mlsa-iai-msu-lab/ru_sci_bench_zho_cite_reranking huggingface dataset:
撬棒电路对风电场侧联络线距离保护的影响及对策

针对集中送电的双馈风力发电系统,将低电压穿越措施与风电场的弱馈特性相结合,对风电场的故障特征进行分析。指出撬棒电路的投入会增大风电场的正负序阻抗,尤其是正序阻抗,从而使风电场的弱馈程度增强。进而分析了撬棒电路对风电场联络线距离保护的影响,指出撬棒电路的投入和风电场的弱馈特性可能导致故障选相装置误选相及某些阻抗继电器的计算精度降低,并提出了相应的改进措施。最后,建立了双馈风电场并网仿真模型,仿真结果验证了理论分析的正确性。
基于受扰电压轨迹的电力系统暂态失稳判别(二)算例分析

在基于受扰电压轨迹的暂态失稳判别方法的基础上,探讨了广域监测方案设计及暂态失稳门槛值设定方法,并进一步分析了所述方法在实际应用过程中的适用性与可行性。对IEEE 39节点系统与南方电网实际系统进行了仿真研究,包括节点电压脆弱性分析、电压观测方案设计、不同故障下的暂态稳定性判别。结果表明,本文方法相比常规方法,能够更加快速而有效地识别系统暂态失稳,工程可实施性强,可用于不健全的广域量测环境。
基于效用风险熵的复杂电网连锁故障脆弱性辨识

研究了基于效用风险熵理论的复杂电网连锁故障脆弱性评估模型和算法实现问题。首先,结合支路断开后的潮流转移特性和潮流分布特性建立支路脆弱度评估模型,计及支路退出运行给系统带来的影响;其次,建立节点脆弱度传递模型,克服目前社会网络类指标和系统科学类指标存在的不足;最后,以元件脆弱性评估结果为基础,辨识电网组织结构面临的风险不确定性。通过IEEE 39节点系统仿真验证了所述方法的合理性和有效性。
不同类型风电机组对小干扰和暂态稳定性的影响

随着风电装机容量在电力系统中渗透率的逐步提高,其对电力系统的影响越来越明显。这样,就很有必要系统地分析风电机组对电力系统小干扰和暂态稳定性的影响,以便研究针对性措施。在此背景下,对3类常见的风电机组接入后的电力系统稳定性进行了系统的比较研究。首先给出了这3类风电机组的动态模型,之后以美国西部联合电力系统(WSCC)3机9节点系统为例,采用特征值分析和动态时域仿真方法,系统地比较了在同一母线接入异步风电机组、双馈风电机组、永磁直驱风电机组与接入同等容量同步发电机组对小干扰稳定和暂态稳定性的影响。研究结果表明,3类风电机组并网对小干扰稳定和暂态稳定性的影响程度均有所不同。
一种适用于风电场送出的混合型高压直流输电系统拓扑

混合型高压直流输电系统两端分别由传统电网换相换流器(LCC)和电压源换流器(VSC)构成,是一种新型拓扑,可以合理结合二者的优点,具有广泛的应用前景。其运行特性、控制策略和故障特性等方面不同于LCC高压直流输电系统和VSC高压直流输电系统,有必要对其进行研究分析。文中研究了整流侧采用VSC、逆变侧采用LCC的混合型高压直流输电系统,设计了不同的控制策略,在电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC下进行了正常和故障情况下的仿真,对比采用不同控制策略时对系统换相失败的影响和故障恢复特性,选择了适用于此类系统的最优控制策略。
风火协调运行效益评估方法

风电效能是用来衡量扣除电网消纳成本后风电净减排贡献率的指标,是指导电网有效利用风电的关键指标。文中立足于国内以煤电机组为主的电源结构,采用基于机组组合的生产模拟方法,分析了风电消纳成本的构成,从机理推导和仿真验证两方面得出了风电效能随运行方式、机组参数和风能利用比例等因素的变化规律。研究表明,在煤电占优网络中风能高效利用在主导机理、协调模式、预测需求上都存在其特异性。文中为多尺度风火协调运行框架设计提供了理论依据。
电力系统鲁棒经济调度(一)理论基础

由于固有的间歇性、波动性和低可预测性,大规模可再生能源接入电网给电力系统调度带来了极大挑战。其中关键问题是在可再生能源出力严重偏离预测时,如何以最经济的手段保证系统安全运行。基于此考虑,文中提出了电力系统鲁棒经济调度的基本概念、模型和实现框架,其理论基础可归结为"鲁棒可行性"问题。它本质上是一个自然决策的不确定性和人工决策的调度系统之间的两阶段零和博弈问题。以鲁棒可行性检测为基础,提出了鲁棒经济调度问题的系统化求解算法,通过逐次产生割平面不断排除非鲁棒可行点,最终获得可靠的调度策略,对可再生能源在给定集合内的任意出力组合均可保证存在可行的校正策略使系统安全运行,并使调度成本最低。
基于改进定有功功率控制特性的VSC-MTDC系统仿真

对基于电压源型换流器的多端直流输电(VSC-MTDC)系统在不同运行状态下的协调控制策略进行了研究。提出了改进的VSC-MTDC系统直流电压—有功功率控制特性曲线,在现有定有功功率控制的调节特性曲线中增加了斜率控制和定直流电压控制,并基于此实现了系统的协调控制策略;推导了环网式接线的VSC-MTDC系统正常运行时各换流站直流侧电压与所传输直流功率的关系式,并给出了各换流站直流电压—有功功率控制特性曲线中拐点处直流电压的计算方法。最后,在PSCAD/EMTDC中分别对不同运行状态下的VSC-MTDC系统进行了仿真,仿真结果表明,该协调控制策略能够满足系统在不同运行状态下的运行要求。
适用于多端柔性直流输电系统的新型直流电压控制策略

重点关注适用于多端柔性直流输电系统的直流电压协调控制策略,分析了现今最受认可的直流电压偏差控制策略以及直流电压斜率控制策略的缺陷,并结合2种控制策略的优点,提出了一种新型直流电压控制策略——直流电压偏差斜率控制策略。该控制策略利用直流电压偏差控制策略的偏差特性,实现了换流站直流功率的跟踪;利用直流电压斜率控制策略的斜率特性,加快了其动态响应能力。最后,在PSCAD/EMTDC仿真平台中针对直流电压偏差斜率控制策略的特性进行了稳态仿真分析以及暂态仿真分析,仿真结果表明:采用直流电压偏差斜率控制策略后,多端柔性直流输电系统能够稳定、可靠运行。
基于Copula理论的风电场间风速及输出功率相依结构建模

在电力系统规划和运行中,对风能的随机相关性进行建模是获取准确结果中非常重要的环节。鉴于风速分布呈现非线性和尾部相关性模式,区别于应用较为广泛的线性相关分析,文中引入了Copula函数对风电场风速以及输出功率之间的相依结构进行系统建模,建立了多风电场风速及功率的联合分布函数。对甘肃酒泉地区4个风电场风速相依结构的研究表明,对于有一定相关性的2个风电场,其风速之间的相关性呈现非对称的尾部特性,单一Copula函数较难精准表述其相依结构,故构建混合Copula函数,即根据拟合优度检验选取合适的Copula函数的凸组合进行描述更为准确;对福建2个风电场输出功率相依结构的研究表明,Gumbel-Copula适合用于2个风电场输出功率的相依结构建模。最后给出了四维风速的相依结构模型。
柔性直流电缆绝缘料及电缆结构设计

重点探讨了柔性直流电缆绝缘料及电缆的结构设计。分析指出,空间电荷问题是柔性直流电缆绝缘急需解决的难题,电缆绝缘空间电荷测量装置的研制及空间电荷陷阱能量分布的测量均有助于空间电荷问题的研究。添加纳米填料抑制交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘中空间电荷时,可以通过表面物理或化学修饰等改性手段解决纳米粒子与XLPE的相容性问题。文中指出,柔性直流XLPE电缆绝缘中电场分布与体积电阻率呈正比分布,而电阻率取决于温度和场强。由于受到空间电荷的影响,运行中柔性直流电缆经受的反极性冲击电压是电缆绝缘的关键因素。最后,提出了开发高载流90℃工作温度绝缘料,并设计出绿色环保的高压、超高压陆地和海底电缆结构。
基于分段解析公式的MMC-HVDC阀损耗计算方法

