Serie Generale n. 97 del 27-4-1989
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE 17 aprile 1989, n. 150
Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva. (GU Serie Generale n.97 del 27-04-1989)
Nota: note: Entrata in vigore della legge: 28/4/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose
esposte al rischio di sprigionamento di grisù nonchè, in deroga a
quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie
che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato
attraverso il circuito di ventilazione sotterranea.

Art. 2.
Requisiti del materiale elettrico
impiegato in atmosfera esplosiva
1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in
atmosfera esplosiva, può essere venduto, circolare liberamente od
essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se
rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti
requisiti:
a) conformità alle norme armonizzate, comprovata da un
certificato di conformità rilasciato a norma dell'articolo 4 e
dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;
b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di
fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a
quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un
certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e
dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7.
2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il
materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne
precisino le particolari condizioni di uso.
3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale
elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette
alle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 3.
Definizioni
1. Agli effetti della presente legge, per:
a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che
costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo
che impieghi l'elettricità;
b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del
materiale elettrico in ambienti nei quali il grisù può formare con
l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di
costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di
controllo;
c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN)
riportate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 4.
Certificato di conformità
1. Il certificato di conformità, rilasciato da uno degli organismi
autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, attesta che il tipo di materiale elettrico cui si
riferisce è conforme alle norme armonizzate. Esso deve essere
conforme al modello riprodotto nell'allegato D annesso alla presente
legge.
2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato
di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle
competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità
economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.
3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico
compila un verbale che è tenuto a disposizione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle competenti
autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.
4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale
elettrico sono conservati dall'organismo autorizzato che ha
rilasciato il certificato e sono messi a disposizione, in caso di
necessità, della Commissione delle Comunità europee e delle
competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità
economica europea ai fini di un esame particolare in materia di
sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti deve essere
rispettato.
5. Il certificato di conformità può essere revocato, con atto
motivato, dall'organismo autorizzato che lo ha rilasciato qualora
qualcuna delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il
fabbricante immetta nel mercato materiale elettrico non conforme al
tipo per il quale è stato rilasciato.
6. Copia dell'atto di revoca è trasmessa, a cura dell'organismo
autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri Stati membri
della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità
europee.
7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformità sono
comunicati immediatamente agli interessati.

Art. 5.
Certificato di controllo
1. Il certificato di controllo è rilasciato, secondo le procedure
di cui all'articolo 9 della direttiva 82/130/CEE, da uno degli
organismi autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza
almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.
3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni
contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura
dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunità
europee ed alle competenti autorità degli altri Stati membri della
Comunità economica europea.

Art. 6.
Spese per gli accertamenti
1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame
del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di
conformità o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro
importo è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il titolare del certificato di conformità o di controllo può
ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti
dalla legge.

Art. 7.
Marchio distintivo comunitario
1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul
materiale elettrico attesta che il medesimo è conforme al tipo che
ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo ed è stato
sottoposto alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle
norme armonizzate per il rilascio del certificato di conformità o
citate nel certificato di controllo.
2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al
modello riprodotto nell'allegato C, punto I, annesso alla presente
legge.
3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun
materiale elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e
durevole.
4. Il fabbricante può apporre il marchio distintivo comunitario
solo se possiede il corrispondente certificato di conformità o di
controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire
che il materiale elettrico corrisponda alle norme tecniche
armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche attraverso
gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del materiale
elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali
previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo
comunitario.
5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle
norme armonizzate sia stato rilasciato un certificato di controllo,
il marchio distintivo comunitario va completato in conformità alle
indicazioni contenute nell'allegato C, punto II, annesso alla
presente legge.

Art. 8.
Designazione degli organismi di sorveglianza
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza,
all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformità
e di controllo e notifica alle competenti autorità degli altri Stati
membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle
Comunità europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari
della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di
controllo, nonchè ogni successiva modifica.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della
Comunità economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di
conformità o di controllo.

Art. 9.
Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
1. La sorveglianza sulla regolarità del rilascio dei certificati
di conformità o di controllo è demandata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di
disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o
laboratori appositamente autorizzati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un
tipo di materiale per il quale è stato rilasciato un certificato di
conformità o di controllo, è tale da mettere in pericolo la
sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni
particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle
misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 10.
Adeguamento degli allegati tecnici
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C
annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al
progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.

