Serie Generale n. 289 del 13-12-2001
SUPPLEMENTI ORDINARI
GESTIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.
GESTIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A.
PROVVEDIMENTO 6 novembre 2001
Regole tecniche di connessione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (GU Serie Generale n.289 del 13-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 265)

Il GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.p.A.

Visto

* Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica" e, in particolare, l'art. 3, comma 6 del
citato decreto che prevede tra le competenze del Gestore della rete
di trasmissione nazionale anche l'adozione delle Regole Tecniche di
connessione (di seguito Regole Tecniche) in materia di progettazione
e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di
distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei
circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di
garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione
nazionale nonchè la sicurezza e la connessione operativa tra le
reti, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito Autorita);
* Le "Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione
nazionale di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79, emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 21 gennaio 2001;
* Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 17 luglio 2000 di approvazione dell'annessa
"Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale";
* La delibera n. 52 del 9 marzo 2000 dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas recante "Emanazione di Direttive al Gestore della
rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79";

* La delibera n. 39/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas recante "Approvazione delle Regole Tecniche adottate dal Gestore
della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 6
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" entrata in vigore il
giorno 28 febbraio 2001.

Considerati

i principi di:
* non discriminazione fra utenti sia diretti che indiretti;
* sostenibilità economica delle scelte tecniche imposte al sistema
elettrico nazionale, da intendersi come gradualità nell'adeguamento
alle regole tecniche degli impianti esistenti, al fine di favorire
l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili, tenuto
conto dell'esigenza di contenere i costi di progettazione,
realizzazione, manutenzione e sviluppo, gestione ed esercizio della
rete di trasmissione nazionale e degli impianti elettrici connessi;
* trasparenza, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti
interessati alle procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle
regole tecniche;
le esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della sicurezza
fisica delle persone e delle cose, in particolare per quanto
riguarda:
* le modalità di messa in sicurezza degli impianti;
* l'accesso agli impianti per manutenzione ordinaria e straordinaria;
* l'accesso agli strumenti di misura e ai dispositivi di comando e
controllo;
* la gestione e la manutenzione degli impianti e delle strutture di
utilizzo comune a più soggetti.
gli esiti degli adempimenti istruttori e delle procedure di
partecipazione dei soggetti interessati, effettuate ai sensi
dell'art. 16 della deliberazione n. 52/00;
gli esiti del procedimento di consultazione avviato dall'Autorità in
conformità alla delibera n. 115/00 del 22 giugno 2000;
le modifiche operate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.A. in conformità all'art. 3 della delibera n. 39/01
dell'Autorità;
gli esiti del procedimento di notifica delle Regole Tecniche alla
Commissione delle Comunità Europee, a norma dell'art. 8 della
Direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;
l'art. 16 dell'Allegato A alla delibera n. 52/00, ai sensi del quale
il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito
Gestore) provvederà ad effettuare gli aggiornamenti delle Regole
Tecniche al fine di tenere conto delle mutate condizioni tecniche e
delle intervenute modifiche normative.

Adotta

le Regole Tecniche di connessione, riportate nell'Allegato A, in
materia di progettazione e funzionamento degli impianti di
generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee
dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonchè la sicurezza e la connessione
operativa tra le reti.
Le Regole Tecniche, pubblicate anche sul sito Internet del Gestore
(www.grtn.it), saranno aggiornate dal Gestore con le modalità
previste dall'Art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 52/00, in
considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica, delle
tecnologie applicabili e dei piani di sviluppo del sistema.
Le Regole Tecniche entrano in vigore il giorno successivo a quello
della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Roma, 6 novembre 2001

L'Amministratore Delegato Il Presidente
Parcu Machì

ALLEGATO A

REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

1. OGGETTO E SCOPO
Scopo delle Regole Tecniche di connessione (nel seguito "Regole
Tecniche") è disciplinare le condizioni tecniche per l'accesso
regolamentato alla Rete di trasmissione nazionale (nel seguito
"RTN").
Formano l'oggetto delle Regole Tecniche:
* le caratteristiche funzionali e le prestazioni della RTN nei siti
di connessione;
* i requisiti tecnici essenziali in materia di progettazione e
funzionamento concernenti, in particolare, i criteri funzionali di
progettazione e le caratteristiche di funzionamento degli impianti
elettrici di generazione, delle reti elettriche di distribuzione,
delle apparecchiature elettriche direttamente connesse, dei circuiti
di interconnessione e delle linee dirette.
Ai fini del presente documento si applicano le definizioni riportate
nel cap. 13.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le Regole Tecniche si applicano:
* agli impianti elettrici direttamente connessi alla RTN,
comprendenti
a) gli impianti di generazione;
b) le reti di distribuzione;
c) le apparecchiature elettriche;
d) i circuiti di interconnessione della RTN con altre reti o parti di
reti non già identificate alle lettere precedenti a), b) e c) e
gestite da soggetti diversi dal Gestore;
* agli impianti elettrici indirettamente connessi alla RTN,
comprendenti
a) gli impianti di produzione di cui all'art. 3, comma 12 del decreto
legislativo n. 79/99;
b) gli impianti di produzione sottoposti alla attività di
dispacciamento;
* alle altre reti non connesse alla RTN (quali reti con obbligo di
connessione di terzi, reti interne di utenza, linee dirette), di cui
all'articolo 15 della deliberazione dell'Autorità n. 52/00 .
Le Regole Tecniche si applicano a reti ed impianti di utenza
esistenti e futuri.
L'adeguamento alle Regole Tecniche degli impianti esistenti avviene
con gradualità, tenendo conto delle esigenze del servizio,
dell'impegno di risorse richiesto dagli interventi e della
sostenibilità dei relativi costi, anche mediante il ricorso alle
deroghe di cui al successivo capitolo 12.

3. CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELLA RTN NEI SITI DI CONNESSIONE
A far data dall'entrata in vigore delle Regole Tecniche, le
caratteristiche di progettazione della RTN nei siti di connessione
saranno conformi a quanto prescritto nelle Regole Tecniche medesime.
Le caratteristiche e le prestazioni di funzionamento della RTN nei
siti di connessione esistenti alla data di entrata in vigore delle
Regole Tecniche non sono uniformi, a causa dei differenti periodi di
realizzazione della Rete di trasmissione nazionale. Per i soli
aspetti esplicitamente menzionati nel presente capitolo, le
caratteristiche e le prestazioni della RTN in ciascun particolare
sito di connessione possono essere riportate negli accordi
complementari, di cui al paragrafo 0, sottoscritti tra Gestore e
Utente connesso nel sito medesimo.
Nella maggior parte dei casi, la qualità dei servizi forniti dalla
RTN dipende dal corretto funzionamento dell'insieme degli impianti
connessi. Pertanto, le caratteristiche di funzionamento della RTN nei
siti di connessione sono assicurate dal Gestore quando:
* non sussistano condizioni critiche per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale o parti di esso;
* tutti gli Utenti della RTN rispettino le prescrizioni dettate dalle
presenti Regole Tecniche.
Per le caratteristiche della tensione influenzate da eventi aleatori
e variabili da sito a sito, di cui ai successivi par. 0, 0 e 0, si
indicano nel seguito intervalli di variazione massimi, non essendo
disponibili rilevazioni sistematiche e statistiche per sito.
Per i valori influenzati prevalentemente dalle caratteristiche degli
impianti di cui al par 3.6 i valori riportati si riferiscono agli
obiettivi di qualità assunti in pianificazione.
Negli accordi complementari possono essere riportati i valori
indicativi riferiti al particolare sito di connessione.
3.1 Limiti di variazione della frequenza
La frequenza nominale della RTN è pari a 50 Hz.
In condizioni normali o normali di allarme la frequenza è mantenuta
nell'intervallo da 49,9 a 50,1 Hz, con esclusione della Sardegna e
della Sicilia dove la frequenza è mantenuta nell'intervallo da 49,5
a 50,5 Hz.
In condizioni eccezionali (condizioni di emergenza o di ripristino),
la frequenza può variare tra 47,5 Hz e 51,5 Hz.
3.2 Limiti di variazione della tensione
In condizioni normali, i valori della tensione sono contenuti
nell'intervallo (+ o -)10% del valore nominale.
In condizioni eccezionali, i valori di tensione sono nell'intervallo
(15% del valore nominale.
Per i singoli livelli di tensione nominale, inoltre, la tensione è
contenuta, per la maggior parte del tempo, negli intervalli seguenti:
* (+ o -)5% intorno al valore di 400 kV per il livello di tensione
nominale 380 kV;
* (+ o -)5% intorno al valore di 220 kV per il livello di tensione
nominale 220 kV;
* (+ o -)5% intorno al valore di 150 kV per il livello di tensione
nominale 150 kV;
* (+ o -)5% intorno ai valori di 130 kV per il livello di tensione
nominale 132 kV, con esclusione delle regioni Umbria e Marche;
* (+ o -)5% intorno al valore di tensione di 120 kV per il livello di
tensione nominale 132 kV per le regioni Umbria e Marche (ove sono
ancora installati trasformatori AT/MT di Utenti con tensione primaria
di 120 kV, anche se è già pianificato l'adeguamento a 132 kV).
Negli accordi complementari possono essere riportati i limiti
indicativi di variazione, relativi al particolare sito di
connessione.
3.3 Valore atteso dell'indice di disalimentazione
Il valore dell'indice di disalimentazione per il sistema elettrico
nazionale può variare in funzione dell'area e degli anni tra un
minuto e decine di minuti; l'indice riferito al sistema elettrico
italiano negli ultimi anni è stato compreso tra 2 e 4 minuti.
In caso di disalimentazione, la durata complessiva di
disalimentazione relativa ad un singolo sito di connessione può
variare da un minuto a qualche ora per anno.
Negli accordi complementari possono essere riportati i valori
indicativi relativi al particolare sito di connessione.
3.4 Numero atteso annuo di interruzioni del servizio
Il numero atteso delle interruzioni di breve durata, per ciascun sito
di connessione, può variare da qualche unità a qualche decina per
anno.
Il numero atteso delle interruzioni di lunga durata, per ciascun sito
di connessione, è inferiore a due per anno.
Negli accordi complementari possono essere riportati i valori
indicativi riferiti al particolare sito di connessione.
3.5 Numero atteso dei buchi di tensione
Il numero dei buchi di tensione, per ciascun sito di connessione,
può variare da qualche decina a un centinaio per anno. La
variabilità è funzione dell'ubicazione del sito di connessione
nella RTN, della potenza di corto circuito e dell'estensione della
magliatura della rete su cui è inserito il sito di connessione.
Negli accordi complementari possono essere riportati i valori
indicativi riferiti al particolare sito di connessione.
3.6 Altre caratteristiche della tensione in condizioni di esercizio
normale
Le caratteristiche della tensione riportate nel presente paragrafo
non sono garantite in tutti i siti di connessione della RTN.
Le emissioni disturbanti consentite ai singoli Utenti sono valutate
anche sulla base di prefissati valori della potenza di corto
circuito, dichiarati all'Utente nei siti di connessione in condizioni
normali del sistema elettrico.
La scelta della magliatura di rete non può essere condizionata
dall'esigenza di ridurre i fenomeni di cui al presente paragrafo.
3.6.1 Massimo livello di distorsione armonica totale
In condizioni normali, il fattore di distorsione armonica totale (nel
seguito: "THD") sulla RTN, è generalmente contenuto entro i seguenti
valori:
* 3% per la rete 150-132 kV;
* 1,5% per la rete 380-220 kV.
3.6.2 Massimo grado di dissimmetria della tensione trifase
In condizioni normali il grado di dissimmetria in ciascun punto di
consegna è, generalmente, inferiore all'1%, salvo nei casi di
interruzione di una fase, contro i quali non sono adottate sulla RTN
protezioni specifiche.
3.6.3 Indici di severità della fluttuazione di tensione (flicker)
I valori di pianificazione degli indici di severità per la
fluttuazione della tensione a breve termine (Pst) ed a lungo termine
(Plt) sono contenuti entro le seguenti soglie:

Livello di tensione (kV) Pst Plt

220 - 380 0,70 0,50
132 - 150 0,85 0,62

3.7 Livelli di tenuta alle sovratensioni e coordinamento
dell'isolamento
Il coordinamento dell'isolamento negli impianti in esercizio della
RTN non è realizzato secondo standard uniformi, a causa del
differente periodo di costruzione degli impianti.
Per tale motivo, negli accordi complementari sono individuati i
livelli di tenuta negli impianti della RTN rilevanti ai fini del
coordinamento dell'isolamento nel sito di connessione.
3.8 Valori massimo e minimo delle correnti di corto circuito
Il documento "Programma Triennale di sviluppo", emesso ai sensi
dell'articolo 9 dell'atto di concessione, approvato con DM 17 luglio
2000, fornirà i valori aggiornati di corrente di corto circuito
massima nei siti di connessione sia con riferimento alla rete attuale
che a quella prevista nel piano di sviluppo.
I valori di corrente di corto circuito minimi sono forniti su
richiesta degli interessati.
3.9 Caratteristiche e prestazioni dei sistemi di protezione
Gli Utenti devono tenere conto, nella progettazione e nell'esercizio
dei propri impianti, dei criteri generali e delle caratteristiche di
selettività e rapidità del sistema di protezione della RTN
riportati nel presente paragrafo.
Tali criteri riguardano la maggior parte delle stazioni elettriche
costruite o rinnovate dal 1990 in poi; le altre stazioni non
risultano in generale conformi.
Negli accordi complementari sono indicate le caratteristiche e le
prestazioni delle protezioni relative agli impianti della RTN
rilevanti ai fini del loro coordinamento con le protezioni
dell'Utente.
Il sistema di protezione della rete è basato su relè di tipo
distanziometrico, entro i cui limiti tecnici di funzionamento è
garantita la corretta eliminazione dei guasti.
Protezioni principali
I sistemi di protezione della RTN sono realizzati con l'obiettivo di
mettere fuori servizio soltanto le zone di rete affette da guasto
isolabili mediante interruttori.
Le protezioni principali impiegate sulla RTN sono dimensionate e
tarate in modo da interrompere la corrente di corto circuito, ad
eccezione dei guasti altamente resistivi, nei tempi massimi sotto
elencati, tranne che in zone particolari di impianto:
a) 100-120 ms in impianti a 380 kV ;
b) 100-120 ms in impianti isolati in SF6;
c) 100-120 ms in impianti prossimi ad impianti di generazione, ove
sussistano particolari problemi di stabilità;
d) 500 ms in impianti isolati in aria a 220 kV e 150-132 kV (e che
non rientrino in nessuna delle categorie precedenti).
Tali tempi sono compatibili, anche in caso di mancata apertura
dell'interruttore principale, con il limite massimo di 250 ms fissato
per garantire la stabilità transitoria del sistema di trasmissione e
per la salvaguardia degli impianti isolati in SF6.
Protezioni di riserva
In caso di mancato intervento della protezione principale, il guasto
viene eliminato da protezioni poste in elementi di rete adiacenti.
Tali protezioni, in questa circostanza, hanno la funzione di riserva
alla protezione principale.
Per conseguire la selettività in una zona di rete, le protezioni
delle zone adiacenti, nel loro funzionamento come protezioni di
riserva, sono ritardate opportunamente, in modo da non intervenire in
anticipo sulla protezione principale.
Sono previsti diversi livelli di protezione di riserva; i relativi
tempi di intervento sono compresi tra 0,3 s e 3,5 s, a seconda delle
condizioni di rete e di guasto e della tensione nominale della rete.
3.10 Caratteristiche dei dispositivi di interruzione e sezionamento
A causa dei differenti periodi di installazione, le caratteristiche
tecniche e funzionali dei dispositivi di interruzione e sezionamento
negli impianti che attualmente costituiscono la RTN non sono
rispondenti a standard uniformi.
Per tale motivo, negli accordi complementari possono essere riportate
le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e sezionamento
relativi agli impianti limitrofi al sito di connessione.
3.11 Stato del neutro
La RTN è progettata ed esercita con il neutro efficacemente a terra.
3.12 Conduzione degli impianti di trasmissione
I Titolari della RTN garantiscono lo stato di funzionamento degli
impianti, nei limiti delle prestazioni degli impianti stessi.
I Titolari della RTN sono responsabili dell'esercizio e della
conduzione degli impianti, della relativa manutenzione e della
sicurezza di persone e cose.
L'esercizio degli impianti comprende la supervisione continua dello
stato degli impianti, l'esecuzione delle manovre ed il pronto
intervento. Le manovre (ordinarie, in emergenza e di messa in
sicurezza) sono eseguite, automaticamente, mediante sistemi di
teleconduzione, o manualmente tramite il presidio degli impianti.
La conduzione della RTN è in capo ai Titolari della RTN ed è
funzionale all'attuazione degli ordini del Gestore utilizzando
adeguati flussi informativi da e verso i centri di teleconduzione ed,
eccezionalmente, da e verso gli impianti.
Per l'espletamento dell'esercizio e della conduzione degli impianti,
sono previste dai Titolari della RTN strutture e organizzazione che
assicurano, in modo continuativo (24 ore al giorno per tutti i giorni
dell'anno) e con tempi di intervento adeguati, l'adempimento delle
funzioni assegnate.
3.13 Prestazioni dei sistemi di comunicazione
Nella RTN sono installati apparati di misura, di trasmissione dati e
d'interfaccia per la ricezione di segnali di telescatto,
teleregolazione e telecomando.
Sotto il profilo funzionale, le prestazioni dei sistemi di
teletrasmissione installati sulla RTN sono quelle riportate nella
tabella 1 del par. 0.
Gli standard non sono uniformi su tutta la RTN in quanto è in corso
l'integrazione funzionale delle reti di proprietari diversi.
3.14 Limiti di scambio di potenza attiva e reattiva
I valori ammissibili del prelievo e dell'immissione di potenza attiva
e reattiva nei siti di connessione sono stabiliti dal Gestore al
momento della richiesta di connessione. Essi sono, in generale,
determinati in condizioni di rete integra nella consistenza e
configurazione d'esercizio alla data prevista per l'entrata in
servizio dell'impianto.
Concorrono alla determinazione di detti valori e ad eventuali
limitazioni a quanto richiesto dall'Utente:
* portata in sicurezza N-1 e numero dei collegamenti disponibili;
* flussi di potenza in particolari situazioni di carico (punta
invernale, notturna, minimo annuo, ecc.);
* mantenimento della sicurezza statica e dinamica d'esercizio;
* vincoli all'esercizio di elettrodotti imposti dalle autorità, noti
alla stessa data.
3.15 Indisponibilità per lavori
In occasione di qualsiasi intervento di manutenzione programmata, il
Gestore rende noti i programmi ed assicura il coordinamento delle
indisponibilità degli Utenti con quelle dei Titolari della RTN,
secondo criteri di mantenimento della sicurezza degli
approvvigionamenti di energia e di contenimento dei costi ad essa
associati, nonchè della sicurezza di trasmissione.
In casi di interventi straordinari che comportino l'adozione di
schemi di rete provvisori (quali, ad esempio, messa in retta di linee
o collegamenti a T), il Gestore può, se necessario e per il tempo
strettamente necessario, limitare il ritiro di potenza dagli impianti
di generazione.
Analoghe limitazioni possono essere necessarie anche durante la
manutenzione ordinaria in zone di rete non adeguatamente magliate.