针对基于模块化多电平换流器的高压直流输电系统(MMC-HVDC),提出了一种采用分段解析公式计算换流站阀损耗的方法。首先,通过移除最近电平逼近中的取整函数,将桥臂电压转化成理想的光滑波形,根据桥臂电流过零点时刻,对换流阀通态损耗进行分段解析计算。其次,将开关损耗分为必要开关损耗和附加开关损耗。对于前者,通过引入变化率函数进行分段解析计算;对于后者,给出了估算其大小的方法。随后,给出了使用分段解析公式计算MMC-HVDC阀损耗的详细流程。最后,基于时域仿真软件PSCAD/EMTDC下搭建的300 MW/±150kV数字仿真模型,验证了所提方法的有效性。
多端MMC直流输电系统的优化设计方案及比较

模块化多电平换流器(MMC)是柔性直流输电领域中具有广阔应用前景的换流器拓扑。在交流侧电压相对较低时,可以通过对换流器子模块数量的优化设计,降低所需的级联子模块数目,并可以使换流器直接接入较低电压等级的交流电网。这种优化设计方法也为柔性直流输电系统的工程方案设计提供了多种选择。文中结合±160kV/200MW的三端柔性直流输电示范工程,给出了多种系统的工程设计方案,并对各种方案的特性和主要参数进行了分析比较,提出了实际工程中MMC优化方案的设计选择原则。
基于MMC的多端直流输电系统直流侧故障控制保护策略

基于模块化多电平换流器(MMC)的多端直流(MTDC)输电技术,兼具MMC技术和多端柔性直流输电技术的优势,具有广阔的应用前景。文中分析了MMC的拓扑结构和运行机理,设计了基于电压裕度的多点直流电压控制策略,并对控制器进行了设计。在此基础上,分析了直流侧单极接地故障、极间短路故障、断线故障对基于MMC的MTDC系统的影响,并进一步提出了相应的控制保护策略与保护时序。利用电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC对以上几种直流侧故障及控制保护策略进行了仿真,结果表明所提出的控制保护策略能够实现系统故障后的快速恢复,有效提高多端系统的可靠性和可用率。
模块化多电平换流器桥臂电抗器参数设计方法

作为模块化多电平换流器(MMC)的重要组成部分,位于换流器桥臂的桥臂电抗器能够起到抑制换流器输出电流谐波以及限制暂态和故障电流的作用,其电感值的选取对于MMC的运行特性极为关键。文中提出了一种能够抑制交流侧电流波动量的桥臂电抗器值的设计方法。通过对MMC拓扑结构和工作原理的分析,对桥臂电抗器进行了简化等效,详细推导了等效电感值与交流侧电流波动量之间的关系,得出了一定交流侧电流波动量条件下的等效电抗器最小值的四阶方程,并利用MATLAB对方程求解,最终得到对应的桥臂电抗器值的下限值。在PSCAD/EMTDC仿真环境下搭建了双端21电平MMC直流输电系统模型,对设计方法的可行性和准确性进行了验证。仿真结果表明,设计的桥臂电抗器能够有效抑制交流谐波电流,且计算值与实验值基本吻合。
柔性直流输电网用新型高压直流断路器设计方案

基于柔性直流的多端直流输电和直流电网技术是解决中国新能源并网和消纳问题的有效技术手段之一,而高压直流断路器是构建直流电网的核心设备之一。从多端直流系统发生直流侧短路故障的机理及故障电流的发展趋势入手,以舟山5端柔性直流输电工程为例,分析了发生最严酷短路故障时,直流母线上故障电流的特性,基于分析结果提出了直流电网对直流断路器的需求;结合对现有直流断路器技术路线的对比分析,提出了一种适用于柔性直流输电网的新型快速直流断路器技术方案,并通过仿真分析验证了所提出的新型直流断路器能够满足柔性直流输电网快速切除故障电流的需求。
模块化多电平柔性直流输电系统网侧故障控制策略及验证

介绍了基于模块化多电平换流器(MMC)的柔性直流输电系统在网侧出现不平衡运行状态下的故障控制策略,对比了各种控制方式的优劣。在分析和推导MMC数学模型的基础上,提出了一种基于故障负序电压叠加的故障控制方法。利用离线仿真工具对该方法进行了仿真研究,并在实际工程中对该方法进行了实验验证,给出了仿真和工程试验结果。采用不同控制策略时的仿真结果比较以及仿真与工程实验结果对比表明,采用所提出的故障控制策略对提高柔性直流输电系统在发生网侧故障时的持续运行能力有所帮助。
利用行波电压分布特征的柔性直流输电线路单端故障定位

提出了一种基于分布参数模型的柔性直流输电线路单端故障定位原理。由于柔性直流输电线路两端并联有大电容,直流线路发生单极接地故障后,1模故障分量网络中的电压行波具有以下2个特点:在两端直流母线处全反射,故障点处主要为折射;反射改变极性,折射不改变极性。据此可以在1模故障分量网络中计算本端第1次电压反射波及其前行路径上的电压分布,找出该电压分布的最强正跳变点,该点到对端的距离即为故障距离。该方法的故障定位精度高,理论上不受过渡电阻的影响,无需人工识别行波波头,易于实现故障定位的自动化,仿真结果表明该方法具有全线的适用性。
模块化多电平换流器桥臂电流直接控制方案

通过分析模块化多电平换流器(MMC)拓扑结构,提出一种MMC桥臂电流直接控制方案,该方案对MMC上/下桥臂电流实施独立控制。建立了MMC系统小信号传递函数模型,对桥臂电流反馈控制策略进行了分析与设计。以MMC并网逆变器为例,结合多层次电容电压平衡控制策略,得到了基于桥臂电流内环控制的MMC综合控制方案,以实现网侧电流控制及电容电压平衡控制。仿真结果表明,所提出的MMC桥臂电流直接控制方案具有优良的动静态特性,并能有效抑制三相内部环流,验证了该方案的可行性和有效性。
MMC-HVDC三相解耦二次谐波环流抑制算法

随着模块化多电平换流器(MMC)高压直流输电工程电压等级和输送容量的大幅提升,其拓扑结构中的桥臂串联子模块数急剧增加,使得整个换流阀的控制系统更加复杂,子模块电容电压均衡及二次谐波环流抑制等技术问题将更加突出。如果采用传统的最近电平逼近调制(NLC)策略对换流器进行控制,MMC内部存在明显的二次谐波环流。为了抑制二次谐波环流,假设环流中只含有直流分量,根据换流器交、直流侧瞬时功率平衡,推导出直流环流电流的计算公式,进而分别求得上、下桥臂子模块电容电压的参考值,该参考值在一个工频周期内围绕某一恒定值呈周期性变化,可使得各子模块电容电压的不均衡程度明显降低,二次谐波环流得到有效抑制。与传统的NLC策略相比,文中算法可以降低子模块电容电压的波动幅度,改善交流侧输出电压、电流的波形。当电容器容值存在差异时,文中算法还可以减小容值较小的电容器投入运行的时间,延长其寿命。最后,仿真结果验证了文中算法的有效性。
电子式电流互感器测量系统在串联补偿系统中的应用

通过分析串联补偿平台上电流互感器(TA)测量系统的回路布置,研究了常规TA测量系统的干扰源和路径。从提高串联补偿平台TA测量系统抗干扰性能方面考虑,提出了一种新的电子式TA测量系统,系统采用就地分散采集,使用光缆传输采样信息,可以消除干扰路径。所研制的基于电子式TA测量系统的串联补偿方案已在多个串联补偿站中得到了应用。
百万千瓦级柔性直流接入大连电网后的系统特性分析