Art. 11.
S a n z i o n i
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2
è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquemilioni o con
l'arresto fino ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire duemilioni;
b) chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo
2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centomila.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per
l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.
Materiale non provvisto del marchio
distintivo comunitario
1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere
utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato
abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per
la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto
o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, può essere
commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua
destinazione purchè risponda ai principi della legge 1 marzo 1968,
n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia
accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali
autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 727, attestante che il materiale stesso garantisce una
sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle
norme armonizzate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva,
compreso il materiale di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 ed all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727.

Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
impianti ed al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, in uso, già costruiti
od in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 14.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato A
(articolo 3)
NORME EUROPEE FISSATE DAL CENELEC

1) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Regole generale - EN
50 014, 1a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;
2) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Immersione nell'olio
"O" - EN 50 015, 1a edizione, marzo 1977;
3) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Sovrappressione
interna "p" - EN 50 016, 1a edizione, marzo 1977;
4) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Riempimento
pulverulento "q" - EN 50 017, 1a edizione, marzo 1977 con modifica n.
1;
5) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Rivestimento
antideflagrante "d" - EN 50 018, 1a edizione, marzo 1977 con modifica
n. 1;
6) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Sicurezza aumentata
"e" - EN 50 019, 1a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;
7) Materiale elettrico per atmosfere esplosive - Sicurezza intrinseca
"i" - EN 50 020, 1a edizione, marzo 1977 con modifica n. 1.

ALLEGATO B
(articolo 3)

MODIFICHE APPORTATE
ALLE NORME EUROPEE DI CUI ALL'ALLEGATO A

APPENDICE 1
COSTRUZIONI ELETTRICHE
PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

REGOLE GENERALI

1) Il testo del paragrafo 6.3 della Norma europea EN 50 014, prima
edizione, marzo 1977, va sostituito con:
"Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in
qualunque direzione supera 100 cm2 e che comportano parti metalliche
accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF
nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica, devono essere
progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione
determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso
ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.
Queste condizioni sono soddisfatte:
- con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento
della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7
del presente allegato, non deve superare:
- 1G(omega) a 23(+-)2ºC e 50(+-)5% di umidità relativa,
o
- 1000G(omega) nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e
di umidità specificate per la costruzione elettrica; il simbolo "X"
dovrà essere riportato dopo gli estremi del certificato di prova,
come indicato al paragrafo 26.2.9;
- ovvero il dimensionamento, la forma e la disposizione o con altre
misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose
deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una
miscela aria-metano con (8,5(+-)0,5) % di metano.
Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in
sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le
misure di sicurezza necessarie in servizio".
2) Il testo del paragrafo 22.4.7 della Norma europea EN 50 014, prima
edizione, marzo 1977, va sostituito con:
"La resistenza è verificata sull'elemento di custodia, se le sue
dimensioni lo permettono, o su un provino costituito da una piastra
rettangolare di dimensioni conformi alle indicazioni riportate alla
figura 2, sulla quale due elettrodi paralleli sono verniciati in
superficie con una vernice conduttrice il cui solvente non deve
esercitare alcuna influenza sulla resistenza d'isolamento.



Parte di provvedimento in formato grafico



La superficie del provino non deve essere stata toccata e deve essere
pulita prima con acqua distillata, poi con alcool isopropilico
(ovvero mediante qualsiasi altro solvente che possa essere miscelato
con l'acqua e non alteri il materiale del provino), in seguito di
nuovo con acqua distillata e asciugata. Il provino deve poi, senza
essere stato manipolato con le dita, venir sottoposto per 24 ore alle
condizioni di temperatura e di umidità indicate nel paragrafo 6.3.
La prova viene effettuata nelle medesime condizioni.
La tensione continua applicata fra gli elettrodi è di 500 V(+-)10V
per un minuto.
Durante la prova, la tensione deve essere sufficientemente stabile
affinchè la corrente di carico, dovuta alla fluttuazione della
tensione, abbia un valore trascurabile confrontata con quella che
attraversa il provino. In certi casi, può essere necessaria
l'utilizzazione di pile o accumulatori.
La resistenza di isolamento si esprime mediante il rapporto fra la
tensione continua applicata agli elettrodi e la corrente totale che
li attraversa quando la tensione è stata applicata per un minuto.
I metodi utilizzabili sono indicati nell'allegato C.
Nel caso in cui la pulitura possa influenzare i risultati della
prova, si può eventualmente procedere ad un secondo esperimento
senza preventiva pulitura del provino".

