Serie Generale n. 52 del 4-3-1993
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DECRETO 20 maggio 1992, n. 569
Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. (GU Serie Generale n.52 del 04-03-1993)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 19/3/1993

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto
1939, n. 184);
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 1984, n. 338);
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98);
Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il
collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di
interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie,
collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di
aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la
prevenzione e la protezione antincendio;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella
legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n.
49 e Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n. 91);
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988);
Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo
regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti;
modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per
gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie
dei motivi appresso esposti:
a) per la necessità che la norma regolarmente corrisponda
all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 è stato omesso il
riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche
sono ancora in corso di definizione;
b) il testo regolarmente originario appare, negli articoli
appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni,
cui la norma regolarmente medesima è volta:
1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti
temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario
ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime e
prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale
rinnovo;
2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione
dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente
regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si
svolgono attività diverse assoggettate alla normativa antincendio,
risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di
prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è
opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI";
3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice
fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità
equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di
incendio da non superare;
4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza
operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della
sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal
terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di
supervisione e controllo del direttore del museo, indicati del
secondo comma dell'articolo stesso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della
citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;
A D O T T A N O
il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per
gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie,
esposizioni e mostre:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le
misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di
interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie,
collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni
culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 agosto 1939, n. 184) e, successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad
assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei
materiali in essi contenuti.

Art. 2.
Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le
disposizioni del presente regolamento
1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono
continuare ad essere svolte attività complementari previste dal
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purchè queste siano effettuate
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in
mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e
nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.
2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare
del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata
alle pagine 36 e seguenti del volume "Norme di prevenzione incendi"
edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se
sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento,
devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.
3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente
regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le
vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste,
siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato
nel comma 1 del presente articolo.
4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri
previsti dalla legge del 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonchè
i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli
organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla
loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe
temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche
che hanno portato al provvedimento di deroga.
6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati
sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza
antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

Art. 3.
Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di
emergenza
1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono
essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il
deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al
fine di evitare pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio
o di qualsiasi altro sinistro.
2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere
individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per
raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto
una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e
deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di
trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e
leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono
adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità
alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato
alla capacità di deflusso del sistema esistente di due vie d'uscita
valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo ("modulo uno" cm
60).
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la
larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che
immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle
uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere
conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile
deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle
prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si
deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di
sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in
entrata.

Art. 4.
Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività
diversa
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono
svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono
attività soggette che non abbiano relazione con l'attività
principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere
protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI
120.

Art. 5.
Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici
1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas,
di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di
apparecchi a incandescenza senza protezione, nonchè il deposito di
sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità
eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze
debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di
restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta
l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici,
anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause
di pericolo.
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo
ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in
allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere
incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti
esposti al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle
rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili,
oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e
dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione
incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data
di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate
le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo
agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con
esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti,
non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno
per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di
arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli
ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al
fuoco:
a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di
classe non superiore a 2;
b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e
gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta
classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto
ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 agosto 1984, n. 234).

Art. 6.
D e p o s i t i
1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico,
collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente
regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato
all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un
metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm
90 tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto
dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche
REI 120, che di regola devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili
di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere
installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti
devono essere compatibili con i materiali depositati.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale
pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria
ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7.
Aree a rischio specifico
1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico,
individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le
centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi
elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero
dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2,
comma 1.
2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere
ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente
regolamento.

Art. 8.
Impianti elettrici
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto
delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e
nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono
essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve
indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di
sicurezza.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche,
secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9.
Mezzi antincendio
1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve
esservi un estintore portatile con capacità estinguente non
inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di
pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente
lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile,
segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere
compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.
2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento
l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete,
possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45
utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una
portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con
più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento
contemporaneo di due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in
grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più
sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al
bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti
debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi,
delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la
loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in
ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza
di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.
4. Nel caso di istallazione di naspi, ogni naspo deve essere in
grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla
pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve
garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due
naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente
in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e
facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco,
deve essere istallato un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono
essere installati impianti fissi di rivelazione automatica
d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita
centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in
locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve
essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di
avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso
d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica
d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme
devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone
dai locali.

Art. 10.
Gestione della sicurezza
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un
edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il
responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del
museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare
il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in
particolare, deve verificare che:
a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al
precedente art. 3, comma 3;
b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di
deflusso delle persone;
c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di
manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni
posti al loro interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire
affinche':
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite
con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano,
altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con
cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei
controlli, di cui all'art. 11, comma 6;
b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti
esistenti nell'edificio.
In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto
che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita
dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro
dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti
impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza
non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di
condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in
particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non
superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da
personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle
vigenti normative;
d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero
proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle
caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi
antincendio installati;
e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività,
periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei
mezzi di soccorso e di allarme, nonchè esercitazioni di sfollamento
dei locali in cui si svolge l'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare
in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti
nell'edificio, nonchè delle condotte, delle fogne e delle opere
idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro
esterno dell'edificio.

Art. 11.
Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza
1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno
degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere
predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano
situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a
conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle
caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che
in tali situazioni:
a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo,
evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo
criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale
addetto;
c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco,
forze dell'ordine, ecc.);
d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i
soccorritori con le informazioni del caso;
e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate
sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia
elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza,
arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e
condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro
previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del
personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi
cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta
d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di
esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio
corredata delle seguenti indicazioni:
a) scale e vie di esodo;
b) mezzi di estinzione;
c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas,
dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di
condizionamento;
d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di
allarme;
e) impianti e locali a rischio specifico.
6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente
art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono
annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza
degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonchè
all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei
vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12.
Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto
1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature,
manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire
alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono
essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a
garantire il rispetto di tali condizioni.
2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle
di discarico dei liquami devono essere realizzate con modalità
idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o
di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o
sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale
espositivo.

Art. 13.
1. La soprintendenza competente per territorio accerta se
l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in
locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi,
non superiore a 400 metri quadrati.
2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma
1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e
2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1 e 2,
l'art. 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.
3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi
prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonchè quelli prescritti
dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo
periodo.

Art. 14.
Deroghe
1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o
specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di
autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti
dal presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1,
deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per
territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla
domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal
Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577.

Art. 15.
Norme transitorie
1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1,
comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non
oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.

Art. 16.
Disposizioni finali
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art.
36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli
altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute
nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 maggio 1992
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ministro, ad interim, per i beni
culturali e ambientali
ANDREOTTI
Il Ministro dell'interno
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992
Registro n. 54 Beni culturali, foglio n. 211