Serie Generale n. 256 del 3-11-2007
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 ottobre 2007
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (GU Serie Generale n.256 del 03-11-2007)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, «Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice
elettrica a servizio di attività civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i
rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si
applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza
elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di
attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni
inserite in processi di produzione industriale, installazioni
antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e
ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi
struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti,
le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

Art. 2.
Disposizioni per le installazioni esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in regola con la previgente normativa, non è
richiesto alcun adeguamento.

Art. 3.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1
sono realizzati in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone
ed ai beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.

Art. 4.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3
è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.

Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli
apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e
le norme di buona tecnica.

Art. 6.
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per
le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal
Ministero dell'interno con particolare riferimento a:
circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;
circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2007
Il Ministro: Amato

Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI
A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA
O A MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ CIVILI,
INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI
Titolo I
GENERALITÀ
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini,
le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto
del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si
definisce:
a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio;
b) carburante di alimentazione:
liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del
Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di
origine vegetale;
gassoso;
c) condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per
la distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;
d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale
è installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente
per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di
locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. La
cofanatura può avere anche funzione di riduzione delle emissioni
acustiche;
e) gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante
dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con un
generatore di energia elettrica o macchina operatrice; può essere di
tipo fisso, rimovibile e mobile;
f) gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello,
automezzo o altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;
g) installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non
mobile, facilmente disinstallabile;
h) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza all'edificio servito, purchè strutturalmente separato e
privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli
ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito purchè privi di
pareti comuni;
i) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori
terra nè interrato;
n) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive
comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive
comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate
per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei
di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
o) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
p) potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai
morsetti del generatore. La potenza è dichiarata dal fabbricante e
deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo;
q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;
r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi,
montato a bordo gruppo;
s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi,
alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del
gruppo elettrogeno;
t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per
il contenimento del carburante;
u) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo
spargimento del carburante contenuto all'interno del serbatoio
incorporato o di servizio. Il sistema può essere realizzato con
bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi
con doppia parete;
v) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il
trasferimento del carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio
incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento
del gruppo.
Titolo II
INSTALLAZIONE GRUPPI
Capo I
Generalità
1. Luoghi di installazione dei gruppi.
1.1. I gruppi possono essere installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in
locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
2. Disposizioni comuni.
2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati
in locali ai piani fuori terra.
2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C
o a gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8 è
consentita l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di
calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al
di sotto del piano di riferimento.
2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. è consentita
l'installazione nei locali fuori terra non comunicanti con locali
interrati.
2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore
a 24 m possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con
carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale
serbatoio incorporato o di servizio deve avere una capacità non
superiore a 120 l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o
gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono
essere installati sul terrazzo più elevato degli edifici suddetti o
su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con
esclusione delle superfici aggettanti.
2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte,
a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e
simili, con particolare riferimento alle attività di cui ai punti
51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero
dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 1982, n. 98, l'installazione di impianti alimentati con
carburante di tipo gassoso o liquido di categoria A o B è consentita
esclusivamente in locali non sottostanti e non contigui ad ambienti
destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o
passaggio di gruppi di persone.
2.6. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di
servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del
carburante contenuto nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto
il serbatoio incorporato o di servizio, deve comunque essere
realizzato un bacino di contenimento o una vasca di raccolta che
circoscriva il gruppo elettrogeno, con capacità di almeno 120 l.
2.7. Nello stesso locale possono essere sistemati due o più
gruppi purchè la potenza complessiva massima non risulti superiore a
2.500 kW.
2.8. Nel locale ove sono installati uno o più gruppi alimentati
con carburante di categoria C è consentita la coesistenza di
impianti di produzione di calore alimentati con combustibile di
categoria C, a condizione che i serbatoi incorporati o di servizio
dei gruppi non superino complessivamente 120 l.
Le distanze laterali tra i gruppi e gli impianti di produzione di
calore devono essere quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive
macchine per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m.
Capo II
Installazione all'aperto
1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una
distanza non inferiore a 3 m da depositi di sostanze combustibili,
fatta eccezione per quelli destinati ad alimentare le installazioni
stesse fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne
relative ai depositi di G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in
luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere
costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente
protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal
costruttore.
2. I gruppi devono essere contornati da un'area avente
profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che
possano costituire pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura
dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture, portanti e
separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
Capo III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo del gruppo e dei
relativi accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione
al fuoco ovvero classe A1, A1FL, A1L, ai sensi del decreto del
Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Inoltre, essi devono soddisfare i
requisiti di ubicazione richiesti dal titolo II, capo I.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al
capo IV, comma 1, lettera c); le aperture di ventilazione non devono
essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera f).
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura
dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture portanti e
separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
4. L'accesso ai locali esterni può avvenire, oltre che
direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del
fabbricato servito, secondo le modalità previste nel successivo capo
IV, comma 1, lettera d).
Capo IV
Installazione in fabbricati o strutture destinati anche
ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria
del fabbricato servito
1. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione.
1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con
intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6
m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
2. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve
essere ad esclusivo servizio del locale dove è installato il gruppo;
è ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in
cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici;
deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano
grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la
superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine
immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al
precedente capoverso.
3. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra
la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere
almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di
aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere
altezza non inferiore a 0,50 m.
b) Strutture.
1. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una
resistenza al fuoco di almeno R/REI-EI 120.
c) Dimensioni.
1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non
deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sottotrave.
2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e
dei relativi accessori e le pareti verticali ed orizzontali del
