3a Serie Speciale - Regioni n. 22 del 4-6-2022
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2021, n. 1
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.22 del 04-06-2022)

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della
Provincia autonoma di Bolzano -Alto Adige n. 4/Sez. gen. del 28
gennaio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 gennaio
2020, n. 13;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 11/bis
della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di
idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e
trattenimento, le loro caratteristiche costruttive e modalità di
gestione nonchè le norme di semplificazione amministrativa. I
requisiti di idoneità di cui al presente regolamento costituiscono
anche la base per i progetti standard di idoneità di cui all'art. 6
comma 3/bis della medesima legge.
2. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
a) i locali di cui all'art. 3 di nuova costruzione;
b) i locali di cui all'art. 3 già esistenti e muniti di
certificato di idoneità ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, e i locali collaudati ai sensi dell'art. 4
della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, nei quali si intendono
realizzare ristrutturazioni sostanziali oppure significative
variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di
manutenzione ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza;
c) tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d).
3. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 giugno
1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento di
esecuzione.
4. Resta ferma la normativa in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
5. I termini relativi a persone che nel presente regolamento
compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone
di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a
formulazioni rispettose dell'identità di genere per non
compromettere la leggibilità del testo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) spettacolo: un'attività a cui il pubblico partecipa
passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate
di moda, competizioni sportive, circhi;
b) trattenimento: un'attività che presuppone la partecipazione
attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni,
luna park;
c) locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l'insieme dei
fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al
pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti, nonchè gli annessi
servizi e disimpegni;
d) luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati
in spazi delimitati all'aperto, dotati di impianti e attrezzature
destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico, nonchè i servizi
annessi;
e) tecnico: il tecnico comunale competente per territorio. Nei
casi in cui la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive
modifiche, stabilisce che l'idoneità dei luoghi è verificata dalla
commissione provinciale di cui all'art. 10 o dalla commissione
comunale di cui all'art. 10/bis della medesima legge, il termine
«tecnico» deve intendersi riferito a tale commissione;
f) tendostruttura: costruzione temporanea smontabile e
trasportabile, costituita di norma da pareti in toffa o PVC e da una
struttura portante interna leggera;
g) teloni o tettoie: strutture di copertura per il pubblico. Sono
esclusi i gazebo di modeste dimensioni aperti almeno su tre lati e di
facile spostamento;
h) impianto sportivo: spazio al chiuso o all'aperto nel quale si
praticano attività sportive. È considerato impianto all'aperto
anche l'impianto provvisto di copertura che nella parte superiore sia
aperto per almeno il 40 per cento su almeno due lati contrapposti;
i) servizio di vigilanza antincendio: il servizio di presidio
fisico dei vigili del fuoco da espletarsi in occasione di spettacoli
e trattenimenti durante i quali fattori comportamentali o sequenze di
eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare
condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili
solo con misure tecniche di prevenzione;
j) servizio di presidio antincendio: servizio per i primi e più
urgenti interventi in caso di incendio. Deve essere garantito dal
gestore, ovvero dall'organizzatore, per l'intera durata
dell'attività di spettacolo o trattenimento, attraverso idoneo
personale, laddove non sia prescritto il servizio obbligatorio di
vigilanza dei vigili del fuoco;
k) persona abilitata:
1) responsabile tecnico indicato nel registro delle imprese ai
sensi della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione o
2) tecnico abilitato, cioè libero professionista iscritto
all'albo professionale o operante nell'ambito delle proprie
competenze, nel rispetto delle proprie normative di riferimento;
3) professionista antincendio, ovvero tecnico abilitato
iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 3

Classificazione dei locali e luoghi di pubblico spettacolo e
trattenimento

1. Ai fini del presente regolamento, per locali e luoghi di
pubblico spettacolo e trattenimento si intendono:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a
trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici e
attrezzate per accogliere spettacoli;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di
divertimento;
j) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi delimitati
all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a
spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico;
k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di
trattenimento e pubblico spettacolo;
l) stadi, palazzetti dello sport, piscine, campi sportivi e
luoghi per attività sportive e ricreative in genere.

Art. 4

Locali e luoghi non rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane o campestri,
privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni, anche quando
sono utilizzati palchi o pedane per artisti e attrezzature
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè
installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto
stabilito all'art. 91;
b) i locali di pertinenza di sedi di associazioni ed enti,
destinati esclusivamente a riunioni operative;
c) i pubblici esercizi nei quali sono impiegati strumenti
musicali senza che si realizzi un evento danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi dotati di impianto per il «karaoke» o
simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente
allestite e rese idonee a ospitare esibizioni canore e ad accogliere
gli avventori per un lasso di tempo prolungato;
2. I pubblici esercizi nei quali sono installati apparecchi di
divertimento, automatici e non, (sale giochi) e gli avventori sostano
senza assistere a spettacoli non sono soggetti alle disposizioni
tecniche del presente regolamento.

Art. 5

Ubicazione del locale

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e
agevole evacuazione fino a luogo sicuro.
2. Il tecnico stabilisce le distanze minime tra gli edifici
circostanti e il perimetro del locale di pubblico spettacolo e
trattenimento, tenuto conto in particolare della capienza del locale
stesso, dell'intensità del traffico nella zona e dell'altezza degli
edifici adiacenti.
3. I teatri con capienza superiore a 2.000 spettatori non possono
essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. I teatri di
capienza inferiore e tutti gli altri locali di pubblico spettacolo e
trattenimento di qualsiasi capienza possono essere incorporati in
edifici destinati ad altri usi, purchè opportunamente
compartimentati.
4. All'esterno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento
deve essere prevista una superficie libera sufficiente a contenere, a
giudizio del tecnico, un adeguato numero di spettatori defluenti dal
locale. Il percorso per raggiungere la pubblica via o piazza deve, in
ogni caso, essere il più breve possibile ed essere mantenuto sempre
sgombro.

Art. 6

Strutture di separazione

1. Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e
trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere resistenza al
fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi
convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti di almeno 1
m.
2. Per i complessi multisala è consentito quanto segue:
a) più locali della stessa tipologia fra quelle di cui all'art.
3, comma 1, lettere b), d), e), f), possono essere serviti da un
unico atrio, purchè siano separati da strutture resistenti al fuoco
almeno REI 60, non comunicanti direttamente fra loro e provvisti di
vie di esodo indipendenti;
b) più locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e un unico
locale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), di capienza non
superiore a 1.000 spettatori e con scena separata dalla sala, possono
essere serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla
precedente lettera a);
c) più locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c),
possono essere serviti da un unico atrio a condizione che:
1) siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI
90;
2) non comunichino direttamente tra loro;
3) siano provvisti di vie di esodo indipendenti;
4) la capienza complessiva non superi i 1.000 spettatori;
5) la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
6) i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non
sovrapposti fra loro e il pavimento delle singole sale sia a quota
non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
7) la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
3. Per le comunicazioni con altre attività è consentito quanto
segue:
a) i locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), possono comunicare, purchè gestionalmente pertinenti, con le
attività indicate ai punti 67, 68 e 71 dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite
filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno EI
30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del
computo delle vie di esodo. Fatte salve le specifiche disposizioni di
prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere
resistenza al fuoco non inferiore a REI 60;
b) i locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), possono comunicare con le parti comuni di centri commerciali alle
condizioni di cui alla precedente lettera a). Fatte salve le
specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di
separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
c) i locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c),
possono comunicare, purchè gestionalmente pertinenti, con le
attività indicate al punto 66 dell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, alle condizioni
di cui alla precedente lettera a);
d) i locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), possono comunicare con le sale consumazione di ristoranti e
simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), possono comunicare con sale giochi, purchè gestionalmente
pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno EI 60; dette
comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo
delle vie di esodo.
4. I locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f), annessi
alle attività indicate al punto 66 dell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono osservare
le disposizioni specifiche riportate al punto 8.4 dell'allegato A del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n.
11.
5. I depositi, intesi come ambienti destinati alla conservazione
dei materiali occorrenti all'esercizio dei locali e ai servizi
amministrativi, annessi ai locali di cui al presente regolamento, a
esclusione di quelli contemplati agli articoli 48 e 76, devono essere
realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco
almeno REI 60 o commisurata al carico di incendio.
6. I depositi devono, inoltre, essere aerati direttamente
dall'esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40
della superficie in pianta e possono comunicare con gli altri
ambienti dei locali tramite porte autochiudenti resistenti al fuoco
almeno REI 60 o commisurate al carico di incendio.

Art. 7

Scena

1. Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e
trattenimento dotati di palcoscenico, la scena deve essere facilmente
accessibile dall'esterno.
2. Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e
gli edifici prospicienti il perimetro libero sono stabilite dal
tecnico, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena
nonchè delle disposizioni di cui all'art. 45.

Art. 8

Abitazioni ed esercizi ammessi

1. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi,
quali spazi ulteriori, soltanto quelli necessari alla gestione e
all'amministrazione. L'abitazione del custode deve avere un ingresso
indipendente ed essere separata dal resto del locale di pubblico
spettacolo e trattenimento tramite strutture resistenti al fuoco
almeno REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con
il locale di pubblico spettacolo e trattenimento, purchè abbia
resistenza al fuoco almeno REI 60.
2. Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi
esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al
servizio del locale stesso; eventuali esercizi non destinati
esclusivamente al servizio del locale dovranno avere un'uscita
indipendente.