4 REGOLE TECNICHE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE DI IMPIANTI
DIRETTAMENTE CONNESSI
La connessione di un Utente alla RTN non deve dar luogo ad alcun
degrado nelle prestazioni o nella affidabilità della RTN stessa, e
deve contribuire alla sicurezza ed alla qualità del servizio
elettrico, secondo la tipologia d'impianto.
La progettazione dell'impianto dell'Utente deve essere eseguita
tenendo presente che, con la connessione, l'impianto stesso non deve
influenzare negativamente il funzionamento della RTN nè deve
danneggiare gli altri Utenti della RTN.
L'utente progetta e realizza gli impianti nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità
delle persone e delle cose. L'esecuzione degli impianti deve avvenire
utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola
d'arte.
4.1 Schemi di principio per il collegamento
Descrizione
Gli schemi di principio normalmente utilizzati nella RTN sono
classificati in base:
a) all'inserimento dell'impianto nella rete di trasmissione;
b) alla tipologia dei sistemi di sbarra (schemi di stazione);
c) agli organi di manovra e d'interruzione adottati.
In relazione all'inserimento sono ammesse le seguenti tipologie.
* Inserimenti su linee esistenti.
- In derivazione rigida. Tale collegamento è consentito qualora non
sia possibile ricorrere ad altre tipologie di collegamento ed è
applicabile a reti a tensione non superiore a 150 kV e per potenze
non superiori a 20 MVA. Non sono consentite linee a più di tre
estremi.
- In entra-esce. L'inserimento in entra-esce può essere realizzato
con due linee separate o con una linea in doppia terna. Per
inserimenti sul livello di tensione 380 kV, la soluzione con doppia
terna è utilizzata solo nell'ipotesi dimostrata di non poter
realizzare la soluzione con linee separate.
* Inserimenti su stazioni esistenti.
- In antenna. Questo collegamento è generalmente adottato se le
distanze dalla stazione di connessione sono inferiori al valore
convenzionale di 20 km. Per impianti che richiedano una elevata
disponibilità (quali gli impianti di produzione base con potenza
complessiva superiore a 100 MVA), il collegamento in antenna può
essere realizzato con più linee in parallelo.
- In stazione adiacente. In questo collegamento un impianto di Utente
è inserito sulle sbarre di stazione senza linea interposta o con
tratti di conduttori di lunghezza (convenzionale) inferiore a 500 m,
senza interruttore in partenza dall'impianto di Utente.
- In doppia antenna. In questo collegamento una stazione di consegna
è collegata attraverso due nuovi collegamenti a due stazioni di
connessione diverse (con la stessa tensione nominale). È equivalente
ad un inserimento di tipo entra-esce.
In relazione ai sistemi di sbarra sono ammessi i seguenti schemi di
connessione.
* Assenza di sbarre. Questo schema è consentito solo nel caso in cui
una linea d'arrivo corrisponda ad un solo stallo Utente direttamente
connesso. L'adozione di tale schema deve essere richiesta dall'Utente
e comporta, da parte dello stesso, l'assunzione di piena
responsabilità per le maggiori durate delle interruzioni dovute a
questo schema di connessione. L'Utente deve, comunque, essere
disponibile, su richiesta del Gestore motivata da esigenze della RTN,
a passare ad altro schema di connessione. La disponibilità
dell'Utente al cambiamento di schema deve essere evidenziata negli
accordi complementari.
* Sistemi a semplice sbarra. Questo schema è generalmente adottato
sulla rete da 120 a 150 kV.
* Sistemi a doppia sbarra. Tale tipo di sistema di sbarra è
obbligatorio per connessioni a 380-220 kV in caso di più Utenti o di
più di 2 linee AT.
In relazione agli organi di manovra ed interruzione sono ammesse le
seguenti soluzioni:
* soluzioni normali, nelle quali è possibile l'esclusione
dell'impianto mediante manovra di soli interruttori;
* soluzioni ridotte, nelle quali l'esclusione dell'impianto è
affidata, in tutto o in parte, a sezionatori anzichè interruttori.
L'adozione di tali soluzioni deve essere richiesta dall'Utente e
comporta, da parte dello stesso, l'assunzione di piena
responsabilità per le maggiori durate delle interruzioni dovute a
questa soluzione. Anche nel caso in cui il Gestore accordi la
possibilità di una soluzione ridotta, l'Utente deve, comunque,
essere disponibile, su richiesta del Gestore motivata da esigenze
della RTN, a predisporre l'impianto in modo da poter passare a
soluzioni normali in tempi successivi.
Determinazione del sito e dello schema di connessione
La determinazione del sito di connessione e dello schema più
appropriato sono determinati in base ai seguenti fattori:
* distanza dalla rete dell'impianto da connettere (linee e stazioni);
* taglia dell'impianto;
* presenza, nell'area di interesse, di impianti di produzione, di
linee e di stazioni;
* possibilità di ampliamento delle stazioni;
* capacità di trasporto della/e linea/e in relazione alla massima
portata in corrente della/e stessa/e;
* margini di stabilità statica e dinamica della RTN;
* sicurezza di esercizio della RTN, cui l'impianto è connesso;
* contributo alle correnti massime di corto circuito trifase e
monofase a seguito dell'inserimento dell'impianto.
Il sistema di sbarre ed il numero di linee di collegamento sono
definiti dal Gestore, d'accordo con l'Utente e sulla base dei
seguenti fattori:
* esigenze della rete, quali la disponibilità di linee e sbarre per
alimentare in modo sicuro altri Utenti nella stessa stazione, la
disponibilità di produzione, la selettività delle protezioni in
relazione alla disponibilità della linea o della stazione
interessata;
* esigenze dell'impianto dell'Utente, quali la disponibilità di
sbarre e di collegamenti, legate alla taglia dell'impianto, al numero
di circuiti o di gruppi di generazione dell'impianto stesso, al
servizio previsto (continuo, di punta o altro) o alla continuità del
servizio.
Per eseguire le verifiche di idoneità delle soluzioni scelte si
farà riferimento, ove necessario, alle condizioni tipiche di
funzionamento ipotizzate nella pianificazione della RTN (quali, ad
esempio, carico previsionale alla punta o carico minimo) e agli
assetti standard delle protezioni applicate alle soluzioni
impiantistiche adottate.
L'impianto dell'Utente deve poter essere sempre isolato dal resto
della rete e escluso dalla RTN in tempi che dipendono dall'importanza
funzionale della rete, dagli indici di disalimentazione sostenibili e
dalle esigenze degli altri Utenti della rete. A tali esigenze fa
riscontro il criterio di scelta della soluzione standard o ridotta
degli organi di manovra, la loro tipologia (telecomandati,
motorizzati, manuali) e la presenza o meno di sezionatori di by-pass
per l'esclusione rapida dell'impianto.
Dallo schema di collegamento selezionato deriva l'inserimento o meno
di impianti e linee nella RTN.
Il ruolo degli interruttori (generale, d'interfaccia, ecc.) è
individuato sullo schema di principio adottato.
4.2 Punti di separazione funzionale
I punti di separazione funzionale fra le attività di competenza del
Gestore e quelle di competenza dell'Utente sono indipendenti dalla
proprietà degli impianti. Tali punti sono individuati, lato RTN,
come quelli oltre i quali la posizione degli organi di manovra e di
interruzione presenti non influenza la configurazione della RTN
stessa.
Negli schemi di collegamento in antenna di cui al par. 0, che in
nessun caso influenzano la configurazione della RTN, il punto di
separazione funzionale può essere individuato a monte o a valle
dell'interruttore generale, la cui manovra di chiusura deve,
comunque, essere concordata con il Gestore.
Per i circuiti bt di controllo e protezione il confine è individuato
in apposite interfacce o morsettiere di interfaccia, che provvedono
allo scambio dati ed alla separazione galvanica dei circuiti.
4.3 Gestione delle stazioni elettriche
La gestione dell'impianto dell'Utente afferente ad una stazione di
consegna implica relazioni funzionali tra Utente e Titolare della
RTN, tra Utente e Gestore e tra Titolare della RTN e Gestore che, per
le attività di dispacciamento e trasmissione, devono essere
formalizzate attraverso opportuni regolamenti.
La stazione di consegna è costituita da almeno due zone distinte, di
pertinenza, rispettivamente, dell'Utente e del Titolare della RTN. Le
aree di competenza e di responsabilità nell'esercizio, nella
conduzione e nella manutenzione delle diverse parti, devono essere
ben individuate, sugli schemi ed in sito, da chiari confini fisici e
devono essere documentate anche negli accordi complementari.
La separazione delle responsabilità deve altresì trovare riscontro
nella separazione dei circuiti ausiliari tramite opportune interfacce
e, nella parte AT, tramite l'interposizione di organi di
sezionamento, per le responsabilità inerenti la sicurezza delle
persone e delle cose.
Per le stazioni esistenti dove si riscontrino obiettive difficoltà
di realizzazione della separazione circuitale, gli eventuali accordi
e regolamenti già stipulati tra Utente e Titolare della RTN devono
essere opportunamente riesaminati, se necessario, per definire
chiaramente le responsabilità.
La maglia di terra deve essere unica per l'intera stazione di
consegna. Il dimensionamento e la verifica periodica delle tensioni
di passo e di contatto si basano sul valore della corrente di corto
circuito e del relativo tempo di eliminazione, che sono stabiliti dal
Gestore.
La gestione delle parti della stazione dell'Utente connesso
funzionali alle attività di dispacciamento e trasmissione deve
essere coordinata dal Gestore.
Per tale parte d'impianto l'Utente deve assicurare, anche mediante
appositi accordi siglati con il Titolare della RTN:
* l'osservabilità in remoto dell'impianto tramite telemisure e
telesegnali;
* l'efficienza degli organi di manovra e d'interruzione, degli
automatismi, degli interblocchi e delle protezioni;
* la conduzione dell'impianto senza interruzione e con tempi di
esecuzione adeguati;
* il pronto intervento e la messa in sicurezza degli impianti.
Per tutte le attività che implicano manovre ed ispezioni in impianto
l'Utente è tenuto a stipulare accordi con il Titolare della RTN.
In merito alle procedure di indisponibilità programmata si applica
quanto riportato al par. 4.4 e al cap. 9.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle stazioni, si applica quanto
riportato al cap. 9.
4.3.1 Punti di consegna multipli
Il parallelo tra porzioni di RTN attraverso reti con più siti di
connessione è regolato dal Gestore.
L'Utente deve prendere provvedimenti tali da impedire paralleli,
accidentali o non autorizzati, fra due punti diversi della RTN.
Gli eventuali interblocchi nell'impianto dell'Utente devono essere
concordati con il Gestore.
4.3.2 Alimentazioni di emergenza
In presenza di alimentazione di emergenza l'Utente deve impedire,
mediante opportuni interblocchi, la chiusura contemporanea di tale
alimentazione e di quella principale, in modo da evitare paralleli
accidentali o non autorizzati fra due punti diversi della RTN o fra
reti differenti.
4.3.3 Responsabilità per la sicurezza.
I Titolari della RTN e gli Utenti adottano regole di sicurezza per
l'esecuzione di lavori nell'impianto stesso, in accordo con tutte le
norme di Legge vigenti in materia e con le procedure adottate dal
Titolare della RTN.
I Titolari della RTN e gli Utenti aggiornano le regole di sicurezza,
in relazione all'evoluzione normativa e alle modificazioni degli
impianti.
4.4 Indisponibilità per manutenzione
L'installazione e la manutenzione di apparecchiature del Titolare
della RTN o dell'Utente rientrano nelle competenze e nelle
responsabilità del titolare delle stesse, anche se installate in
un'area di proprietà altrui. Eventuali apparati di proprietà del
Gestore sono installati e manutenuti a cura del titolare
dell'impianto dove sono installati.
Gli accordi complementari contengono un elenco di dettaglio di tali
apparati.
I programmi di manutenzione delle parti d'impianto di Utente
funzionali alle attività di trasmissione e dispacciamento di cui al
cap. 9, lettera a), devono essere concordati e approvati
periodicamente dal Gestore, per tener conto della compatibilità con
i piani di manutenzione della RTN.
Il coordinamento è assicurato da una programmazione delle
indisponibilità articolata su più fasi temporali con orizzonte
annuale e trimestrale con revisione periodica settimanale di piani
mensili e giornaliera dei piani settimanali.
L'Utente è tenuto a:
* comunicare al Gestore il piano di indisponibilità nelle scadenze
da questi stabilite;
* comunicare tempestivamente ogni richiesta di variazione;
* coordinare i propri piani di lavoro con quelli dei Titolari della
RTN attenendosi ai programmi deliberati.
I programmi di indisponibilità di tutti gli altri elementi, di cui
al cap. 9, lettere b) e c), che non comportano indisponibilità dei
collegamenti ma di una o più funzioni d'interesse del Gestore,
devono essere comunicati al Gestore stesso con congruo anticipo e da
questi approvati.
4.5 Protezioni
4.5.1 Criteri generali
I sistemi di protezione dell'Utente e della RTN nella zona
circostante la stazione di consegna devono:
* essere coordinati;
* essere monitorati, ai fini dell'accertamento del comportamento e
per la ricostruzione dei disservizi;
* assicurare la riserva reciproca in caso di malfunzionamento;
* contribuire alla sicura individuazione degli elementi guasti ed
alla loro conseguente esclusione, per accelerare la diagnosi del
disservizio e la ripresa del servizio.
La scelta del sistema di protezione deve essere effettuata di
concerto con il Gestore della RTN, tenendo conto, tra l'altro, dei
seguenti aspetti:
* assetto delle protezioni nella stazione di connessione limitrofa;
* schemi di connessione e di stazione;
* caratteristiche della stazione di consegna e della stazione di
connessione (esecuzione in aria , SF6, ecc.);
* caratteristiche del collegamento (linea aerea, in cavo, mista).
Le caratteristiche e la tipologia dei relè da adottare devono tenere
conto della natura attiva o passiva dell'impianto dell'Utente. Si
considerano attive le utenze con presenza di generazione oppure di
alimentazioni multiple.
Per le utenze con basse potenze di corto circuito devono essere
adottati particolari accorgimenti per garantire la selettività,
così come indicato al par. 4.5.5.
Gli indici di corretto funzionamento su guasto dei sistemi di
protezione relativi all'impianto di Utente, alla stazione di
consegna, alle stazioni di connessione ed alle linee di connessione
non dovranno essere inferiori al 99%.
4.5.2 Protezioni della stazione di consegna
Il sistema principale di protezione nella stazione di consegna deve
eliminare i guasti in maniera selettiva e con tempi coordinati con
quelli adottati nella RTN, a pari livello di tensione.
Devono essere previste protezioni di riserva che, opportunamente
coordinate, suppliscano, ove necessario, al mancato intervento delle
protezioni principali.
I sistemi di sbarre delle stazioni di consegna a 380 kV devono essere
dotati di una protezione differenziale di sbarra.
Nei sistemi di sbarre delle stazioni di consegna a tensione inferiore
(da 120 a 150 kV, 220 kV) l'impiego di una protezione differenziale
di sbarra è stabilito negli accordi complementari, tenendo conto
delle caratteristiche costruttive dell'impianto.
4.5.3 Protezione contro guasti esterni all'impianto dell'Utente
Il macchinario dell'impianto di Utente deve essere protetto contro
sollecitazioni dovute a guasti non eliminati dalle protezioni della
RTN o da queste non coperti (quali, ad esempio, i guasti
longitudinali).
Al fine di evitare il verificarsi di danni ai propri impianti,
derivanti dalle distorsioni armoniche e dalle dissimmetrie presenti
in rete, l'Utente è tenuto ad installare adeguate protezioni che
isolino l'impianto al superamento dei limiti fissati. Tali protezioni
devono essere tarate, d'accordo con il Gestore, in maniera tale da
non escludere anticipatamente l'impianto in regime transitorio.
A parità di altre condizioni, le esigenze di disponibilità della
RTN prevalgono su quelle dell'impianto di Utente.
4.5.4 Protezioni contro guasti interni all'impianto dell'Utente
Le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare
tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta
dell'impianto di Utente, compatibilmente con lo schema di connessione
adottato, senza coinvolgere parti di RTN o altri Utenti direttamente
o indirettamente connessi.
Il mantenimento dell'efficienza del sistema di protezione contro i
guasti interni è responsabilità dell'Utente.
4.5.5 Protezioni dei collegamenti AT tra la stazione di consegna e la
RTN
Le linee AT di collegamento afferenti alla stazione di consegna
devono essere protette secondo i criteri adottati dal Gestore per le
linee della RTN di pari livello di tensione.
Nella stazione di consegna devono essere installati interruttori in
grado di interrompere la massima corrente di corto circuito, a monte
e a valle, calcolata dal Gestore.
Gli interruttori nelle stazioni di consegna collegate alla rete a 380
kV devono essere dotati di una protezione di mancata apertura.
Nelle stazioni di consegna collegate a reti a tensione inferiore,
l'impiego di una protezione di mancata apertura è stabilito negli
accordi complementari.
Nei casi di impianti di generazione di modesta taglia e con potenza
di corto circuito troppo bassa per garantire il corretto intervento
di protezioni distanziometriche, devono essere adottate protezioni di
massima corrente, coordinate con relè di minima tensione. In
presenza di trasformatori di gruppo eserciti a neutro isolato, il
sistema di protezione deve essere integrato con relè di massima
tensione omopolare.
4.5.6 Tarature dei dispositivi di protezione
Le tarature di tutte le protezioni elettriche, principali e di
riserva, ovunque installate (nella stazione di connessione, nella
stazione di consegna, nell'impianto di Utente), che condizionano
l'eliminazione dei guasti sulla RTN sono stabilite dal Gestore
secondo i criteri esposti nel paragrafo precedente e mediante
procedure codificate.
Il Gestore e l'Utente si devono scambiare a tal fine tutte le
informazioni necessarie.
Qualora l'Utente ritenga che le tarature non garantiscano
l'integrità del proprio macchinario o delle proprie apparecchiature,
ne dà immediata comunicazione al Gestore, che prenderà opportuni
provvedimenti.
4.5.7 Interventi sui dispositivi di protezione
Le caratteristiche funzionali e le tarature delle protezioni
elettriche, concordate o già impostate sulle protezioni stesse, non
possono essere modificate dall'Utente senza il preventivo assenso del
Gestore.
L'Utente è tenuto ad adeguare le protezioni installate sui propri
impianti nelle zone di confine con la RTN, anche su richiesta del
Gestore, in caso di insufficienza funzionale.
4.5.8 Dispositivi di richiusura automatica
Alle protezioni di linea già descritte devono essere associati
dispositivi di richiusura rapida e/o lenta.
Il Gestore e l'Utente concordano negli accordi complementari, a
seconda delle caratteristiche di impianto, il tipo di richiusura
(unipolare, tripolare, uni-tripolare) da adottare, le temporizzazioni
e, ove necessario, le condizioni di sincronismo. Tali scelte devono
essere effettuate secondo i criteri usualmente adottati per linee
della RTN di pari livello di tensione.
In generale, la richiusura rapida tripolare non è adottata nei
collegamenti direttamente afferenti alle centrali, per evitare
sollecitazioni meccaniche inammissibili sui generatori presenti, e
nei tronchi successivi di rete, dove sussista un elevato rischio di
perdita del sincronismo.
In casi particolari, così come indicato al par. 5.9.2, la richiusura
rapida tripolare può essere adottata anche in prossimità di
centrali di generazione, predisponendo opportuni criteri di esercizio
cautelativi.
Per limitare le sovratensioni di manovra, sulla rete a 380 kV non
viene di norma adottata la richiusura rapida tripolare.
Nei collegamenti in antenna, per assicurare il successo della
richiusura rapida unipolare, legata alla selezione di fase ed alla
estinzione dell'arco, si adottano opportuni dispositivi accessori
specifici.
4.5.9 Telescatto rapido per protezione
In relazione alle caratteristiche degli impianti ed allo schema di
connessione, il Gestore può prescrivere l'impiego di sistemi di
telescatto diretto, che agiscono sugli interruttori generali o
d'interfaccia.
4.5.10 Telepilotaggio
Nel caso di linee dell'Utente in cui uno o più estremi appartengano
alla RTN, l'estremo di competenza dell'Utente deve essere
equipaggiato con apparati di telepilotaggio compatibili con quelli
adottati sulla RTN.
Di norma il telepilotaggio si applica a linee a 220 e 380 kV ed a
linee a più estremi.
4.6 Caratteristiche dei componenti elettrici
Le prescrizioni seguenti si applicano:
* alla stazione di consegna, anche qualora essa coincida con
l'impianto di Utente;
* alle stazioni di connessione.
Tutte le parti di impianto e le apparecchiature devono essere
conformi agli standard tecnici e di qualità in vigore dodici mesi
prima dell'installazione.
Le parti di impianto rilevanti ai fini dell'affidabilità e della
continuità del servizio della RTN (quali, ad esempio, macchine,
apparecchiature o sistemi di controllo) devono essere fornite da
costruttori operanti in regime di qualità.
Tutti gli apparati e tutti i circuiti, primari e secondari, devono
presentare caratteristiche di funzionamento e sovraccaricabilità,
permanente e transitoria (per almeno 1 s), corrispondenti alle
caratteristiche nominali e alle correnti massime di corto circuito
della RTN nei siti di connessione.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta di
interruttori, sezionatori, TA, TV e trasformatori, per i quali le
caratteristiche di prestazione devono essere selezionate tenendo
conto delle caratteristiche della RTN.
Il proprietario di ciascun componente o apparato garantisce la
rispondenza del componente o dell'apparato stesso ai requisiti
richiesti.
4.7 Stato del neutro
Per tensioni uguali o superiori a 120 kV, i centri stella dei
trasformatori elevatori di centrale e di interconnessione tra reti
devono essere predisposti per il collegamento francamente a terra.
Il Gestore stabilisce un piano di collegamento a terra dei centri
stella dei trasformatori in modo da assicurare che, nel rispetto
delle caratteristiche d'isolamento delle macchine già installate, il
neutro delle reti a tensione uguale o superiore a 120 kV rimanga, in
ogni punto, collegato efficacemente a terra.
4.8 Prestazioni dei sistemi di comunicazione
L'impianto dell'Utente deve essere integrato nei processi di
controllo (in tempo reale e in tempo differito) e di conduzione della
RTN.
La sicurezza dell'esercizio deve essere assicurata mediante lo
scambio di dati ed informazioni tra Impianti, Sale manovra, Centri di
Controllo del Gestore e Centri di Teleconduzione del Titolare della
RTN interessato.
Lo scambio di informazioni, ordini e comandi riguarda il controllo in
tempo reale, la teleregolazione, la teletrasmissione dati, la
telefonia e i telecomandi.
Per consentire il controllo della RTN da parte del Gestore, l'Utente
è tenuto a fornire misure e segnalazioni su parti del proprio
impianto, tali da assicurare l'osservabilità dell'impianto stesso e
le funzioni di gestione del sistema, quali ad esempio la stima dello
stato, i bilanci energetici, il calcolo della riserva e delle
perdite.
La trasmissione dei dati, singoli o aggregati, dall'impianto sino
alle sedi del Gestore è a carico e responsabilità dell'Utente, che
deve anche garantire sia la ridondanza delle informazioni e dei dati
trasmessi richiesta dal sistema di controllo del Gestore sia tutti i
servizi ad essa associati .
Il Gestore stabilisce i formati dei dati ed i protocolli di
comunicazione. Le modalità d'interfacciamento devono essere
compatibili con il sistema di controllo del Gestore.
Le eventuali interfacce con le sedi del Gestore, sia hardware sia di
conversione dei formati e dei protocolli, sono a carico dell'Utente,
anche se installate presso i centri di controllo del Gestore
medesimo.
Le modalità d'interfacciamento con il Gestore sono condizionate
dalla data d'entrata in servizio dell'impianto dell'Utente, poichè
è in corso il rifacimento dell'attuale sistema di controllo del
Gestore. Le soluzioni durante la fase transitoria saranno riportate
negli accordi complementari.
Sotto il profilo funzionale, le prestazioni minime dei sistemi di
telecontrollo nei siti di connessione, strumentali al funzionamento
della RTN, sono riportate nella seguente Tabella 1.
----&gt; Vedere tabella a pag. 30 del S.O. &lt;----