基于电压源换流器和脉宽调制控制的柔性直流输电是一种新一代的高压直流输电技术,应用前景广阔。继上海南汇风电场柔性直流接入示范工程后,根据规划,2014年大连电网将投运世界上首个百万千瓦级柔性直流输电工程。为保障工程顺利实施,需详细分析大容量柔性直流接入对电网的影响。文中首先在国内广泛使用的电力系统机电暂态仿真程序中,开发了柔性直流输电系统模型与算法,并通过与电磁暂态计算的对比,验证了模型与算法的正确性。针对柔性直流接入后大连电网典型运行方式,研究了送受端交流电网故障以及直流控制方式和控制参数等对混联电网恢复特性的影响。研究结论为混联电网和交直流设备的安全稳定运行提供了技术支撑。
基于并联电容参数识别的VSC-HVDC输电线路纵联保护

电压源换流器型高压直流(VSC-HVDC)输电线路两端并联有大电容,在故障发生瞬间,大电容迅速向故障点放电,对高频故障分量系统侧可等效为并联大电容。根据VSC-HVDC这种特有的系统结构,提出了一种基于并联电容参数识别的VSC-HVDC输电线路纵联保护新原理。该保护原理采用时域算法,通过识别VSC-HVDC输电线路两侧的电容值来区分区内、区外故障。当直流输电线路发生区内故障时,能同时准确识别出线路两端的电容值;当直流输电线路发生区外故障时,不能同时准确识别出线路两端电容值。根据此特征,构造纵联保护判据。理论分析和仿真结果表明,该原理不受过渡电阻、故障类型、故障位置、控制方式和线路类型的影响,在各种工况下均能快速可靠地区分区内、区外故障,而且该方法计算简单,易于实现,具有一定的实用价值。
电网调控仿真培训系统设计与实现

以调控一体化和动态过程仿真培训为目标,结合华北调控仿真培训系统建设实践,对华北调控仿真培训系统的设计思想和实现方法进行了介绍。主要围绕"过程式仿真"和"调控一体"这两个显著特点,从实际电网仿真平台、二次信号仿真、负荷教案、全过程发电控制仿真等方面对整个系统的设计方法和思路进行了阐述。文中同时介绍了该系统与其他仿真系统的数据交换机制,以及系统建成后的培训工作过程。
基于MMC的柔性直流输电阀基控制器及其动模试验

介绍了模块化多电平换流器(MMC)及其应用于柔性直流输电的基本原理,指出了基于MMC的柔性直流输电阀基控制器与传统阀基电子设备的区别,并对其功能和特点进行了研究。搭建了49电平动模试验平台并进行了功能验证,以期为柔性直流输电的研究提供参考。
智能变电站SV网数据交换装置设计

由于工业交换机数据交换延时的不确定和不明确,使得过程层组网方案不能应用于智能变电站的保护系统。基于现场可编程门阵列(FPGA)的媒体访问控制(MAC)核仿真技术,设计了具有延时明确和等间隔数据交换特点的数据交换装置,取代工业交换机组建过程层网络,不仅可以实现过程层采样数据的共享,还可以简化保护系统采样网络的结构。同时,描述了数据交换装置的设计原理和应用方案。
注入式定子接地保护接地变压器参数影响及改进方案

在工程应用中,传统的注入式定子接地保护方案经发电机中性点接地变压器二次侧注入和测量,受接地变压器参数影响很大,补偿不准确或回路参数变化会产生很大的测量误差,引起保护误动或拒动。文中简单介绍了传统注入式定子接地保护的原理,重点分析了接地变压器参数的影响,在原有保护方案的基础上,提出一种改进的无需阻抗补偿的保护方案。动模试验结果表明改进方案能满足保护误差要求,且能有效避免补偿不准确或设备参数变化带来的测量误差,提高了保护可靠性。
柔性直流输电系统控制保护方案

在系统论述柔性直流输电系统的基本控制策略、上层控制功能和保护策略的基础上,提出了适合于柔性直流输电系统的控制保护功能配置方案以及控制保护与换流阀设备的接口方案。所述方案已在上海南汇柔性直流输电示范工程中得到了成功应用,很好地满足了柔性直流输电系统控制保护快速性、高性能的要求。
模块化多电平换流器子模块故障冗余容错控制策略

阐述了模块化多电平换流器(MMC)子模块故障类型,包括绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块故障、直流电容故障和控制信号故障。分析比较了3种子模块冗余容错方案的优缺点,选择采用对MMC影响较小的子模块热备用的冗余容错方案。该方案的缺点是MMC运行于不对称状态,导致MMC直流电流出现波动。为此,在推导MMC冗余运行状态的基本数学模型、得出桥臂能量数学表达式的基础上,提出了基于桥臂能量平衡的冗余容错控制策略来抑制直流电流的波动。在时域仿真软件PSCAD/EMTDC中搭建了61电平MMC模型,仿真结果验证了提出的冗余容错控制策略的有效性。
电动汽车充电基础设施规划方法与模型

电动汽车具有节能减排、削峰填谷等多重作用,充电设施规划方法和模型能够指导其建设,促进电动汽车的发展。文中较为系统地提出了充电基础设施规划步骤和具体做法。基于能量等效的原则,提出了等负荷距分配法将集中和分散充电量分配到相应充电设施,给出了其中计算参数的模型,通过能量等效方式进行负荷预测,再进行定址定容,采用净现值方法评估经济性,采用平均充电距离评估用户便利性,最终得到可用的规划方案。
含多端柔性直流输电系统的交直流电网动态特性分析

根据半桥式模块化多电平换流器(MMC)的数学模型和控制策略,搭建出基于PSCAD/EMTDC的多端柔性直流输电系统(MMC-MTDC)仿真模型。设计了适合于交直流耦合电网的MMC-MTDC多级控制系统,包括阀组级控制器、换流站级控制器和系统级控制器,并进行了交直流电网暂态稳定分析。在建立的仿真系统中模拟交流电网事故、直流线路故障、冲击负荷等多种苛刻运行条件,以校验MMC-MTDC接入交流电网后的动态响应特性。仿真结果表明:各级控制器间的相互配合使得所构建的MMC-MTDC在交流电网故障情况下具备送端转移的能力;系统在任意一端换流站故障退出后仍具备稳定运行的能力;在MMC-MTDC发生直流线路故障退出运行后,交流电网仍能保持稳定运行。
DFIG风电场经模块化多电平柔性直流并网控制策略

比较了风电场常见的3种并网方式,分别讨论了适用于风电接入的模块化多电平柔性直流输电系统启动控制策略及双馈感应发电机(DFIG)自身的启动控制,设计了稳态运行时的模块化多电平柔性直流控制器,以可靠接纳风电并网。基于PSCAD/EMTDC仿真平台分析了所提出的控制理论,验证了在稳定运行及风速改变等不同工况下,模块化多电平柔性直流输电系统均可实现风电场启动及可靠高效并网。
柔性直流输电工程技术研究、应用及发展

柔性直流输电作为新一代直流输电技术,在世界范围内已经得到广泛发展和应用。文中针对柔性直流输电在工程技术、工程应用与未来发展3个方面分别进行了总结和分析。针对柔性直流输电系统主接线、换流器拓扑结构、控制和保护技术、柔性直流电缆、换流阀试验等多方面进行了全面的技术分析,并指出其技术难点以及未来发展的目标和方向。介绍了国内外柔性直流输电工程应用领域及现状,并结合未来电网发展特点及需求,分析了柔性直流输电工程应用的趋势,表明了柔性直流输电技术对促进未来电网的发展具有极其重要的作用。
动态条件下基于在线参数估计的故障定位算法

提出一种动态条件下基于在线参数估计的故障定位算法,分析了动态条件下在线估计参数的分布规律,得到了确定的线路参数估计值;并将估计结果作为线路参数修正过程的基准值,这样就将在线参数估计与参数的实时修正有效地结合起来,从而改进了动态条件下基于线路参数修正的故障定位算法。新算法不仅很好地保持了系统动态条件下对线路参数修正的能力,还能通过在线参数估计将线路运行过程中参数的不确定性反映到准确的线路参数估计值中,从而大大提高了线路参数的精度,进而改善了测距的精度。应用PSCAD/EMTDC软件模拟各种工况对算法进行验证,并对已有主要文献提出的几种算法进行了对比仿真。仿真结果表明:文中算法在动态条件下具有很高的故障定位精度,且测距结果稳定可靠,不受故障位置、过渡电阻、故障类型等影响。
OPPC线芯温度的分布式布里渊散射光纤传感技术