Art. 9

Strutture e materiali consentiti

1. I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli
elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati
all'art. 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei
locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono
essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di
dimensionamento delle strutture portanti e separanti:
a) classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti;
b) classe di resistenza al fuoco REI 60 per le strutture
separanti.
2. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono
essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle
rampe e nei passaggi in genere è consentito l'impiego di materiali
di classe 1 o di rivestimenti in legno in ragione, al massimo, del 50
per cento della superficie totale, comprensiva di quella del
pavimento, delle pareti, del soffitto e delle proiezioni orizzontali
delle scale; per le restanti parti devono essere impiegati materiali
di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di
rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1. I materiali suscettibili
di prendere fuoco su entrambe le facce, quali tendaggi e simili,
devono essere di classe non superiore a 1. È consentito l'uso di
pavimenti in legno, purchè stabilmente aderenti a strutture
incombustibili o adeguatamente rivestite con materiale di classe 0;
c) le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
d) per tavoli e sedili in generale è consentito l'impiego del
legno;
e) i materiali di rivestimento delle pareti e dei soffitti degli
ambienti di cui alle lettere a) e b), eccetto quando si tratti di
materiali di rivestimento incombustibili, devono essere messi in
opera in aderenza, con continuità, agli elementi costruttivi oppure
riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali
intercapedini o sezionando le intercapedini stesse a comparti chiusi
con elementi di fissaggio verticali e orizzontali in materiale
incombustibile, con interasse massimo di 1,20 m. Le intercapedini non
devono avere comunque profondità maggiore di 5 cm. Ferme restando le
limitazioni di cui alla precedente lettera a), controsoffitti,
materiali di rivestimento e materiali isolanti a vista possono essere
installati non in aderenza agli elementi costruttivi, purchè abbiano
classe di reazione al fuoco 1, o equivalente europea, conformemente
all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, e
successive modifiche, e purchè si tenga conto delle effettive
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco;
f) la classe di reazione al fuoco deve essere certificata a norma
di legge;
g) i lucernari in vetro devono avere caratteristiche tali da
garantire la sicurezza dell'esodo degli occupanti l'edificio e delle
squadre di soccorso;
h) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in
legno;
i) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni e
interni.
3. I prodotti da costruzione impiegati per opere rientranti
nell'ambito di applicazione del presente regolamento devono essere
utilizzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 106.

Art. 10

Intercapedini

1. Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura
impiantistica o intercapedini, purchè realizzati in materiale
incombustibile nel rispetto delle compartimentazioni esistenti.

Art. 11

Materiali di decorazione e strutture appese

1. Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio,
purchè la superficie coperta non superi il 50 per cento di quella
totale e gli elementi di ancoraggio alle strutture portanti siano R
60.
2. Vanno rispettate le norme concernenti i sistemi di fissaggio
delle strutture appese di cui al decreto del Presidente della
Provincia 2 novembre 2009, n. 51.

Art. 12

Materiale scenico

1. Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o
di materiali combustibili aventi classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.

Art. 13

Copertura

1. Gli elementi strutturali della copertura del locale di pubblico
spettacolo e trattenimento devono avere i requisiti di resistenza al
fuoco stabiliti per la classe dell'edificio.

Art. 14

Finestre

1. Salvo casi eccezionali, previamente autorizzati dal tecnico, le
aperture delle finestre non devono avere inferriate nè altre
chiusure fisse; dove ci sono finestre, almeno una per ambiente deve
essere apribile ad anta.

Art. 15

Ambienti necessari alla scena e alla sala, e loro separazione

1. Nei teatri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è prescritta
la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60
fra la scena e i suoi ambienti annessi così come fra la scena e la
sala; fa eccezione il boccascena, per il quale la compartimentazione
deve essere realizzata con sipario di classe 1 di reazione al fuoco.
2. Nei teatri con capienza superiore a 1.000 spettatori il
boccascena deve essere munito di sipario di sicurezza.
3. Nei teatri con capienza fino a 1.000 spettatori e negli altri
locali di pubblico spettacolo e trattenimento muniti di palcoscenico,
il tecnico stabilisce di volta in volta se, in relazione alle
dimensioni e alle condizioni di pericolosità della scena, il
boccascena deve essere munito del sipario di sicurezza.
4. L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei
locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza anche
superiore a 1.000 spettatori, nei quali le rappresentazioni teatrali
su apposito palcoscenico sono effettuate solo saltuariamente.

Art. 16

Locali sotto il livello stradale

1. Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza
inferiore a 800 spettatori è ammesso che il pavimento della sala sia
a un livello inferiore rispetto a quello stradale, purche':
a) sia previsto un solo piano interrato con dislivello massimo
rispetto al piano stradale di 7,50 m;
b) sia prevista l'installazione di un ascensore di sicurezza
oppure di una rampa pedonale rispondenti ai requisiti previsti dalle
norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche.

Art. 17

Disposizione dei posti a sedere

1. I posti a sedere devono essere ripartiti in settori di non più
di 160 posti con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file.
2. I settori devono essere nettamente separati l'uno dall'altro
mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere
realizzato in modo da condurre alle porte di uscita situate nelle
pareti laterali.
3. Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato
un passaggio di larghezza utile non inferiore a 1,20 m. Della stessa
larghezza minima devono essere tutti i passaggi longitudinali e
trasversali. Su parere del tecnico è consentito accostare alle
pareti laterali della sala fino a un massimo di quattro posti a
sedere.
4. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di
150 posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta la
larghezza dei passaggi che, in ogni caso, non deve essere inferiore a
0,80 m.
5. Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali la
prima fila di posti deve distare almeno 1 m dal perimetro esterno
della pista.
6. Le ringhiere o balaustre devono avere un'altezza non inferiore a
1 m.

Art. 18

Vie di esodo

1. Le vie di esodo sono composte da:
a) le uscite della sala;
b) i corridoi di disimpegno;
c) le porte che conducono all'esterno;
d) le scale e i passaggi in genere.
2. La larghezza utile complessiva delle vie di esodo è calcolata
come segue:
a) in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 60 spettatori in caso di
locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi
a piano di campagna o fino a una quota di più o meno 1 m rispetto al
piano di campagna;
b) in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 40 spettatori in caso di
locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi
fino a una quota di più o meno 7,50 m rispetto al piano di campagna;
c) in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 30 spettatori in caso di
locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi
a una quota compresa tra più 7,50 e più 14 m rispetto al piano di
campagna;
d) per quote superiori a 14 m, il tecnico stabilisce di volta in
volta la larghezza e il numero delle uscite.
3. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere
multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli
(1,20 m).
4. Devono essere previste come minimo tre uscite, di norma
distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto
all'asse longitudinale dell'edificio. Qualora ciò risulti
impossibile per le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo
e trattenimento, si deve provvedere ad assicurare lo sfollamento dei
vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in
uscita e il conseguente dimensionamento dei vari passaggi interni, in
modo da offrire in ogni punto almeno 1 cm di passaggio per ogni
spettatore. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di
capienza non superiore a 150 persone possono essere previste anche
solo due uscite.
5. La lunghezza delle vie di esodo, misurata dalle porte di uscita
della sala fino a luogo sicuro, non deve superare i 50 m, ovvero i 70
m in presenza di idonei impianti di smaltimento del fumo, asserviti a
impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi. Per lunghezze
superiori a 30 m i parametri relativi alla larghezza delle vie di
esodo vanno aumentati del 20 per cento.
6. Le vie di esodo devono, in ogni caso, avere un'altezza non
inferiore a 2 m.
7. La larghezza utile delle vie di esodo è misurata deducendo
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, a esclusione degli
estintori. Non sono considerati elementi sporgenti quelli posti a
un'altezza superiore a 2 m e i corrimani che sporgono fino a 8 cm.

Art. 19

Gradini nei passaggi

1. Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini;
qualora vengano ammessi in via eccezionale per impossibilità di
superare il dislivello mediante rampe, si devono applicare le norme
previste per le scale, eccetto quelle relative al numero dei gradini.
2. Ogni gradino deve essere illuminato da apposite luci che lo
rendano visibile tanto da chi sale quanto da chi scende.

Art. 20

Pendenza di corridoi e passaggi

1. L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare
il rapporto di 1:10. Quando il pavimento inclinato immette su una
scala, la pendenza deve cessare a una distanza di almeno 1,20 m dalla
scala.

Art. 21

Superfici sdrucciolevoli

1. I pavimenti in genere e i gradini in particolare non devono
avere superfici sdrucciolevoli. Le vie di esodo devono essere
protette da neve e ghiaccio.

Art. 22

Posti a sedere fissi

1. La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il
corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno
0,80 m.
2. La larghezza di ciascun posto a sedere deve essere di almeno 50
cm se con braccioli e di 45 cm se senza braccioli.
3. Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo
ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.
4. Posti a sedere mobili sono ammessi esclusivamente nei palchi.
5. Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito
l'impiego temporaneo di posti a sedere mobili, purchè collegati tra
loro in gruppi di almeno otto o in file complete.
6. È vietato collocare posti a sedere mobili e sedie a rotelle nei
passaggi e corridoi.
7. Per le sedie a rotelle devono essere previsti spazi appositi.

Art. 23

Disposizione libera di posti a sedere al tavolo

1. È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti
liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di
posti a sedere di cui all'art. 17, comma 1.
2. I tavoli intorno ai quali sono disposti i posti a sedere non
devono distare oltre 5 m dalle vie di esodo interne alla sala, le
quali devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e avere
una larghezza minima utile di 1,20 m.