APPENDICE 2

COSTRUZIONI ELETTRICHE
PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

CUSTODIE A PROVA D'ESPLOSIONE
1) Completare la Norma europea En 50 018, prima edizione, marzo 1977,
aggiungendo:
"11.7. Nelle custodie a prova d'esplosione del gruppo I, i materiali
isolanti sottoposti a sollecitazioni elettriche suscettibili di
provocare archi nell'aria e dovute a correnti nominali di oltre 16 A
(nelle apparecchiature di interruzione, quali gli interruttori, i
contatori, i sezionatori) devono superare una prova di resistenza
alla dispersione conformemente alla pubblicazione 112 della CEI. La
prova deve essere effettuata con 50 gocce e ad una tensione di 400 V
ma con una soluzione dosata a (0,1(+-)0,002) % in massa di cloruro
d'ammonio e (0,5(+-)0,002) % in massa di solfonato alchil-naftaleno
di sodio nell'acqua distillata o deionizzata. A (23(+-1)&gt;C, la
resistività della soluzione è pari a (170(+-)5)(omega) cm.
I suddetti materiali isolanti che non abbiano superato la prova
possono tuttavia essere utilizzati, purchè il loro volume sia
limitato all'1 per cento del volume totale della custodia vuota,
ovvero a condizione che un adeguato dispositivo di rilevazione
consenta di disinnestare, a monte, l'alimentazione elettrica della
custodia prima che un'eventuale decomposizione degli isolanti faccia
insorgere condizioni pericolose; la presenza e l'efficacia di tale
dispositivo devono essere controllate dal laboratorio di prova".
2) Sostituire il testo del paragrafo 12.3 della Norma europea EN 50
018, prima edizione, marzo 1977, con:
"12.3.1. La lunghezza e l'interstizio dei giunti a tenuta di fiamma
della custodia a prova di esplosione degli apparecchi di connessione
con bloccaggio meccanico o elettrico devono essere determinati dal
volume esistente al momento della separazione dei contatti.
12.3.2. Le proprietà della custodia a prova di esplosione, modo di
protezione "d" per apparecchi di connessione con bloccaggio meccanico
o elettrico, in caso di esplosione interna, devono rimanere invariate
sia quando gli apparecchi di connessione sono sotto tensione che al
momento della separazione dei contatti.
12.3.3. Le prese fisse di corrente devono mantenere inalterate le
proprietà di tenuta di fiamma delle custodie sulle quali sono
montate, anche quando le spine sono tolte".
3) Aggiungere la seguente nota dopo il secondo capoverso del
paragrafo 14.1.1 della Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo
1977:
(Nota: In particolare, è possibile sottoporre a una prova le
custodie senza il resto delle apparecchiature. In questo caso, il
laboratorio di prova deve indicare nel certificato, in base alle
proposte del costruttore, il tipo di apparecchiatura ammissibile e le
relative condizioni di montaggio".
4) Aggiungere una nuova sezione alla Norma europea EN 50 08, prima
edizione, marzo 1977:

"SEZIONE IV. - ALTRE REGOLE

16. APPARECCHIATURA
Le custodie a prova di esplosione del gruppo I contenenti
apparecchiature che in servizio producono archi o scintille
suscettibili di infiammare una miscela esplosiva devono rispondere ai
seguenti requisiti:
16.1. Dispositivi di messa fuori tensione
Tutti i conduttori accessibili, ad eccezione di quelli dei circuiti a
sicurezza intrinseca conformi alla Norma europea EN 50 020, ovvero
quelli di massa o di terra, devono poter essere messi fuori tensione
mediante un dispositivo di messa fuori tensione prima dell'apertura
della custodia a prova di esplosione.
Il dispositivo di messa fuori tensione di queste custodie a prova
d'esplosione deve essere:
16.1.1. montato nella custodia a prova d'esplosione e, in questo
caso, le parti che rimangono sotto tensione dopo apertura del
dispositivo di messa fuori tensione devono essere protette
conformemente ad uno dei modi di protezione normalizzati citati nella
Norma europea EN 50 014 "Regole generali" e ne deve essere impedito
l'accesso mediante un coperchio recante la dicitura "NON APRIRE SOTTO
TENSIONE". Ciò non si applica alle parti che rimangono sotto
tensione dei circuiti a sicurezza intrinseca conformi alla Norma
europea EN 50 020, sicurezza intrinseca "i";
Nota: Trattandosi della sicurezza aumentata "e" conforme alla Norma
europea EN 50 019, il grado di protezione stabilito può essere
portato da IP 54 a IP 20.
16.1.2. ovvero montato in un'altra custodia conforme ad uno dei
sistemi di protezione normalizzati citati nella Norma europea EN 50
014 "Regole generali";
16.1.3. ovvero costituito da un apparecchio di connessione (presa a
spina) conforme alle regole illustrate nel paragrafo 12.3 della
presente Norma europea.
16.2. Porte o coperchi
16.2.1. Porte o coperchi a manovra rapida:
Queste porte o coperchi devono essere bloccati meccanicamente con un
sezionatore di modo che:
a) la custodia conservi le proprietà delle custodie a prova di
esplosione, modo di protezione "d", fino a quando il sezionatore sia
chiuso;
b) il sezionatore possa essere chiuso soltanto quando queste porte o
coperchi garantiscano le proprietà delle custodie a prova
d'esplosione, sistema protettivo "d".
16.2.2. Porte o coperchi fissati medianti viti:
Dette porte o coperchi devono recare una targhetta con la dicitura
"NON APRIRE SOTTO TENSIONE".
16.3. Condizioni complementari
Tutte le custodie a prova di esplosione attrezzate di una porta o di
un coperchio fissati mediante viti (cfr. 16.2.2.) devono soddisfare
le seguenti condizioni complementari:
16.3.1. dovranno recare il contrassegno "X" definito nella Norma
europea EN 50 014 "Regole generali";
16.3.2. il certificato dovrà indicare le condizioni di utilizzazione
atte a garantire la sicurezza.
Nota: Le condizioni di utilizzazione da precisarsi nel certificato
dipendono dalla natura del dispositivo contenuto nella custodia a
prova di esplosione:
- se la custodia contiene soltanto un sezionatore con, eventualmente,
contatti ausiliari, una serie di sbarre di distribuzione e elementi
di connessione, il certificato dovrà precisare che la custodia non
può contenere altre componenti elettriche;
- se la custodia può contenere altre componenti elettriche, il
certificato dovrà precisare che un dispositivo di messa fuori
tensione deve trovarsi in prossimità della custodia.

17. PORTALAMPADA E ATTACCHI
17.1. Le seguenti regole si applicano ai portalampada e agli attacchi
che insieme formano una custodia a prova di esplosione, modo di
protezione "d", da utilizzarsi in apparecchi di illuminazione a
sicurezza aumentata, sistema di protezione "e".
17.2. Il dispositivo che impedisce l'allentamento della lampada
descritto nella Norma europea EN 50 019, sicurezza aumentata "e", al
punto 4.3.3., può essere evitato negli attacchi a vite provvisti di
interruttore ad azione rapida, con custodia a prova di esplosione,
modo di protezione "d", che interrompe tutti i poli del circuito
della lampada prima della separazione del contatto.
17.3. Portalampada per attacchi cilindrici
17.3.1. I portalampada per gli apparecchi di illuminazione a tubi
fluorescenti devono:
- essere unipolari e
- essere conformi alla pubblicazione 61-2 della CEI.
17.3.2. Altri portalampada: la lunghezza del giunto a prova di
esplosione fra il portalampada e l'attacco, al momento della
separazione del contatto, dev'essere di almeno 10 mm.
17.4. Portalampada per attacchi a vite
17.4.1. La parte filettata del portalampada dev'essere eseguita in un
materiale resistente alla corrosione nelle condizioni probabili di
utilizzazione.
17.4.2. Al momento della separazione del contatto, quando si svita
l'attacco, questo deve rimanere inserito con almeno due giri di vite
completi.
17.4.3. Nei portalampada a vite E 27 ed E 40 delle costruzioni
elettriche dei gruppi II B e II C, il contatto elettrico deve essere
effettuato da elementi di contatto elastici. Inoltre, al momento
dell'avvitamento o dello svitamento della lampada, la chiusura e
l'apertura del contatto devono avvenire all'interno di una custodia a
prova di esplosione, modo di protezione "d", del gruppo II C.
Nota: Le regole del punto 17.4.3. non si applicano al materiale
elettrico dei gruppi I e II A nè ai portalampada a vite E 10 ed E
14.

