术的新进展：新方法，新元件的建模，新应用和可视化技术。[第一段]
电子电力变压器的并联运行

讨论了电子电力变压器（EPT）的并联运行问题。总结了几种EPT并联运行的结构形式，指出EPT引入电力系统后，需要考虑它与常规变压器并联运行，以及多台EPT并联运行等情况。重点分析了多台EPT并联运行时的几种均流控制策略：主从控制、集中式电流／功率偏差控制、分散逻辑控制和基于调差原理的无联络线控制。并以多台EPT交直流母线混合并联系统为基础分析了并联EPT的输入级控制策略。在MATLAB时域仿真环境下对两台EPT并联运行采用主从控制的控制方案，进行了仿真研究，结果表明主从控制下并联电子电力变压器的均流效果良好，且可以互为备用。[著者文摘]
Power System Visualization

This paper describes several visualization techniques that are useful in the analysis of power flow and optimal power flow (OPF) results. The increased size of power system models makes the use of such techniques almost indispensable. The paper describes the application of dynamically sized pie charts and animated flow arrows for showing transmission line flows, the use of contouring to display bus based quantities such as voltages and locational marginal prices (LMPs). The application of interactive three dimension (3D) techniques to power system visualization is also considered.
考虑暂态稳定性约束的最优潮流问题

电力系统动态安全经济运行领域中的许多关键技术问题如暂态稳定性预防控制、紧急控制、最大传输容量等问题都可描述为考虑暂态稳定性约束的最优潮流问题。综述了考虑暂态稳定性约束的最优潮流问题的研究现状，分析比较了该领域中基于能量函数的优化方法、基于时域仿真技术的优化方法各自的特点及其研究中存在的问题。在此基础上，分析了考虑暂态稳定性约束的最优潮流问题的特点以及该领域研究的技术重点。[著者文摘]
电流型变流器在电网电压不平衡时的控制

提出一种电网电压不对称情况下抑制三相脉宽调制（PWM）电流型变流器（CSC）直流输出电流二次谐波、减少网侧电流低次谐波的控制方法。该方法对传统的预测控制进行改进并应用到电网不平衡的三相CSC系统中，获得了良好的控制性能。应用电流空间矢量调制技术，使器件的利用率得到提高。所提出的方法无需电流传感器检测网侧电流，降低了实现成本。实验结果证明所提出的方法是正确、可行的。[著者文摘]
市场环境下基于最优潮流的输电网规划

电力市场环境下，扩展或加强输电系统对满足发电公司和用户的需求、减缓输电系统阻塞、促进市场的公平竞争具有重要作用。文中首先以Pool市场模式为背景，基于最优潮流（OPF）的输电网边际定价模型，提出一个计及多场景的综合性系统阻塞指标作为评估规划网络可靠性的经济指标；然后建立了阻塞指标约束下的输电网静态规划模型，并用IEEE-24RTS实验系统进行了验证。与传统的输电网规划相比，该模型由市场条件下的OPF确定系统最优经济运行状况，能更科学地进行输电网规划决策，有效减缓系统阻塞发生，提高规划系统经济性能，易于扩展从而计及电网规划中的各种不确定性因素。[著者文摘]
Increase of Transfer Capability Through OPF-based Wide Area Control of FACTS

Congestion of transmission capability often limits the operation of power markets. Because of the substantial costs that such congestion causes and difficulties in improving transfer capacity through transmission expansion, flexible AC transmission system (FACTS) devices are increasingly often considered as short-term solutions to congestion problems. This paper shows that such FACTS devices are most often not used to their full potential unless equipped with control systems based on wide-area measurements. We present novel control strategies that coordinate and optimize the setpoints of several FACTS devices to achieve optimum benefit from FACTS installations in terms of steady-state loadability increase. We study simple schemes based on feedback control using remote measurements as well as more general schemes based on on-line optimization. Finally, a quantitative assessment for the benefits of wide-area control of FACTS based on a realistic test case is presented.
基于三相谐波潮流的电能质量仿真决策系统