Art. 24

Posti in piedi

1. Nessuno spettatore può sostare nei passaggi interni alla sala.
2. Sono ammessi posti in piedi a condizione che:
a) siano computati agli effetti della larghezza delle vie di
esodo;
b) siano stabilite le aree loro riservate e tali aree siano
delimitate da barriere o cordoni che non ostacolano gli accessi alle
vie di esodo e i passaggi;
c) il loro numero nelle aree di cui alla lettera b) sia
determinato in ragione di tre spettatori per metro quadrato;
d) le aree loro riservate siano disposte soltanto dietro ai posti
a sedere e in modo da lasciare sempre libere le entrate e le uscite;
e) il loro numero per ciascuna area riservata sia indicato con
opportuna segnaletica.
3. In caso di utilizzo occasionale di impianti sportivi per
manifestazioni non sportive, la sistemazione del pubblico in piedi
nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino a un
massimo di due spettatori per metro quadrato di superficie riservata
al pubblico.

Art. 25

Capienza

1. La capienza è stabilita come segue:
a) nei locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d),
g), h) e l), in misura pari al numero dei posti a sedere e in piedi
autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o
impedite capacità motorie;
b) nei locali di cui all'art. 3, comma 1, lettere e), f), j), e
k), in misura equivalente a una densità di affollamento di 1,2
persone a metro quadrato, calcolata con riferimento alla superficie
complessiva riservata al pubblico.

Art. 26

Barriere o cordoni per avviare il pubblico

1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire
intralcio al deflusso del pubblico in caso di emergenza.
2. Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del
pubblico devono potersi spostare per semplice spinta verso l'esterno,
senza che cadano e siano travolte e senza che venga ristretta la
larghezza dei passaggi verso le uscite.
3. Sono da preferire le barriere realizzate tramite cordoni fissati
con sistemi di aggancio automatici che si sgancino facilmente sotto
la pressione del pubblico.
4. Le barriere ovvero i cordoni devono essere aperti o rimossi non
appena cessa la necessità di utilizzarli e, comunque, prima del
termine dello spettacolo.

Art. 27

Guardaroba

1. Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico
spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve essere scelta con
particolare cura, in modo che il servizio non crei intralcio o
controcorrenti nella circolazione del pubblico.

Art. 28

Costruzione

1. Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova
applicazione quanto previsto all'art. 9.
2. Le scale devono avere ringhiere o balaustre conformi alle norme
tecniche per le costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17
gennaio 2018, e successive modifiche.

Art. 29

Illuminazione e aerazione

1. Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala
devono essere almeno del tipo ventilato.
2. Per scala ventilata si intende una scala provvista superiormente
di un'apertura di aerazione con superficie minima pari a 1 m2, munita
di sistema di apertura con comando a distanza posto in prossimità
dell'entrata o dell'accesso alla scala e funzionante anche in caso di
emergenza.

Art. 30

Distribuzione

1. Di norma le scale devono essere distribuite simmetricamente.
2. Ogni ordine di posti deve avere a disposizione almeno due scale.
3. È ammesso che le scale conducano in un atrio se le uscite verso
l'esterno non distano più di 10 m dall'asse della scala.

Art. 31

Gradini, rampe e pianerottoli

1. I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e
alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 cm per la pedata e
non superiori a 17 cm per l'alzata.
2. Sono ammessi gradini di pianta trapezoidale, purchè la pedata
minima non sia inferiore a 23 cm e quella massima non superi i 38 cm.
3. Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di
quindici gradini.
4. I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle
scale.
5. Per un'altezza di 2 m dal pavimento, nelle pareti non deve
esserci alcuna sporgenza o rientranza.
6. Tutte le scale devono essere munite, lungo le pareti, di un
corrimano fissato in un incavo del muro o, comunque, sporgente non
più di 8 cm. Le estremità del corrimano devono rientrare con
raccordo dolce nel muro stesso.
7. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di
corrimano centrale.

Art. 32

Scale esterne per l'intervento dei vigili del fuoco

1. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che hanno
un'importante affluenza di pubblico il tecnico può prescrivere che
sulle pareti esterne dell'edificio della sala e della scena siano
collocate scale incombustibili fisse che consentano ai vigili del
fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato e al tetto.

Art. 33

Tipi di porte ammessi

1. Le porte possono essere del tipo a ventola, purchè il movimento
di chiusura sia ammortizzato. Da aperti i battenti delle porte non
devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno
sulle scale non devono mai aprirsi direttamente su una rampa, bensì
su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia
ridotta dai battenti. Le porte si devono aprire a spinta nel verso
dell'esodo.
2. I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di
maniglione antipanico o altro sistema equivalente approvato dal
tecnico.
3. Le vie di esodo e le porte devono essere contrassegnate a norma.
4. Le porte devono essere di costruzione robusta. Eventuali parti
vetrate devono essere realizzate con vetri infrangibili o di
sicurezza.
5. È vietata l'immobilizzazione delle porte, ma è consentita
l'apposizione di un sigillo che non offra resistenza alla rottura.

Art. 34

Acustica e isolamento acustico

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
realizzati in modo da garantire un isolamento acustico sufficiente a
impedire il propagarsi di rumori di disturbo dall'esterno all'interno
del locale e viceversa.
2. All'interno dei locali il livello sonoro non deve superare gli
85 dB(A).

Art. 35

Scena

1. Nei teatri la scena comprende:
a) il palcoscenico con il retropalco e le quinte laterali;
b) il sottopalco o sottopalchi;
c) le gallerie di manovra;
d) i piani forati.

Art. 36

Deposito di materiali sulla scena

1. Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari
per lo spettacolo del giorno che non possono essere portati nei
depositi possono essere collocati sulla scena soltanto in luoghi a
ciò destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

Art. 37

Corridoi di disimpegno e scale della scena

1. A eccezione dei depositi, che possono comunicare direttamente
con la scena, nei teatri tutti gli ambienti annessi alla scena devono
aprirsi sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena stessa.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1.
2. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile
movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a
1,50 m per quelli al piano del palcoscenico e a 1,20 m per quelli
agli altri piani.
3. I corridoi devono condurre all'esterno compiendo un breve e
facile percorso attraverso passaggi e scale.
4. Il numero delle scale è determinato in relazione alle
dimensioni della scena e alle necessità funzionali e di sicurezza.
5. Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di esodo vale quanto
stabilito all'art. 18, comma 5.

Art. 38

Scale a prova di fumo

1. Nei teatri con maggiore affluenza di pubblico il tecnico può
richiedere che alcune scale abbiano almeno le caratteristiche di
scale a prova di fumo.

Art. 39

Uscite ai piani di manovra

1. Nei teatri, ogni piano della scena di cui all'art. 35, comma 1,
deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura
automatica che diano su una via di esodo, in modo da servire da
uscita al personale di scena e ai vigili del fuoco.

Art. 40

Scale a chiocciola

1. Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere
autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale.

Art. 41

Funzionamento del sipario di sicurezza

1. Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione
incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il
palcoscenico.
2. Di regola deve funzionare a discesa verticale, chiudersi a una
velocità non inferiore a 0,25 m/s e resistere a una pressione di
almeno 45 daN/m2 senza che si verifichino inflessioni che possano
comprometterne il funzionamento.
3. Il sipario di sicurezza deve chiudersi sul piano del
palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

Art. 42

Comando del sipario di sicurezza

1. I comandi del sipario di sicurezza devono essere installati in
una posizione che consenta la manovra facile e sicura, assicurando la
completa visibilità del sipario durante la sua discesa. Devono
essere previsti due quadri di manovra, uno situato sul palcoscenico e
l'altro fuori dalla scena.

Art. 43

Protezione del sipario di sicurezza

1. Per il sipario di sicurezza si deve prevedere la protezione di
cui all'appendice "F.6 Teatri" della norma EN 12845.

Art. 44

Ulteriori disposizioni

1. L'installatore del sipario deve collegare gli organi per la
manovra normale, quali il quadro di manovra e la leva di azionamento,
il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in
modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva per tutto il
tempo necessario al sipario per completare la sua corsa; ciò
significa che l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto
ritorno automatico a zero.
2. Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le
funi motrici devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte
per sforzi di trazione e flessione combinate; tutte le carrucole che
servono per il rinvio di dette funi così come il tamburo della
macchina su cui si avvolgono e si svolgono devono rispondere
pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi
di sollevamento.
3. Per una maggiore sicurezza dell'impianto le funi devono essere
almeno due; ciascun contrappeso del sipario deve quindi essere
sospeso con due funi e le funi che provocano il movimento, o funi di
trazione, devono essere almeno due.
4. L'impianto deve essere costruito in modo che in nessun caso le
funi risultino sovraccariche; a tal fine va installato un
interruttore di massima, a meno che tale risultato non venga
assicurato con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il
sovraccarico della fune.
5. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di sicurezza che
blocchi il movimento in presenza di un qualsiasi ostacolo, cosicchè
il sipario si fermi automaticamente anche qualora la persona che lo
manovra non si accorga dell'impedimento. Tale dispositivo di
sicurezza deve funzionare anche in presenza di fumo.
6. La discesa del sipario di sicurezza deve verificarsi per effetto
di forza motrice o per effetto di gravità.
7. Se la discesa del sipario di sicurezza avviene per effetto di
forza motrice, il comando deve essere collocato in vicinanza del
boccascena, in un luogo dal quale il manovratore può vedere se il
sipario scendendo incontra ostacoli.
8. La discesa del sipario di sicurezza per effetto di gravità deve
potersi azionare a strappo dalla stessa posizione di cui al comma 7.
9. Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di
fine corsa.
10. Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico che si
azioni in assenza di alimentazione del motore e che non entri in
funzione nella manovra per gravità; per quest'ultimo caso il sipario
deve essere munito di un sistema di bilanciamento del peso e di un
limitatore di velocità.
11. Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare
oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita, lungo
tutto il perimetro, la chiusura ermetica e resistente al fuoco.
12. Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario
di sicurezza e i servizi ausiliari al suo funzionamento: uno situato
sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di servizio
in proscenio, l'altro fuori dalla scena in posizione di facile
accesso dall'esterno. Detti quadri devono comprendere:
a) il comando ordinario del sipario;
b) il comando della chiusura per gravità;
c) il comando della lama d'acqua a protezione del sipario;
d) il comando di apertura dei lucernari per l'evacuazione del fumo.