4.8.1 Apparati di telecontrollo
Il Gestore può richiedere che uno o più apparati di telecontrollo
nell'impianto dell'Utente vengano dedicati alla trasmissione e
ricezione dati. Il ricorso a macchine dedicate a singole funzioni
(es. Telescatto) può essere richiesto per rientrare nei requisiti di
sicurezza e nei tempi di attuazione dei comandi e delle segnalazioni,
relative ai piani di difesa.
Per la trasmissione di dati (ad es. file) in tempo differito, il
Gestore deve dare il proprio consenso all'adozione di dispositivi non
integrati negli apparati di telecontrollo.
4.8.2 Informazioni inviate dall'Utente
Ciascun Utente deve trasmettere al Gestore le informazioni dei propri
impianti per la costruzione della serie storica del fabbisogno, per
l'esercizio ordinario della RTN, per la ripresa del servizio e per la
ricostruzione dei disservizi.
Per ciascuna categoria di Utenti, è riportato, nella sezione
relativa, un elenco standard minimo di tali informazioni.
L'elenco di dettaglio delle informazioni richieste è riportato negli
accordi complementari.
4.8.3 Telecomandi per l'attuazione dei piani di difesa
L'impianto dell'Utente deve essere opportunamente predisposto,
secondo le indicazioni del Gestore e secondo gli accordi
complementari, per poter ricevere, smistare ed attuare comandi di
sola apertura, automatici o manuali, impartiti a distanza dai sistemi
di protezione della RTN o dai sistemi centralizzati del Gestore
facenti parte dei piani di difesa della rete.
A tal fine l'impianto deve poter essere equipaggiato con apparati di
ricezione compatibili con quelli adottati nella RTN.
I comandi di apertura agiranno, in caso di sovraccarichi su elementi
di rete o per prevenire squilibri di potenza in una data area della
RTN:
* sugli interruttori funzionali all'attività di trasmissione, in
modo tale da escludere l'intero impianto;
* su altri interruttori dell'impianto, concordati con il Gestore, al
fine di distaccare porzioni di carico o far uscire dal servizio
impianti di generazione.
I circuiti di smistamento devono contenere i ritardi di eventuali
relè ripetitori entro 10 ms.
I telecomandi rapidi per protezione sono assimilati ai telescatti.
4.8.4 Collegamenti telefonici
I centri di controllo del Gestore impartiscono alle Sale Manovra
dell'Utente (direttamente o tramite i Centri di Teleconduzione dei
Titolari della RTN) disposizioni telefoniche relativamente alla
conduzione degli impianti, sia in condizioni operative normali che di
emergenza.
Se richiesto dal Gestore, l'Utente deve predisporre una linea
telefonica dedicata.
Le caratteristiche funzionali delle apparecchiature necessarie allo
scopo sono definite dal Gestore.
4.9 Contributo alle correnti di corto circuito
Il Gestore calcola, nelle stesse ipotesi di calcolo di cui al par.
3.8, i contributi alle correnti di corto circuito provenienti dagli
impianti di Utente, sulla base dei dati che l'Utente stesso è tenuto
a comunicare ed aggiornare.
La corrente di corto circuito in ogni punto della RTN, incluso il
contributo dell'impianto di Utente, non deve essere superiore al 90%
del potere di interruzione degli interruttori, che, di norma, è
scelto tra uno dei seguenti valori riportati:
* 50 kA per il 380 kV;
* 31,5 kA; 40 kA; 50 kA per il 220 kV;
* 20 kA o 31,5 kA per il 132-150 kV.
I tempi d'intervento delle protezioni non possono essere aumentati in
caso di deboli contributi.
Provvedimenti eventuali per la riduzione dei contributi sono
strettamente controllati dal Gestore.
4.10 Coordinamento dell'isolamento
Il coordinamento dell'isolamento dovrà essere effettuato
coerentemente con i criteri adottati sulla RTN (cfr. par. 3.7), a
parità di livello di tensione nominale.
Se richiesto dal Gestore, gli avvolgimenti AT dei trasformatori
dovranno essere realizzati con pieno isolamento verso terra, per
consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio con centro stella non
collegato a terra.
4.11 Limiti di scambio di potenza
Le potenze attive e reattive effettivamente scambiate sono stabilite
nell'attività di dispacciamento ed esulano dalle presenti Regole
Tecniche. Esse non potranno comunque superare i limiti stabiliti al
par. 3.14.
Le condizioni generali applicabili sono riportate nel seguito; quelle
particolari sono riportate nei capitoli relativi alle diverse
tipologie di Utente.
4.11.1 Scambio in condizioni normali
Le caratteristiche costruttive dell'impianto devono essere tali da
garantire con continuità lo scambio di potenza attiva e reattiva e
le regolazioni concordati per il servizio continuativo.
4.11.2 Scambio in altre condizioni
Le caratteristiche costruttive dell'impianto (inclusi i processi, le
regolazioni degli stessi e le relative tarature) devono essere
adeguate:
* per i produttori, a seguire l'evoluzione in tensione ed in corrente
nei limiti prefissati, restando connessi e producendo la potenza
attiva di programma;
* per gli Utenti passivi, a garantire la stessa potenza ritirata
precedentemente in condizioni normali, salvo la quota parte di essa
dipendente dalla frequenza e dalla tensione e salvo inserimento
dell'impianto di Utente nei piani di difesa.
4.12 Regolazione e controllo in emergenza
L'Utente può essere chiamato, a richiesta del Gestore, a partecipare
alle attività di:
* regolazione della frequenza;
* regolazione della tensione;
* partecipazione ai piani di difesa;
* partecipazione ai piani di ripristino del servizio elettrico dopo
un fuori servizio esteso (piani di riaccensione);
Le prestazioni relative a ciascuna categoria di Utenti sono descritte
nei rispettivi paragrafi.
4.13 Documentazione tecnica del sito di connessione
Il Gestore e l'Utente devono identificare univocamente l'impianto ed
individuare i referenti abilitati a fornire le informazioni tecniche.
Per ogni sito di connessione deve essere predisposta la
documentazione tecnica di riferimento, ai fini della gestione del
sito di connessione, nei rapporti tra Gestore, Titolare della
Stazione della RTN d'interesse e l'Utente.
L'Utente è responsabile della redazione, dell'aggiornamento, della
conservazione e della formale comunicazione al Gestore della
documentazione tecnica relativa al proprio impianto.
Tale documentazione deve comprendere almeno:
* uno schema unifilare della stazione di consegna;
* schemi funzionali del sistema di comando e controllo, per ciascun
componente di impianto;
* descrizioni tecniche, manuali e dati di collaudo delle
apparecchiature AT, dei sistemi di comando, protezione e controllo,
dei servizi ausiliari e del macchinario presenti in impianto.
I segni grafici utilizzati negli schemi elettrici di impianto devono
essere conformi alla relativa normativa tecnica vigente.
L'Utente deve mettere a disposizione del Gestore, a semplice
richiesta di quest'ultimo, tutta la documentazione tecnica di
impianto, in forma elettronica e nei formati definiti dal Gestore.
L'Utente è altresì tenuto a collaborare all'aggiornamento periodico
del Data Base del Sistema di Controllo.
Per ogni sito di connessione verrà conservato presso il Gestore
l'elenco delle caratteristiche tecniche del sito stesso. Tale elenco
sarà costituito ed aggiornato a cura del Gestore, sulla base delle
informazioni fornite dall'Utente. Nell'elenco saranno anche segnalate
le eventuali deroghe concesse.
Le informazioni relative alle prestazioni degli impianti e dei
processi di produzione di energia elettrica sono riportate negli
accordi complementari e nelle apposite sezioni del presente
documento.
4.13.1 Schema unifilare
Lo schema unifilare deve rappresentare accuratamente i circuiti e le
loro connessioni per l'intero sito di connessione.
Sullo schema unifilare devono essere rappresentate tutte le
apparecchiature AT, così come posizionate in impianto, e i
collegamenti a tutti i circuiti in bassa tensione ed esterni. Lo
schema unifilare deve recare, inoltre, nomi, numerazioni e
caratteristiche nominali principali di tutto il macchinario e di
tutte le apparecchiature AT presenti in impianto.
Se nel sito di connessione sono presenti apparecchiature blindate con
isolamento in gas, tale circostanza deve essere chiaramente indicata
sullo schema stesso, evidenziandone la compartimentazione.
4.13.2 Schemi funzionali del Sistema di Comando, Controllo e
Protezione
Per ciascuno stallo della stazione di consegna l'Utente deve
redigere:
* uno schema funzionale, anche semplificato, che documenti le logiche
fondamentali di protezione, gli interblocchi e le relazioni tra le
funzioni di automazione e di protezione;
* uno schema o una lista dei segnali logici ed analogici disponibili
per il monitoraggio.
4.13.3 Descrizioni tecniche, manuali e dati di collaudo
Per ciascuna tipologia di apparato e di componente della stazione di
consegna di sua competenza l'Utente deve fornire, desumendoli dal
manuale del costruttore, tutti i dati necessari per le attività del
Gestore. Per le parti soggette a collaudo, i dati in questione
saranno sostituiti dai dati di collaudo.
4.14 Accordi complementari
Gli accordi complementari vengono stipulati tra il Gestore e
l'Utente, allo scopo di specificare nel dettaglio le prescrizioni di
tipo generale delle Regole Tecniche di connessione, laddove le
medesime dispongano in tal senso.
Gli accordi complementari sono costituiti sostanzialmente da tre
sezioni:
* prestazioni della RTN nel particolare sito di connessione (così
come indicato al cap. 3)
* caratteristiche degli impianti della RTN, dell'Utente e delle linee
di collegamento nel particolare sito di connessione;
* disciplina dei rapporti tra Gestore e Utente per quanto attiene
all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo delle porzioni
d'impianto funzionali alla RTN, con particolare riferimento a quanto
riportato nei par. 4.2, 4.3 e al cap. 9.
Gli argomenti principali trattati negli accordi complementari sono i
seguenti.
Prestazioni indicative della RTN nel sito di connessione
* Limiti di variazione della tensione;
* numero atteso annuo di interruzioni del servizio (sia di breve che
di lunga durata);
* valore atteso dell'indice di disalimentazione;
* numero atteso annuo di buchi di tensione;
* massimo livello di distorsione armonica totale;
* massimo valore dell'indice di severità del flicker, sia a breve
che a lungo termine;
* eventuali difformità, dovute a vetustà o a particolari concezioni
progettuali, nelle prestazioni della RTN rispetto a quanto dichiarato
nel cap. 3.
Caratteristiche degli impianti e dei processi
Impianti della RTN
* Coordinamento dell'isolamento relativo alla stazione di consegna o
alla stazione di connessione;
* caratteristiche del sistema di protezione nella stazione di
consegna.
Impianti dell'Utente
* Caratteristiche degli interruttori comandati a distanza dai sistemi
di protezione della RTN o da dispositivi del Gestore (quali, ad
esempio, quelli necessari per l'attuazione dei piani di difesa della
rete);
* eventuale impiego ed ubicazione di dispositivi per il distacco di
carichi o di gruppi di generazione;
* criteri integrativi per la definizione dei confini di competenza
funzionale, quando si tratti di un Utente con elevate esigenze di
interoperabilità verso la RTN (quale, ad esempio, una rete di
distribuzione) o di un impianto cui siano associati particolari
processi industriali;
* eventuale impiego di dispositivi automatici per l'inserzione e la
disinserzione di mezzi di compensazione della potenza reattiva
(quali, ad esempio, condensatori di rifasamento o reattori);
* elenco degli eventuali apparati di proprietà del Gestore che siano
installati nell'impianto di Utente.
Linee di collegamento
* Coordinamento dell'isolamento;
* caratteristiche degli interruttori e dei sezionatori;
* eventuale impiego di apparati di teleprotezione.
Impianti di produzione
* Flessibilità della produzione;
* intervalli di tensione e di frequenza nei quali, in presenza di
carichi essenziali, il Produttore garantisce la produzione di potenza
attiva;
* per i sistemi di eccitazione dei generatori, eventuali impieghi
diversi dalla regolazione primaria di tensione (regolazione della
tensione AT nel punto di consegna, programma di erogazione di potenza
reattiva, regolazione a potenza reattiva costante, regolazione a
fattore di potenza costante);
* profili di tensione da impostare sui sistemi per la regolazione
della tensione nelle centrali di produzione;
* eventuali scelte di dettaglio riguardanti le protezioni dei
generatori, in relazione al tipo di generatore (termoelettrico,
idroelettrico ecc.);
* valori di statismo da impostare sui regolatori di velocità dei
gruppi di generazione.
Esercizio, conduzione e controllo degli impianti
* Gestione dei punti di consegna multipli e delle alimentazioni di
emergenza, che comportino la messa in parallelo tra loro di parti
distinte della RTN;
* caratteristiche dei sistemi di telecomunicazione;
* modalità transitorie di interfacciamento dell'Utente verso il
Gestore per lo scambio dei dati (fino all'entrata in servizio del
nuovo sistema di controllo del Gestore);
* eventuale abilitazione alla partecipazione dell'Utente a servizi di
rete non obbligatori;
* scelta dei periodi di indisponibilità di elementi di impianto;
* accesso agli impianti e procedure per l'esecuzione di lavori;
* sicurezza a persone e cose in occasione di interventi per
manutenzione e sviluppo.
Gli accordi complementari contengono, inoltre, l'elenco dettagliato
delle informazioni (telesegnali, telemisure, telecomandi,
teleregolazioni) che l'Utente ed il Gestore devono scambiarsi.
Le eventuali deroghe alle Regole Tecniche, accordate dal Gestore
secondo la procedura descritta nel par. 12.1, sono riportate negli
accordi complementari.
Fatto salvo quanto previsto nella Convenzione Tipo di cui al DM 22
dicembre 2000, è responsabilità dell'Utente disciplinare
pattiziamente con i Proprietari, ovvero con i Titolari di porzioni
della RTN e delle apparecchiature installate negli impianti di
Utente, per quanto di competenza e nel rispetto delle presenti Regole
Tecniche, le seguenti attivita':
* esercizio, conduzione e controllo degli impianti;
* accesso agli impianti e procedure per l'esecuzione di lavori;
* sicurezza in occasione di interventi per manutenzione o sviluppo;
* periodi orientativi di indisponibilità degli elementi di impianto;
* impiego di apparati di teleprotezione sulle linee di collegamento;
* teledistacco di gruppi di generazione o di carichi.
La disciplina pattizia stipulata dall'Utente con i soggetti di cui
sopra deve essere riportata degli accordi complementari.