建立了测量光纤复合架空相线(OPPC)线芯温度的分布式布里渊散射光纤传感系统。针对OPPC以及50km的光纤测量距离,在人工覆冰室和室外分别进行了温度精度测量和温度分布测量试验,利用卷扬机给OPPC增加拉力,进行了OPPC线芯应力和表面应力分布测量试验,测量了布里渊散射频率的变化。结果证明:所建系统的温度测量精度可达2℃,布里渊散射频率与温度变化呈较好的线性关系;OPPC线芯光纤不能感知OPPC受到的拉力,此时无需对温度进行应力修正;敷设在OPPC表面的光缆可以满足工程测量OPPC应力的需求。
基于混合蛙跳算法的分布式风电源规划

对分布式风电源(DWG)出力的随机性和负荷的不确定性进行概率建模。在此基础上,以年综合费用最小为目标,利用机会约束规划方法建立了配电网DWG选址定容规划模型。采用基于拉丁超立方采样蒙特卡洛模拟(LHS-MCS)法的概率潮流判断规划方案是否满足节点电压机会约束和支路电流机会约束。设计了混合蛙跳算法(SFLA)求解DWG规划模型的具体实现方法。33节点配电网的DWG规划结果验证了模型的合理性、LHS-MCS检验机会约束条件的有效性以及SFLA的高效性。
考虑交通网络流量的电动汽车充电站规划

充电站的合理选址和定容对电动汽车的规模化应用具有重要意义。考虑到充电站具有城市交通公共服务设施以及普通用电设施的双重属性,以俘获的交通流量最大、配电系统网络损耗最小以及节点电压偏移最小为目标,建立了充电站最优规划的一个多目标决策模型。首先,采用超效率数据包络分析评价方法,确定归一化后各个目标函数合理的权重系数,把多目标优化问题转换成单目标优化问题。之后,采用改进的二进制粒子群优化算法求解该单目标优化模型。最后,以33节点配电系统以及25节点交通网络为例,说明了所发展的模型和方法的基本特征。
抑制风电爬坡率的风储联合优化控制方法

利用储能平抑风电波动时,应当保证并网功率爬坡率满足国家风电并网标准中的相关要求。文中研究了抑制风电爬坡率的风储联合优化控制方法。根据国家标准中"有功功率变化"的文字说明,提出了新的风电并网功率爬坡率的数学表达,并提出同时考虑弃风和储能控制手段的风储联合控制方法,以风储联合运行的效益最大化为目标,利用风功率超短期/短期预测数据进行滚动优化控制。基于实际的风电场数据设计了算例系统,并采用遗传算法求解。结果表明该控制方法能够保证风储联合发电功率满足国家风电并网标准对风电有功功率变化的要求。
基于WAMS的负阻尼低频振荡与强迫功率振荡的特征判别

当电网发生低频振荡时,正确判断振荡机理对合理选择振荡抑制措施、快速抑制振荡具有重要意义。文中基于广域测量系统(WAMS)的实测数据,对负阻尼振荡和强迫功率振荡在振荡前期、瞬态阶段、稳态阶段和衰减阶段的特征进行了分析,研究了不同阶段的负阻尼振荡和强迫功率振荡的判别方法。通过2个电网实际案例的对比分析,验证了理论分析的结论。
基于能量结构的电力系统振荡分析方法

传统的电力系统振荡分析方法具有模型参数依赖程度高、计算复杂、只适用于离线分析等不足。从Dirac结构出发,研究基于量测信号的电力系统振荡在线分析方法,尝试为此方法建立理论基础。首先介绍了能量结构的基本概念及其Dirac描述形式,给出了一般电力系统的能量结构;然后介绍如何基于能量结构分析特定端口外的未建模动态对系统振荡的影响;最后将提出的方法运用于不同精细程度的电力系统振荡源定位问题,以此验证所提出的方法的正确性、可行性和通用性。由于能量结构的概念适用于电力系统中的各种设备,因此文中提出的振荡分析方法具有一般性,并且该方法完全基于量测信号进行分析,所以计算快捷、可行性高,可应用于振荡源定位、振荡类型在线辨识和分散协调的振荡控制中。
大规模光伏有功综合控制系统设计

大规模光伏并入电网后,其出力的不确定性增加了电网运行控制的难度。通过分析大规模光伏接入对电网运行控制的影响,结合光伏电站和调度主站的建设现状,提出了适应大规模光伏接入的有功控制系统架构和设计思路。研究并制定了光伏数据采集通信机制、适应电网多种有功控制需求的光伏有功控制模式及控制性能评估方法,以此建立了横向集成光伏信息采集与监视、光伏有功控制功能,纵向贯穿调度端和厂站端的光伏综合控制系统,实现了调度主站对光伏电站的有功闭环控制。文中提出的综合控制系统已在实际电网得到了应用,算例验证了所述方法的有效性。
光伏发电系统与可投切负荷协调控制策略

提出一种光伏与可投切负荷的协调控制策略,利用光伏出力的可快速调节特性以及可投切负荷容量较大的特点,通过求解混合整数优化问题,确定各台光伏的实时参考出力以及各台可投切负荷的工作状态,并使用基于二次插值算法的功率控制策略,使各台光伏的出力快速跟踪其参考值,从而实现协调控制系统净出力的灵活可调。所设计的协调控制系统具有与传统混合储能系统类似的外部特性(如大功率的快速充放电),可为高渗透率的新能源电网提供必要的支持(如一次调频等)。此外,它还具有容量易于扩充、造价低廉等传统储能系统不具备的优势。基于微电网的仿真结果验证了该控制策略的可行性。
虚拟电厂的概念与发展

首先分析了虚拟电厂的产生背景,给出了虚拟电厂的不同文献定义,并提炼出虚拟电厂的核心思想。在此基础上,结合微网的研究,分析比较了虚拟电厂与微网的主要区别;详细阐述了虚拟电厂的关键技术,其中包括协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术;同时按虚拟电厂功能的不同,将其划分为商业型虚拟电厂和技术型虚拟电厂两大模块,并基于此对虚拟电厂的运行框架进行了详细解释。结合中国电力工业的发展现状,对虚拟电厂在中国的发展前景和开展形式进行了探讨。最后,对虚拟电厂未来研究的重点方向进行了展望。
耕作方式和秸秆还田对华北地区农田土壤水稳性团聚体分布及稳定性的影响

基于10a耕作措施的定位试验，利用湿筛法研究了不同耕作措施和秸秆还田条件下农田土壤水稳性团聚体的分布规律，并利用平均重量直径（MWD）和几何平均直径（GMD）评价了不同处理水稳性团聚体的稳定性。研究结果表明，不同耕作措施处理的水稳性团聚体在0-10cm，10-20cm和20-30cm土层表现出不同的分布趋势，随着土层的加深，各处理水稳定团聚体的分布呈粒径逐渐减小、分布范围逐渐扩大趋势，0-10cm土层的水稳性团聚体多集中于2-5mm粒径范围，10-20cm土层水稳性团聚体多集中在0.5-5mm粒径范围，以0.5-1mm最多，而20-30mm，则广泛分布在0.25-5mm粒径范围。通过MWD和GMD值可以看出，免耕、耙耕和旋耕措施更能有效地保护表层（0-10cm）土壤水稳定团聚体的稳定性，常规耕作和深松处理则显著降低了20-30cm水稳性团聚体稳定性。秸秆还田显著增加了土壤有机碳（SOC）含量，且显著影响了土壤表层水稳性团聚体的稳定性。作用力分析结果表明，在0-10cm表层，秸秆作用在土壤表层显著影响了水稳定大团聚体的数量及其稳定性（P < 0.001），多元回归分析说明其与土壤有机碳含量达到了极显著水平（P < 0.01），且同时也受到来自耕作和秸秆交互效应的影响（P < 0.01）；但在10-20cm土层，影响其数量分布的主要因素是不同的耕作措施及耕作和秸秆的交互效应（P < 0.001）；而在20-30cm，耕作措施、秸秆和两者的交互效应共同对水稳性大团聚体数量产生重要的影响，但主要作用力来自耕作措施（P < 0.001）和两者的交互效应（P < 0.001）。免耕秸秆还田措施能显著提高土壤的水稳性团聚体的比例和稳定性。
贺兰山不同海拔典型植被带土壤微生物多样性