Art. 45

Aperture per regolare l'evacuazione del fumo in caso d'incendio

1. La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal
boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire una
efficace evacuazione del fumo in caso d'incendio; tali aperture,
sopraelevate rispetto al piano del tetto, devono essere munite di
serramenti con congegni di apertura e di chiusura funzionanti sia a
comando manuale che automatico.
2. La superficie complessiva di tali aperture deve risultare non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del palcoscenico.

Art. 46

Camerini e cameroni

1. I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in un
compartimento antincendio separato dalla scena.
2. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con
l'esterno devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di
disimpegno e delle scale previsti dall'art. 37.

Art. 47

Laboratori

1. I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati, di
norma, nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri
perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori possono
essere eventualmente serviti da scale o ascensori che conducano nei
corridoi di disimpegno della scena.
2. Ciascun laboratorio deve costituire un compartimento antincendio
di classe almeno REI 60 e avere finestre di aerazione diretta verso
l'esterno.

Art. 48

Depositi

1. Sul piano costruttivo i depositi devono rispondere alle stesse
norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di
aerazione.

Art. 49

Spettacoli acrobatici

1. Nel costruire locali di pubblico spettacolo e trattenimento in
cui possono svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza si
devono predisporre opportuni sostegni per l'installazione di trapezi
e attrezzi simili nonchè per la rete di sicurezza.

Art. 50

Cabina di proiezione per pellicole infiammabili

1. Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di
proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve essere
garantita un'opportuna aerazione.
2. Le feritoie di proiezione e di spia devono essere munite di
cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori
alle necessità funzionali.

Art. 51

Mezzi di spegnimento mobili

1. Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un
estintore con capacità estinguente almeno 21 A/89BC.

Art. 52

Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza

1. È consentito che le cabine cinematografiche nelle quali sono
impiegate pellicole di sicurezza e che sono dotate di un impianto
automatico di spegnimento non siano presidiate permanentemente
dall'operatore che, comunque, durante la proiezione deve rimanere
all'interno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento.

Art. 53

Servizi igienici

1. Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per
uomini e donne. Le toilette devono essere segnalate e distribuite in
modo da servire uniformemente ogni ordine di posti. Deve essere
prevista almeno una toilette ogni 90 persone.
2. Ogni toilette deve avere un antivano di adeguate dimensioni
dotato di lavabi in numero di uno ogni due WC.
3. Le toilette devono essere adeguatamente ventilate,
preferibilmente in modo naturale.
4. Devono essere osservate le norme in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 54

Impianto di ventilazione

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
installato un impianto di ventilazione.
2. Si può ricorrere alla ventilazione naturale, rispettando il
parametro di 4 m3 di volume a persona riferito agli ambienti
accessibili al pubblico.

Art. 55

Caratteristiche degli impianti di ventilazione

1. Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere
progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme
di buona tecnica. Se sono allestiti ambienti dedicati ai fumatori,
trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica
provinciale.
2. Il numero di persone da considerare nel dimensionare l'impianto
di condizionamento e ventilazione è il numero massimo di
frequentatori ammesso nel locale di pubblico spettacolo e
trattenimento.
3. La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico non deve
superare, dal pavimento fino all'altezza di 2,50 m, il valore di 0,20
m/s. Se le bocchette di estrazione si trovano nella zona occupata dal
pubblico, nelle loro vicinanze possono essere ammesse velocità
maggiori, purchè l'ubicazione e la forma delle bocchette evitino che
la corrente d'aria arrechi disturbo.

Art. 56

Impianti regolatori della temperatura

1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere
dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell'umidità
relativa che devono essere mantenute entro i seguenti limiti:
a) nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione
dell'aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e
20°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 45 e il 60 per
cento;
b) nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria,
la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno non deve
superare i 6°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e
il 50 per cento.

Art. 57

Impianti per la produzione di calore

1. Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso, purchè eseguiti nel rispetto
delle norme specifiche in materia.

Art. 58

Dispositivi di intercettazione per impianti di ventilazione

1. Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri
tagliafuoco e fra sala e scena deve essere evitato, per quanto
possibile.
2. Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le
condotte devono essere provviste di serrande tagliafuoco comandate da
un sistema di rilevazione d'incendio posto in corrispondenza
dell'attraversamento.

Art. 59

Cucine

1. All'interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è
ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio
stoviglie, purchè eseguiti nel rispetto delle norme specifiche in
materia.

Art. 60

Disposizioni generali

1. L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme
CEI 64-10 nel testo vigente.
2. L'intensità dell'illuminazione d'emergenza dovrà essere
determinata in conformità alla norma EN 1838.
3. I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico
realizzato con altoparlanti aventi caratteristiche idonee ad
allertare le persone presenti in caso di incendio. Il comando di
attivazione dell'allarme deve essere ubicato in un luogo
costantemente presidiato. Gli impianti di rivelazione e segnalazione
devono essere realizzati a regola d'arte conformemente alle norme UNI
9795.

Art. 61

Impianti elettrici di sicurezza

1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre dell'alimentazione
di sicurezza:
a) illuminazione di emergenza;
b) impianto di allarme;
c) sistema di rivelazione;
d) impianti di estinzione;
e) ascensori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.

Art. 62

Impianto idrico interno

1. I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
muniti di impianto a naspo o a idranti.
2. Il numero e la posizione dei naspi o degli idranti devono essere
determinati in conformità alla norma UNI 10779.

Art. 63

Impianto idrico esterno

1. Se non già esistente, nelle vie e piazze adiacenti ai locali di
pubblico spettacolo e trattenimento di capienza superiore a 1.000
spettatori deve essere installato, in posizione facilmente
accessibile e opportunamente segnalata, almeno un idrante esterno.

Art. 64

Altri mezzi di estinzione

1. In aggiunta all'impianto idrico antincendio devono essere
opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del
tipo e nel numero stabiliti dal tecnico.

Art. 65

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti
sportivi e alle piscine nei casi previsti dall'art. 7 della legge
provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e successive modifiche.
2. Trovano in ogni caso applicazione le specifiche tecniche del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N. I.) e delle federazioni
sportive nazionali.

Art. 66

Ubicazione

1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire
l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento verso aree adiacenti.
2. Le vie di esodo del pubblico devono avere una larghezza
complessiva pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite
dell'impianto se l'esodo è possibile in due direzioni, o pari alla
larghezza complessiva delle uscite se l'esodo è possibile in una
sola direzione.
3. Qualora ciò non fosse possibile devono essere previsti, entro
un raggio di 50 m dalle uscite dell'impianto, spazi scoperti di
superficie sufficiente a contenere il pubblico, presupponendo una
densità di affollamento di una persona per metro quadrato.
4. La separazione dagli ambienti nei quali si svolgono altre
attività soggette alle norme di prevenzione incendi deve essere
realizzata con strutture almeno REI 60.

Art. 67

Area dell'impianto

1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che
corrispondere ai requisiti di cui all'art. 65, deve essere scelta in
modo che la viabilità garantisca il rapido sfollamento ai fini della
sicurezza; in particolare, l'area deve consentire l'ubicazione, in
prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi,
calcolati in base ai regolamenti vigenti e alla capienza complessiva
dell'impianto.
2. L'area minima complessiva del parcheggio deve essere conforme al
regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore a un posto
macchina ogni quattro spettatori; tale valore può essere ridotto in
ragione della capacità oraria di trasporto dei mezzi pubblici che
servono l'impianto.

Art. 68

Coperture

1. L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli
impianti in cui è prevista una presenza di spettatori, atleti e
addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono
essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco
non superiore a 2, omologati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 26 giugno 1984, oppure la corrispondente classe europea.
Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il
rischio di repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in
alternativa, possono essere installati dispositivi di allarme sonoro
e luminoso che comunichino alle persone presenti eventuali anomalie,
abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori
ai limiti di progetto nella zona interessata dall'allarme.
2. Se sospeso alla copertura, il sistema di illuminazione deve
essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro
la caduta accidentale.
3. Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza
non inferiore a 1,20 m; detti varchi devono essere opportunamente
intelaiati e controventati per evitare l'ostruzione dell'uscita in
caso di caduta del pallone.
4. Ogni anno deve essere prodotto al Comune un certificato di
idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, attestante
l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di
cui al comma 1.

Art. 69

Capienza

1. La capienza della zona spettatori è calcolata dividendo lo
sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il
coefficiente 0,48.
2. La capienza della zona per le attività sportive deve essere
valutata in funzione delle attività sportive previste ed è
costituita dal numero degli atleti e degli addetti.