5 IMPIANTI DI GENERAZIONE DIRETTAMENTE CONNESSI
Il contenuto del presente capitolo si applica a tutti gli impianti di
generazione direttamente connessi alla RTN, ivi compresi i gruppi
degli impianti dove ha luogo sia generazione che consumo di energia
elettrica (ad es., impianti di Autoproduttori).
5.1 Caratteristiche della tensione
5.1.1 Distorsione armonica
Il Produttore fornisce tutti i dati documentati di emissione di
armoniche; sulla base di tali dati il Gestore valuta gli effetti
sulla rete, in condizioni di minima potenza di corto circuito sulla
rete stessa.
Le armoniche emesse dall'impianto devono essere tali che il THD nel
sito di connessione non superi i valori indicati al paragrafo 3.6.1.
Nel calcolo del THD il Gestore includerà i carichi disturbanti
dell'impianto di generazione.
5.1.2 Dissimmetria delle tensioni
Il Produttore documenterà eventuali carichi presenti ed alimentati
in modo da indurre dissimmetrie nelle tensioni.
5.2 Prestazioni degli impianti di generazione
L'utente è tenuto a dichiarare le caratteristiche dell'impianto per
singola unità di generazione. I dati dichiarati devono riferirsi a
quelli di esercizio.
I dati forniti vengono utilizzati dal Gestore:
* nei suoi calcoli di rete, sia per valutare la richiesta di
connessione dell'impianto di generazione sia per attività connesse
ad altri Utenti;
* per le valutazioni nell'ambito delle attività di dispacciamento.
Oltre alle informazioni generali sulla tipologia d'impianto sono
richiesti la tipologia di processo e le fonti primarie utilizzate.
L'utente deve inoltre dichiarare tutti i vincoli legati al processo,
limitativi delle prestazioni tipiche della tipologia d'appartenenza,
e gli eventuali vincoli di natura ambientale.
Le caratteristiche d'interesse principali ai fini della
individuazione della flessibilità in esercizio sono:
* il tipo di servizio;
* il minimo tecnico;
* il gradiente di presa di carico in funzione della potenza erogata;
* il tempo di avviamento a caldo, al rientro da un blocco;
* le ore di utilizzazione;
* le ore di disponibilità;
Le caratteristiche d'interesse ai fini del comportamento elettrico
sono tutte quelle relative all'alternatore, alla turbina ed al
trasformatore elevatore necessarie alla esecuzione di calcoli di
dinamica, di cortocircuito e di load flow, (quali, ad esempio potenze
nominali, correnti e tensioni nominali, reattanze) e devono riferirsi
al singolo gruppo di generazione.
Ai fini dell'attitudine a fornire servizi di rete, le caratteristiche
sono quelle dei regolatori e delle curve di capability nel campo di
variazione della tensione.
Il Gestore, salvo dichiarazione diversa da parte del Produttore,
assumerà, per le valutazioni di propria competenza, i rendimenti ed
i tassi di guasto tipici di ciascuna tipologia di impianto.
Stessi obblighi di dichiarazione e responsabilità devono essere
applicati alle informazioni relative a:
* attitudine ad alimentare porzioni isolate della RTN e/o carichi
propri;
* attitudine a sopportare il rifiuto di carico;
* attitudine a fornire il servizio di riaccensione.
Le caratteristiche sopra elencate saranno tenute in considerazione
nel valutare l'idoneità dell'impianto a fornire energia e servizi di
rete opzionali.
Possono essere motivo di rifiuto della connessione carenze relative
a:
* possibilità di erogare servizi di rete obbligatori;
* funzionamento in seguito a guasti esterni;
* campo di variazione della tensione e della frequenza della RTN
all'interno del quale il gruppo rimane connesso alla RTN stessa.
5.3 Prestazioni dei gruppi di generazione
I generatori devono essere in grado di mantenere con continuità uno
stato di funzionamento compreso nei seguenti limiti:
* potenza attiva erogata (Pc) qualsiasi, compresa tra la potenza
efficiente (Pe) e il minimo tecnico dichiarato;
* potenza reattiva richiesta dalla rete, compresa tra il valore
minimo (Qc,min) e quello massimo (Qc,max), desunti sulla curva di
capability (Fig. 1) in corrispondenza della potenza attiva erogata ed
a tensione di macchina e frequenza comprese nell'area A di Fig. 2.
Inoltre, i generatori devono poter mantenere, per almeno 15 minuti
consecutivi e per almeno dieci volte l'anno, il seguente stato di
funzionamento:
* potenza attiva erogata (Pc) qualsiasi, compresa tra la potenza
efficiente (Pe) e il minimo tecnico dichiarato;
* potenza reattiva, se richiesta dalla rete, compresa tra il valore
minimo (Qc,min) e quello massimo (Qc,max), desunti sulla curva di
capability in corrispondenza della potenza attiva erogata, con
tensione di macchina e frequenza comprese
a) nell'area B di Fig. 2, per i generatori a rotore liscio di potenza
nominale uguale o superiore a 10 MVA;
b) nell'area C di Fig. 2, per i generatori a rotore liscio di potenza
nominale inferiore a 10 MVA e per i generatori a poli salienti.
Il fattore di potenza nominale (in sovraeccitazione) ai terminali del
generatore deve essere:
a) per macchine a rotore liscio non superiore a:
* 0,85 per taglie sino a 200 MVA;
* 0,9 per taglie superiori a 200 MVA;
b) per macchine a poli salienti non superiore a:
* 0,85 per taglie sino a 70 MVA;
* 0,9 per taglie superiori a 70 MVA.
Il fattore di potenza in sottoeccitazione ai terminali del generatore
deve essere 0,95. La presenza di limitatori non deve ridurre la
potenza reattiva limite apprezzabilmente. La taratura dei limitatori
dovrà essere comunque concordata con il Gestore.
----&gt; Vedere figure a pag. 38 e pag. 39 del S.O. &lt;----

5.4 Prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e di
tensione
L'impianto di generazione ed i relativi macchinari ed apparecchiature
devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in
parallelo anche in condizioni eccezionali di rete.
In tali condizioni devono essere garantite, secondo quanto stabilito
nel presente documento e negli accordi complementari:
* l'erogazione della potenza attiva programmata;
* la partecipazione alla regolazione di frequenza;
* la partecipazione alla regolazione di tensione.
Per gli impianti di produzione integrati in processi con carichi
essenziali alla produzione di energia elettrica e dichiarati non
idonei al funzionamento in condizioni eccezionali di rete, il
Produttore deve dichiarare negli accordi complementari il campo di
tensione e il campo di frequenza nei quali è garantita la produzione
di potenza attiva. Il Gestore si riserva di limitare a priori il
ritiro di potenza a fini preventivi di sicurezza degli
approvvigionamenti.
Ciascun Utente è responsabile della protezione del proprio
macchinario e delle proprie apparecchiature contro danni causati da
eventuali regimi di frequenza e/o di tensione al di fuori del campo
di variazione in condizioni eccezionali della rete. Modalità di
separazione dalla rete in regimi di frequenza e/o di tensione al di
fuori dei limiti espressi e modalità di rientro in servizio sono
concordate con il Gestore negli accordi complementari.
5.5 Funzionamento in presenza di correnti di sequenza inversa
Ogni gruppo di generazione deve tollerare, senza scollegarsi, la
corrente di sequenza inversa causata da guasti dissimmetrici,
eliminati dalle protezioni di riserva della RTN con i seguenti tempi:
2 secondi per la rete 150-132 kV; 2,6 secondi per la rete 220 kV; 4
secondi per la rete 380 kV.
5.6 Regolazione e controllo in emergenza
5.6.1 Regolazioni obbligatorie
Tutti i gruppi di potenza nominale superiore a 10 MVA devono
contribuire alla regolazione primaria di frequenza, ad eccezione di
quelli privi, per propria natura, di capacità regolanti.
Gli statismi sono coordinati dal Gestore e impostati a valori
compresi tra 2% e 8%, con le seguenti precisazioni:
* per i gruppi idroelettrici il valore è compreso tra 2% e 5%;
* per i gruppi termoelettrici il valore compreso è tra 5% e 8%.
Nel definire il valore di statismo si tiene conto, tra l'altro: delle
caratteristiche del gruppo, dell'ubicazione dell'impianto nella RTN,
della eventuale partecipazione dell'impianto alla riaccensione.
Tutti i gruppi di generazione devono contribuire alla regolazione
primaria di tensione.
Per la definizione del profilo di tensione e del programma di
erogazione della potenza reattiva da attuare si rimanda agli accordi
complementari.
5.6.2 Regolazioni e controlli in emergenza soggetti ad accordi
specifici
In base alle esigenze della RTN, al Produttore può essere chiesto di
partecipare, con tutti i propri gruppi o con parte di essi, ai
seguenti servizi:
* regolazione secondaria di frequenza;
* regolazione secondaria di tensione;
* partecipazione ai piani di riaccensione;
* partecipazione ai piani di difesa.
Gli impianti ed i relativi gruppi possono essere scelti tra quelli
abilitati e più idonei, per le loro caratteristiche e per la loro
ubicazione rispetto alla rete, a fornire lo specifico servizio.
5.7 Informazioni trasmesse dal Produttore
Di seguito sono elencate le tipologie di informazioni che ciascun
Produttore deve trasmettere al Gestore. L'elenco di dettaglio e le
modalità di scambio delle informazioni saranno stabiliti, per
ciascun impianto di produzione, negli accordi complementari.
5.7.1 Segnali e misure per la gestione della RTN
Per l'esercizio in tempo reale della RTN è necessario che ciascun
impianto di produzione trasmetta almeno:
* misure di tensione ai morsetti di ciascun generatore;
* misure di tensione di sbarra AT;
* misure di potenza attiva e di potenza reattiva su ciascun gruppo di
generazione;
* misure di potenza attiva e di potenza reattiva nel punto di
consegna;
* segnalazioni di posizioni di organi di manovra e di interruzione,
dei montanti di gruppo, di eventuali parallelo sbarre e, se
rilevante, delle derivazioni per l'alimentazione dei servizi
ausiliari.
Per le misure di energia si rimanda ad apposita regolamentazione.
5.7.2 Informazioni per la rapida ripresa del servizio
A seguito di un disservizio, l'Utente deve comunicare
tempestivamente:
* la disponibilità dell'impianto escluso durante il disservizio, le
cause che ne hanno determinato l'esclusione e quelle che ne
impediscono il rientro.
* i tempi necessari al rientro.
Nel caso siano presenti registratori cronologici di eventi, e
limitatamente ai confini tra RTN e impianto, le informazioni devono
pervenire al Gestore entro 10 s dall'evento.
5.7.3 Informazioni per la ricostruzione dei disservizi
Per la ricostruzione dei disservizi devono essere resi disponibili al
Gestore:
* registrazioni rilevate da oscilloperturbografi (relative, ad
esempio, a valori istantanei di corrente e di tensione, segnali
logici relativi al funzionamento dei sistemi di protezione),
* registrazioni cronologiche di eventi;
* registrazioni di transitori elettromeccanici;
* segnalazioni locali.
5.8 Livelli di regolazione trasmessi dal Gestore
Gli impianti degli Utenti che partecipano alla regolazione secondaria
di tensione ed alla regolazione secondaria di frequenza/potenza
devono essere predisposti per ricevere i relativi segnali di livello,
trasmessi dal Gestore.
5.9 Protezioni dei gruppi di generazione
5.9.1 Protezioni contro i guasti interni
L'insieme minimo di protezioni elettriche da adottare (riferite al
singolo generatore) è costituito da quelle elencate qui di seguito.
* differenziale di generatore (per generatori di potenza pari o
superiore a 10 MVA);
* minima impedenza (per generatori di potenza pari o superiore a 50
MVA);
* terra statore;
* terra rotore;
* sottoeccitazione e/o perdita di eccitazione;
* massima tensione;
* direzionale di potenza attiva (per generatori termoelettrici).
* massimo flusso (opzionale);
* perdita di passo (opzionale);
* massima velocità;
* massima temperatura parti attive e/o fluido refrigerante ;
* differenziale di trasformatore elevatore o totale (per generatori
di potenza pari o superiore a 10 MVA);
* massima corrente sul lato AT del trasformatore elevatore (per
generatori di potenza inferiore a 200 MVA);
* mancata apertura interruttore di gruppo (per generatori di potenza
pari o superiore a 20 MVA).
Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli accordi
complementari in relazione a particolari tipologie d'impianto, le
protezioni elettriche sopra elencate valgono (con le eccezioni
indicate) per tutti i gruppi di generazione, indipendentemente dal
tipo (termoelettrico, idroelettrico ecc.) e dalla potenza nominale.
Le protezioni per "sottoeccitazione e/o perdita di eccitazione",
massimo flusso e perdita di passo sono sensibili a perturbazioni
sulla RTN (quali guasti e oscillazioni elettromeccaniche) ed a
condizioni eccezionali della RTN stessa. La taratura di tali
protezioni deve, quindi, essere concordata con il Gestore.
La protezione per mancata apertura dell'interruttore di gruppo invia
un comando di apertura ad interruttori installati nella stazione di
connessione. In caso di connessione diretta alla stazione, il comando
di apertura è locale; in caso di collegamento tramite linea priva di
interruttore in partenza, l'apertura è comandata a distanza
(telescatto).
Le protezioni contro i guasti interni devono comandare il blocco del
gruppo di generazione.
5.9.2 Protezioni contro i guasti esterni
Ciascun generatore deve essere dotato di protezioni in grado di
separarlo dalla RTN in caso di guasti nella RTN non eliminati
correttamente. Le tarature di tali protezioni devono essere
coordinate con quelle delle protezioni nella RTN e sono, quindi,
stabilite dal Gestore.
Le protezioni contro i guasti esterni devono limitarsi all'apertura
dell'interruttore AT di macchina allo scopo di separare il generatore
ed il trasformatore elevatore dalla RTN. Inoltre essi devono
mantenersi in servizio sui propri servizi ausiliari, pronti alla
ripresa del parallelo con la RTN.
Le protezioni in questione sono le seguenti:
* protezione distanziometrica lato AT (per generatori di potenza pari
o superiore a 200 MVA);
* massima corrente con minima tensione lato MT (per generatori di
potenza inferiore a 200 MVA);
* relè di massima tensione omopolare lato AT (per gruppi di
generazione il cui trasformatore elevatore sia esercito con neutro
isolato);
* relè a sequenza inversa (squilibrio di corrente);
* massima e minima frequenza (solo per generatori termoelettrici e
per generatori idroelettrici non regolanti);
* protezione di sbarra se presente nella stazione di consegna.
Per impianti connessi, direttamente o tramite linea, a stazioni di
connessione dotate di protezione contro la mancata apertura dei
relativi interruttori, l'impianto d'utente deve essere predisposto
per ricevere un comando d'apertura da smistare agli interruttori di
macchina connessi.
Per gruppi di taglia inferiore a 10 MVA e connessi a reti a 120÷150
kV, possono essere concordate negli accordi complementari modalità
di distacco per guasti esterni per consentire la richiusura rapida
tripolare anche in prossimità dei gruppi stessi, a beneficio della
continuità del servizio.
5.10 Regolatori di velocità
Ogni gruppo di generazione deve essere dotato di un regolatore di
velocità, il cui segnale di riferimento del carico possa essere
variato da 0 al 100% del carico nominale in un tempo massimo di 50 s.
Il regolatore deve essere in grado di funzionare correttamente anche
in condizioni perturbate della tensione ausiliaria di alimentazione
(ad esempio, in presenza di guasti sulla RTN).
Se il gruppo partecipa alla regolazione primaria di frequenza, il
regolatore deve possedere gli ulteriori requisiti funzionali
descritti qui di seguito.