APPENDICE 3

COSTRUZIONI ELETTRICHE
PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

SICUREZZA INTRINSECA "i"
SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

Nota: Nelle misure grisutose della Repubblica federale di Germania,
la parola "Anlage" sostituisce "System".

1. SETTORE DI APPLICAZIONE
1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di
realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza
intrinseca destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in
atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo
scopo di garantire che dette costruzioni elettriche non provochino
l'esplosione dell'atmosfera circostante.
1.2. Il presente allegato completa la Norma europea EN 50 020,
sicurezza intrinseca "i" (prima edizione, marzo 1977), le cui
prescrizioni si applicano alla realizzazione e alla prova delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e alle costruzioni
elettriche associate.
1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme d'installazione
delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca, delle
costruzioni elettriche associate e dei sistemi elettrici a sicurezza
intrinseca.

2. DEFINIZIONI
2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a
sicurezza intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente
allegato e completano le definizioni della Norma europea EN 50 014
"Regole generali" e EN 50 020 "Sicurezza intrinseca "i"".
2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca
In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene
definito un sistema, nel quale i circuiti di interconnessione o parte
di tali circuiti, destinati ad essere utilizzati in un'atmosfera
potenzialmente esplosiva, sono circuiti a sicurezza intrinseca e
rispondono alla normativa del presente allegato.
2.3. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di
certificato Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto
2.2. per il quale un laboratorio di prova ha rilasciato un
certificato da cui risulta che il tipo di sistema elettrico è
conforme alle prescrizioni del presente allegato.
Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte di
un sistema elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di
certificato singolarmente, purchè sia identificabile senza
possibilità di equivoci.
Nota 2: Possono essere installati senza un certificato complementare,
nei limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione,
i sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2.
per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle costruzioni
elettriche garantite a sicurezza intrinseca, delle costruzioni
elettriche associate garantite, dei dispositivi non garantiti
conformi al punto 1.3. della Norma europea EN 50 014 "Regole
generali" nonchè la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei
componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre
senza ambiguità che la sicurezza intrinseca è mantenuta.
2.4. Accessori
Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di connessione o
di interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non comporta
nessuna conseguenza sulla sicurezza intrinseca del sistema, quali le
scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le
prolunghe, gli interruttori, ecc.

3. CATEGORIE DI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA
3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che
compongono detti sistemi devono rientrare in una delle due categorie:
"ia" o "ib". Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del
presente allegato si applicano ad entrambe le categorie.
Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li
compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e delle costruzioni
elettriche associate che compongono il sistema o parte del sistema.
Svariate parti di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca possono
comportare varie categorie.
3.2. Categoria "ia"
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi
rientrano nella categoria "ia" se sono conformi alle prescrizioni
applicabili alle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca della
categoria "ia" (cfr. Norma europea EN 50 020 "Sicurezza intrinseca",
punto 4.1.); tuttavia, il sistema elettrico a sicurezza intrinseca
nel suo insieme deve essere considerato una costruzione elettrica
unica.
3.3. Categoria "ib"
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi
rientrano nella categoria "ib" qualora risultino conformi alle
prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche della categoria
"ib" (cfr. Norma europea EN 50 020 "Sicurezza intrinseca", punto
4.2.); tuttavia il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo
insieme deve essere considerato una costruzione elettrica unica.