Art. 70

Zona spettatori - Settori

1. Negli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore
a 10.000 e in quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore
a 4.000 la zona destinata agli spettatori deve essere suddivisa in
settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a
10.000 spettatori negli impianti all'aperto e a 4.000 in quelli al
chiuso.
2. Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con
divisorie di altezza non inferiore a 2,20 m realizzate in materiale
incombustibile conformemente alle norme tecniche per le costruzioni
stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e successive
modifiche.
3. Ogni settore deve avere vie di esodo indipendenti e chiaramente
contrassegnate da apposita segnaletica.
4. Per gli impianti all'aperto di cui al comma 1 la zona destinata
agli spettatori deve essere separata dall'area destinata
all'attività sportiva con le divisorie di cui al comma 2 o con un
fossato di almeno 2,50 m di profondità e di larghezza.
5. È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte
incombustibili.

Art. 71

Vie di esodo

1. Le vie di esodo per la zona destinata agli spettatori devono
essere indipendenti da quelle per la zona destinata alle attività
sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a
quanto previsto dall'art. 70. È consentita la comunicazione tra le
citate vie di esodo attraverso porte incombustibili.
2. Per gli impianti al chiuso la larghezza utile complessiva delle
vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui
all'art. 18.
3. Per gli impianti all'aperto la larghezza utile complessiva delle
vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60
m) ogni 250 spettatori.
4. La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere
multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli
(1,20 m).
5. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle
tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle vie di
esodo.
6. Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno
computati gli ingressi, purchè dotati di serramenti apribili verso
l'esterno.
7. I gradini delle scale di deflusso degli spettatori dalle tribune
devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di
dimensioni costanti, non inferiori a 30 cm per la pedata e non
superiori a 18 cm per l'alzata.
8. Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso
essere inferiore a due, ragionevolmente contrapposte, per ogni
settore o per ogni impianto non suddiviso in settori.

Art. 72

Distribuzione interna

1. Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non
possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 m e servire più di 20
posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte
due scale di smistamento laterali.
2. Ogni 15 gradoni adibiti a posti a sedere si deve avere un
passaggio, parallelo ai gradoni, di larghezza utile non inferiore a
1,20 m.
3. I gradoni adibiti a posti a sedere devono avere una pedata non
inferiore a 60 cm e un'alzata compresa tra 40 e 60 cm.
4. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle
tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono
avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 cm
per l'alzata e non inferiori a 23 cm per la pedata.
5. Il tecnico può ammettere anche posti in piedi, a condizione che
siano osservate le norme generali di sicurezza, come la
predisposizione di barriere frangifolla, l'idoneo posizionamento
delle zone per i posti in piedi, la funzionalità delle vie di esodo
e il calcolo statico. Trovano in ogni caso applicazione, oltre alle
disposizioni del presente articolo, anche quelle di cui agli articoli
69, 70 e 71.
6. In caso di utilizzo occasionale di impianti sportivi per
manifestazioni non sportive trova applicazione quanto previsto
all'art. 24, comma 3.

Art. 73

Servizi igienici

1. Ogni toilette è costituita da almeno un WC, tre orinatoi e due
lavabi per gli uomini e quattro WC e due lavabi per le donne.
2. Deve essere prevista una toilette ogni 500 spettatori.
3. Per impianti sportivi con capienza fino a 250 spettatori la
toilette è costituita da almeno un WC, un orinatoio e un lavabo per
gli uomini e due WC e un lavabo per le donne.
4. Le toilette devono essere adeguatamente ventilate,
preferibilmente in modo naturale.
5. Devono essere osservate le norme in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 74

Spogliatoi

1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m² al
netto dei servizi annessi, che devono essere costituiti da almeno sei
docce, due lavabi, due WC e due orinatoi.
2. Ogni spogliatoio deve avere almeno 150 lux di luminosità al
pavimento nonchè aerazione naturale tramite aperture di dimensioni
complessive pari a 1/8 della superficie dello spogliatoio o aerazione
meccanica con ricambi d'aria di almeno 25 m³ per persona per ora.
3. Devono essere previsti almeno due spogliatoi.
4. Per chi arbitra deve essere previsto un apposito spogliatoio,
distinto per sesso, della superficie minima di 10 m² al netto dei
servizi annessi, che devono essere costituiti da almeno due docce, un
lavabo e un WC.

Art. 75

Posto di pronto soccorso

1. Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori deve
essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori. I
posti di pronto soccorso devono essere distribuiti in modo da
garantire un servizio uniforme per i vari settori.
2. Negli impianti con capienza fino a 10.000 spettatori il posto di
pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere
adibito anche ad altri usi, compatibili dal punto di vista sanitario.
3. Per impianti con capienza superiore a 1.000 spettatori deve
essere comunque previsto un posto di pronto soccorso a servizio
esclusivo delle zone per le attività sportive.
4. Il posto di pronto soccorso deve essere agevolmente
raggiungibile dall'esterno.

Art. 76

Depositi

1. Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le
attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata alle
attività.
2. I depositi per altri materiali combustibili devono essere
ubicati in locali compartimentati in funzione del carico d'incendio.
3. È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo
i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 77

Dispositivi di controllo degli spettatori

1. Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori
all'aperto e 4.000 spettatori al chiuso deve essere previsto un
impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale
appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone e
degli accessi per gli spettatori, con registrazione delle relative
immagini.

Art. 78

Recinzioni esterne

1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore a 5.000
spettatori devono avere una recinzione esterna di altezza non
inferiore a 2,50 m. La recinzione deve essere in grado di sopportare
una spinta statica orizzontale conforme alle norme tecniche per le
costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e
successive modifiche.
2. Nella recinzione devono essere previsti varchi in corrispondenza
delle uscite dell'impianto.
3. Ogni varco deve avere larghezza almeno pari a quella della
corrispondente uscita dell'impianto e può essere munito di cancelli
che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.
4. La suddivisione in settori di cui all'art. 70 e la suddivisione
di cui all'art. 71 (prevista per l'indipendenza delle vie di esodo
per la zona spettatori da quelle per la zona destinata alle attività
sportive) devono avere le stesse caratteristiche fino alla recinzione
esterna.

Art. 79

Impianto di rivelazione e segnalazione incendi

1. Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a
1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con un
numero di spettatori superiore a 5.000 deve essere installato un
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi.

Art. 80

Impianti antincendio

1. Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a
100 e quelli all'aperto con un numero di spettatori superiore a 5.000
devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti o naspi
in numero e ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto
dell'impianto.

Art. 81

Norme sanitarie

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle
norme sanitarie.

Art. 82

Vasca

1. Le pareti della vasca devono essere verticali e rivestite di
materiale antisdrucciolevole di colore chiaro, da impiegarsi anche
per il fondo della vasca. Per almeno una profondità di 0,80 m le
pareti non devono avere rientranze o sporgenze.
2. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di
larghezza non inferiore a 2 m rivestita in materiale
antisdrucciolevole.
3. Possono essere realizzate gradinate di accesso, purchè
opportunamente evidenziate e prive di spigoli vivi.

Art. 83

Impianti per i tuffi

1. Gli impianti per tuffi per competizioni devono rispondere ai
requisiti FINA (Federation Internationale de Natation), gli altri
impianti possono, in alternativa, rispondere ai seguenti requisiti:
a) i trampolini e le piattaforme devono avere superficie
antisdrucciolevole;
b) le piattaforme, a partire dai 5 m di altezza, devono essere
rigide, misurare non meno di 5 m di lunghezza e 2 m di larghezza e
avere un parapetto alto almeno 1,10 m su tre lati;
c) le scale per altezze superiori ai 3 m devono essere a gradini
in esecuzione normale con pendenza massima di 75 gradi oppure a
chiocciola. Ogni rampa non deve superare i 3 m di dislivello. La
larghezza del pianerottolo al piede della scala non deve essere
inferiore a 1,20 m;
d) la profondità dell'acqua sotto l'impianto per i tuffi deve
essere la seguente:
1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da 1 a 3 m):
3,50 m, con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno
3,5 m sui lati e rispettivamente 4 o 6 m di fronte. Il trampolino
deve sporgere di almeno 1 m dal bordo della vasca;
2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da 5 a 10
m): almeno 5 m, con larghezza della fossa sottostante alla
piattaforma di almeno 8 m e lunghezza di almeno 18 m; alla fine dei
18 m il raccordo alla parte meno profonda deve essere realizzato
tramite fondo vasca in pendenza.

Art. 84

Capienza della piscina

1. La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla
superficie dello specchio d'acqua nella misura di 4 m² per ogni
bagnante.
2. La superficie complessiva del solario non può essere meno del
doppio di quella dello specchio d'acqua.
3. La capienza complessiva dell'impianto va valutata in ragione di
2 m² per persona, superficie dello specchio d'acqua esclusa.

Art. 85

Accesso alle vasche

1. L'accesso alle vasche deve poter avvenire unicamente attraverso
un passaggio obbligato, attrezzato con doccia e lava-piedi che
permettono la pulizia del bagnante.

Art. 86

Servizi igienici e spogliatoi

1. Oltre alle toilette di cui all'art. 73 deve essere prevista
almeno una doccia ogni 50 m² di superficie d'acqua.
2. Devono essere previsti spogliatoi in ragione di uno ogni 40 m2
di superficie d'acqua.