Grado di statismo Tarabile tra 2 % e 8 %

Tolleranza massima sulla misura
di velocità 0,02%

Zona di insensibilità massima Regolatori già in servizio:
(+ o -) 20 mHz
Nuovi regolatori:
(+ o -) 10 mHz

I valori da impostare sulle bande morte tarabili sono definiti in
accordo alle regole UCTE (Union pour la Coordination du Transport de
l'Electricite).
Il regolatore deve garantire il funzionamento stabile del gruppo per
un tempo indefinito, per qualunque frequenza compresa fra 47,5 Hz e
51,5 Hz, e con qualunque carico compreso fra il carico dei servizi
ausiliari e la potenza massima generabile dal gruppo. Inoltre deve
garantire il corretto funzionamento fino a 46 Hz per tempi limitati
(qualche secondo).
Per i gruppi che partecipano alla regolazione secondaria di frequenza
i regolatori di velocità devono inoltre essere in grado di ricevere,
dal regolatore centralizzato del Gestore, comandi remoti di
variazione del segnale di riferimento di carico.
Su richiesta del Gestore, i gruppi devono essere in grado di regolare
la frequenza, anche se funzionante su una porzione isolata di rete,
in modo da riportare e mantenere la frequenza al valore nominale (+ o
-)0,25%, e consentire la rimagliatura della rete.
5.11 Regolatori di tensione
Un sistema automatico di controllo dell'eccitazione, ad azione
continua, deve regolare la tensione ai morsetti del gruppo di
generazione, con un errore non superiore al (+ o -)0,5% del valore di
riferimento impostato. Il sistema di eccitazione dovrà essere dotato
di limitatori di sovraeccitazione e sottoeccitazione, per il rispetto
delle curve di prestazione della macchina.
Non sono previste, in generale, la regolazione a potenza reattiva
costante e quella a fattore di potenza costante.
In casi particolari, e solo per gruppi di potenza non superiore a 10
MVA , il Gestore ed il Produttore potranno concordare l'adozione di
una di tali modalità, citandola espressamente negli accordi
complementari.
Se il gruppo partecipa anche alla regolazione primaria di frequenza,
il sistema di eccitazione dovrà possedere i requisiti ulteriori
descritti nel seguito.

Errore di tensione massimo Generatori termoelettrici: (+ o -)0,2%
ammissibile Generatori idroelettrici: (+ o -)0,5%

Riferimento di tensione Tarabile tra 80% Vn e 110% Vn

Ceiling a funzionamento Eccitatrici statiche: 200 %
nominale Altre eccitatrici: 160 %

Tempo di mantenimento del
ceiling in caso di corto
circuito vicino
(per generatori di potenza &gt;
100 MVA) 2 s

Corrente di campo massima
per 10 s (per generatori di
potenza &gt; 100 MVA) 150%

Compound positivo (**)
(per generatori di potenza &gt; 70%-80% della c.d.t. sul trasformatore
50 MVA) elevatore

Il limite di sovraeccitazione deve essere temporaneamente superabile
per consentire il forzamento della corrente di campo in caso di
guasto nella RTN.
Il sistema di eccitazione (per le eccitatrici statiche) deve
funzionare regolarmente anche con tensione di alimentazione pari al
20% della propria tensione nominale. Tale valore è elevato al 30%
per le eccitatrici già in servizio.
Per generatori di potenza superiore a 100 MW, devono essere previsti
dispositivi di stabilizzazione ("Power System Stabilizer", PSS) che
agiscano sul sistema di eccitazione in modo da smorzare le
pendolazioni di potenza causate da disturbi sulla RTN. Le tarature di
tali dispositivi devono essere concordate con il Gestore nell'ambito
degli accordi complementari.

6 RETI DI DISTRIBUZIONE DIRETTAMENTE CONNESSE
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano a tutte le reti
di distribuzione connesse direttamente con la RTN, con connessioni
semplici o multiple (connessioni multi-sito).
La connessione diretta di impianti di distribuzione avviene di norma
tramite linee a 150-132 kV e trasformazioni dirette 220 kV/MT o
150-132 kV/ MT.
Per come è definita la RTN a 150 e 132 kV, sussistono elevate
esigenze d'interoperabilità tra la RTN e le reti di distribuzione.
Per tale motivo:
* le isole di distribuzione a 132 e 150 kV devono essere osservabili
dal sistema di controllo del Gestore;
* le protezioni dei tratti consistenti l'isola devono essere
coordinate strettamente con quelle presenti sulla RTN.
Per le stazioni di distribuzione connesse a linee della RTN, il
gestore della rete di distribuzione deve adottare regole tecniche di
connessione nei confronti di terzi non in contrasto con quelle
adottate dal Gestore per gli impianti direttamente connessi alla RTN.
6.1 Caratteristiche della tensione
Sulla rete AT il Distributore è tenuto a limitare i disturbi
generati dai propri Utenti con le stesse prescrizioni e limitazioni
adottate dal Gestore per la RTN di pari tensione.
6.2 Distacco del carico
I carichi alimentati dalle reti di distribuzione sono integrati nei
piani di difesa elaborati dal Gestore. In tale ambito
l'alleggerimento del carico viene effettuato:
* con dispositivi installati nelle stazioni di distribuzione
(modalità in locale)
* con dispositivi centralizzati del Gestore (teledistacchi)
L'alleggerimento del carico in locale viene realizzato, a fronte di
variazione della frequenza, in modo da assicurare che venga
disalimentato selettivamente il minimo carico (in MW) necessario a
ristabilire la frequenza nominale.
A tale scopo, nelle reti di distribuzione dovranno essere installati,
a cura dei rispettivi gestori e su richiesta del Gestore, dispositivi
di alleggerimento del carico sensibili alla frequenza e/o alla sua
derivata.
Il gestore della rete di distribuzione è responsabile della
manutenzione dei dispositivi in questione e deve segnalare qualsiasi
variazione sostanziale di carico distaccabile.
Per l'alleggerimento del carico effettuato con dispositivi
centralizzati si applicano le regole di cui al punto 4.8.3.
6.3 Procedure per la riaccensione e la rialimentazione
Per quanto concerne la predisposizione degli impianti a seguito di
disservizi estesi, le reti di distribuzione partecipano alle
procedure di riaccensione secondo quanto stabilito dal Gestore, e
secondo le disposizioni riportate negli accordi complementari.
6.4 Dispositivi per la produzione o l'assorbimento di potenza
reattiva
Per limitare i transiti di potenza reattiva verso i siti di
connessione, il Gestore può richiedere l'impiego nelle reti di
distribuzione di mezzi di compensazione della potenza reattiva (ad
esempio condensatori di rifasamento), disponendone la loro più
efficace ubicazione e gli orari di inserzione/disinserzione.
La regolazione della tensione effettuata mediante la variazione del
rapporto di trasformazione dei trasformatori AT/MT deve essere
coordinata con le azioni del Gestore, che ha facoltà di richiedere
il blocco dei variatori nel caso di condizioni di esercizio prossime
al collasso di tensione.
6.5 Segnali e misure trasmessi dall'Utente
Per consentire l'interoperabilità tra la RTN e le reti di
distribuzione, il gestore della rete di distribuzione, per tutti gli
impianti di sua competenza, deve teletrasmettere al Gestore le
tipologie di segnali e misure elencate nei successivi paragrafi.
L'elenco di dettaglio è riportato, per ciascuna rete, negli accordi
complementari.
6.5.1 Segnali e misure per l'esercizio ordinario della RTN
Per l'esercizio ordinario della RTN devono essere previsti i seguenti
segnali e misure:
* segnalazioni di posizioni di organi di manovra;
* misure di tensione;
* se richiesto dal Gestore, misure di potenza attiva e di potenza
reattiva.
Le misure di potenza attiva e di potenza reattiva, se richieste,
saranno fornite separatamente per ogni elemento di impianto.
Per le misure di energia si rimanda ad apposita regolamentazione.
6.5.2 Informazioni per la rapida ripresa del servizio e per la
ricostruzione dei disservizi
In alcune stazioni di particolare rilevanza, cui fanno capo linee
della RTN, potranno essere richieste informazioni rilevate su tali
linee da:
* registratori cronologici degli eventi;
* oscilloperturbografi;
* segnalazioni locali.
6.6 Piccole reti isolate
Per le piccole reti isolate, il Gestore stabilirà caso per caso
criteri che garantiscano, ove necessario, la connessione sicura ed
affidabile con la RTN, tenendo conto delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 79/99.
6.7 Interoperabilità e sviluppo delle reti
Al fine di garantire adeguati livelli di interoperabilità tra la RTN
e le reti di distribuzione, è necessario il coordinamento della
gestione, dell'esercizio, della manutenzione e dello sviluppo delle
reti in questione con la RTN.
L'esercizio delle stazioni di distribuzione funzionali alla RTN è
responsabilità dei rispettivi proprietari. Devono essere previste
strutture e organizzazione che assicurino, in modo continuativo (24
ore al giorno) e con tempi di intervento adeguati, l'espletamento
delle funzioni assegnate.
L'esercizio comprende la supervisione continua dello stato degli
impianti, l'esecuzione delle manovre (ordinarie, in emergenza e di
messa in sicurezza) a distanza oppure in locale, automaticamente o
manualmente, ed il pronto intervento.
I titolari delle stazioni in questione garantiscono lo stato di
funzionamento degli impianti nei limiti delle prestazioni e sono
responsabili della manutenzione e della sicurezza di persone e cose.
La conduzione delle stazioni è coordinata con il Controllo del
Sistema Elettrico dal Gestore attraverso adeguati flussi informativi
da e verso i centri di teleconduzione ed eccezionalmente da e verso
gli impianti.
La conduzione dei punti di consegna è regolata da accordi tra
Gestore, Utenti, Titolari della RTN e gestori della rete di
distribuzione.
Per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per ogni altro
intervento che interessi la RTN, Il Gestore assicura il coordinamento
delle indisponibilità di tutti i soggetti interessati secondo
criteri di mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti di
energia e dei costi ad essa associati, nonchè della sicurezza di
trasmissione.
In caso di interventi straordinari che comportino l'adozione di
schemi di rete provvisori (messa in retta di linee, collegamenti a T,
ecc.) per i periodi di tempo strettamente necessari, il Gestore può
derogare temporaneamente dall'assicurazione degli stessi livelli di
sicurezza tipici della situazione normale, secondo quanto previsto
nel successivo par. 12.1.
Analoghe limitazioni possono essere necessarie anche durante la
manutenzione ordinaria in zone di rete non adeguatamente magliate.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle reti di distribuzione, i
gestori di tali reti notificheranno al Gestore tutte le modifiche
pianificate inerenti le reti a tensione compresa tra 120 e 220 kV. Il
Gestore valuterà i piani proposti al fine di garantire adeguati
livelli di interoperabilità.

7 APPARECCHIATURE ELETTRICHE DIRETTAMENTE CONNESSE
Salvo esplicita indicazione contraria, nel seguito, con
"apparecchiature direttamente connesse" si indicano gli impianti
elettrici di Utenti che prelevano energia dalla RTN per uso proprio.
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano a tutte le
apparecchiature elettriche direttamente connesse con la RTN, con
connessioni semplici o multiple (connessioni multi-sito), ivi
compresi i carichi degli impianti dove ha luogo sia generazione che
consumo di energia elettrica (quali, ad esempio, gli impianti di
Autoproduttori).
7.1 Caratteristiche della tensione
Le quote massime di emissione di disturbi accordate al singolo
Utente, che si connetta alla RTN o che intenda apportare rilevanti
modifiche ad un impianto già connesso, saranno fissate tenendo conto
dei valori di pianificazione adottati, delle emissioni degli altri
Utenti già allacciati alla medesima rete, dell'emissione trasferita
dal resto della rete e delle emissioni future di nuovi Utenti che
hanno già iniziato l'iter di richiesta di connessione.
Nelle porzioni di rete dove i limiti di pianificazione sono già
superati non è ammesso l'allacciamento di nuovi Utenti disturbanti,
senza interventi tali da far rientrare i valori nei limiti.
Per valutare l'impatto del nuovo Utente sulla RTN sono necessari i
seguenti dati:
* i dati caratteristici dell'impianto dell'Utente;
* i parametri caratteristici della rete nel nodo di allacciamento.
* i limiti di emissione Utente tipici dell'impianto, in relazione
alla taglia dichiarata dall'Utente;
* le emissioni dell'impianto dell'Utente, valutate dal Gestore
supponendo l'impianto stesso già collegato e tenendo conto del
disturbo già preesistente.
Nel confronto tra i limiti di emissione Utente e le emissioni
dell'impianto si possono verificare le seguenti alternative:
* le emissioni dell'impianto non superano i valori di pianificazione:
l'impianto può essere connesso;
* le emissioni dell'impianto sono superiori ai limiti di
pianificazione: la connessione è condizionata ad una ulteriore
compensazione, tale da rientrare nei limiti di pianificazione, e
comunque non superiore al 70 %.
7.2 Dispositivi per il distacco del carico
L'alleggerimento del carico viene effettuato:
* con dispositivi installati in impianto;
* con dispositivi centralizzati del Gestore (teledistacchi).
L'alleggerimento del carico in locale viene realizzato, a fronte di
variazione della frequenza, in modo da assicurare che venga
disalimentato selettivamente il minimo carico (in MW) necessario a
ristabilire la frequenza nominale. A tale scopo dovranno essere
installati, su richiesta del Gestore, dispositivi di alleggerimento
del carico sensibili alla frequenza e/o alla sua derivata.
L'Utente è responsabile della manutenzione dei dispositivi in
questione.
Per l'alleggerimento del carico effettuato con dispositivi
centralizzati si applicano le regole di cui al par. 4.8.3.
Le modalità di installazione dei dispositivi di distacco carico sono
definite negli accordi complementari.
7.3 Segnali e misure trasmessi dall'Utente
L'Utente deve trasmettere al Gestore le tipologie di segnali e misure
elencate nel presente paragrafo, limitatamente al punto di consegna.
L'elenco di dettaglio sarà stabilito, per ciascun Utente, negli
accordi complementari.
7.3.1. Segnali e misure per l'esercizio ordinario della RTN
Devono essere previsti:
* segnali di posizione degli organi di manovra;
* misure di tensione;
* se richiesto dal Gestore, misure di potenza attiva e di potenza
reattiva.
Le misure di potenza attiva e di potenza reattiva saranno fornite
separatamente per ogni elemento di impianto.
Per le misure di energia si rimanda ad apposita regolamentazione.
7.3.2. Informazioni per la rapida ripresa del servizio e per la
ricostruzione dei disservizi
Limitatamente alle linee connesse della RTN potranno essere
richieste, se disponibili, informazioni rilevate da:
* registratori cronologici degli eventi;
* localizzatori di guasto;
* oscilloperturbografi;
* segnalazioni locali.
7.4 Dispositivi per la produzione o l'assorbimento di potenza
reattiva
Il Gestore potrà richiedere l'impiego di condensatori di rifasamento
o reattori in derivazione, ubicati opportunamente, e fornirà i
relativi programmi d'inserzione.