谐波分析是电能质量分析的重要组成部分。首先论述了谐波等电能质量问题的监控、测量、分析、决策与控制的现状，在此基础上，介绍了基于解耦-补偿理论的实用三相电力系统谐波潮流计算程序。以该实用三相电力系统谐波潮流计算程序为核心，开发了电能质量仿真决策系统平台。应用该平台可对电网中的谐波等电能质量问题进行模拟分析，并可为系统运行分析人员提供控制与决策的依据。该平台的建立为三相电力系统谐波潮流计算从理论到实际应用的实现奠定了基础。通过对实际电网以谐波为主的电能质量问题的计算分析，证明了该系统平台具有很强的实用性。[著者文摘]
多小波相邻系数法在局部放电去噪中的应用

给出了通用的相邻系数法表达式，并将其用于局部放电的去噪研究。与多小波传统阈值去噪算法相比，相邻系数法能较好地解决变换系数之间的相关性，获得更好的去噪效果。通过大量的仿真数据得出了均方误差与相邻系数邻域及指数之间的关系曲线，并在此基础之上得到了合适的相邻系数邻域及指数数值。现场数据的处理结果验证了多小波相邻系数法及选取的参数的有效性。
输电线路单端行波故障测距的研究

分析了影响单端行波测距法精度的主要因素，包括母线端接线、接地电阻、T型线路结构、故障位置等，指出行波的极性和幅值是行波最重要的两个特征，提出了考虑电流行波极性和电压行波极性的综合行波极性判别法，该方法较容易识别线路内的折反射行波和线路外的其它线路折反射行波，与仅利用电流或电压行波的方法相比，判别的可靠性有很大提高。同时指出对单端行波测距而言，一些线路结构和故障情况下无法进行单端行波测距，单端行波测距法还存在测距死区问题。用单端法进行测距需要结合阻抗法进行联合单端测距，在单端行波法失效的情况下以阻抗法的测距结果作为补充，才能弥补单端行波法和单端阻抗法的不足，实现精确故障定位。
基于多信号分类法和普罗尼法的间谐波参数估计

提出了一种基于多信号分类法（Multiple Signal Classification，MUSIC）和普罗尼法（Prony）的间谐波参数估计方法，首先通过在MUSIC功率谱曲线中设置阈值来估计信号中的谐波和间谐波频率，然后根据估计出的频率利用Prony法中的最小二乘法来估计其幅值和相位。仿真和实测信号分析结果表明，该间谐波参数估计方法在低噪声水平下可检测到整数次谐波附近的间谐波，且估计出的谐波和间谐波参数精度较高，能满足实际电网信号测试精度的要求。
基于相坐标系的配电网三相不对称解耦状态估计算法

提出了一种基于相坐标系的配电网三相不对称解耦的状态估计算法。在等效电流量测变换法的基础上，针对配电系统线路参数不对称的特点，引入三相不对称潮流计算中的解耦一补偿电流模型，在相坐标下将三相不对称状态估计方程完全解耦；同时引入旋转变换使每一相的雅可比矩阵和信息矩阵实虚部严格解耦，进一步降低了问题的求解规模。最后提供算例将所提出的方法与等效电流量测变换法进行了比较，结果表明所提出的方法精度较高，具有工程应用的前景和价值。[著者文摘]
电力市场模拟中的不确定性机组自组合问题

在电力市场环境下，发电商需要在不确定信息下，考虑机组的最小开、停机时时，确定各自机组期望的最优运行状态，并进而优化各自的报价。为了使电力市场模拟中的发电商决策模型更合理，作者基于报价中标概率函数，建立了考虑机组开、停机时间约束的报价决策模型，对机组自组合状态优化和报价决策行为进行研究和模拟。为了求解该不确定性混合整数问题，将其转化成为Markov过程，并提出相应算法。算例表明：考虑机组最小开、停机时间约束后，发电商会为了增加连续开机的可能性而降低在谷荷时段的报价，而这种报价策略会进一步加大市场中的峰谷电价差。该研究为电力市场模拟中发电商的决策提供了新的思路。
现代电力系统暂态稳定控制研究综述

现代电力系统的发展使其稳定性问题日趋重要，而暂态稳定控制又是稳定性研究的重中之重。文章简要介绍了当前电力系统的发展特点及其稳定控制的重要性，总结了近年来非线性控制技术在暂态稳定控制中的应用情况，按控制对象分类讨论了各控制对象的稳定控制研究现状，并讨论了控制的综合与协调问题，最后指出了当前稳定分析与控制研究的主要任务。
基于暂态能量裕度灵敏度计及暂态稳定约束的优化潮流计算