Art. 87

Servizio di salvataggio

1. Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero
adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Il numero minimo di
assistenti ai bagnanti è stabilito come segue:
a) 1 assistente ai bagnanti quando il numero di persone
contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore a
20 o per vasche con superficie d'acqua superiore a 50 m²;
b) 2 assistenti ai bagnanti per vasche con superficie d'acqua
superiore a 400 e fino a 1.000 m²;
c) 3 assistenti ai bagnanti per vasche con superficie d'acqua
superiore a 1.000 e fino a 1.500 m²;
d) 1 assistente ai bagnanti aggiuntivo ogni ulteriori 500 m² di
superficie d'acqua.
2. Se la superficie d'acqua complessiva non è ben visibile e
controllabile il tecnico può prescrivere un numero maggiore di
assistenti ai bagnanti.
3. Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi il
servizio di salvataggio deve prevedere almeno un assistente ai
bagnanti ogni 50 m di riva facente parte dello stabilimento; in ogni
caso il numero di assistenti ai bagnanti non può essere inferiore a
due.

Art. 88

Ippodromi

1. Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone
di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o
cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere
completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso.
2. Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all'interno della pista
o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli
spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli,
tali zone devono essere provviste di aperture chiudibili così da
inibire il transito contemporaneo di cavalli e spettatori.
3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna,
da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all'esterno
della pista - all'altezza del palo d'arrivo - per le corse al
galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione
in rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m.
4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta
sopraelevata, all'interno della pista, per il giudice di partenza.
Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.

Art. 89

Competizioni automobilistiche e motociclistiche

1. Per le gare automobilistiche e motociclistiche si applica l'art.
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada), e successive modifiche.
2. Spetta al tecnico stabilire le misure di sicurezza per il
pubblico.

Art. 90

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle manifestazioni all'aperto quali
feste campestri e di paese, feste e rappresentazioni in
tendostrutture, circhi, concerti, rappresentazioni teatrali,
manifestazioni o competizioni sportive e simili.

Art. 91

Luoghi non rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento

1. Per i luoghi e gli spazi all'aperto di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al
rilascio dell'autorizzazione all'evento la certificazione di collaudo
statico delle strutture allestite e la dichiarazione, a firma di
tecnici abilitati, di esecuzione a regola d'arte degli impianti
elettrici installati nonchè di approntamento e idoneità dei mezzi
antincendio.

Art. 92

Idoneità dei luoghi

1. Per l'idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti:
a) va evitato, per quanto possibile, che il luogo della
manifestazione si trovi nelle immediate vicinanze di strade di
passaggio trafficate, linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure
sotto il livello stradale o di eventuali parcheggi o in zone
sottostanti a viadotti o ponti. In presenza di queste o analoghe
fonti di pericolo si dovrà provvedere alla mitigazione del medesimo
adottando adeguate misure di sicurezza;
b) deve essere disponibile un'adeguata area di parcheggio;
c) le tendostrutture devono disporre di un adeguato numero di
uscite in base al parametro di 1 cm/persona, ma - in ogni caso -
almeno di 3 uscite;
d) gli stand gastronomici, i chioschi e i banchi di mescita, di
seguito denominati stand, i locali attigui e le tendostrutture devono
essere forniti di sufficiente illuminazione nonchè di illuminazione
di emergenza, affinchè sia assicurato al pubblico un servizio
efficace e un esodo sicuro in caso di incidenti o malfunzionamenti;
e) le uscite, le vie di esodo e le toilette devono essere
adeguatamente segnalati;
f) la collocazione degli allestimenti, come palcoscenico, tavoli,
panche, sedie, stand e simili, non deve ostruire o limitare le uscite
e le vie di esodo;
g) per la sistemazione di posti a sedere, con o senza la presenza
di tavoli, devono essere rispettate, per quanto applicabili, le
prescrizioni di cui agli articoli 17, 22 e 23. In caso di
sistemazione di posti in piedi su aree libere, si applica il
parametro di 3 persone/m²;
h) gli stand e gli altri oggetti difficilmente spostabili non
devono limitare l'accesso ai mezzi di intervento e soccorso. A tal
fine devono essere rispettati i seguenti parametri:
1) larghezza minima di passaggio: 3,5 m,
2) altezza minima di passaggio: 4 m,
3) raggio minimo di volta: 13 m;
i) per le vie di esodo devono essere in genere osservate le
disposizioni di cui all'art. 71; in caso di utilizzo di cortili
interni, circondati da mura o altro, per il dimensionamento delle vie
di esodo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18;
j) il servizio antincendio deve essere garantito per l'intera
durata della manifestazione. Per quanto riguarda la presenza, in
servizio di vigilanza, dei vigili del fuoco, si applica quanto
stabilito all'art. 113;
k) il luogo della manifestazione deve disporre di un numero
sufficiente di toilette, distinte per sesso, nonchè di toilette
accessibili alle persone con disabilità;
l) le vie e le strade di accesso al luogo della manifestazione
devono essere tenute costantemente sgombre per garantire l'accesso
indisturbato ai mezzi di soccorso e di intervento;
m) nel luogo della manifestazione deve essere eliminato qualsiasi
pericolo di caduta per le persone. Ringhiere, steccati, transenne e
protezioni simili devono essere realizzati in modo da impedire che ci
si possa arrampicare, si possa cadere e passarvi attraverso. Cavi
della corrente, tubature dell'acqua, ecc., posati a terra, devono
essere coperti in modo da risultare calpestabili;
n) per competizioni sportive o simili gli organizzatori valutano
i rischi per gli spettatori derivanti dalla gara.

Art. 93

Allestimento di tribune e palchi temporanei per il pubblico

1. Le tribune di nuova costruzione devono essere realizzate
conformemente alla norma EN 13200 «Installazioni per spettatori».
2. Le tribune esistenti devono soddisfare la norma di cui al comma
1 o, in alternativa, tutte le seguenti condizioni:
a) la capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo
sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori
per il coefficiente di 0,48;
b) ogni 15 gradoni adibiti a posti per gli spettatori deve
esserci un passaggio, parallelo ai gradoni, di larghezza utile non
inferiore a 1,20 m;
c) la tribuna deve essere dotata di scale di smistamento degli
spettatori di larghezza utile non inferiore a 1,20 m che servono non
più di 20 posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere
predisposte due scale di smistamento laterali;
d) le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle
tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono
avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 cm
per l'alzata e non inferiori a 23 cm per la pedata;
e) per le tribune in tendostrutture, la larghezza utile
complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i
criteri di cui all'art. 18;
f) per le tribune all'aperto, la larghezza utile complessiva
delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo
(0,60 m) ogni 250 spettatori;
g) in tutti i casi, la larghezza utile di ogni singola via di
esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non
inferiore a due moduli (1,20 m);
h) il numero delle uscite non può mai essere inferiore a due;
i) le scale di deflusso dalle tribune devono avere ringhiere o
balaustre in grado di sopportare le forti sollecitazioni che possono
derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche
quando provocato da panico;
j) i gradini delle scale di deflusso devono essere di pianta
rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non
inferiori a 30 cm per la pedata e non superiori a 18 cm per l'alzata;
k) le ringhiere e le balaustre della tribuna devono avere
un'altezza non inferiore a 1 m ed essere realizzate in modo da
impedire che ci si possa arrampicare, si possa cadere e passarvi
attraverso;
l) le uscite di deflusso dalle tribune e le successive vie di
esodo devono essere adeguatamente segnalate.
3. Se eccedono le modeste dimensioni, i palchi, i podi e le pedane
allestiti per l'intrattenimento del pubblico sono soggetti, per
quanto applicabili, alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 94