locale, nonchè le distanze tra i gruppi installati nello stesso
locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonchè la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore del gruppo.
d) Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale può avvenire:
direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di
aerazione non inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su
spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su
intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in
materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a
conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La
struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco
non inferiore a REI 60';
da intercapedini antincendio per l'accesso esclusivo al
locale stesso e ad eventuali locali accessori, nelle quali non è
consentita l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;
2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria
dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto
o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese,
ospedali e simili, nonchè alle attività di cui ai punti 51, 75, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero
dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 1982, n. 98, o edifici aventi altezza antincendio superiore
a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio
scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del
locale stesso.
3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta
con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso
locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e
manovra, a servizio del gruppo.
e) Porte.
1. Le porte del locale devono essere apribili verso
l'esterno, incombustibili e munite di congegno di auto-chiusura.
Quelle che si aprono verso i locali di cui alla precedente
lettera d), punto e 3, devono essere REI 120.
f) Ventilazione.
1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di
cui al capo IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie non
inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque
non inferiore a 0,10 m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400
kW; per gli impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la
superficie minima è calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di
potenza elettrica installata. Per i locali interrati le superfici
suddette sono maggiorate del 25%.
2. Per gruppi alimentati a G.P.L., la superficie di
ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in
pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento.
Titolo III
GRUPPI
Capo I
Generalità
1.1. Marcatura CE.
1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il
regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di
conformità; in tal caso l'utilizzatore è tenuto ad esibire copia
della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e
manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.
2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere
certificati secondo le normative vigenti.
Capo II
Alimentazione dei motori
Sezione I
Alimentazione a gas
1.1. Alimentazione.
1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno può avvenire da
deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata
da cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve
superare il valore di 50 kPa.
1.2. Dispositivi esterni di intercettazione.
1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione
in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando
elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas
in caso di emergenza.
3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno
del locale gruppo elettrogeno.
1.3. Tubazioni.
a) Impianto interno.
1. L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in
acciaio e posizionato a vista; in caso di attraversamento di muri
deve essere posto in guaina sigillata verso la parete interna del
locale.
2. Esso non deve presentare prese libere.
b) Prove di tenuta.
1. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione
interna del gas, si deve verificarne accuratamente la tenuta;
l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione
pari almeno al doppio della pressione normale di esercizio.
2. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che
alla tubazione flessibile.
c) Tubazioni flessibili.
1. Il collegamento tra gruppo elettrogeno e terminale
dell'impianto di alimentazione dovrà essere realizzato con un tratto
di tubo metallico flessibile, con caratteristiche adeguate alla
pressione di esercizio.
1.4. Regolatori di pressione.
1. I regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale,
possono essere muniti di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole
di sicurezza, queste devono avere un tubo di sfogo con l'estremità
posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da
qualsiasi apertura o presa d'aria.
1.5. Dispositivi di sicurezza.
1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi:
a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o
alta pressione del gas di alimentazione;
b) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che
deve comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo.
Sezione II
Alimentazione a carburante liquido
1.1. Sistema di alimentazione.
1. Il gruppo può essere alimentato direttamente dal serbatoio di
deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio.
L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire
per circolazione forzata.
1.2. Serbatoio incorporato.
1. Ciascun motore non può avere più di un serbatoio incorporato
anche diviso in più setti; il serbatoio deve essere saldamente
ancorato all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e calore.
2. La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i
2.500 l nel caso di carburante di categoria C; nel caso di
alimentazione con carburante di categoria A o B, la capacità del
serbatoio non può eccedere i 120 l.
1.3. Serbatoio di servizio.
1. La capacità del serbatoio di servizio, realizzato con
materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per
carburanti di categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B.
1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio.
1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito.
Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi
con serbatoi di capacità superiore a 120 l, installati nella
volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite
sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici;
tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico
al 90% della capacità dei medesimi.
Quando il gruppo è alimentato con carburante di categoria C da
serbatoio incorporato di capacità inferiore a 120 l, il rifornimento
del serbatoio è consentito con recipienti portatili del tipo
approvato secondo la vigente normativa.
1.5. Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione.
1. La capacità complessiva dei serbatoi incorporati o di
servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i
gruppi, non può essere superiore a 2500 l. nel caso di carburante di
categoria C o 120 l. nel caso di carburante di categoria A o B.
1.6. Serbatoi di deposito.
1. Per i serbatoi, interrati o fuori terra, all'interno o
all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto
del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non
possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione
di detti serbatoi è disciplinata dalle norme di cui al decreto del
Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228.
1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante.
1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale o inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di
servizio devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo
pieno nel serbatoio di deposito. Tale condotta deve essere priva di
valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e non presentare
impedimenti al naturale deflusso verso il serbatoio di deposito.
2. Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di
servizio, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza
che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di intercettazione del flusso;
b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di
versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa
tale sistema può prevedere una condotta di deflusso verso il
serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacità, priva
di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti
impedimenti al naturale deflusso.
4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio
di deposito o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve
essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso
di carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente
e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.
5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado di
raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno del
locale di installazione dei gruppi.
In caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento
devono automaticamente intervenire i seguenti dispositivi di
sicurezza:
a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno
al locale;
b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
c) allarme ottico ed acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza,
in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non
devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature
elettriche.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
1. Sistemi di scarico dei gas combusti.
1.1. Varie.
1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo
scarico dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi
devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio
di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del gruppo. Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di
scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m
da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di
ventilazione e a quota non inferiore a tre metri sul piano
praticabile.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette
con materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o
schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono
essere di classe 0 ovvero classe A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.
2. Impianti.
1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo
che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola
d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto
di emergenza del gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale,
in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e
deve anche attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei
circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassissima
tensione di sicurezza.
3. Mezzi di estinzione portatili.
1. Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per
fuochi di classe 21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente
non inferiore a 6 kg.
2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW;
c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato
a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacità
estinguente pari a A-B1 per potenze superiori a 800 kW.
4. Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493. I gruppi che garantiscono il
funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla
protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi
essenziali che necessitano della continuità di esercizio, devono
essere chiaramente segnalati.