土壤微生物多样性在海拔梯度的分布格局研究近年来受到和植物动物一样的重视程度，但是干旱风沙区微生物多样性在海拔梯度上的多样性分布规律尚未揭示。以处于干旱风沙区的贺兰山不同海拔的6个典型植被带土壤为研究对象，利用Biolog微平板法和磷脂脂肪酸甲酯法（FAMEs）系统研究微生物多样性群落特征以及在不同植被带分布规律。结果表明：土壤微生物功能多样性随海拔增加发生变化，且微生物群落结构存在显著差异。Biolog分析显示土壤微生物群落代谢活性依次是：亚高山草甸 > 寒温性针叶林 > 针阔混交林 > 温性针叶林 > 山地旱生灌丛 > 荒漠草原，随海拔的升高土壤微生物群落物种丰富度指数（H）和均匀度指数（E）总体上均表现出增大的趋势，差异显著（P < 0.05）；FAMEs分析表明不同海拔的微生物区系发生了一定程度的变化，寒温性针叶林土壤微生物磷酸脂肪酸生物标记的数量和种类均最高，且细菌、真菌特征脂肪酸相对含量也最高；土壤微生物群落结构多样性次序是：寒温性针叶林带 > 针阔混交林带 > 温性针叶林带 > 亚高山草甸 > 山地旱生灌丛 > 荒漠草原。研究结果表明贺兰山海拔梯度的微生物多样性分布规律不同于已有的植物多样性“中部膨胀”研究结果，这说明在高海拔地区有更多的适合该生境的微生物存在，这对维持干旱风沙区的生态系统功能稳定性具有重要意义。
基于MAXENT模型的贺兰山岩羊生境适宜性评价

生境评价对物种保护具有非常重要的意义。在GIS空间技术的支持下，于2010年到2011年间，在贺兰山岩羊分布区采集其地理分布点数据以及环境变量数据，并运用MAXENT模型对贺兰山区域岩羊的生境适宜性进行评价分析。模型的评价结果达到优秀水平，研究结果表明：岩羊生境选择的主要影响因子为矿区、坡度、海拔和道路，生境适宜区主要分布于贺兰山东坡（宁夏贺兰山国家级自然保护区）的西南部，而西坡（内蒙古贺兰山国家级自然保护区）有少量分布，适宜生境面积总和为1006.9 km~2，占研究区域面积的28%。岩羊偏爱于海拔1500-2300 m的山势陡峭地带，建议对矿区和道路这两种人为干扰因素采取相应的措施，以提高岩羊的生境质量，促进其种群发展。
基于语言真值格值一阶逻辑系统ζ_(ν(n×2))F(X)中程度化公式的一些注记

引入了语言真值格值一阶逻辑系统ζ_(ν(n×2))F(X)的原子程度公式和语言真值格值程度合式公式的概念,讨论了解释域D下的公式偏真和恒真的一些推演性质,得到了程度化公式偏真和恒真的一些语义与语法特征.
平茬高度对四合木生长及生理特性的影响

为改善珍稀濒危植物四合木种群衰退现状，促进其更新复壮及可持续发展，对四合木老龄化植株进行了0、5、10、15 cm（即A、B、C、D）4种平茬高度处理，以未平茬老龄植株为对照（CK），跟踪测定各处理的生长指标和生理指标变化规律，结果表明：（1）平茬能够促进四合木老龄化植株更新复壮，平茬后第1生长季各处理组株高生长量极显著大于CK（P < 0.01），处理B、C、D冠幅年生长量极显著大于CK（P < 0.01），各处理组新生萌条数量大于CK、萌条基径和萌条枝长极显著大于CK（P < 0.01），其中处理B株高和冠幅生长量分别较对照组增加241.43%和417.21%，平均萌条数量为324枝分别大于处理A、C、D和CK的293枝、229枝、221枝和159枝；（2）对照植株净光合速率及蒸腾速率日变化均为双峰曲线，4种平茬处理植株平茬后第1个生长季7月份净光合速率和蒸腾速率为单峰曲线，而平茬后第2个生长季7月份变为双峰曲线；（3）平茬后前两个生长季7月份净光合速率日均值排序均为：处理B > D > C > A > CK，其中，处理B日均值分别为CK的2.07倍和1.94倍；（4）平茬处理改善了四合木植株水分状况，提高了四合木抵御干旱胁迫的能力，处理组蒸腾速率和水势均高于对照组；（5）平茬处理提高了四合木水分利用效率，其中，处理B提高程度最为明显，前两个生长季的水分利用效率分别是CK的1.38倍和1.42倍；（6）在平茬后前两个生长季内，5 cm平茬较其他高度平茬在生长和生理特性均有明显优势，但随平茬年限的增加其状况如何尚需进一步研究。
南方小花蝽在不同空间及笼罩条件下对西花蓟马的控制作用

在室内研究了5种空间异质条件下南方小花蝽对西花蓟马的捕食作用，并研究了笼罩条件下4种比例释放南方小花蝽对西花蓟马的控制效果。结果表明，不同空间异质下，南方小花蝽对西花蓟马的功能反应均符合Holling Ⅱ圆盘方程；以瞬时攻击率和寻找效应为评价指标，发现南方小花蝽在小容器中的瞬时攻击率（a’）最高，为0.9204，寻找效应最好；在大容器且空间异质最复杂的处理中的瞬时攻击率（a’）最低，为0.6303，寻找效应最差。在笼罩条件下，以3：120和6：120比例释放南方小花蝽和西花蓟马，其控制效果差；以9：120的比例释放，5周后对西花蓟马成虫和若虫的控制效果分别达到74.70%和81.01%；以15：120比例释放，5周后对西花蓟马成虫和若虫的控制效果分别达到95.71%和89.02%。结果显示空间越小或异质性越简单，越利于南方小花蝽捕食西花蓟马。若实际生产中采用9：120的益害比例释放南方小花蝽，既可以达到对西花蓟马较好的控制效果，又相对节约成本。
广义两分量Camassa-Holm方程的柯西问题

研究了一个广义两分量Camassa-Holm方程的柯西问题,该模型可从经过线性切流的浅水波的理论机制中得出.文中讨论了该模型的爆破现象,建立了爆破发生时柯西问题的初始值满足的充分条件.同时研究了强解的持久和唯一连续性.
拟三元相图在25%氟菌?唑醚水乳剂配方筛选中的应用

[目的]探索拟三元相图在农药水乳剂配方筛选中的应用。[方法]在确定氟吡菌胺与吡唑醚菌酯混配比例的基础上,绘制含不同乳化剂的空白和含药拟三元相图,制备相应水乳剂样品并测定其相关质量指标,探索乳化剂种类和原药对相图中乳液区面积大小的影响以及相图中乳液区面积的大小对水乳剂样品稳定性的影响;通过观察相图绘制过程中相态转变和在相图中不同位置取点,加工水乳剂样品,测定其相关质量指标,明确加工水乳剂时乳化剂相的用量范围。[结果]虽不能单一地依靠相图中乳液区面积的大小筛选水乳剂的乳化剂,但形成乳液区面积大的乳化剂相对更适合加工水乳剂;SAA相用量与实际配方中油相含量有关,通常SAA相与油相的比值在0.11—0.25的范围内容易加工出稳定的水乳剂;合适的乳化剂与助乳化剂的比例有利于提高乳化效果;有机膨润土和黄原胶配合使用可增强该水乳剂的物理稳定性。[结论]利用拟三元相图法能够方便快捷地确定水乳剂的乳化剂种类与用量范围,对水乳剂配方筛选具有指导作用。
膜下滴灌土壤水盐定向迁移分布特征及排盐效应研究