Impianti per la produzione di calore

1. Non sono consentite installazioni provvisorie in locali interni.
2. Per gli impianti di produzione di calore con una potenzialità
termica fino a 35 kW, comunque alimentati, installati in occasione di
manifestazioni pubbliche all'aperto, con o senza stand, valgono i
seguenti requisiti minimi:
a) il rispetto della normativa tecnica sugli impianti deve essere
dimostrato tramite certificazione rilasciata dall'installatore;
b) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore
alimentati a combustibile liquido devono rispondere ai Titoli II e
III del decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive modifiche,
indipendentemente dalla loro potenza nominale, fatto salvo quanto
previsto alla lettera k);
c) gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore
alimentati a combustibile gassoso devono rispondere alle prescrizioni
della norma UNI 7129, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
d) depositi di gas di capacità superiore a 75 kg necessitano di
una dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico
abilitato;
e) i contenitori del gas devono essere posti al di fuori dello
stand, in un'area non accessibile al pubblico, non esposta al sole e
delimitata con apposita recinzione incombustibile;
f) all'interno degli stand, nei locali attigui e nelle
tendostrutture accessibili al pubblico non possono essere
immagazzinati contenitori di gas liquido, indipendentemente dalla
potenzialità termica dell'impianto;
g) i depositi del gas e le apparecchiature di cottura devono
essere sufficientemente aerati; deve essere inoltre rispettata una
distanza di almeno 4,50 m da pozzi o canali nonchè da aperture di
aerazione o da aperture in comunicazione con locali il cui pavimento
è a un livello più basso di quello del terreno;
h) gli allacciamenti delle apparecchiature sono da effettuare
principalmente con tubazioni fisse. L'installazione è da eseguire
conformemente alla norma UNI/TR 11426 «Utilizzo di impianti a GPL non
alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni
temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed
esercizio»;
i) le apparecchiature dell'impianto di cucina devono essere
fornite di un fusibile termico per l'interruzione automatica del
flusso; gli impianti di approvvigionamento del gas devono essere
dotati di una valvola di chiusura manuale anche all'interno
dell'ambiente adibito a cucina o equiparabile;
j) in cucina e negli altri luoghi o ambienti in cui vengono
utilizzati impianti di produzione di calore deve essere presente
almeno un estintore con capacità di spegnimento almeno 34A-233B-C,
oltre a una coperta antifiamma;
k) i camini a combustibile liquido, ossia gli apparecchi
decorativi che producono fiamma con combustibile a base di alcool o
gel, devono essere conformi alla norma EN 16647;
l) gli apparecchi per riscaldamento denominati comunemente
«funghi radianti» devono essere provvisti di marcatura CE in
conformità al regolamento (UE) 2016/426 e devono essere installati e
utilizzati secondo le istruzioni fornite dal produttore. Per tali
apparecchi vale inoltre quanto segue:
1) la loro installazione è vietata negli ambienti chiusi e
consentita in aree all'aperto o in spazi ampiamente ventilati aventi
almeno un lato - lungo almeno il 15% del perimetro - completamente
privo di parete, o comunque assicurando una superficie perimetrale
aperta non inferiore al 25% della superfice perimetrale complessiva;
2) le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti concernenti
il loro uso devono essere esposte in forma durevole e ben visibili.
In ogni caso l'apparecchio deve recare, direttamente sul suo
involucro o su una placca ben visibile all'utente, la seguente
avvertenza: «L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può
essere pericoloso ed è vietato»;
3) in ciascun luogo avente le caratteristiche di cui al punto
1) possono essere utilizzate bombole di GPL per una capacità
complessiva non superiore a 75 kg;
4) è vietata l'installazione in spazi interrati o a livello
inferiore a quello del terreno (piano di campagna);
5) è vietata l'installazione a distanza inferiore a 1 m da
materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture
comunicanti con locali o vani posti a un livello più basso e
pozzetti; la stessa distanza deve essere mantenuta dalle prese d'aria
e da porte e finestre che si trovano allo stesso livello al quale
sono installate le bombole;
6) è vietata la copertura, anche temporanea, di aperture di
ventilazione e similari;
7) il deposito di bombole vuote, non allacciate
all'apparecchio, è di norma vietato. Per brevi periodi le bombole
vuote possono essere collocate in apposite aree delimitate, ubicate
all'aperto.
3. Per gli impianti di produzione di calore con potenzialità
termica superiore a 35 kW alimentati con combustibili gassosi trova
applicazione il decreto ministeriale 8 novembre 2019, e successive
modifiche.
4. Per gli impianti di produzione di calore con potenzialità
termica superiore a 35 kW alimentati con combustibili liquidi trova
applicazione il decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive
modifiche.
5. Le strutture combustibili di stand o tende in cui si utilizzano
friggitrici o altri sistemi di frittura ad alimentazione elettrica,
dai quali deriva un pericolo di incendio di oli o grassi, devono
essere protette interponendo un pannello resistente al fuoco almeno
EI 15 sporgente almeno 1 metro dalle proiezioni dell'apparecchio per
friggere.
6. La distanza fra strutture combustibili di stand o tende e
bracieri o barbecue alimentati a combustibili solidi deve essere di
almeno 5 m.
7. Il rispetto della norma deve essere attestato tramite
dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico
abilitato.

Art. 95

Impianto idrico antincendio

1. Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico
spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto mediante idranti
o altri mezzi di spegnimento.

Art. 96

Obbligo di certificazione

1. A seconda del tipo di manifestazione l'organizzatore deve
produrre al tecnico la seguente documentazione, redatta da persona
abilitata:
a) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta
messa a terra dell'impianto elettrico nonchè il corretto montaggio
dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di illuminazione di
emergenza nel luogo della manifestazione, all'interno della
tendostruttura, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand
deve inoltre disporre di una luce di emergenza. L'illuminazione di
emergenza non è necessaria in caso di manifestazioni che si svolgono
all'aperto solo di giorno;
b) collaudo statico annuale dell'intera tendostruttura;
c) dichiarazione attestante l'omologazione del telone della
tendostruttura, la cui classe di reazione al fuoco non deve essere
superiore a 2 e deve essere certificata secondo le norme tecniche
italiane o europee;
d) dichiarazione attestante il corretto montaggio della
tendostruttura nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni
della ditta costruttrice;
e) dichiarazione attestante la corretta installazione degli
impianti a gas;
f) dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta
messa a terra del palcoscenico, compresi i tralicci per gli impianti
di illuminazione e di amplificazione, nonchè di eventuali altre
strutture, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni
della ditta costruttrice;
g) collaudo statico dei sistemi di fissaggio delle strutture
appese, come corpi illuminanti, impianti di amplificazione e simili,
ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009,
n. 51;
h) se all'interno della tendostruttura vengono utilizzati
rivestimenti con stoffe, ghirlande o simili, certificato di
omologazione attestante che i materiali di decorazione impiegati sono
difficilmente infiammabili;
i) in caso di allestimento di coperture per il pubblico, come
teloni o tettoie, dichiarazione attestante il corretto montaggio
delle stesse;
j) collaudo statico annuale della tribuna ai sensi delle norme
tecniche per le costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17
gennaio 2018, e successive modifiche, indicante la portata utile di
almeno 500 kg/m² o, in caso di posti a sedere fissi, di almeno 400
kg/m²;
k) dichiarazione attestante il corretto montaggio della tribuna,
nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta
costruttrice.

Art. 97

Gare sportive di velocità con veicoli a trazione animale

1. Nelle gare sportive di velocità con veicoli a trazione animale
le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato dove ne è
ammessa la presenza sono determinate in base alla conformazione del
terreno e alla velocità raggiungibile nel tratto specifico,
applicando i seguenti criteri:
a) l'area destinata al pubblico deve essere allo stesso livello o
a livello superiore a quello del tracciato di gara, con pendenza
ascendente non superiore al 25 per cento, salvo l'esistenza di
gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;
b) l'area destinata al pubblico è delimitata mediante recinzione
di adeguata robustezza, come transenne o altri dispositivi di
contenimento, sorvegliata e posta a una distanza minima di 5 m dal
bordo della pista. Tale distanza è riducibile del 25 per cento
quando l'area, sostenuta da muro o terrapieno, è sopraelevata di
almeno 1 m. Nelle curve la distanza tra l'area destinata al pubblico
e il bordo della pista non dovrà, in nessun caso, essere inferiore a
6 m;
c) tra il dispositivo di contenimento del pubblico e il bordo
della pista, a una distanza minima di 3 m dal primo, è posta una
protezione dimensionata in modo da resistere all'urto dell'animale -
o del mezzo o della persona trainati - che uscisse di pista alla
velocità massima possibile nel tratto considerato.
2. Se l'animale trainante non supera i 100 kg le disposizioni di
cui al comma 1 possono essere opportunamente temperate e modificate a
giudizio del tecnico, tenuto conto del minor rischio che la
competizione comporta per i terzi e sempre che sia salvaguardata la
sicurezza del pubblico.
3. Il tecnico può autorizzare l'impiego di sistemi di protezione
differenti da quelli previsti dal comma 1, purchè sia garantita una
sicurezza equivalente.

Art. 98

Tornei equestri di abilità

1. Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l'elemento
dell'abilità del fantino e del cavallo è determinante nel
superamento degli ostacoli, il tecnico - tenendo conto del tipo di
competizione, delle caratteristiche del terreno e delle altre
circostanze del luogo - stabilisce le distanze minime di sicurezza
per le aree destinate al pubblico, delimitate mediante recinzione
sorvegliata di adeguata robustezza, e impone all'organizzatore di
predisporre eventuali ulteriori accorgimenti atti a salvaguardare
l'incolumità degli spettatori.
2. Acquisita l'analisi del rischio effettuata dall'organizzatore,
spetta al tecnico valutare le misure per la sicurezza del pubblico,
mentre per la sicurezza di animali e conduttori trovano applicazione
le relative ordinanze ministeriali.

Art. 99

Piano d'intervento

1. Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve
essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano
di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini
antincendio.
2. Una copia del piano di intervento va custodita in apposito
contenitore in prossimità degli ingressi, un'altra va conservata
presso i locali vigili del fuoco.
3. Il gestore o l'organizzatore è tenuto a dimostrare il rispetto
del presente regolamento predisponendo la documentazione prescritta
in funzione del livello di rischio dell'evento - determinato
compilando la «Tabella di calcolo del livello di rischio» di cui
all'Allegato B - e delle indicazioni della commissione provinciale di
cui all'art. 10 o della commissione comunale di cui all'art. 10/bis
della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13.

Art. 100

Affissione della pianta del locale

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
affissa, in luoghi idonei, la planimetria di evacuazione.

Art. 101

Divieto di fumare, divieto d'ingombro e controlli preventivi

1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute
dei non fumatori, l'amministrazione e la direzione di locali di
pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute a esigere
rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare negli ambienti dove
tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.
2. Nella sala e nelle sue dipendenze il personale di servizio deve
far sì che il pubblico non si trattenga nei passaggi che servono per
accedere ai posti a sedere.
3. Tutte le uscite e le vie di esodo devono essere tenute
costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare
l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un
incendio.
4. Al fine di garantire la chiamata dei servizi di soccorso, nel
locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere
verificato il funzionamento dell'impianto di telecomunicazione, da
garantirsi soprattutto in caso di carente copertura della rete
telefonica mobile.

Art. 102

Divieti specifici

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento,
nell'area destinata al pubblico è vietato l'utilizzo di
apparecchiature o congegni che producono schiuma o fumo denso. È
altresì vietato l'impiego di ogni altro materiale che potrebbe
ridurre la sicurezza o aumentare in modo significativo il rischio di
incendio.