提出了一种基于暂态能量裕度灵敏度的含有暂态稳定约束的优化潮流算法。它用时域仿真法对系统进行暂态稳定分析，提前滤除不失稳故障，并结合混合法计算失稳故障的能量裕度。依据最严重故障的能量裕度与发电机有功出力变化量的近似线性关系及能量裕度对发电机有功出力的灵敏度来调整发电机的有功出力。在计算程序中充分运用变步长搜索策略提高了计算效率，对考虑多个预想故障的含有暂态稳定约束的优化潮流问题具有良好的全局收敛性。最后通过IEEE30节点系统和IEEE57节点系统验证了该方法的有效性。
基于计算机集群的电力系统暂态风险评估

采用多任务多机分摊并行计算的模式，利用计算机集群实现了一种求取电网暂态稳定风险指标的方法。首先提出了一种用于电力系统暂态风险评估的指标，利用该指标的可加和性，将求取故障极限切除时间的海量计算任务分配到计算机集群的节点上进行并行计算，然后在协调机上汇总计算结果得到综合的全系统风险指标。该方法既可用于运行方式部门进行离线的暂态安全分析，又可供调度人员进行在线暂态稳定风险的快速预警。
交直流混联系统的多速率混合仿真技术研究

针对复杂电力系统仿真对有效性和精确性的统一要求，提出了综合电磁暂态仿真和机电暂态仿真优点的混合仿真方法。该方法将交直流系统合理分割为若干子系统，利用现有的程序模块采用不同时标的多速积分对各子系统进行仿真分析，考虑晶闸管的通断过程，采用波形松弛技术解决子系统之间的数据接口问题。对3机交直流系统故障的仿真结果表明了混合仿真方法的精确性和有效性。
基于实时运行状态的电力系统运行可靠性评估

提出了运行可靠性的概念及其评估算法，评估电力系统在实时运行状态下的安全可靠性水平。该算法分析了线路潮流、母线电压、系统频率等实时运行条件对元件停运概率的影响，建立了基于实时运行条件的元件可靠性模型，并考虑了机组的运行方式、负荷的实时变化、网络结构的变化等实时运行条件对故障后果分析的影响。应用该算法对某一简单电力系统在不同运行状态下的可靠性进行了评估，结果表明实时运行条件对系统可靠性水平有显著影响，所提算法能够如实反映系统实时运行的可靠性水平。
基于聚类分析的电力系统暂态稳定故障筛选

提出了一种基于聚类分析的电力系统暂态稳定故障筛选方法。该方法建立在模糊C-均值（FCM）算法和矢量量化（VQ）方法的基础上，结合了两种聚类分析方法的优点，通过选择故障后系统的能量裕度作为特征变量之一，有效提高了故障筛选的准确性。采用新英格兰10机39节点系统和IEE50机145节点系统进行的测试证明了该方法的有效性。
磁力轴承转子系统非线性支承特性的研究

通过对磁力轴承非线性支承力特性的分析，可以看出控制器参数与支承特性之间有非常强的非线性耦合关系。虽然其支承的刚度和阻尼都能够通过改变控制器参数进行调整，但控制器参数的选择受非线性因素的影响较大。当比例增益越大，则在转子平衡点处的线性刚度就越大，能提供的最大支承力也越大，但支承实现正刚度的转子位移区间越小，系统稳定的转子位移区间就越小。通过对主动磁力轴承转子系统非线性支承特性的研究，揭示了控制器结构参数、机械结构参数与支承特性之间的耦合关系。[著者文摘]
电力系统大停电的自组织临界现象

应用复杂系统理论，通过分析美国电网大停电事故的部分数据，深入探讨了电力系统大停电规模与频率之间的幂律关系以及大停电规模分布的分形分维特征，提出了大停电现象可以用自组织临界性的概念来加以解释的观点。结合Hurst指数，进一步说明了存在着对电力系统大停电进行预测的可能。
热处理对钼基非晶纳米晶涂层相组成及摩擦磨损性能的影响

采用超音速火焰喷涂技术在0Cr13Ni5Mo不锈钢基体上制备了钼基非晶纳米晶涂层，研究了300～1150℃不同温度热处理对涂层的相组成和摩擦磨损性能的影响。试验结果表明：随着热处理温度的升高，涂层的非晶化程度减弱；显微硬度最大和耐磨性能最好的热处理温度是差热分析曲线的放热峰（1050℃）附近，并且在此温度点上涂层晶粒的尺寸最小，对涂层有很好的弥散强化作用。[著者文摘]
基于开关变压器的中压异步电动机软起动器