为探索干旱区膜下滴灌条件下土壤水盐定向迁移机制和地表排盐模式，以灌水定额M和田间排盐梯度TD 两因素的不同组合，形成9个试验小区与大田膜下滴灌CK_1、常规沟灌CK_2、畦灌CK_3等3个对照区，在新疆慰犁县西尼尔镇开展大田膜下滴灌试验研究。试验结果表明，在田间水平方向上，1—9试验小区的土壤水盐在0~50cm区域尺度范围由膜中向膜边和膜外运移积累，具有明显的“水盐定向迁移”机制，适宜的灌水定额M=300~375m~3/hm~2，排盐梯度TD=10~30cm；而CK_1不明显，CK_2和CK_3不具有定向迁移特征；在田间土壤垂直深度层面上，土壤盐分在40~60cm层深明显多于0~20cm层面，且下层土壤水盐具有向膜边裸露地表提升迁移机制，而CK_2和CK_3无此水盐运移特征。基于膜下滴灌条件下土壤水盐向田间地表膜边和膜外运移机制和积累效应，采用田间两膜之间的裸露地表排盐沟实施地表排盐，结果表明，试验区地表排盐土壤盐分下降36.7%~63.3%。
基于EPIC 模型的云南元谋水稻春季旱灾风险评估方法

旱灾风险评估对于揭示旱灾发生规律，减少旱灾损失具有重要意义。以云南元谋县水稻1961—2010年的春季干旱为例，利用copula 函数计算干旱发生频率，根据EPIC 模型计算干旱在不同灌溉水平下的旱灾损失率，拟合干旱频率-旱灾损失率的分布曲线。云南元谋县实例研究表明，水稻春季干旱发生频率与其旱灾损失率之间基本符合对数函数的趋势关系，决定系数R~2在0.7以上，灌溉水量对于减少旱灾损失的作用显著。建立的干旱频率-灌溉水平-旱灾损失率分布曲线，可作为研究区水稻春季旱灾风险的定量评估方法。
遮挡现象对大型并网光伏电站输出性能的影响

西北地区地域开阔、太阳资源丰富,有广泛分布的戈壁、沙漠、滩涂,是建设光伏电站的的良好场所。光伏电站在实际的长期户外使用中往往会碰到许多复杂的环境因素,其中,遮挡现象是影响电站发电特性的重要因素。该文首先阐述了光伏组件受到遮挡时的数学模型;同时,根据对某大型光伏电站的现场考察结果,总结了大型并网光伏电站的遮挡共性,分别是前后排阵列、配电装置、植被以及鸟粪遮挡,并在电站现场就不同类型的遮蔽物遮挡进行实验;结合光伏组件/串I-V特性测试仪的测试结果,验证了数学模型计算出来函数断点与实测的数据有一定的一致性;最后得出各种遮挡现象导致的电站发电量损失,并提出有效的防范措施,日后电站建设有一定的参考意义。
鱼类产卵场水力生境指标体系初步研究

鱼类产卵场是鱼类栖息地中重要且敏感的场所，其独特的水力特性对鱼类繁殖过程具有重要的生态学意义。构建鱼类产卵场水力生境指标体系是准确、全面描述鱼类产卵场水力特性的基础。本文从流体力学的角度出发，将鱼类产卵场水力特性分为几何形态特征、水体运动学特征及水体动力学特征三个层面；结合各指标对鱼类产卵的生态学意义，提出包括水深、流速、流速梯度、涡量及动能梯度的指标层。以长江上游特有鱼类齐口裂腹鱼产卵场为例，进一步验证了各水力学指标的代表性，结果表明，齐口裂腹鱼产卵河段各水力学指标分布规律与非产卵河段有显著差异。在此基础上，构建了鱼类产卵场水力生境指标体系。
感潮河段水位与上游洪水和河口潮位的关联性研究

感潮河段水位过程的差异直接影响到两岸易涝区涝水的外排进程，对感潮河段水位与上游洪水和河口潮位进行关联性分析，旨在为感潮河段两岸易涝区治涝合理选取设计潮位过程提供依据。本文构建的感潮河段水位与上游洪水、河口潮位的关联性分析模型，首先采用Copula函数分别构建感潮河段年最高水位与上游相应洪水和河口相应潮位的联合分布，再基于联合分布提出关联性分析模型。选取珠江三角洲磨刀门水道的竹银站来分析其水位与上游马口站洪水和河口三灶站潮位的关联性。分析结果表明：（1）对任一重现期竹银站最高潮位，与马口站流量遭遇的概率显著低于与同一重现期的三灶站高潮位遭遇的概率，即竹银站出现高潮位时，受河口潮位影响的概率要大得多；（2）对一确定重现期竹银站最高潮位，与马口站流量组合的风险并不一定低于与同一重现期三灶站高潮位组合的风险，当重现期较大时，前者高于后者。
梯级水库水沙联合优化调度多目标决策模型及应用

针对梯级水库运用过程中蓄水与排沙之间的矛盾，首先建立了梯级水库防洪、发电调度及泥沙冲淤计算子模型；然后，以水库防洪、发电、航运和泥沙冲淤为基本目标，建立了梯级水库水沙联合优化调度多目标决策模型，并采用约束法和加权理想点法进行非劣解求解和评价；最后，将该模型应用到溪洛渡-向家坝梯级水库汛末蓄水时间的研究中，得到了梯级水库蓄水时间与多年平均发电量和库容淤损率之间的非劣解集，并给出不同目标权重下满足梯级水库发电和减淤要求的最佳蓄水方案，为研究和解决多沙河流梯级水库水沙联合调度问题提供了技术手段。
无标准行业企业清洁生产审核技术方法研究

该研究针对无清洁生产标准行业企业如何开展清洁生产审核工作、挖掘其清洁生产潜力的问题,构建了一套定性与定量相结合的因子分析方法,并以一家光学玻璃制造企业为例,重点介绍因子分析法在实例中的应用,并从审核成本、审核时间及审核成效与传统审核方法进行对比,探讨因子分析法在无标准行业清洁生产审核工作中的可行性。实例分析表明,因子分析法的审核时间可比传统审核方法缩短40%,审核工作成本比传统审核方法降低32%,审核效益可达到传统审核方法的97.90%。该研究提出的因子分析方法,为无标准行业企业的清洁生产审核工作提供了一种新的方法和思路。
基体强度对钢纤维单丝拉拔性能的影响

界面对钢纤维混凝土(SFRC)的宏观力学性能具有较大影响,尤其是钢纤维与混凝土基体间的界面层。文中分别建立混凝土基体和水泥砂浆基体的单丝拉拔模型,考虑了基体强度变化和骨料对单丝拉拔性能的影响。结果表明:基体强度越高,单丝拉拔试件的峰值荷载和界面最大黏结强度越大,而试件的拉拔韧度则越小。基体强度的变化对单丝拉拔损伤破坏过程影响甚微。与水泥砂浆基体相比,混凝土基体的单丝拉拔试件对基体的变化更为敏感。
以障碍物凸角点为中继源的欧氏距离变换算法

已有的测地距离变换算法顾及了障碍物的影响,但存在较大的距离误差。针对这一问题,提出了一种在障碍空间中进行精确的测地距离变换的蛮力算法。该算法将障碍物的凸角点视为中继源,利用中继源计算特征像元到障碍物背后的背景像元的最短可通行距离。与已有的测地距离变换算法不同,该算法选取的中继源位于最短距离传播路径上,偏移量为零。实验结果表明,该算法不存在距离计算误差,其距离准确性不受障碍物数量、位置和形状的影响。
胡椒碱对肠易激综合征模型大鼠脑-肠5-羟色胺和突触小泡蛋白的影响