Art. 103

Servizio di primo soccorso

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve
essere assicurato il servizio di primo soccorso.
2. In ogni locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento
deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta per interventi
di primo soccorso, del tipo approvato dall'autorità sanitaria e
dotata di tutto il necessario.

Art. 104

Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio

1. L'organizzatore ha l'obbligo di assicurare l'assistenza
sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle
competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso
sanitario per il pubblico presente.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'organizzatore deve effettuare,
eventualmente col supporto del tecnico, un calcolo del livello di
rischio dell'evento per il pubblico, compilando la tabella di cui
all'allegato B.
3. I livelli di rischio e il relativo punteggio sono stabiliti come
segue:
a) rischio molto basso / basso = &lt; 18 punti;
b) rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
c) rischio molto elevato = 37-55 punti.
4. La tabella di calcolo del livello di rischio compilata va
presentata all'autorità competente insieme alla richiesta di
rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
5. L'autorità competente per il rilascio di detta autorizzazione
trasmette la prescritta documentazione via e-mail alla Centrale
provinciale di emergenza 112, secondo quanto stabilito ai commi 6 e
7.
6. Manifestazioni con livello di rischio molto basso / basso (&lt; 18
punti) devono essere comunicati almeno 15 giorni prima dell'inizio,
trasmettendo la tabella di cui all'allegato B.
7. In caso di punteggio pari o superiore a 18, la comunicazione va
effettuata almeno trenta giorni prima dell'inizio della
manifestazione, trasmettendo, oltre alla tabella di cui all'allegato
B, un piano di soccorso sanitario da cui risulti il dettaglio delle
risorse e delle modalità organizzative del soccorso sanitario
predisposto dall'organizzatore. La Centrale provinciale di emergenza
112 valuta il piano di soccorso sanitario elaborato
dall'organizzatore e impone eventuali prescrizioni da rispettarsi in
occasione della manifestazione.
8. Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa
in disponibilità di mezzi, squadre di soccorso e di ogni altra
risorsa prevista dalla pianificazione sono a carico
dell'organizzatore.
9. Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio per
manifestazioni, al chiuso o all'aperto, alle quali siano presenti,
contemporaneamente, fino a 500 persone.

Art. 105

Scenari ammessi sulla scena

1. Il personale di scena deve fare in modo che gli scenari, le
attrezzature e così via siano collocati sulla scena nella quantità
strettamente necessaria e che siano riposti subito dopo l'impiego.
2. Le scene e quant'altro non sia indispensabile alla
rappresentazione in corso o imminente sono da collocare nei depositi.
Questi sono normalmente tenuti chiusi e restano aperti soltanto per
il tempo strettamente necessario allo spostamento dei materiali.

Art. 106

Personale ammesso sulla scena

1. Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non
sostino persone la cui presenza non è indispensabile. A ogni modo è
vietato a chiunque ingombrare i passaggi e trattenersi tra le quinte
per seguire lo spettacolo.
2. Lo spazio vicino al boccascena, sia a destra sia a sinistra, è
riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco in
servizio e ai servizi di scena.

Art. 107

Fuochi d'artificio, fiamme libere e armi da fuoco

1. L'uso di fuochi d'artificio, fiamme libere e armi da fuoco nella
rappresentazione deve essere sottoposto a valutazione del tecnico e
non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza
commisurate al rischio.

Art. 108

Lumi portatili

1. Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.
2. Per particolari esigenze di scena possono essere utilizzati
apparecchi a illuminazione elettrica e solo in casi eccezionali lumi
a candela, nel qual caso devono essere adottati idonei accorgimenti
di sicurezza.

Art. 109

Materie pericolose

1. Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono di norma
vietati l'introduzione e l'uso di quantità anche minime di sostanze
e materiali facilmente infiammabili quali oli minerali, benzina,
essenze e gas compressi o liquefatti nonchè vernici e solventi.

Art. 110

Sipario di sicurezza

1. Il sipario di sicurezza e i relativi macchinari devono essere
sottoposti ad accurata verifica da parte di persona abilitata con le
cadenze previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modifiche. Di detta verifica va redatto apposito verbale,
da conservare in loco.
2. La pulizia e la manutenzione dei macchinari che azionano il
sipario di sicurezza devono essere affidate a ditte o persone
qualificate. Almeno una volta al mese vanno eseguiti la pulizia, la
lubrificazione, il controllo delle funi e quant'altro sia necessario
e opportuno per la buona conservazione e il funzionamento del
sipario.
3. Il sipario di sicurezza deve essere azionato prima di ogni
spettacolo per constatarne il buon funzionamento.
4. L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari di
azionamento del sipario di sicurezza deve essere severamente inibito
agli estranei al servizio.

Art. 111

Animali feroci

1. Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo
comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi
contenitori, costantemente chiusi, ben separati dal pubblico.
2. Devono essere garantite la solidità, l'efficienza e la
facilità d'uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi che
compongono la gabbia. Questa deve avere due uscite: una per l'animale
e l'altra, munita di doppia porta, per il domatore.
3. Le gabbie contenenti gli animali non devono, in nessun caso,
essere collocate vicino alle uscite destinate al pubblico.

Art. 112

Esercizi acrobatici

1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere
eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicurezza, o un
sistema equivalente, che riduca il rischio in caso di caduta.

Art. 113

Servizio di vigilanza antincendio

1. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui
costi sono a carico del gestore ovvero dell'organizzatore, è
obbligatorio, per l'intera durata dello spettacolo o del
trattenimento, per le attività svolte in:
a) tendostrutture con capienza superiore a 500 posti;
b) teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri
all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze,
concerti e simili, con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000
posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non
sportive;
e) impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000
posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non
sportive;
f) edifici e locali con superficie lorda superiore a 2.000 m² in
cui si svolgono, anche occasionalmente, mostre o esposizioni;
g) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a
4.000 m², se al chiuso, e a 10.000 m², se all'aperto;
h) locali con capienza superiore a 1.500 persone in cui si
svolgono trattenimenti danzanti;
i) luoghi e aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, dove
occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso
di oltre 10.000 persone.
2. Il servizio di vigilanza antincendio potrà essere prescritto
dal tecnico, su segnalazione dei vigili del fuoco competenti per
territorio, anche per attività di pubblico spettacolo o
trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a
quelle indicate al comma 1 quando l'ubicazione, le caratteristiche
ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere
indispensabile nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco è
disciplinato dalle disposizioni di cui all'allegato A.

Art. 114

Servizio di presidio antincendio

1. Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento,
laddove non sia prescritto il servizio di vigilanza dei vigili del
fuoco il gestore ovvero l'organizzatore deve garantire la presenza,
durante l'attività o la manifestazione, di personale idoneo a
svolgere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Il
servizio di presidio antincendio dovrà essere garantito da almeno
due persone in possesso di abilitazione ai sensi della normativa
vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Nei luoghi e nelle aree all'aperto, pubblici o
aperti al pubblico, in cui occasionalmente si svolgono attività di
spettacolo o trattenimento con afflusso di oltre 5.000 persone, il
servizio dovrà essere garantito da almeno quattro persone.
2. In tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento,
indipendentemente dalla capienza, e nei locali di pubblico spettacolo
e trattenimento con capienza fino a 100 persone, possono essere
incaricate del servizio di presidio antincendio persone che hanno
frequentato il corso antincendio per attività a rischio basso. Per
il servizio in locali con capienza superiore a 100 persone è
obbligatoria la frequenza del corso antincendio per attività a
rischio medio.

Art. 115

Impianto di allarme acustico

1. I luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere
dotati di un idoneo impianto di allarme acustico.

Art. 116

Ispezioni all'inizio dello spettacolo e del trattenimento

1. Prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento il locale
o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento può essere
ispezionato in ogni sua parte da funzionari di pubblica sicurezza in
servizio, al fine di verificare che siano osservate tutte le
prescrizioni della normativa vigente.
2. Prima dell'entrata del pubblico l'organizzatore deve ispezionare
accuratamente tutti gli impianti e le attrezzature per la protezione
del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento contro gli
incendi, nonchè quelli per la sicurezza del pubblico, quali
l'illuminazione d'emergenza, le porte di uscita, gli apparecchi di
segnalazione e così via, allo scopo di verificarne il perfetto
funzionamento.

Art. 117

Deroghe

1. Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali
esigenze funzionali, non sia possibile attuare qualcuna delle
prescrizioni in materia di prevenzione incendi di cui al presente
regolamento, può essere presentata una motivata richiesta per la
concessione di una deroga ai sensi dell'art. 11 della legge
provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche. La
richiesta deve contenere una proposta per ovviare alla mancanza
garantendo una sicurezza equivalente.

Art. 118

Deroghe per fabbricati di pregio storico-artistico

1. Qualora edifici e costruzioni di pregio artistico e storico
siano adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento il
tecnico può richiedere deroghe alle presenti norme seguendo le
procedure di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 119

Tribune temporanee esistenti

1. Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento la larghezza utile di
cui all'art. 93, commi 2 e 3, non deve essere inferiore a 1,10 m.

Art. 120

Competenza per i controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente
regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di
merito e territoriali, dagli ufficiali o agenti della forza pubblica,
dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dal
presidente della commissione provinciale per i pubblici spettacoli o
da un membro da lui delegato,dal tecnico e dai funzionari dell'unità
organizzativa provinciale competente per la prevenzione incendi.

Art. 121

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio
2017, n. 1.

Art. 122

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Bolzano, 21 gennaio 2021

Il Presidente della Provincia
Kompatscher

(Omissis).