针对异步电动机是一个非线性、强耦合的被控对象，运用常规的控制策略难以取得满意的控制效果，同时由于中压异步电动机软起动器受晶闸管耐压的限制，一直解决不好，文中提出了一种基于模糊控制规则可调整的中压异步电动机软起动器的设计方法，其主电路采用开关变压器。该控制器对调整因子α进行在线调整，运用遗传算法，设计了一个专用的优化参数程序，根据系统当前的电流误差E和误差变化率Ec，通过模糊推理在线调整调整因子α，以确保异步电动饥软起动具有最优化的动态和稳态性能，并存此基础上设计了一个崔于开关变压器的中压电动机软起动器，实验证明此控制策略消除了电机起动过程中电流和转矩的振荡，具有很好的使用价值。[著者文摘]
脉冲密度调制串联谐振型塑料薄膜表面处理电源的研制

该文介绍了一种采用脉冲密度调制（PDM）控制策略的串联谐振型塑料薄膜表面处理电源的研制。PDM控制策略的采用可以确保电源工作于定频和定压，并且可以方便地实现开关管的软化。除满功率情况外，开关管的平均开关频率都低于谐振频率，降低了开关损耗。给出的仿真和实验结果验证了这种脉冲密度调制策略的有效性。[著者文摘]
发电机功角的二项式导数递推规律

该文陈述了这样的事实：发电机功角时间导数遵守导数计算由低阶到高阶逐阶进行；发电机功率、角度、角速度以及暂态能量轨迹等的各阶导数的计算过程遵守二项式导数递推规律（BDRL）。在此基础上，针对发电机双轴模型和经典模型2种情况指出：发电机在双轴模型条件下，其功角导数依赖发电机节点电压的导数，必须求解系数网络方程计算得出，由于系数矩阵定常，故发电机节点电压的导数可以采用LU分解技术通过快速网络计算得到；在经典模型条件下，其功角导数的递推计算不需要计算网络方程，可直接依赖于发电机功角的导数获得发电机功角的时间导数，具有更快的计算速度。据此建立了发电机双轴模型和经典模型2种情况下的发电机转角、转速和功率的二项式导数的递推计算公式，并给出了暂态能量函数的时问导数表达，形成了求取发电机转角、转速、功率及暂态能量轨迹导数的系统方法，为暂态稳定的快速Taylor级数计算体系奠定了理论基础。
两种基于神经网络的故障诊断方法

复杂设备或系统的故障诊断中常采用神经网络构建故障映射关系，针对实际应用中神经网络存在收敛速度慢、学习记忆不稳定等不足，以一电站锅炉送风机为诊断对象研究了基于带有偏差单元的递归神经网络故障诊断方法。对状态检测系统采集的信号进行逻辑处理，分离出8个故障特征参数。以8种常见故障模式作为BP网络和递归神经网络的训练样本，对训练过程和仿真结果作了对比分析，结果表明该诊断方法在收敛速度、精度和稳定性能等方面均有良好改善，满足了系统在线故障诊断的需求。[著者文摘]
一种基于无功功率的异步电机矢量控制转子磁场准确定向方法

当转子磁场定向的异步电机矢量控制系统工作存高频弱磁区时，由于电机参数变化等多种因素影响，导致磁场定向不准，甚至危及电机可靠运行。为了保证磁场定向的准确，提出一种根据无功功率对转子磁场观测位置进行校正的控制方法，即以无功功率闭环来校正转子磁链的观测位置。同时，采用给定d轴电流的方法来保证系统不受磁链观测幅值不准的影响。实验证明，该方法改善了弱磁高速区的控制性能，使功率、电压均基本保持恒定，大大提高了矢量控制系统对电机参数特别是转子时间常数的鲁棒性。[著者文摘]
基于PREISACH理论的电流互感器建模研究