探讨胡椒碱对慢急性联合应激大鼠的抑郁样行为学和内脏敏感性的改善作用以及对脑-肠中5-羟色胺(5-HT)和突触小泡蛋白表达的影响。42只SD大鼠随机分为正常对照组、模型组、胡椒碱(12.5、25、50及100 mg?kg~(-1))组和阳性对照组(丙咪嗪10 mg?kg~(-1))。采用慢急性联合应激建立肠易激综合征(IBS)模型来评估动物抑郁样行为和肠道敏感性的变化，用高效液相色谱法(HPLC)测定药物对大鼠海马和结肠5-HT含量的影响，用Western blotting法测定大鼠海马和结肠突触小泡蛋白的含量。与正常对照组相比，IBS模型组大鼠强迫游泳不动时间明显增加，糖水消耗量明显降低，大鼠内脏敏感性增加(P<0.05，P<0.01);大鼠海马中5-HT的水平下降，5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)与5-HT的比例(5-HIAA/5-HT)增加(P<0.01)，而结肠中5-HT的水平升高，5-HIAA与5-HT的比例(5-HIAA/5-HT)降低(P<0.05);大鼠海马中突触小泡蛋白的表达水平下降，结肠中表达水平反而增加(P<0.05)。胡椒碱能逆转上述引起的变化。IBS大鼠存在抑郁状态和内脏敏感性改变，脑-肠内5-HT和突触小泡蛋白表达异常，胡椒碱可改善IBS大鼠模型行为学变化，并调节5-HT和突触小泡蛋白的表达。
基于计算力矩法的永磁球形电动机轨迹跟踪控制

永磁球形电动机动力学系统是一个多变量、非线性、强耦合系统．外部扰动、参数估计误差以及模型的近似均会影响系统的控制效果．为了获得良好的静态和动态性能，改善轨迹跟踪性能，提出了一种基于计算力矩法的永磁球形电动机轨迹跟踪控制策略．仿真结果表明，此方法可有效地削弱各轴向间非线性交叉耦合的影响，对外部扰动和模型误差具有良好的鲁棒性，可实现理想的轨迹跟踪控制效果．
基于Simulink 的稀燃汽油机LNT 系统仿真模拟

以Matlab中的Simulink模块为主要数值仿真模拟工具，建立了LNT(lean NO_x trap)催化器内部NO_x相关反应的数值仿真模型．利用该模型，对稀燃汽油机LNT 催化器内部NO_x 吸附、脱附、再生等相关工作过程进行了动态数值仿真模拟．以LNT 催化器内设定的NOx 吸附上限对其最大吸附能力的比值作为再生开始的信号，理论值为1，工程应用值通常为0.6以下．经与该稀燃汽油机LNT 催化器的台架试验数据对比分析发现，该模型在再生信号比值0.65以下应用时，数值模型的仿真值与试验值吻合良好．对于应用概率极小的再生信号比值为0.65～1区间内的情况，数值模型需要用化学动力学数据进一步修正．
上流式生物滤池中CANON工艺的恢复启动方法

为研究恢复启动全程自养脱氮(CANON)工艺的方法,在原CANON工艺反应器上流式生物滤池中进行小试试验.未对反应器内污泥进行任何处理的条件下,以自配的含NH_4~+-N和NO_2~--N的培养基质为入水,采取经由厌氧氨氧化(ANAMMOX)反应的方式,对停止运行约1年的原CANON工艺进行恢复启动.调整水力停留时间(HRT)和培养基质中NH_4~+-N、NO_2~--N质量浓度,启动ANAMMOX反应;然后,调整培养基质中NO_2~--N质量浓度和溶解氧(DO),成功启动了CANON反应器,整个过程共耗时67,d.CANON工艺恢复启动完成后,当HRT为4.25,h时去除效果较好,此时NH_4~+-N的容积负荷为160,mg/(L.d),NH_4~+-N的去除率为90%左右,总氮(TN)去除率约为70%,TN去除量与NO_3~--N生成量的比值介于1∶0.13与1∶0.32之间.
土石围堰边坡稳定的多因素综合风险分析

土石围堰边坡稳定受堰体土石料力学性质、施工洪水及导流建筑物泄流能力等多种不确定性因素影响,为进行更全面、准确的风险估计,综合考虑水文、水力和土石料力学参数的随机性,在分析相关参数的分布形式和统计特征值的基础上,通过Monte-Carlo方法耦合仿真分析堰前水位分布和围堰边坡稳定性,建立土石围堰边坡稳定多因素综合风险计算模型,统计分析度汛期间土石围堰边坡稳定综合风险.实例分析表明,该模型计算的围堰边坡稳定综合风险率小于仅考虑单个随机因素的边坡稳定风险率,更准确地反映了实际工程土石围堰边坡稳定状态.
珍稀食药用真菌猴头菇寡聚糖的分离纯化及抗氧化活性的研究

从猴头菇(Hericium erinaceus)子实体中,经过除杂、粉碎、热水浸提、醇沉处理后,得到了猴头菇杂聚糖粗提物,并运用 DEAE-cellulose column进行柱层析分离纯化,得到猴头菇寡聚糖(HEO-A).通过水解,单糖分析,扫描电镜技术(SEM),高效凝胶渗透色谱(HPGPC),红外光谱技术(IR)和核磁共振技术(NMR)对猴头菇寡聚糖进行了初步的结构分析.结果显示,猴头菇寡聚糖由木糖和葡萄糖两种单糖构成,均重分子量为1877 D.在体外化学模拟条件下,研究了不同浓度的猴头菇寡聚糖对羟基自由基(·OH)、1,1-二苯基-2-苦苯肼自由基(DP-PH ·)及ABTS 自由基的清除作用.对DPPH ·自由基的清除能力,其IC_(50)值为12.5 mg/mL ;对·OH自由基的清除能力,当 HEO-A 浓度达到5 mg/mL 时,其清除率可达到最大(37.51%);对ABTS 自由基的能力,其IC_(50)值为0.93 mg/mL,且当 HEO-A的浓度为1.5 mg/mL时,清除率即可达95.44%.这些结果说明猴头菇寡聚糖(HEO-A)具有显著的抗氧化功能,可以作为一种理想的天然抗氧化剂资源.
Merkel细胞癌多瘤病毒阳性的皮肤原发性Merkel细胞癌二例

目的报道Merkel细胞癌多瘤病毒阳性的Merkel细胞癌2例。方法对诊治的2例Merkel细胞癌进行光镜观察及免疫组化标记，聚合酶链反应（PCR）检测Merkel细胞癌多瘤病毒并测序。结果2例均为男性，例1右下肢胫前肿物1年余，皮肤科检查见右胫前密集粉红色结节，融合成10 cm × 8 cm肿块，质硬，部分表面糜烂伴渗出及结痂，肿块周围亦可见多个大小不一的红色结节，活动性差。例2左膝肿物6月余，皮肤科检查见左膝内侧5 cm × 4 cm紫蓝色结节型肿物，质硬，边界不清，活动性差。2例患者皮损组织病理表现相似，肿瘤细胞大小一致，细胞核大、深染，染色质细腻，核分裂象易见；胞质少，红染。免疫组化：广谱细胞角蛋白（pan-CK）、细胞角蛋白20（CK20）、突触素（Syn）、嗜铬素（CgA）和神经元特异性烯醇化酶（NSE）均阳性，Ki-67（≥60%）阳性；细胞角蛋白7（CK7）、S100蛋白、HMB45、CD34、甲状腺转录因子1（TTF-1）和白细胞共同抗原（LCA）表达均阴性。2例Merkel细胞癌均经PCR检测到Merkel细胞癌多瘤病毒，而5例皮肤T细胞淋巴瘤、2例正常人皮肤和2例T细胞淋巴瘤细胞系MAC1和MAC2A均未检测到Merkel细胞癌多瘤病毒。结论Merkel细胞癌具有特征性的临床和组织病理表现，免疫组化标记、PCR检测Merkel细胞癌多瘤病毒对明确诊断具有重要作用。
多相补偿距离继电器在振荡且伴随单相接地故障下的动作性能分析