4. CONDUTTORI D'INTERCONNESSIONE DI UN SISTEMA ELETTRICO A SICUREZZA
INTRINSECA
4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei conduttori
di interconnessione tipici di un sistema elettrico a sicurezza
intrinseca devono, per quanto riguarda la garanzia della sicurezza
intrinseca, essere indicati nei certificati che corredano il sistema.
4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno
parte di più di un circuito intrinseca, il cavo deve rispondere alle
seguenti prescrizioni:
4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al
diametro del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da
polietilene, lo spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.
4.2.2. Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve
essere sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto
corrente alternativa, specificato sia al punto 4.2.2.1., sia al punto
4.2.2.2. Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da
un certificato rilasciato dal costruttore.
4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo,
viene sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a 3.000 V
+ (2.000 volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in mm.) V;
il cavo assemblato:
- viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di valore
efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o
schermi del cavo uniti elettricamente fra di loro e il fascio di
tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e
- viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace
pari a 1.000 V applicata fra un fascio comprendente metà dei
conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra metà.
4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:
- viene dapprima collaudato con una tensione di valore efficace pari
a 1.000 V applicata fra il complesso delle armature o schermi del
cavo collegati elettricamente fra loro e il fascio di tutti i
conduttori uniti elettricamente fra loro e
- viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di
2.000 V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e
il fascio formato da tutti gli altri conduttori collegati
elettricamente fra loro.
4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2. devono essere
effettuate con una tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con
frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore di
adeguata potenza, tenuto conto della capacità del cavo. Nel caso di
tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va aumentata
regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di almeno 10
secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.
I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.
4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i
conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad
una delle seguenti prescrizioni:
4.3.1. Il cavo è conforme al punto 4.2. e ciascun circuito
individuale a sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore
che garantisca un tasso di schermatura pari almeno al 60 per cento.
Nota: L'eventuale connessione dello schermo alla massa o alla terra
sarà determinata dalle norme d'impianto.
4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2., è protetto efficacemente
contro i deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza
intrinseca presenta, nel corso del normale funzionamento, una
tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.
4.4. Quando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui
al punto 4.2., ma non a quella del punto 4.3., e contiene soltanto
circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema
elettrico a sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto
espresso al punto 3.2. o 3.3., bisogna prendere in considerazione
l'eventualità di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.
4.5. Allorquando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa
di cui al punto 4.2., ma non a quella del punto 4.3., e contiene
circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di vari sistemi
elettrici a sicurezza intrinseca, ciascun circuito a sicurezza
intrinseca contenuto nel cavo deve presentare un coefficiente di
sicurezza pari a 4 volte quello richiesto al punto 3.2. o 3.3.
4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai
punti 4.2. e 4.3., oltre all'applicazione dei punti 3.2. o 3.3.,
bisognerà considerare l'eventualità di un numero imprecisato di
guasti nei conduttori del cavo.
4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza
intrinseca devono specificare le condizioni di utilizzazione
risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3. a 4.6.

5. ACCESSORI USATI NEI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA
Gli accessori citati nei documenti di certificazione come parte
integrante di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono
essere conformi:
- ai punti 6 e 7 della Norma europea EN 50 014 "Regole generali";
- nonchè ai punti 5 e 10,3 della Norma europea EN 50 020 "Sicurezza
intrinseca "i"".
Il contrassegno deve riportare almeno il nome del costruttore o il
suo marchio di fabbrica depositato.
Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra
nell'ambito della normativa di installazione.

6. COLLAUDI TIPOLOGICI
I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono essere sottoposti a
prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici di
cui al punto 9 della Norma europea EN 60 020 "Sicurezza intrinseca
"i"", tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente allegato.

7. CONTRASSEGNI DEI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA
I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il
contrassegno del detentore del certificato del sistema almeno su una
delle costruzioni elettriche del sistema collocata in un punto
"strategico". Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime
prescritte al punto 26.5 della Norma europea EN 50 014 "Regole
generali", nonchè le lettere SYST.

ALLEGATO C
(articolo 7)

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I
1. - MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO



Parte di provvedimento in formato grafico



II. - CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO
DI CONTROLLO
Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme
armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo
previsto dall'articolo 9, il marchio distintivo comunitario deve
almeno essere completato dai seguenti simboli:
1) il simbolo "S", per indicare che si tratta di materiale elettrico,
destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di
controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il
marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito;
2) le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del
certificato di controllo;
3) il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di
controllo;
4) il nome o la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del
certificato;
5) il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato;
6) la designazione del tipo fornita dal costruttore;
7) il numero di fabbricazione;
8) se il laboratorio di prova considera necessario indicare
condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare
il simbolo "X" dopo gli estremi del certificato di prova;
9) dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni
elettriche;
10) ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria
dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.



Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO D
(articolo 4)



Parte di provvedimento in formato grafico



MATERIALE O SISTEMA ELETTRICO PER MINIERE GRISUTOSE
(1) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
(2) Nome o sigla dell'organismo autorizzato a rilasciare certificati
- le due ultime cifre dell'anno di rilascio del certificato - numero
d'ordine del certificato - eventualmente, il segno "X".
(3) Il presente certificato è rilasciato per:
- denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato
- tipo(i) certificato(i)
(4) a) costruito da:
nome ed indirizzo (postale) del costruttore
b) presentato per la certificazione da:
nome ed indirizzo (postale) del richiedente.
(5) Questo materiale o sistema elettrico, nonchè le eventuali
varianti accettabili, sono descritti nell'allegato del presente
certificato e nei documenti descrittivi citati in questo allegato.
(6) Nome o sigla dell'organismo autorizzato conformemente
all'articolo 14 della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15
febbraio 1982:
- certifica che questo materiale elettrico è conforme alle norme
europee armonizzate;
riferimento a ciascuna norma europea corrispondente, anno di
edizione, riferimento alla norma nazionale corrispondente, citando se
la direttiva succitata è allegata
e che ha superato positivamente i controlli e le prove prescritte da
tali norme,
- certifica di aver compilato un verbale a carattere riservato
relativo a tali verifiche e prove.
Eventualmente, riferimento a tale verbale.
(7) Il codice del materiale elettrico e':
EEx, la o le sigle dei modi di protezione, I.
(8) Questo documento può essere riprodotto solo integralmente
Pag. .../...
Il numero a sinista della barra obliqua deve indicare il numero della
pagina del certificato, quello a destra il numero delle pagine del
certificato, allegato compreso.
(9) Certificato di conformità - Nome o sigla dell'organismo
autorizzato a rilasciare certificati - le due ultime cifre dell'anno
di rilascio del certificato - numero d'ordine del certificato -
eventualmente, il segno "X".
(10) Con il marchio del materiale elettrico consegnato, il fornitore
attesta, sotto la sua responsabilità, che il materiale elettrico
fornito è conforme alle prescrizioni dei documenti descrittivi
allegati al certificato e che ha superato positivamente le prove e le
verifiche individuali prescritte dalle norme europee armonizzate
citate in precedenza al punto 6.
(11) Sul materiale elettrico consegnato può essere apposto il
marchio distintivo comunitario definito nell'allegato C della
direttiva citata al punto 6. Tale marchio figura sulla prima pagina
del presente certificato; esso dev'essere posto sul materiale
elettrico in modo da essere ben visibile, leggibile e duraturo.
(12) Il segno "X" posto dopo il numero del certificato di conformità
indica che il materiale elettrico è sottoposto alle condizioni di
impiego speciali ai fini della sicurezza citati nell'allegato del
presente certificato.
(13) Luogo e data (giorno, mese anno) di
rilascio del certificato
(14) Direttore dell'organismo autorizzato
(firma)

ALLEGATO

(A1) - Denominazione del materiale o del sistema elettrico
certificato
- Tipo(i) certificato(i)
(A2) Descrizione del materiale e del sistema elettrico certificato:
.....................................................................
.
.....................................................................
(A3) Documenti descrittivi:
.....................................................................
.
.....................................................................
(A4) Parametri specifici del o dei modi di protezione impiegati:
(**)
.....................................................................
.
.....................................................................
(A5) Marchio del materiale elettrico certificato:
Il marchio dev'essere visibile, leggibile e duraturo; esso deve
contenere le seguenti indicazioni:
1) Fare riferimento alla Norma europea EN 50 014, paragrafo 26,
"Regole generali" e, se è il caso, alle norme europee specifiche dei
modi di protezione impiegati. Se il certificato riguarda diversi tipi
certificati, citare ciascun tipo per esteso ed indicare "oppure" tra
un tipo e l'altro.
2) Il contrassegno normalmente previsto dalle norme di costruzione
del materiale elettrico impiegato.
Fare riferimento al paragrafo 26.2.11 della norma europea EN 50 014
"Regole generali".
(A6) Verifiche e prove individuali:
Citare le verifiche e le prove a cui ciascun esemplare del materiale
elettrico è stato sottoposto prima della consegna, in applicazione
delle regole della Norma europea EN 50 014 "Regole generali" e delle
norme europee specifiche del o dei modi di protezione impiegati. I
riferimenti a tali regole devono essere citati.
Indicare "nessuno" se necessario.
(A7) Condizioni d'impiego speciali ai fini della sicurezza:
Indicare tali condizioni nel caso in cui dopo il suo numero d'ordine
il certificato porti il segno "X". In caso contrario, indicare
"nessuno".
(*) Per esempio, nel caso della sicurezza intrinseca le
caratteristiche limite dei circuiti esterni (vedi 10.1. della Norma
europea EN 50 020 "Sicurezza intrinseca "i"").