8 CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE DELLA RTN CON ALTRE RETI
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano a tutti i
circuiti di interconnessione, semplice o multipla (connessione
multi-sito), della RTN con altre reti.
L'interconnessione della RTN con altre reti (porzioni limitate della
RTN, reti in territorio estero, reti interne di utenza delle Ferrovie
dello Stato) non deve dar luogo ad alcun degrado nelle prestazioni o
nella affidabilità della RTN stessa.
Nei siti di connessione, si devono rispettare gli stessi vincoli cui
è soggetta la RTN per quanto concerne:
* il massimo livello ammesso di distorsione armonica totale in
immissione nella RTN;
* il massimo grado di dissimmetria ammesso della tensione trifase in
immissione nella RTN;
* il massimo valore ammesso per gli indici di severità relativi alla
fluttuazione di tensione;
* i livelli di tenuta alle sovratensioni ed i criteri di
coordinamento dell'isolamento;
* il numero atteso annuo di buchi di tensione originati nelle reti di
propria competenza.
* Il rispetto di tali vincoli può non essere garantito
transitoriamente se non sussistano, per la rete direttamente
connessa, condizioni di emergenza.
8.1 Porzioni limitate della RTN
Le porzioni limitate della RTN affidate in gestione a terzi devono
essere conformi ai criteri esposti nel cap. 3 per la RTN in generale.
8.2 Linee di interconnessione con l'estero
La connessione alla rete di trasmissione nazionale dei circuiti di
interconnessione con le reti elettriche estere è stabilita in
accordo con i relativi gestori, tenendo segnatamente conto di:
* regole e raccomandazioni dell'UCTE (Union pour la Coordination du
Transport de l'Electricite);
* raccomandazioni emesse dall'ETSO (Association of European
Transmission System Operators).
A ciascun circuito di interconnessione è associato un regolamento di
esercizio, concordato con i gestori esteri, che stabilisce le
condizioni di interoperabilità delle reti, gli assetti delle
protezioni e le modalità di esercizio e manutenzione.
Ogni azione che comporti una variazione ai regolamenti di esercizio
dei circuiti di interconnessione deve essere concordata tra Gestore e
gestori esteri.
Il Gestore gestisce gli scambi di potenza attiva e reattiva sui
collegamenti in sicurezza N-1 ed in modo da salvaguardare la
sicurezza del sistema nazionale, anche attuando piani di difesa della
rete in caso di disservizi più gravosi.
Il Gestore stabilisce pertanto, nell'ambito delle raccomandazioni e
delle regole emesse da UCTE ed ETSO, la capacità totale
trasmissibile (TTC - Total Transfer Capacity), il margine operativo
di trasmissione (TRM - Trasmission Reliability Margin) e la capacità
netta trasmissibile (NTC - Net Transfer Capacity).
Gestore e gestori esteri sono tenuti a scambiarsi preventivamente
tutte le informazioni che possano avere ripercussioni sui transiti di
potenza tra le rispettive reti di trasmissione.
A tale riguardo, il Gestore e i gestori esteri definiscono di comune
accordo, per ciascuna linea di interconnessione, una "regione
d'influenza", vale a dire quella parte dei rispettivi sistemi
elettrici che ha impatto diretto sulla linea di interconnessione
stessa.
Per ciascuna regione d'influenza il Gestore e i gestori esteri si
scambiano tutte le informazioni necessarie per la gestione, la
manutenzione e lo sviluppo delle reti. Tali informazioni
riguarderanno almeno i seguenti aspetti:
* caratteristiche ed equivalenti di rete;
* schemi di esercizio;
* programmi di manutenzione;
* caratteristiche dei sistemi di protezione e controllo;
* modalità di attuazione delle regolazioni di tensione e frequenza;
* dati necessari all'analisi statica e dinamica delle reti;
* modalità d'attuazione dei piani di difesa.
8.3 Reti interne di utenza delle Ferrovie dello Stato
Le stazioni delle Ferrovie dello Stato che collegano le proprie reti
interne di utenza alla RTN devono essere conformi alle regole
tecniche che disciplinano la connessione, ai sensi dell'art. 3, comma
4 del D.M. 25 giugno 1999.
Per come è definita la RTN a 150 e 132 kV, sussistono elevate
esigenze d'interoperabilità tra le stesse reti.
Per tale motivo:
* le isole a 132 e 150 kV devono essere osservabili dal sistema di
controllo del Gestore;
* le protezioni devono essere coordinate;
* la manutenzione deve essere coordinata.
Per le stazioni elettriche connesse a linee della RTN o ad impianti
di generazione d'interesse dell'attività di dispacciamento, il
gestore della rete deve adottare regole di connessione verso terzi
coerenti con quelle adottate dal Gestore per gli impianti
direttamente connessi alla RTN.
8.3.1 Distacco del carico
I carichi alimentati dalle reti delle Ferrovie dello Stato sono
integrati nel piano elaborato dal Gestore.
Nell'ambito dei piani di difesa l'alleggerimento del carico nel
sistema nazionale è realizzato con modalità diffusa in modo da
assicurare che venga alleggerito selettivamente il minimo carico
necessario a ristabilire la frequenza nominale.
8.3.2 Procedura per la riaccensione e la rialimentazione
Per quanto concerne la predisposizione degli impianti a seguito di
disservizi estesi, le reti interne di utenza delle Ferrovie dello
Stato partecipano alle procedure di riaccensione secondo quanto
stabilito dal Gestore.
8.3.3 Dispositivi per la produzione o l'assorbimento di potenza
reattiva
Per esigenze di regolazione della tensione nei siti di connessione,
Il Gestore può richiedere l'impiego di mezzi di compensazione della
potenza reattiva (ad esempio condensatori di rifasamento),
disponendone la loro più efficace ubicazione e gli orari di
inserzione/disinserzione.
8.3.4 Segnali e misure trasmessi dall'Utente
Per consentire l'interoperabilità con la RTN, è necessario che il
gestore delle reti in questione trasmetta al Gestore della RTN i
segnali e le misure elencati genericamente di seguito.
L'elenco di dettaglio sarà stabilito, per ciascun sito di
connessione, negli accordi complementari.
Segnali e misure per l'esercizio ordinario della RTN
* Segnalazioni di posizioni di organi di manovra;
* misure di tensione;
* se richiesto dal Gestore, misure di potenza attiva e di potenza
reattiva.
Le misure di potenza attiva e di potenza reattiva, se richieste,
saranno fornite separatamente per ogni elemento di impianto (linea,
trasformatore, ecc.).
Informazioni per la rapida ripresa del servizio e per la
ricostruzione dei disservizi
In alcune stazioni di particolare rilevanza, cui fanno capo linee
della RTN, saranno richieste informazioni rilevate su tali linee da:
* registratori cronologici degli eventi;
* oscilloperturbografi (valori istantanei di corrente e di tensione,
segnali di posizione di interruttori o altro).

9 SEPARAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DALLE ALTRE
ATTIVITÀ ELETTRICHE
L'ubicazione delle parti dell'impianto di Utente funzionali
all'attività di trasmissione è, in linea di principio, indipendente
dalla posizione dei punti di separazione funzionale di cui al par. 0.
Vengono definiti funzionali all'attività di trasmissione:
a) tutti gli interruttori, sezionatori e sistemi di sbarra che, in
relazione allo schema di connessione, sono necessari a configurare la
RTN, ovvero a garantire la continuità, la magliatura e la
flessibilità di gestione della RTN;
b) tutti i sistemi di protezione, i telescatti e gli automatismi di
apertura che agiscono sugli interruttori di cui alla precedente
lettera a), nonchè gli apparati di regolazione (di tensione e
frequenza), che garantiscono la sicurezza di persone e cose e la
connessione operativa degli impianti di Utente nelle condizioni di
funzionamento ammesse;
c) gli apparati di monitoraggio, di misura e di telecomunicazione che
garantiscono il flusso informativo tra Gestore ed Utente, fatta
eccezione per quello che attiene alla misura di energia, ove valgono
prescrizioni non comprese nelle presenti Regole Tecniche.
I rapporti tra Gestore e Utente devono essere conformi alle seguenti
regole generali.
* L'esercizio, e in particolare la conduzione, delle parti di cui
alla precedente lettera a), deve essere effettuato attuando gli
ordini del Gestore, che determina le configurazioni di rete
attraverso il controllo degli organi di manovra. Il pronto intervento
e la messa in sicurezza degli impianti devono essere assicurati in
tempi minimi.
* L'esercizio delle parti di cui alla precedente lettera b), deve
comprendere l'attuazione, ed il relativo riscontro, della taratura
delle protezioni calcolata dal Gestore. In caso di malfunzionamento,
il ripristino della piena funzionalità deve avvenire in tempi
minimi, tenendo presente che l'indisponibilità delle protezioni
comporta l'apertura del collegamento.
* L'esercizio delle parti di cui alla lettera c) deve assicurare le
stesse prestazioni dell'Utente assicurate per gli apparati di cui
alla lettera b), tenendo, tuttavia, conto della minore criticità
delle parti di impianto in oggetto rispetto ai sistemi di protezione
e controllo.
* Lo sviluppo delle parti di cui ai punti a), b) e c) deve essere
armonizzato con lo sviluppo della RTN e, pertanto, deve essere
concordato con il Gestore, che si riserva di richiedere gli
interventi più idonei.
* La manutenzione delle parti di cui ai punti a), b) e c) deve essere
coordinata con le indisponibilità di rete e notificata al Gestore,
secondo quanto espresso al par. 0.
La separazione funzionale dell'attività di trasmissione dalle altre
attività elettriche deve, inoltre, consentire:
* la semplicità dei rapporti intercorrenti tra il Gestore e gli
altri esercenti gli impianti nel sito di connessione;
* la chiara individuazione delle responsabilità inerenti la
conduzione e la manutenzione di ogni singolo organo;
* la sicurezza di persone e cose nel sito di connessione.
In particolare, per quanto riguarda la continuità circuitale, la
flessibilità di gestione della RTN ed il mantenimento della
connessione operativa, gli organi di manovra facenti parte
funzionalmente della RTN devono essere comandati a distanza o
localmente da personale operativo in turno continuo nell'arco delle
24 della giornata e nell'arco dell'intero anno.

10 IMPIANTI DI GENERAZIONE INDIRETTAMENTE CONNESSI
Il presente paragrafo si applica a tutti gli impianti di generazione
indirettamente connessi con la RTN. Per gli impianti dove ha luogo
sia generazione che consumo (ad es., impianti di Autoproduttori), si
definiscono "impianti di produzione indirettamente connessi" le parti
di impianto dedicate alla generazione ed indirettamente connesse con
la RTN.
Ferme restando le classificazioni degli impianti date nella
deliberazione 52/00, gli impianti di generazione indirettamente
connessi si distinguono in:
* Impianti di tipo 1: impianti connessi con la RTN per il tramite di
una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 120 kV
(generalmente un sistema di sbarre).
* Impianti di tipo 2: impianti (rilevanti per le attività di
trasmissione e dispacciamento) connessi con la RTN per il tramite di
una porzione di rete con tensione nominale inferiore a 120 kV.
Agli impianti di tipo 1 si applicano tutte le Regole Tecniche degli
impianti di generazione direttamente connessi.
Per entrambi i tipi di impianti, vale il principio generale secondo
cui la connessione non deve causare alcun degrado nelle prestazioni
della RTN.
Le regole tecniche relative agli impianti di tipo 2 sono indicate nei
paragrafi seguenti.
10.1 Segnali e misure trasmessi dall'impianto
I segnali e le misure che genericamente ciascun impianto di
produzione di tipo 2 deve trasmettere al Gestore, quando questi lo
richieda, sono:
* segnalazioni di posizioni di organi di manovra;
* misure di potenza attiva e di potenza reattiva nel punto di
consegna e separatamente per ciascun gruppo di generazione.
L'elenco di dettaglio è riportato, per ciascun impianto di
produzione, negli accordi complementari.
10.2 Limiti di variazione della frequenza di rete
Il Gestore concorda con il gestore della rete a cui il medesimo
impianto è direttamente connesso i campi di frequenza entro cui
l'impianto stesso rimane connesso.
10.3 Potenza massima degli impianti
Il gestore della rete a cui l'impianto di generazione di tipo 2 è
direttamente connesso deve verificare che la potenza massima
complessiva (attiva e reattiva) dell'impianto, e quelle dei singoli
gruppi di generazione, siano compatibili con le portate, le cadute di
tensione ammissibili e le condizioni generali d'esercizio di tutte le
linee di connessione interessate.
10.4 Ripristino del servizio elettrico
Gli impianti di generazione indirettamente connessi di tipo 2 non
sono obbligati a partecipare al ripristino del servizio elettrico,
salvo diversa esigenza del gestore della rete a cui sono direttamente
connessi.
10.5 Regolazione della frequenza
Tutti i gruppi di potenza nominale superiore a 10 MVA devono
contribuire alla regolazione primaria di frequenza, ad eccezione di
quelli privi, per propria natura, di capacità regolanti (quali, ad
esempio, i gruppi idroelettrici ad acqua fluente).
Il grado di statismo è scelto, di comune accordo tra Gestore e
Produttore, nell'intervallo tra 2% e 5 %, ed è indicato negli
accordi complementari.
10.6 Regolazione della tensione
L'eventuale partecipazione dei gruppi alla regolazione di tensione è
oggetto di accordo tra il Produttore ed il gestore della rete cui
l'impianto di produzione di tipo 2 è direttamente connesso.
10.7 Requisiti di flessibilità
10.7.1 Procedure di rialimentazione e condizioni di avviamento e
parallelo
Le procedure per la rialimentazione e le condizioni di avviamento e
parallelo sono oggetto di accordo tra il Produttore ed il gestore
della rete cui l'impianto di produzione di tipo 2 è direttamente
connesso.
10.7.2 Presa di carico
Il Gestore concorda con il gestore della rete a cui l'impianto è
direttamente connesso eventuali prescrizioni relative alla presa di
carico dei gruppi; quest'ultimo gestore garantisce la compatibilità
con l'impianto di generazione.
10.7.3 Capacità di variazione della potenza reattiva
I requisiti dei gruppi in impianti di tipo 2, per ciò che riguarda
la capacità di variare la potenza reattiva sono oggetto di accordo
tra Produttore e gestore della rete cui l'impianto di produzione è
direttamente connesso
10.7.4 Funzionamento in seguito a guasti esterni
In caso di guasti sulla rete cui l'impianto è direttamente connesso
si applicano le regole stabilite dal gestore di tale rete. Possono
essere concordate opportune modalità di distacco selettivo
dell'impianto di tipo 2, in modo da isolare l'impianto interessato e
da consentire la richiusura rapida tripolare anche in prossimità
dell'impianto stesso, a beneficio della continuità del servizio.
In caso di mancanza di tensione (totale o parziale) sulla RTN,
occorre evitare che l'impianto di generazione di tipo 2 alimenti, sia
pure indirettamente, tale rete.
10.7.5 Attitudine ad alimentare porzioni isolate della RTN.
Gli impianti di produzione di tipo 2 non possono alimentare porzioni
isolate della RTN. Quando si crei accidentalmente un'isola di rete
comprendente impianti della RTN, l'intero impianto di produzione deve
venire separato dalla rete di distribuzione cui è connesso.
10.8 Informazioni per la rapida ripresa del servizio e per la
ricostruzione dei disservizi
Per alcune situazioni particolari, il Gestore può richiedere
informazioni rilevate da:
* registratori cronologici degli eventi
* oscilloperturbografi (quali, ad esempio, valori istantanei di
corrente e di tensione, segnali di posizione di interruttori).
10.9 Protezioni dei gruppi
Sono concordate tra Produttore e gestore della rete a cui l'impianto
di produzione è direttamente connesso.

11 REGOLE TECNICHE RELATIVE ALLE RETI NON CONNESSE CON LA RTN
Il presente paragrafo riguarda i seguenti tipi di reti o impianti,
quando non siano connessi con la RTN:
* reti con obbligo di connessione a terzi;
* reti interne di utenza;
* linee dirette.
Tali reti devono essere progettate ed esercite in modo tale da non
causare, neppure indirettamente, degrado nelle prestazioni della RTN
(in alcuna condizione di funzionamento) o nella sicurezza del
servizio elettrico in genere.
Per tale ragione, le procedure di gestione, esercizio e manutenzione
adottate sulle reti in questione devono essere coordinate con le
Regole Tecniche adottate dal Gestore, al quale è affidata l'azione
di coordinamento.