被广泛应用于电力系统的距离保护多采用阻抗距离继电器为核心元件。阻抗距离继电器受系统振荡影响,需配合振荡闭锁元件构成保护,使得距离保护变得复杂。以多相补偿距离继电器为核心的距离保护能够防止振荡对距离保护的影响而无需时间闭锁元件。因此,对多相补偿距离继电器动作特性进行深入分析是十分必要的。通过分析多相补偿距离继电器的动作判据,给出了多相补偿距离继电器包含的3个元件在系统振荡且发生单相接地故障情况下的动作特性,包括反映故障相元件的拒动范围和反映非故障相元件的误动范围,并指出了其在构成距离保护II段、III段时的不足。PSCAD仿真结果验证了所得结论。
谷氨酸受体非竞争性拮抗剂及激动剂调节表皮细胞伪足形成及黑素小体转运的观察

目的探讨谷氨酸信号通路在黑素细胞及角质形成细胞伪足形成及黑素小体转运中的作用机制。方法原代培养并纯化黑素细胞、角质形成细胞，建立黑素细胞与角质形成细胞体外共培养体系。扫描电镜观察离子型谷氨酸受体N-甲基-D-天冬氨酸（NMDA）受体非竞争性拮抗剂MK801及激动剂NMDA作用下黑素细胞、角质形成细胞的伪足形态变化，以311 nm中波紫外线（UVB）照射为阳性对照。免疫荧光双染色激光共聚焦显微镜下观察MK801及NMDA对黑素小体转运的调节。结果扫描电镜观察发现，100 μmol/L MK801作用24 h后黑素细胞树突末端明显变细，树突变长，树突数量无明显变化而细胞表面的丝状伪足数量明显变少，且伪足长度变短；100 μmol/L NMDA作用24 h后黑素细胞树突的末端明显变宽、树突变短，树突数量无明显变化而细胞表面丝状伪足数量明显增多，丝状伪足长度增加。黑素细胞与角质形成细胞共培养体系中，未用药组黑素细胞与角质形成细胞间有丝状伪足相连接，黑素细胞的角质形成细胞侧丝状伪足数量多于对侧。100 μmol/L MK801作用于共培养体系24 h后，黑素细胞与角质形成细胞之间的丝状伪足数量及黑素细胞伸向角质形成细胞的丝状伪足数量减少；100 μmol/L NMDA作用于共培养体系24 h后，黑素细胞与角质形成细胞之间的丝状伪足数量及黑素细胞伸向角质形成细胞的丝状伪足数量增多。激光共聚焦显微镜观察显示，共培养体系下，未用药组角质形成细胞中存在黑素小体；100 μmol/L MK801作用24 h后角质形成细胞中的黑素小体数量减少；100 μmol/L NMDA作用24 h后角质形成细胞中的黑素小体数量增多，且与黑素细胞不相邻的角质形成细胞中也发现黑素小体存在。结论谷氨酸信号通路可能通过调节黑素细胞树突的形态及丝状伪足的形成参与调节黑素小体自黑素细胞至角质形成细胞的转运。
交直流复合非均匀电场下油纸绝缘界面电荷的特性

探索交直流复合非均匀电场下的油纸绝缘界面电荷特性,可为换流变压器绝缘设计提供依据。利用针板电极模拟空间电荷积聚产生的非均匀畸变电场,采用静电电容探头法测量了油纸绝缘在交流、直流和交直流复合非均匀电场下积聚的等效界面电荷密度。研究表面:在交流电压(有效值)和直流电压比例为1:1到1:5的复合电场下,油纸上层界面积聚的界面电荷极性与施加的复合电压中直流成份的极性相同;相同条件下负极性复合电压积聚的界面电荷密度大于正极性复合电压积聚的界面电荷密度;界面电荷密度随加压时间延长而增大,随交流成份瞬时电场变化产生类似工频电压的波动,其最大值可达到平均值的1.8倍。因此,在交直流复合电场下,油纸绝缘界面的电荷特性主要决定于直流电场,同时也受到交流电场的影响,换流变压器的绝缘设计不能忽视该影响。
强迫功率振荡响应解析与振荡类型判别

弱阻尼或负阻尼(自由)低频振荡和强迫功率振荡,产生的机理和控制策略各不相同。电网在发生低频振荡后,只有在正确、有效判别振荡类型,并及时、准确定位出扰动源后,采取不同、有针对性的控制措施,才能从根源上有效消除和平息振荡。透过外在的振荡响应把握振荡的内在特性,是判别低频振荡类型的出发点。首先推导多机电力系统在受到小的周期性机械功率扰动后强迫振荡响应的解析表达式;利用共振和拍频振荡的发生条件,通过简化进一步得到二者的响应表达式,分析响应的成分、振荡特征和影响因素。以响应成分和振荡特征的不同为判据,最后提出一种判别强迫振荡与自由振荡的方法。该方法原理清晰,判据完备。算例仿真和实际振荡的分析证明了强迫振荡响应特性分析的正确性和振荡类型判别方法的可行性。
利用实测响应信息的暂态功角失稳实时判别方法

实时暂态稳定分析需要有快速暂态稳定性判据,为此,对系统振荡联络断面特征信息进行分析并研究了特征信息的变化趋势与系统稳定性的关系。基于相量测量单元(Phasor measurement unit,PMU)量测数据(如发电机功角、母线电压相量、联络线有功功率及母线频率)设计了一种实时暂态功角失稳判据。该判据能充分考虑暂态过程中系统非线性特性的影响,仅使用从实时更新的海量PMU数据中提取出的关键特征信息,与电网模型参数、系统运行工况无关,物理意义明确,计算速度快,且使用简单。仿真结果表明,运用此判据可快速准确地判别暂态功角失稳。
采用多参数2阶摄动灵敏度的电力系统低频振荡模态分析方法

针对大规模互联电力系统运行中出现的多参数波动较大,造成低频振荡模态变化情况不易确定等难题,提出一种采用多参数2阶摄动灵敏度的低频振荡模态分析方法。首先推导特征值和特征向量的多参数2阶摄动灵敏度矩阵,在此基础上,计算特征值和特征向量的多参数2阶估计式,并根据该估计式评估电力系统在多参数变化时,系统振荡模态的变化情况。IEEE 4机和16机系统的仿真结果表明,即使系统中多个不确定参数变化较大,该方法也能较为准确地评估系统的小干扰稳定情况,并可据此采取适当的调度措施以改善关键振荡模式的阻尼。同时,该方法避免了2阶灵敏度繁冗的求导计算,求解步骤直接、明确,并且避免了求解高维状态矩阵繁琐的计算过程,节省了计算时间。
基于广义支路能量时空分布熵测度的线路脆弱度评估

为研究大扰动事故注入系统扰动能量对线路和系统冲击大小,从熵的基本原理出发,结合广义支路能量在系统中的空间分布聚集程度,建立基于能量分布熵的线路后果脆弱评估模型;依据近似熵原理和广义支路能量在线路中的周波时段振荡态势,提出基于能量周波互近似熵的线路周波冲击脆弱评估模型。通过对新英格兰10机39节点系统的模拟计算发现:线路发生大扰动后,扰动注入系统的总能量越大,能量分布熵越小,局部空间聚集的能量越多,该线路后果脆弱度越高;既定扰动故障模式下,线路的周波互近似熵越小,周波脆弱度越高,周波脆弱度动态反映了线路随周波时段推移的脆弱度,计及各周波受扰冲击的综合脆弱指标全面反映了线路的扰动冲击强度。通过与其他方法评估结果的比较分析可知,基于广义支路能量时空分布熵测度的线路受扰冲击脆弱度评估模型物理意义明确,评估结果符合实际。
基于改进最大相关最小冗余判据的暂态稳定评估特征选择

提出一种基于改进最大相关最小冗余判据(maximal relevance and minimal redundancy,mRMR)的暂态稳定评估特征选择方法。首先对标准mRMR方法进行改进,在最大相关、最小冗余判据中引入一个权重因子以细化对特征相关性和冗余性的度量。然后,考虑相量测量单元可以提供的故障后实测信息,构造由系统特征构成的原始特征集,将改进的mRMR应用于特征选择。通过增量搜索算法得到一组嵌套的候选特征子集,并使用支持向量机分类器验证各候选特征子集的分类性能,选择得到具有最大分类正确率的特征子集。基于新英格兰39节点系统和IEEE 50机测试系统的算例结果验证了所提特征选择方法的有效性。