提出了一种新型电流互感器（CT）数字化模型。该模型由CT电磁感应方程和基于Preisach理论的新型铁心磁化模型组成：基于Priesach理论的WIPING—OUT特性，提出了确定铁心运行所在磁化曲线的方法，并在新坐标系下分离Preisach函数的变量，得到了不同情况下铁心磁通密度的计算方法，由此建立了铁心磁化模型；提出了一种新的寻解算法，通过该算法将铁心磁化模型同CT电磁感应方程相耦合，建立了CT数字化模型。该模型只需极限磁滞回环下降支、一次电流和二次负荷等少量易被直接测得的参数，即可较准确地仿真铁心内部磁化过程，具有实现简便，仿真精度高等特点。采用文中CT模型对保护CT的饱和特性进行了仿真研究，仿真结果和实测数据的比较验证了模型的有效性。[著者文摘]
基于图像处理技术的表盘指针角度识别研究

论文论述了变电站设备表盘指针角度识别的数字图像处理和图像识别的实现过程。给出了远程数字视频监控与识别系统的组成。分析并研究了可用于指针图像处理的图像分割、图像滤波及图像的膨胀细化等运算方法。提出了一种新的适合实际运行设备的指针角度识别方法一同心圆环搜索法，该算法的计算简单，实时性好，识别误差小。经过大量不同条件的实验，证明这种算法对于指针角度的识别是十分有效的。[著者文摘]
电气化铁道牵引负载谐波分布特征与概率模型研究

电气化铁道牵引负载是电力系统中主要谐波源之一。由于电气化铁道牵引负载受线路条件等多种因素影响而波动剧烈，因此产生的谐波也具有随机波动性。该文基于大量牵引负载谐波实测数据，对牵引负载谐波的分布特征进行了分析，并采用最佳平方逼近法对牵引负载谐波概率密度函数进行了曲线拟合，得到了牵引负载谐波的概率模型。误差分析说明得到的牵引负载谐波概率模型是准确的。建立牵引负载谐波分布模型将对分析和研究牵引负载谐波起到关键帮助作用。[著者文摘]
交流励磁变速恒频风力发电系统控制策略的仿真研究

介绍了交流励磁变速恒频（Variable Speed Consrant Frequency，VSCF）风力发电系统运行的基本原理及发电机的定子磁链定向矢量控制技术。在此基础上，以Matlab／Simulink为工具，建立了系统仿真模型，进行了发电机空载运行、并网、有功、无功功率独立调节、最大风能捕获运行等工况的仿真研究，仿真结果证明理论分析正确，对系统的实验研究具有一定的理论指导意义。[著者文摘]
用三维有限元方法研究影响框架断路器电动斥力的因素

触头系统上电动斥力的计算对框架断路器（ACB）的设计有重要意义。为克服传统定性分析的缺点，提出一种定量分析的方法来研究影响框架断路器电动斥力的因素。该方法基于电流一磁场一电动斥力之间的方程，并考虑了铁磁物质的影响，应用三维有限元分析，首先研究了框架断路器通过恒定电流各动触头片电动斥力的大小及分布特点，然后分析了动触头并联支路数及转轴位置对电动斥力的影响，同时还研究了软联接对电动斥力的影响。计算结果可为ACB新触头系统的设计提供参考。[著者文摘]
应用复小波变换抑制GIS局部放电信号中白噪声干扰的研究

由于GIS局部放电超高频检测中不可避免的会遇到白噪声干扰，且现有抑制白噪声的方法有许多不足之处。文中根据白噪声干扰的特点，构造了Daubechie’S系列复小波，通过复小波变换的简单信息和复合信息，对染有白噪声的仿真信号和实测信号进行去噪研究。结果证明：综合运用复小波变换的简单信息与构成的复合信息，能更有效地抑制GIS局部放电超高频信号中的白噪声干扰。[著者文摘]
多馈入高压直流输电系统的分散协调控制研究

为了提高多馈入直流输电系统的稳定性，该文采用可选择控制结构的部分输出量反馈最优分散协调控制算法设计出了以全系统动态最优为目标的分散协调直流附加控制器，并在设计步骤中引入模态可控程度与模态可观测程度的概念来优选控制器安装地点以及控制反馈信号．从而最大程度地发挥了该控制算法可选择控制结构的特点。算例仿真分析显示了所设计控制器在协调作用下对系统多个振荡模态的良好阻尼效果，证明了该协调控制器设计方法的有效性。[著者文摘]
一种新的电压型PWM整流器直接功率控制策略

