3a Serie Speciale - Regioni n. 25 del 21-6-2008
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 2006, n. 40
Norme di sicurezza in materia di apparecchi per il rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per autotrazione. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.25 del 21-06-2008)

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2006)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2753 del 31
luglio 2006
Emana
il seguente regolamento:
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 1,
foglio n. 24.
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e
l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il
rifornimento domestico a carica lenta di gas naturale per
autotrazione, di seguito denominati apparecchi, fatte salve le norme
europee in materia.

Art. 2.
Capacità di compressione e rifornimento

1. La capacità di compressione degli apparecchi non deve superare
tre m3/h per l'installazione all'aperto e due m3/h per
l'installazione al coperto.
2. Il rifornimento degli apparecchi deve avvenire mediante la
stessa rete di distribuzione degli impianti a gas per uso civile.
3. L'apparecchio deve essere destinato ad uso esclusivamente
privato.

Art. 3.
Installazione al coperto

1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio al coperto sono
ammessi alle seguenti condizioni:
a) esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali
incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente
separati da altri locali;
b) il box deve avere un volume minimo di 40 m3 ed essere
provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari
a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm2,
ricavata sulla parete esterna nella zona più alta della stessa ed il
più possibile vicino all'apparecchio;
c) in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello
stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere
installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in
grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas;
d) il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a
metano già prima dell'immatricolazione.
2. Eventuali comunicazioni del box con altri ambienti, purchè non
costituenti attività soggetta a controllo di prevenzione incendi,
sono consentite solo se divise da porte tagliafuoco con
caratteristiche almeno
3. È vietata l'installazione di apparecchi all'interno di
autorimesse destinate al ricovero di veicoli di proprietari diversi
dall'utente dell'apparecchio e suoi familiari, nonchè in ogni altro
locale avente destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1.

Art. 4.
Installazione all'aperto

1. L'installazione all'aperto è consentita alle seguenti
condizioni:
a) l'apparecchio deve essere opportunamente protetto dalle
intemperie;
b) se installato sulla parete esterna di un edificio, questa deve
essere in materiale incombustibile e priva di aperture in un raggio
di 2 m dall'apparecchio;
c) in un raggio di 5 m in orizzontale intorno all'apparecchio non
vi devono essere ostacoli o costruzioni di alcun genere, salvo la
parete o il sostegno su cui è installato l'apparecchio;
d) sulla proiezione verticale della stessa area di cui alla
lettera c) non devono trovarsi linee elettriche aeree.

Art. 5.
Protezione contro gli urti

1. L'apparecchio deve essere protetto contro gli urti accidentali
da parte del veicolo da rifornire.
2. La condotta di adduzione del gas deve essere protetta da
possibili urti fino ad un'altezza di 2,5 m.

Art. 6.
Segnaletica di sicurezza

1. Nei pressi dell'apparecchio e all'esterno del box auto va
installata un'idonea segnaletica di sicurezza inerente il divieto di
fumare o di usare fiamme libere, l'obbligo di spegnere il motore e la
valvola di intercettazione.

Art. 7.
Requisiti dell'apparecchio

1. A cura del fabbricante, l'apparecchio deve essere fornito di
marcatura CE in riferimento a tutte le direttive europee ad esso
attinenti.
2. La tubazione per l'erogazione del gas e il suo dispositivo di
attacco al veicolo sono parte integrante dell'apparecchio anche ai
fini della sicurezza dell'utente.
3. Unitamente all'apparecchio va fornito un libretto di
installazione, uso e manutenzione redatto nella lingua dell'utente
finale.

Art. 8.
Modalità di installazione

1. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di
adduzione del gas e dalla linea elettrica di alimentazione, deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas
naturale, e di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
2. La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla
rete che all'apparecchio devono corrispondere ai requisiti della
norma UNI 7129 e ai relativi riferimenti normativi, nonchè alla sua
appendice A.
3. La linea elettrica, gli interruttori, la messa a terra e gli
altri dispositivi di sicurezza elettrica devono corrispondere ai
requisiti delle norme CEI.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche, e alle relative
norme di attuazione, che risultano iscritte nell'albo presso la
Camera di commercio, industria ed artigianato ai sensi dell'arti. 1,
comma 1, lettere a) ed e), della stessa legge. Nel caso in cui
l'impresa non disponga di entrambe le specializzazioni, la parte
elettrica può essere curata da una impresa diversa, specializzata in
questo settore. Il personale tecnico dell'impresa o delle due imprese
deve essere appositamente istruito per iscritto dal fornitore
dell'apparecchio.
5. L'installazione dell'apparecchio deve avvenire con scrupolosa
osservanza delle istruzioni del libretto di cui all'articolo 7, comma
3.
6. Ad installazione avvenuta all'utente vanno consegnati:
a) due regolari dichiarazioni di conformità di installazione a
regola d'arte, con allegato lo schema dell'impianto, l'elenco dei
materiali, l'attestazione di iscrizione all'albo delle ditte
specializzate, l'attestazione dell'avvenuta istruzione dei tecnici
della ditta sull'apparecchio, una per la parte gas ed una per la
parte elettrica;
b) la dichiarazione scritta in merito all'avvenuta effettuazione
con esito positivo di una prova di tenuta della condotta di adduzione
gas;
c) il libretto di installazione, uso e manutenzione;
d) la proposta di contratto di manutenzione dell'apparecchio per
l'intera durata della sua presunta vita utile;
e) precise e dettagliate istruzioni sull'uso corretto
dell'apparecchio.

Art. 9.
Modalità di messa in esercizio

1. L'azienda fornitrice del gas può procedere alla fornitura,
solo dopo
a) aver ricevuto i documenti di cui all'art. 8, comma 6, lettere
a) e b);
b) che è stata dimostrata l'avvenuta presentazione dei documenti
di cui alla lettera a) al comune competente per territorio;
c) aver ricevuto copia del contratto di manutenzione
dell'apparecchio, stipulato dall'utente con una impresa
specializzata, per tutta la durata della sua presunta vita utile;
d) aver ricevuto l'autodichiarazione dell'utente di essere in
grado di usare correttamente l'apparecchio.

Art. 10.
Rimozione dell'apparecchio

1. In caso di rimozione dell'apparecchio, questo deve essere
trattato come un rifiuto speciale.

Art. 11.
Autorizzazioni e controlli

1. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente
regolamento, non necessitano di autorizzazione in materia di
prevenzione incendi.
2. È fatta salva la possibilità da parte dell'ufficio
provinciale competente per la prevenzione incendi, di effettuare
controlli a campione ed emettere prescrizioni.

Art. 12.
Trattamento fiscale

1. L'impianto gas deve essere munito di apposito contatore ai fini
del trattamento fiscale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 10 agosto 2006
Il vicepresidente della provincia: Saurer