12 DEROGHE E VIOLAZIONI ALLE REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE
12.1 Deroghe
Il Gestore può accordare o disporre deroghe all'applicazione delle
presenti Regole Tecniche.
Le deroghe in nessun caso possono comportare:
* discriminazioni fra Utenti o fra categorie di Utenti della rete;
* degrado delle prestazioni della RTN negli altri siti di
connessione;
* imposizione di oneri aggiuntivi ad altri Utenti.
Le deroghe sono riconducibili a tre categorie:
a) deroghe che comportano esclusivamente una variazione quantitativa
dei parametri indicati nella singola Regola Tecnica, senza
modificarne la relativa prescrizione, disposte anche a seguito di
richiesta motivata dell'utente;
b) deroghe ad una singola regola tecnica, disposte anche a seguito di
una richiesta motivata dell'utente;
c) deroghe temporanee, disposte dal Gestore, nei casi in cui la
sicurezza del sistema elettrico possa risultare compromessa
dall'applicazione delle Regole Tecniche.
Relativamente alle deroghe rientranti nella categoria a) il Gestore
provvede a comunicare all'Autorità e all'utente diretto o indiretto
interessato la deroga disposta.
Relativamente alle deroghe rientranti nella categoria b) il Gestore,
prima di disporre una deroga, fa istanza all'Autorità, con
riferimento ad un singolo sito di connessione, presentando una
proposta motivata di deroga, che viene trasmessa per conoscenza
all'Utente diretto o indiretto interessato. L'Autorità, sentito
l'Utente diretto o indiretto interessato, si pronuncia in merito
all'approvazione della deroga nel termine di 90 giorni dalla
ricezione della proposta. Qualora la pronuncia dell'Autorità non
intervenga entro tale termine, la proposta si intende da questa
tacitamente approvata. Il Gestore comunica per iscritto le deroghe
disposte agli Utenti diretti o indiretti interessati.
Le deroghe rientranti nelle suddette categorie a) e b) sono
registrate in apposite sezioni del registro, predisposto dal Gestore
ai sensi dell'art. 16, comma 6 della deliberazione n. 52/00
dell'Autorità, relativo alle modificazioni e integrazioni delle
Regole Tecniche e sono, inoltre, riportate negli accordi
complementari stipulati tra Gestore ed Utente.
Relativamente alle deroghe rientranti nella categoria c) il Gestore
dà motivata e tempestiva comunicazione all'Autorità e agli Utenti
diretti o indiretti interessati delle deroghe disposte e della loro
presumibile durata massima, operando al fine di rimuovere nel più
breve tempo possibile le cause che hanno determinato la deroga
temporanea alle Regole Tecniche. Su richiesta dell'Autorità, il
Gestore fornisce ulteriori, più dettagliate informazioni e
motivazioni circa le deroghe rientranti nella suddetta categoria c).
12.2 Violazioni
Il Gestore vigila sul rispetto delle Regole Tecniche ed individua le
violazioni poste in essere dagli Utenti direttamente e indirettamente
connessi.
Di ogni violazione delle Regole Tecniche il Gestore fornisce
tempestiva informativa all'Autorità.
In relazione alle conseguenze che possono derivare dalla violazione
di una o più Regole Tecniche, è possibile individuare tre
differenti categorie di violazioni:
a) violazioni molto gravi;
b) violazioni gravi;
c) violazioni lievi.
Nel determinare l'entità delle violazioni saranno prese in
considerazione le seguenti circostanze:
1. la natura e l'entità dal danno;
2. il pericolo derivante dalla violazione, per la vita e la salute
delle persone, nonchè per l'incolumità delle cose, ivi compresi gli
impianti costituenti la RTN, e dell'ambiente;
3. gli impedimenti arrecati alla continuità, alla efficienza e alla
sicurezza del servizio elettrico;
4. l'individuazione delle responsabilità dei singoli soggetti
interessati dall'evento;
5. il reiterarsi in tempi ravvicinati di più di una violazione dello
stesso tipo.
a) Violazioni molto gravi;
Costituiscono violazioni molto gravi:
a.1) il mancato rispetto, da parte degli Utenti della RTN, delle
Regole Tecniche o delle norme in tema di sicurezza nell'utilizzo
della strumentazione, degli apparati o degli impianti, quando ciò
determini grave danno o pericolo di danno ad impianti, persone, cose,
animali ovvero all'ambiente;
a.2) Il rifiuto immotivato da parte degli Utenti di permettere i
controlli o le ispezioni previste nelle presenti Regole Tecniche,
ovvero il comportamento ostruzionista da parte degli stessi Utenti
nei confronti dell'espletamento di tali controlli o ispezioni.
a.3) il rifiuto immotivato del Gestore di consentire l'accesso alla
RTN da parte di nuovi Utenti.
a.4) l'interruzione o la sospensione immotivata, da parte del
Gestore, del prelievo o della fornitura di energia elettrica ad un
Utente;
b) Violazioni gravi
Costituiscono violazioni gravi:
b.1) Il mancato rispetto da parte degli Utenti delle Regole Tecniche
o delle norme in tema di sicurezza nell'utilizzo della
strumentazione, degli apparati o degli impianti, quando ciò non
determini grave danno o pericolo di danno ad impianti, persone, cose
o animali;
b.2) il rifiuto immotivato degli Utenti di fornire al Gestore le
necessarie informazioni ovvero i chiarimenti in merito a
comportamenti difformi dalle prescrizioni contenute nelle presenti
Regole Tecniche;
b.3) il ritardo ingiustificato da parte del Gestore nel fornire i
servizi richiesti ai nuovi utenti.
c) Violazioni lievi
Costituiscono violazioni lievi tutte quelle violazioni delle Regole
Tecniche che non sono riconducibili alle violazioni gravi o molto
gravi.
Per l'individuazione della violazione e dell'Utente responsabile
della stessa, il Gestore si avvale anche del proprio Centro Nazionale
di Controllo e dei Centri di Ripartizione Territoriali.
Individuata la violazione, il Gestore diffida il/i soggetto/i che
ha/hanno posto in essere il comportamento contrario alle Regole
Tecniche di provvedere al ripristino delle condizioni di rispetto
delle Regole stesse entro un termine, fissato dal Gestore medesimo,
compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 45 giorni, in base alla
gravità della violazione e della variazione quantitativa dei
parametri tecnici e/o qualitativi di riferimento contenuti nelle
presenti Regole Tecniche.
Qualora l'utente non ottemperi, entro il termine indicato, alla
diffida del Gestore, quest'ultimo potrà adottare tutte le azioni
necessarie per ripristinare, con oneri a carico dell'utente medesimo,
il corretto funzionamento del sistema.
Nel caso delle violazioni molto gravi poste in essere dagli Utenti,
il Gestore, previa tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità,
avvierà nei confronti dell'utente la procedura di distacco, fatta
salva in ogni caso la quantificazione e la richiesta di risarcimento
di eventuali danni causati dal comportamento dell'Utente. In
particolare, nel caso delle violazioni molto gravi di cui al punto
a.1), viene avviata immediatamente la procedura di distacco.
Per quanto riguarda le violazioni gravi il Gestore, previo espresso
parere dell'Autorità in proposito, richiede all'Utente la cessazione
immediata del comportamento in violazione nonchè, se del caso,
l'immediata riduzione dell'immissione o del prelievo di energia.
In caso di violazioni lievi, il Gestore valuterà la possibilità di
concedere deroghe di natura temporanea alle presenti Regole Tecniche
a seguito di specifica richiesta scritta dell'Utente medesimo,
secondo quanto previsto al precedente par.0.
Qualora l'Utente ottemperi alla diffida del Gestore, il Gestore
medesimo, fatta salva ogni pretesa risarcitoria nei confronti
dell'Utente stesso, documenterà con comunicazione scritta, da
inviarsi per conoscenza anche all'Autorità e ad altri Utenti
eventualmente interessati, l'avvenuto ripristino delle condizioni di
rispetto delle presenti Regole Tecniche.
Qualora nell'applicazione delle Regole Tecniche insorgano
controversie tra i soggetti giuridici elencati nell'art. 3, comma 4
della delibera dell'Autorità n.52/00 e il Gestore, l'Autorità,
fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 20 lett. c) della
legge n. 14 novembre 1995 n. 481, procederà ai sensi dell'art. 2,
comma 20 lett. d) della medesima legge.

13 DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

=====================================================================
Termine | Definizione
=====================================================================
|Accordi specifici tra Gestore e
|Utente, direttamente o
|indirettamente connesso alla RTN,
|allo scopo di specificare nel
|dettaglio le prescrizioni di tipo
|generale delle Regole Tecniche di
|connessione. Essi sono costituiti
Accordi complementari|basilarmente da tre sezioni:
----------------------------------
|* prestazioni della RTN nel
|particolare sito di connessione
----------------------------------
|* caratteristiche degli impianti
|della RTN, dell'Utente e delle
|linee di collegamento nel
|particolare sito di connessione;
----------------------------------
|* disciplina dei rapporti tra
|Gestore e Utente per quanto
|attiene all'esercizio, alla
|manutenzione e allo sviluppo delle
|porzioni d'impianto funzionali
|alla RTN.
----------------------------------
|Gli accordi complementari
|contengono la descrizione delle
|eventuali deroghe, concesse con i
|meccanismi previsti dall'articolo
|5 della delibera dell'Autorità
|n.52/00, e non impongono ulteriori
|diritti o obbligazioni al Gestore
|e all'Utente rispetto a quanto
|previsto nelle Regole Tecniche di
|connessione.
---------------------------------------------------------------------
|La combinazione di due condizioni:
Affidabilità|disponibilità e sicurezza.
----------------------------------
|La disponibilità è l'idoneità a
|far fronte staticamente ed in ogni
|istante alle richieste globali di
|potenza ed energia elettrica dei
|clienti nei punti di connessione,
|tenendo in conto i fuori servizi
|programmati e forzati dei
|componenti del sistema elettrico.
----------------------------------
|La sicurezza è l'idoneità ad
|affrontare i disturbi improvvisi
|come cortocircuiti o perdita
|forzata di componenti del sistema
|elettrico. Tale aspetto considera
|quindi proprio gli effetti delle
|transizioni non affrontate con il
|precedente criterio.
---------------------------------------------------------------------
|Alimentazione di utenze utilizzata
|nei casi in cui, a causa di
|disservizi di rete per cause
|accidentali ed imprevedibili o per
|interventi di manutenzione
|programmata sulla stessa, non sia
|possibile utilizzare un'altra
|alimentazione, indicata come
|principale e localizzata nello
Alimentazione di emergenza|stesso sito.
---------------------------------------------------------------------
|Relè sensibili al valore della
|frequenza e della sua derivata che
|comandano il distacco di
|predefiniti blocchi di carico
|quando la frequenza, a seguito di
|disservizi, raggiunge i valori non
Alleggeritori automatici del|compatibili con l'esercizio del
carico|sistema elettrico.
---------------------------------------------------------------------
|Tensione nominale di valore
|superiore a 35 kV e inferiore a
Alta tensione|220 kV.
---------------------------------------------------------------------
|Tensione nominale di valore uguale
Altissima tensione|o superiore a 220 kV.
---------------------------------------------------------------------
|Qualunque impianto elettrico
|connesso alla rete di trasmissione
|nazionale tramite connessione
|diretta, ivi incluse le reti
|interne d'utenza, con l'esclusione
|degli impianti di generazione e
|delle reti con l'obbligo di
Apparecchiatura elettrica|connessione di terzi.
---------------------------------------------------------------------
|Persona fisica o giuridica che
|produce energia elettrica e la
|utilizza in misura non inferiore
|al 70% annuo per uso proprio
|ovvero per uso delle società
|controllate, della società
|controllante e delle società
|controllate dalla medesima
|controllante, nonché per uso dei
|soci delle società cooperative di
|produzione e distribuzione
|dell'energia elettrica di cui
|all'articolo 4, numero 8, della
|legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
|degli appartenenti ai consorzi o
|società consortili costituiti per
|la produzione di energia elettrica
|da fonti energetiche rinnovabili e
|per gli usi di fornitura
|autorizzati nei siti industriali
|anteriormente alla data di entrata
Autoproduttore|in vigore del DL n.79 del 16.3.99
---------------------------------------------------------------------
|Attività di trasporto e
|trasformazione dell'energia
|elettrica sulla Rete.
|Dell'attività di trasmissione
Attività di trasmissione|fanno parte:
----------------------------------
|* la gestione unificata della Rete
|e delle parti delle stazioni
|elettriche non comprese nella
|medesima ma ad essa comunque
|connesse e funzionali all'attività
|di trasmissione ai sensi
|dell'articolo 3, comma 5, del
|decreto del Ministro
|dell'industria, del commercio e
|dell'artigianato 25 giugno 1999;
----------------------------------
|* la programmazione e
|l'individuazione degli interventi
|di sviluppo;
----------------------------------
|* l'autorizzazione annuale degli
|interventi di manutenzione.
---------------------------------------------------------------------
|Autorità per l'energia elettrica e
|il gas, istituita ai sensi della
Autorità|legge 14 novembre 1995,n. 481.
---------------------------------------------------------------------
|Intervallo di frequenza, impostato
|volontariamente, entro il quale il
|regolatore di velocità di un
|gruppo di generazione non
Banda morta di un regolatore|reagisce.
---------------------------------------------------------------------
|Diminuzione improvvisa della
|tensione di alimentazione
|all'utenza ad un valore compreso
|tra il 90 % e l'1 % della tensione
|nominale per un periodo di tempo
|superiore a 10 millisecondi e
Buco di tensione|inferiore o uguale a 1 minuto.
---------------------------------------------------------------------
|Massima potenza che può essere
|complessivamente scambiata con
|continuità tra due aree elettriche
|assicurando la sicurezza di
Capacità totale trasmissibile (TTC|esercizio dei rispettivi sistemi
- Total Transfer Capacity)|elettrici.
---------------------------------------------------------------------
|Capacità complessivamente
|utilizzabile per le importazioni,
|definita per frontiera di ogni
|paese interconnesso, pari alla
|differenza tra la capacità totale
|trasmissibile sulle linee di
|interconnessione del paese
|interessato (TTC) e il margine
Capacità netta trasmissibile (NTC|operativo di trasmissione
- Net Transfer Capacity)|corrispondente (TRM):
----------------------------------
|NTC = TTC - TRM
---------------------------------------------------------------------
|Carichi elettrici direttamente
|associati al processo di
|produzione di energia elettrica
|del produttore ed indispensabili
Carichi essenziali di un impianto|alla continuità della generazione
di produzione|di energia elettrica.
---------------------------------------------------------------------
CEI|Comitato Elettrotecnico Italiano
---------------------------------------------------------------------
|Valore massimo percentuale della
|tensione fornita dal sistema di
|eccitazione (in condizioni di
|alimentazione nominali), riferito
|alla tensione di eccitazione in
|condizioni di funzionamento
Ceiling|nominali.
---------------------------------------------------------------------
|Un impianto comprendente una o più
|unità di generazione
|(unità/gruppi), anche se separate,
|di proprietà e/o controllato dallo
|stesso produttore e/o
Centrale|autoproduttore.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di impianti destinati al
|controllo e all'esercizio della
|RTN o di un sistema elettrico di
|Utente (diverso da un Sistema di
Centro di Controllo|Produzione).
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di elementi della RTN
|costituito dalla linea di
|trasmissione e dagli stalli agli
|estremi della stessa, inclusi i
|relativi organi di sezionamento
|circuitale. La classificazione dei
|collegamenti per livelli di
|tensione viene effettuata facendo
|riferimento alla tensione
|nominale. La lunghezza del
|collegamento è, di norma, la
|lunghezza della linea che
|costituisce il collegamento
Collegamento|stesso.
---------------------------------------------------------------------
|Situazione in cui il sistema
|elettrico è in condizioni di
Condizione eccezionale|"emergenza" e/o di "ripristino".
---------------------------------------------------------------------
|Situazione di funzionamento del
|sistema elettrico in cui, a causa
|di guasti o perturbazioni, si ha
|la violazione di limiti operativi
|su elementi di rete e/o la
|disalimentazione di porzioni di
Condizione di emergenza|carico.
---------------------------------------------------------------------
|Situazione in cui, verificata la
|disalimentazione totale o parziale
|del carico, vengono eseguite le
|necessarie azioni per riportare il
Condizione di ripristino|sistema in condizione normale.
---------------------------------------------------------------------
|Situazione in cui la richiesta
|complessiva di carico è
|soddisfatta, non sussistono
|violazioni a regime stazionario
|dei limiti di funzionamento dei
|componenti costituenti il sistema
|stesso e sono soddisfatti i
Condizione normale|criteri di sicurezza previsti.
---------------------------------------------------------------------
|Situazione in cui la richiesta
|complessiva di carico è
|soddisfatta, non sussistono
|violazioni a regime stazionario
|dei limiti di funzionamento dei
|componenti costituenti il sistema
|stesso, ma non sono soddisfatti i
Condizione normale di allarme|criteri di sicurezza previsti.
---------------------------------------------------------------------
|Confine che delimita l'esatta
|proprietà patrimoniale delle parti
|degli impianti afferenti a diversi
Confine di proprietà|proprietari.
---------------------------------------------------------------------
|Connessione di tutti gli impianti
|per i quali sussiste, in almeno un
|punto, una continuità circuitale,
|senza interposizione di impianti
Connessione diretta alla RTN|elettrici di terzi, con la RTN.
---------------------------------------------------------------------
|Connessione di tutti gli impianti,
|rilevanti ai fini dell'esercizio
|delle attività di trasmissione e
|dispacciamento, per i quali
|sussiste in almeno un punto una
|continuità circuitale, con
|interposizione di impianti
Connessione indiretta alla RTN|elettrici di terzi, con la RTN.
---------------------------------------------------------------------
|Scambio di telemisure, telesegnali
|ed allarmi tra il Gestore e
|l'Utente in tempi di qualche
|minuto, finalizzato al controllo
Controllo in tempo reale|del sistema elettrico nazionale.
---------------------------------------------------------------------
|Convenzione, approvata con Decreto
|MICA del 22 dicembre 2000, che, ai
|sensi dell'art. 3, comma 8 del
|decreto legislativo n.79/99,
|disciplina i rapporti tra Gestore
Convenzione Tipo|e Titolari della RTN.
---------------------------------------------------------------------
|Concessione al GRTN approvata con
|decreto del 17 luglio 2000 del
|Ministero dell'Industria, del
|Commercio e dell'Artigianato:
|"Convenzione tra il Ministero
|dell'Industria, del Commercio e
Convenzione di concessione tra il|dell'Artigianato e il Gestore
Ministero dell'Industria e il|della rete di trasmissione
GRTN.|nazionale S.p.A.".
---------------------------------------------------------------------
|Massima corrente di guasto
|monofase delle reti AAT e AT nelle
Corrente di guasto a terra|condizioni ordinarie di esercizio.
---------------------------------------------------------------------
|Massima corrente di guasto
|monofase delle reti AAT e AT nelle
|condizioni ordinarie di esercizio
Corrente di guasto a terra|della configurazione di rete
previsionale|prevista a cinque anni.
---------------------------------------------------------------------
|Valore efficace massimo di
|corrente che un elemento della RTN
|può trasportare in maniera
Corrente limite di funzionamento|continua per un tempo
permanente|indeterminato.
---------------------------------------------------------------------
|Valore efficace massimo di
|corrente che un elemento della RTN
|può trasportare per un tempo ben
Corrente limite di funzionamento|determinato e in condizioni di
transitorio|funzionamento definite.
---------------------------------------------------------------------
|Contatto accidentale, diretto o
|con interposta una impedenza, tra
|i conduttori di linea oppure tra
Corto circuito|questi e la terra.
---------------------------------------------------------------------
|Diagramma che esprime la potenza
|richiesta da una rete elettrica in
Curva di carico|funzione del tempo.
---------------------------------------------------------------------
|Decreto 25 giugno 1999 del
|Ministero dell'Industria, del
|Commercio e dell'Artigianato,:
|"Determinazione dell'ambito della
Decreto ministeriale 25 giugno|rete elettrica di trasmissione
1999|nazionale"
---------------------------------------------------------------------
|Decreto legislativo 16 marzo 1999,
|n. 79 del Ministero
|dell'Industria, del Commercio e
|dell'Artigianato: "Attuazione
|della direttiva 96/92/CE recante
|norme comuni per il mercato
Decreto legislativo n. 79/99|interno dell'energia elettrica"
---------------------------------------------------------------------
|Decreto 21 gennaio 2000 del
|Ministero dell'Industria, del
|Commercio e dell'Artigianato:
|"Assunzione della titolarità e
|delle funzioni da parte della
|società Gestore della rete di
Decreto 21 gennaio 2000|trasmissione nazionale S.p.A."
---------------------------------------------------------------------
|Deliberazione n° 52/00, del 9
|marzo 2000, dell'Autorità per
|l'energia elettrica e il gas:
|"Emanazione di Direttive al
|gestore della rete di trasmissione
|nazionale per l'adozione di regole
|tecniche ai sensi dell'articolo 3,
|comma 6, del decreto legislativo
Deliberazione n. 52/00|16 marzo 1999, n. 79"
---------------------------------------------------------------------
|Limiti di funzionamento
|ammissibili di un generatore
|sincrono nel piano cartesiano
|Potenza reattiva/Potenza attiva,
|definiti sulla base delle
|temperature o delle
|sovratemperature ed,
Diagramma di potenza (Curva di|eventualmente, della stabilità
Capability)|statica.
---------------------------------------------------------------------
|Direttiva 21 gennaio 2000 del
|Ministero dell'Industria, del
|Commercio e dell'Artigianato:
|"Direttive per la società Gestore
|della rete di trasmissione
|nazionale di cui all'art. 3, comma
|4, del decreto legislativo 16
Direttiva 21 gennaio 2000|marzo 1999, n.79."
---------------------------------------------------------------------
Disalimentazione|v. Interruzione
---------------------------------------------------------------------
|Attività diretta ad impartire
|disposizioni per l'utilizzo e
|l'esercizio coordinato degli
|impianti di produzione, della RTN,
|delle reti ad essa connessa e dei
|servizi di rete, quali,
|esemplificativamente, i servizi di
|regolazione di tensione e
|frequenza, di riserva e di
Dispacciamento|riaccensione della rete.
---------------------------------------------------------------------
|Stato nel quale un elemento della
|RTN è utilizzabile per l'attività
|di trasmissione alle condizioni
|previste in uno stato di
Disponibilità di un elemento della|consistenza funzionale ben
Rete|definito.
---------------------------------------------------------------------
|Combinazione di apparecchi diversi
|o un singolo apparecchio idoneo a
|svolgere le funzioni di
Dispositivo di manovra|disconnessione di un circuito.
---------------------------------------------------------------------
|Rapporto tra il valore efficace
|dell'armonica di ordine n di una
|grandezza alternata ed il valore
Distorsione armonica di ordine n|efficace della sua fondamentale.
---------------------------------------------------------------------
|Rapporto tra il valore efficace
|del residuo armonico ed il valore
|efficace della grandezza
Distorsione armonica totale (THD)|alternata.
---------------------------------------------------------------------
|Ogni fenomeno elettromagnetico
|suscettibile di degradare la
|prestazione di un dispositivo,
Disturbo elettromagnetico|apparecchio o sistema.
---------------------------------------------------------------------
|Impresa distributrice che vende
|l'energia a tariffa ai clienti
|vincolati ed ai clienti idonei che
|non hanno stipulato contratti sul
|mercato libero. Il Distributore ha
|l'obbligo di allacciare alla
|propria rete i clienti vincolati
|che ne facciano richiesta,
|gestisce la rete di distribuzione
|in zone definite, acquista energia
|elettrica con contratti bilaterali
|dai produttori o dai rivenditori e
|dalla Borsa dell'energia, assicura
|servizi di vettoriamento ai
|clienti idonei allacciati alla
|propria rete che hanno stipulato
Distributore|contratti sul mercato libero.
---------------------------------------------------------------------
|Trasporto e trasformazione di
|energia elettrica su reti di
|distribuzione ad alta, media e
|bassa tensione per le consegne ai
Distribuzione|clienti finali.
---------------------------------------------------------------------
|Fenomeno per cui un disturbo
|elettromagnetico ha origine da una
Emissione|sorgente.
---------------------------------------------------------------------
|Utilizzazione metodica degli
|impianti di potenza ed accessori
|secondo procedure codificate in
|attuazione delle determinazioni
|della gestione della RTN.
Esercizio|Dell'esercizio fanno parte:
----------------------------------
|i. la conduzione, per l'attuazione
|delle manovre ordinate dal Gestore
|e delle consegne autonome;
----------------------------------
|ii. il pronto intervento, a
|seguito di guasto o anomalia;
----------------------------------
|iii. le manovre per la messa fuori
|servizio e in sicurezza degli
|impianti;
----------------------------------
|iv. il monitoraggio dello stato
|degli impianti;
----------------------------------
|v. le ispezioni sugli impianti.
---------------------------------------------------------------------
|Impressione soggettiva della
|fluttuazione della luminanza di
|lampade ad incandescenza o
|fluorescenti dovuta a fluttuazioni
Flicker (sfarfallio)|della tensione di alimentazione.
---------------------------------------------------------------------
|Serie di variazioni ripetitive del
Fluttuazione di tensione|valore efficace della tensione.
---------------------------------------------------------------------
|Differenza, in funzione del tempo,
|tra il valore efficace della
|tensione immediatamente precedente
|l'inizio della variazione di
|tensione e i successivi valori
Forma d'onda della variazione di|efficaci della tensione valutati
tensione|su ogni semiperiodo.
---------------------------------------------------------------------
|Numero di oscillazioni per secondo
|in cui il valore di una grandezza
|alternata, ad esempio la tensione,
|varia dalla polarità positiva alla
|polarità negativa. Si misura in
Frequenza|Hertz (Hz)
---------------------------------------------------------------------
|Macchina elettrica che effettua la
|trasformazione da una fonte di
|energia primaria in energia
Generatore|elettrica.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme della attività e delle
|procedure che determinano il
|funzionamento e la previsione del
|funzionamento, in ogni condizione,
|di una rete elettrica; tali
|attività e procedure comprendono
|la gestione dei flussi di energia
|elettrica, dei dispositivi di
|interconnessione e dei servizi di
|rete necessari, nonché le
|decisioni degli interventi di
Gestione della rete|manutenzione e sviluppo.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme della attività e delle
|procedure che determinano il
|funzionamento e la previsione del
|funzionamento, in ogni condizione,
|di una stazione elettrica; tali
|attività e procedure comprendono
|l'esercizio della stazione, nonché
|le decisioni, i programmi e gli
|interventi relativi alla
Gestione di una stazione elettrica|manutenzione e allo sviluppo.
---------------------------------------------------------------------
|Persona fisica o persona giuridica
|che gestisce, anche non avendone
Gestore della rete|la proprietà, una rete elettrica.
---------------------------------------------------------------------
|Società per azioni che esercita,
|in regime di concessione le
|attività di trasmissione e di
|dispacciamento di energia
|elettrica, ivi compresa la
|gestione unificata della rete di
|trasmissione nazionale, costituita
Gestore della rete di trasmissione|ai sensi dell'articolo 3 del
nazionale|decreto legislativo n. 79/99.
---------------------------------------------------------------------
|Rapporto tra le ampiezze delle
|componenti di sequenza inversa e
Grado di dissimmetria della|di sequenza diretta di un sistema
tensione|di tensioni trifase.
---------------------------------------------------------------------
|Complesso costituito dall'insieme
|del motore primo e del generatore
Gruppo di generazione|elettrico.
---------------------------------------------------------------------
|Gruppo di generazione non idoneo a
|mantenere la tensione e la
|frequenza dell'energia elettrica
|consegnata alla rete entro il loro
Gruppo non regolante|campo normale di valori.
---------------------------------------------------------------------
|Gruppo di generazione idoneo a
|mantenere la tensione e la
|frequenza dell'energia elettrica
|consegnata alla rete entro il loro
Gruppo regolante|campo normale di valori.
---------------------------------------------------------------------
|Cedimento di un componente
|elettrico o condizione di pericolo
|per persone o cose, che determina
|l'immediata messa fuori servizio
Guasto|di un elemento della RTN.
---------------------------------------------------------------------
|Infrastrutture dedicate al
|servizio di trasmissione
|dell'energia elettrica facenti
|parte della RTN, quali ad esempio
|le linee e le stazioni di
Impianti di trasmissione|smistamento e di trasformazione.
---------------------------------------------------------------------
|Complesso di componenti elettrici
|destinato al trasporto e alla
|trasformazione dell'energia
Impianto di potenza|elettrica.
---------------------------------------------------------------------
|Complesso delle apparecchiature
|destinate alla conversione
|dell'energia fornita da qualsiasi
|fonte primaria in energia
Impianto di produzione di energia|elettrica consegnata alla rete di
elettrica|trasmissione o di distribuzione.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme costituito dai dispersori,
|dai conduttori di terra, dai
|collettori (o nodi) di terra e dai
|conduttori di protezione ed
|equipotenziali, destinato a
Impianto di terra|realizzare la messa a terra.
---------------------------------------------------------------------
|Indicatore della capacità del
|sistema complessivo di protezione
|nell'eliminare i guasti, una volta
|che siano stati rilevati. È
Indice di corretto funzionamento|definito dalla formula Dp = 1-F/A
su guasto (Dp)|dove:
----------------------------------
|A= numero totale di guasti nel
|sistema;
----------------------------------
|F= numero di guasti nel sistema in
|cui l'interruttore ha mancato
|l'apertura.
---------------------------------------------------------------------
|Rapporto tra l'energia non fornita
|in una determinata rete elettrica
|per cause accidentali e la potenza
|alla punta nella stessa rete nel
Indice di disalimentazione|periodo di tempo considerato.
---------------------------------------------------------------------
|Indice di severità di flicker
|calcolato nel periodo di 10
|minuti. Esso rappresenta una
|misura della severità visuale del
Indice di severità del flicker a|flicker in relazione alla soglia
breve termine (Pst)|di irritabilità al disturbo.
---------------------------------------------------------------------
|Indice di severità del flicker
|valutato sul periodo di due ore,
|utilizzando la serie dei
|successivi valori di Pst
|riscontrati nel medesimo periodo,
Indice di severità del flicker a|secondo il seguente algoritmo di
lungo termine (Plt)|calcolo: **********
----&gt; Vedere algoritmo a pag. 64 del S.O. &lt;----