该文通过电压型PWM整流器的数学模型，分析了现行直接功率控制（DPC）系统的原理及性能。由于DPC系统功率内环采用一个开关表同时控制瞬时有功功率和无功功率，导致暂态过程中功率、直流电压出现了较大的波动；同时，在负载电流扰动时会产生较大的直流动态压降。对此，提出了交替采用有功功率开关表和无功功率开关表的双开关表控制新策略，可提高系统的动、静性能；同时，在负载电流扰动时，通过负载电流反馈控制双开关表转换信号的占空比，可减少直流动态压降或消除稳态直流压降。仿真和实验结果，证实了双开关表控制策略的可行性。[著者文摘]
零电压开关PWM全桥三电平变换器

该文针对全桥三电平变换器提出了一种新的控制一一斩波加移相控制，引入了飞跨电容和钳位二极管，使全桥三电平变换器可以工作在三电平模式和两电平模式，同时实现所有开关管的零电压开关，从而使变换器适应宽范围输入电压的要求，并保持较高的变换效率。由于开关管的电压应力只有输入电压的一半，使该变换器非常适合高压输入的场合。此外，全桥三电平变换器输出滤波电感比传统全桥变换器大大减小，副边整流一极管的电压应力得到了降低。由于变换器的输入电流纹波很小，输入滤波器也得到了减小。该文详细分析全桥三电平变换器在该控制策略下的工作原理，讨论参数设计，并且给出实验结果。[著者文摘]
基于广义生长-剪枝径向基函数神经网络的谐波源建模

采用广义生长一剪枝RBF神经网络建立稳态频域的谐波源模型。在该模型中，各次谐波电流的幅值和相角与各次谐波电压的幅值和相角以及负荷特征参数的非线性映射关系通过一种新颖的广义生长一剪枝RBF网络进行建模。该网络的学习算法是串行的，可以进行动态建模。算例计算表明，该模型具有训练时间少、精度高、可动态建模等优点，是谐波源建模的有效方法[著者文摘]
一种新的分相控制式三相电流型五电平逆变器

在一个三相直接式多电平电流型逆变器（CSI）中利用PWM技术来消除输出电流谐波是非常困难的。文中提出了一类新的三相分相控制式电流型5电平逆变器拓扑。这类拓扑通过三相星形负载的中性线进行解耦，逆变器的每相都可以独立控制，因此可以将多电平PWM技术应用到该类逆变器以减小输出电流谐波。文中给出了一种多载波PWM技术的数字化实现方案。文中以单相逆变器单元为例介绍了三相5电平逆变器的工作原理。最后建立了一个三相分相式5电平CSI的实验系统，验证了文中的结论。随着超导储能系统技术的发展及其应用，电流型多电平变流器将具有广泛的应用前景。[著者文摘]
含统一潮流控制器装置的电力系统动态混合仿真接口算法研究

提出了一种新的含UPFC装置的电力系统动态混合仿真接口算法，算法中对UPFC采用动态相量建模，对电力系统网络则采用成熟的机电暂态仿真。仿真中UPFC并联侧采用定交流母线电压控制和定直流电容电压控制，串联侧采用定线路潮流控制。文中推导了UPFC的动态相量模型，讨论了与网络机电暂态模型的接口算法。研究分析和算例仿真表明：使用动态相量建模可精确地仿真UPFC的电磁暂态（EMT）过程，且仿真速度快；文中所提混合仿真方案能保证较快的仿真速度和优良的仿真精度，具有较好的收敛性，且可用于含UPFC等FACTS装置的系统发生不对称故障时的暂态稳定分析。[著者文摘]
快速电磁推力机构的动态特性仿真与优化设计

基于电磁推力机构的快速开关，在电力系统故障限流、电能质量、相控开关等领域应用前景广阔。给出了一种基于时间和位移双层循环的离散迭代算法，该算法可用于电磁推力机构的仿真分析和综合优化设计。通过仿真详细研究了不同的结构参数对电磁推力机构动态特性的影响，并给出了一般性的优化设计指导原则。提出采用一种机械弹簧式双稳保持结构，并利用优化分析的参数在算例中计算触头的关合过程，其合闸时间可达到0．23ms。[著者文摘]
基于组合决策树的油浸式电力变压器故障诊断

