Serie Generale n. 64 del 17-3-1988
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 23 febbraio 1988
Divieto di commercializzazione di tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione, impiegato per alimentazione a gas combustibile uso domestico, di produzione Alfagomma S.p.a., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. (GU Serie Generale n.64 del 17-03-1988)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 novembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di
sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per
l'alimentazione di gas combustibili uso domestico;
Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza
sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;
Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 8 ottobre 1985 il materiale più avanti
indicato è stato prelevato tramite l'Istituto italiano del marchio
di qualità - IMQ, presso la ditta Gruppi Pietro e C. S.n.c., con
sede a Pontenure (Piacenza);
Vista la relazione IMQ n. 750 con la quale l'Istituto italiano del
marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente
alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio
1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non
conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la
salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi
riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente
decreto;
Considerate le comunicazioni, inviate con note n. 162022 e n.
162084, rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e 24 settembre 1987,
alla società Alfagomma S.p.a., costruttrice del materiale oggetto
dell'esame e della prova, e la risposta data dall'anzidetta Società
con lettera 3 aprile 1987;
Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia
del materiale da impiegare per l'alimentazione con gas combustibile
uso domestico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono
regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza;
Decreta:
Art. 1.
È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto la fabbricazione, la commercializzazione e la
cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale
sottoindicato di fabbricazione
Alfagomma a causa della non conformità del materiale stesso ai
principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 6
novembre 1971, n. 1083:
tubo in lunghezza di fabbricazione, (Diametro) = 9 mm, per
allacciamento apparecchi a gas, con superficie esterna rigata
longitudinalmente di colore blu, superficie esterna interna liscia di
colore nero, sprovvisto di marcatura.

Art. 2.
Si diffida la ditta costruttrice Alfagomma S.p.a., con sede in San
Damiano di Brugherio (Milano), nonchè la ditta distributrice Gruppi
Pietro S.n.c., con sede in Pontenure (Piacenza) di ritirare dal
mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.
Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento
saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice
penale vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 23 febbraio 1988
Il Ministro: BATTAGLIA

I M Q
RELAZIONE IMQ N. 750
I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono
esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente
relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano
quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo
scopo delle verifiche stesse.
Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale -
Ispettorato tecnico.
1. OGGETTO DELLE PROVE.
Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a
gas.
Rivenditore: Gruppi Pietro S.n.c., via Garibaldi, 71, 29010
Pontenure (Piacenza).
Costruttore: Alfagomma S.p.a., viale della Vittoria, 10, 20047 S.
Damiano di Brugherio (Milano).
Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno
9 mm con superficie esterna rigata longitudinalmente, di colore blu,
superficie interna liscia di colore nero, sprovvisto di marcatura.
Altre caratteristiche elencate alla pagina: -.
2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: Uno spezzone di lunghezza 8 m.
3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.
Verificare la conformità alle regole specifiche della buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla
norma UNI-CIG 7140-72.
4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 8 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE:
27 gennaio 1986.
5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2555).
In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione
sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto
ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto
delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di
non conformità.
Questa relazione è composta da: due pagine; - disegni; - tabelle;
una fotografia.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono
permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.
Milano, addì 3 dicembre 1986
Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITA'
I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo
l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.
Punto 2.1. - Dimensioni.
Il diametro interno del tubo (9 mm) è superiore al limite
consentito (8,5 mm).
Punto 5.1.2. - Resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma.
In seguito a quanto segnalato per il diametro interno, il tubo
risulta sprovvisto di adeguata resistenza allo sfilamento.
Infatti, è possibile sfilare il tubo dal portagomma con un carico
di 40N.
Tale resistenza allo sfilamento non è giudicata sufficiente ai
fini della sicurezza.
Punto 5.1.12. - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquifatti.
Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di
petrolio liquefatti.
Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata
di -10%.
Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano
subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo
così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie a
questo tipo di accessorio.