提出了一种利用属于模式识别范畴的决策树C4.5法进行变压器故障诊断的方法。由于C4．5方法可方便地处理连续特征模式且有从样本学习判定规则的功能，因此应用中显示了该方法对于变压器故障诊断的适用性。在讨论变压器故障空间的基础上，针对已积累的故障变压器的大量油中溶解气体等数据，考察了各类故障的特征偏置，并在此基础上构造出组合决策树诊断模型，实现了变压器故障由粗到细的逐级划分，有利于提高诊断的准确性。实例表明该模型的有效性。[著者文摘]
土壤微生物与根系呼吸作用影响因子分析

土壤呼吸作用作为陆地生态系统碳循环的重要组成部分，是当前碳循环研究中的热点问题．对于土壤呼吸作用主要组成部分土壤微生物呼吸作用和根系呼吸作用影响因子的研究．有助于准确地评估全球碳收支．本文从气候、土壤、植被及地表覆被物、大气CO2浓度、人为干扰等方面综述了土壤微生物呼吸作用和根系呼吸作用的主导影响因子，指出这些影响因子不仅直接或间接地影响土壤微生物呼吸作用和根系呼吸作用，而且它们之间相互作用、相互影响，且各影响因子的地位和作用会随时空尺度变化发生相应改变．在此基础上．论文提出了未来土壤呼吸作用的研究重点．[著者文摘]
中国森林生态系统服务功能及其价值评价

针对我国森林生态系统服务功能及其价值评估相对滞后的局面，提出尽快开展我国森林生态系统服务功能及其价值评估的研究工作．首先，在我国森林生态系统类型划分的基础上，研究不同森林生态类型（包括人工和半人工森林生态类型）的服务功能。将我国各类森林总体服务功能划分为林木产品、林副产品、森林游憩、涵养水源、固碳释氧、养分循环、净化环境、土壤保持和维持生物多样性八大类型．其次，在Costanza等提出的全球生态系统服务功能评价指标的基础上，结合我国森林生态系统的特点，针对不同的森林生态系统类型，分别提出和建构一系列可用于我国不同类型森林生态系统价值评估指标体系．利用该指标体系估算出我国森林生态系统服务功能的总价值为30601．20×10^8元，其中直接经济价值和间接经济价值分别为1920．23×10^8和28680．97×10^8元。间接经济价值是直接经济价值的14．94倍．该研究的目的在于尽快将自然资源和环境因素纳入国民经济核算体系而最终为实现绿色GDP提供基础。为实现可持续发展和生态环境保护提供科学依据．[著者文摘]
线虫作为土壤健康指示生物的方法及应用

简述了线虫作为土壤健康指示生物的优势，归纳了常用指数和分析方法，对成熟指数及基于营养类群的一些指数和分析方法进行了详细介绍．与其他指数相比，成熟指数更能敏感地反映土壤环境的受胁迫程度，基于营养类群的指数和分析方法可以在生态系统功能水平上更好地揭示土壤环境的健康状态．概述了以上指数和方法在农业、森林、草原及其他生态系统中的应用研究．结合目前存在的一些问题。提出以下建议：加强对土壤线虫生活史和食性等特性的认识；进一步完善现有指数，将多种指数和分析方法结合使用；加强土壤线虫在多种生态系统及大尺度地域空间内的应用．[著者文摘]
高铜、高锌猪粪对蚯蚓的急性毒性效应研究

测定了高Cu、高Zn猪粪条件下Cu、Zn单一与复合污染对蚯蚓的急性致死及亚致死效应．结果表明，Cu、Zn浓度与蚯蚓死亡率显著正相关（a=0．05，rcu=0．99，rzn=0．99），与体重增长率显著负相关（a=0·05，rcu=-0．99，rzn=-0．96）．蚯蚓个体对Cu、Zn的耐受程度不同，其毒性阈值（引起蚯蚓个体死亡浓度）分别为：Cu 250mg·kg^-1、Zn 400mg·kg-^1.LD50分别为：Cu 646．68mg．kg^-1、Zn 947．38mg·kg^-1．复合污染情况下，Cu浓度为250、500mg·kg^-1。时，Cu、Zn复合污染表现为协同效应；Cu浓度为750mg·kg^-1。时，Cu、Zn复合污染表现为拮抗效应．可见，猪粪中Cu、Zn复合污染的毒性效应与各组浓度组合密切相关．[著者文摘]