---------------------------------------------------------------------
|Stato nel quale un elemento della
|RTN non è utilizzabile da parte
|del Gestore per l'attività di
Indisponibilità di un elemento|trasmissione. L'indisponibilità si
della Rete|distingue come segue.
----------------------------------
|i. Programmata: è prevista nel
|piano annuale delle
|indisponibilità oppure nel piano
|trimestrale per le indisponibilità
|e ha una durata inferiore a cinque
|giorni.
----------------------------------
|ii. Occasionale: non è prevista
|nel piano annuale ma è prevista
|nel piano trimestrale delle
|indisponibilità e ha una durata
|superiore o uguale a cinque
|giorni, oppure non è prevista nel
|piano trimestrale ma è prevista
|nel piano mensile.
|L'indisponibilità occasionale si
|distingue in differibile, se è
|relativa ad una manutenzione
|occasionale differibile o
|indifferibile, se è relativa ad
|una manutenzione occasionale
|indifferibile.
----------------------------------
|iii. Su guasto, se è conseguente
|al verificarsi di un guasto;
----------------------------------
|iv. Per causa esterna, se dovuta
|ad esigenze di terzi o ad eventi
|non attribuibili al Titolare; ad
|esempio: lavori o prove richiesti
|da gestori/titolari di reti
|limitrofe o da altri operatori,
|calamità naturali, provvedimenti
|di autorità pubbliche.
---------------------------------------------------------------------
|Inserimento nel quale una o più
|linee sono dedicate ad un solo
Inserimento in antenna|Utente.
---------------------------------------------------------------------
|Inserimento, mediante una
|derivazione da un elettrodotto
|esistente, di un tronco di linea o
|di un trasformatore con il solo
|interruttore nell'estremo lato
Inserimento in derivazione rigida|Utente.
---------------------------------------------------------------------
|Inserimento costituito da una
|stazione di consegna connessa
|attraverso due nuovi collegamenti
|a due stazioni di connessione
|diverse (con la stessa tensione
|nominale). È equivalente ad un
Inserimento in doppia antenna|inserimento di tipo entra-esce.
---------------------------------------------------------------------
|Inserimento costituito da una
|stazione di consegna connessa ad
|una linea preesistente, in modo da
|generare due soli tronchi di linea
|afferenti a due stazioni di
Inserimento in entra-esce|connessione diverse.
---------------------------------------------------------------------
|Inserimento di un impianto di
|Utente a sbarre di stazione senza
|linea interposta o con tratti di
|conduttori di lunghezza inferiore
|a 500 m (convenzionale), senza
|interruttore in partenza
Inserimento in stazione adiacente|dall'impianto di Utente.
---------------------------------------------------------------------
|Collegamento fra reti elettriche
Interconnessione di reti|necessario al trasferimento di
elettriche|energia elettrica.
---------------------------------------------------------------------
|Modalità operative per
|l'espletamento delle attività di
|gestione, esercizio, manutenzione
|e sviluppo di due o più reti
|interconnesse, al fine di
|garantire il funzionamento
Interoperabilità di reti|simultaneo e coordinato delle
elettriche|stesse.
---------------------------------------------------------------------
|Dispositivo di sezionamento e
|manovra in grado di portare ed
|interrompere correnti in
|condizioni normali di esercizio, e
|inoltre atto a portare per un
|determinato periodo di tempo e ad
|interrompere correnti in
|specificate condizioni eccezionali
|di esercizio, come ad esempio in
Interruttore|caso di corto circuito.
---------------------------------------------------------------------
|Interruttore la cui apertura
|assicura la separazione
|dell'intero impianto di produzione
|dalla rete di trasmissione o di
Interruttore generale|distribuzione.
---------------------------------------------------------------------
|Condizione nella quale la tensione
|ai terminali di consegna
|dell'energia elettrica per un
|Utente è inferiore all'1% della
Interruzione|tensione nominale.
---------------------------------------------------------------------
|Interruzione dovuta di norma
|all'esecuzione di interventi e
|manovre programmati sulla rete
|preceduta dalla comunicazione agli
|Utenti interessati del periodo
|temporale di interruzione, con
|mezzi idonei e con un anticipo non
Interruzione con preavviso|inferiore a un giorno.
---------------------------------------------------------------------
|Interruzione in tutti i casi in
|cui gli Utenti non siano stati
|avvisati con mezzi idonei e
|comunque con un anticipo inferiore
|a un giorno. Un'interruzione senza
|preavviso può essere classificata
Interruzione senza preavviso|come:
----------------------------------
|- interruzione lunga, se ha durata
|superiore a tre minuti;
----------------------------------
|- interruzione breve, se ha durata
|superiore a un secondo e non
|superiore a tre minuti;
----------------------------------
|- interruzione transitoria, se ha
|durata non superiore a un secondo.
---------------------------------------------------------------------
|Parte di rete costituita
|dall'insieme di tutte le arterie
|metallicamente tra loro connesse e
|alimentate dagli stessi nodi
|estremi; l'isola di distribuzione
|può comprendere linee della rete
Isola di distribuzione|di trasmissione.
---------------------------------------------------------------------
|Limite di frequenza, di corrente o
|di tensione a cui un componente
|del sistema elettrico può
|funzionare per definiti intervalli
|temporali e che non deve essere
|oltrepassato per evitare danni ai
|componenti del sistema o un
Limite ammissibile|possibile collasso del sistema.
---------------------------------------------------------------------
|Massima emissione consentita alla
|totalità degli Utenti disturbanti
Limite di emissione propria|connessi alla rete considerata.
---------------------------------------------------------------------
|Massima emissione consentita alla
|totalità degli Utenti disturbanti,
|in relazione al livello di
|compatibilità, al livello di
|emissione trasferibile e al limite
|di emissione propria della rete
Limite di emissione totale Utenti|considerata.
---------------------------------------------------------------------
|Quota parte del limite di
|emissione totale Utenti che può
|essere resa disponibile al singolo
Limite di emissione Utente|Utente.
---------------------------------------------------------------------
|Limite di frequenza, di corrente e
|di tensione a cui un elemento del
|sistema elettrico può funzionare
Limite di funzionamento|per un tempo indefinito.
---------------------------------------------------------------------
|Massima potenza trasmissibile
|attraverso un nodo del sistema per
|la quale l'intero sistema, o la
|parte di esso cui si riferisce il
Limite di stabilità statica (di un|limite di stabilità, è ancora
sistema elettrico)|staticamente stabile.
---------------------------------------------------------------------
|Massima potenza trasmissibile
|attraverso un nodo del sistema per
|la quale l'intero sistema, o la
|parte di esso cui si riferisce il
Limite di stabilità transitoria|limite di stabilità, è ancora
(di un sistema elettrico)|stabile transitoriamente.
---------------------------------------------------------------------
|Qualsiasi linea elettrica che
Linea di collegamento|collega:
----------------------------------
|* l'impianto di consegna con
|l'impianto di Utente, oppure
----------------------------------
|* l'impianto di consegna con la
|stazione di connessione.
---------------------------------------------------------------------
|Linea elettrica in alta tensione
|che collega due diverse reti
|elettriche di trasmissione o di
|distribuzione o anche due aree di
Linea di interconnessione|generazione.
---------------------------------------------------------------------
|Linea elettrica ad alta o
|altissima tensione, aerea o in
|cavo, destinata al trasporto
|dell'energia elettrica dagli
|impianti di produzione alle reti
Linea di trasmissione|di distribuzione o agli Utenti.
---------------------------------------------------------------------
|Linea elettrica di trasporto
|dell'energia elettrica che collega
|un centro di produzione ad un
|centro di consumo,
|indipendentemente dal sistema di
Linea diretta|trasmissione e distribuzione.
---------------------------------------------------------------------
|Valore di disturbo
|elettromagnetico, con alta
|probabilità di non essere
|superato, generato da una
|apparecchiatura funzionante
|all'interno di un sistema; il
|Gestore adotta una probabilità del
Livello di emissione|95 %.
---------------------------------------------------------------------
|Massimo valore di disturbo
|trasferibile ad una rete con un
|certo livello di tensione da parte
|di reti con altri livelli di
Livello di emissione trasferita|tensione.
---------------------------------------------------------------------
|Massimo livello di un dato
|disturbo elettromagnetico,
|incidente in modo specificato su
|un particolare dispositivo,
|apparecchio o sistema, per il
|quale non si verifica
|deterioramento della sua
Livello di immunità|prestazione specifica.
---------------------------------------------------------------------
|Azione o insieme di azioni che
|determina una modificazione dello
Manovra|schema di rete.
---------------------------------------------------------------------
|Operazioni e interventi
|finalizzati al mantenimento o al
|ripristino dell'efficienza e del
|buon funzionamento degli impianti
|elettrici, tenuto conto
|dell'eventuale decadimento delle
Manutenzione|prestazioni.
---------------------------------------------------------------------
|Attività che viene effettuata su
|impianti o su parti di essi per il
|mantenimento o il ripristino
|dell'efficienza e del buon
|funzionamento degli impianti
|stessi, avuto riguardo del
|decadimento prestazionale, senza
|che ne derivi alcuna modifica
|della consistenza o della
|funzionalità degli impianti che ne
Manutenzione ordinaria|sono oggetto..
---------------------------------------------------------------------
|Manutenzione di durata uguale o
|superiore ai 5 giorni complessivi
|prevista nel piano annuale delle
|indisponibilità ovvero concordata
|successivamente senza carattere di
Manutenzione programmata|urgenza.
---------------------------------------------------------------------
|Attività che viene effettuata per
|il rinnovo e il prolungamento
|della vita utile di un impianto,
|senza comportare modifica dello
|stato di consistenza funzionale e
Manutenzione straordinaria|delle caratteristiche tecniche.
---------------------------------------------------------------------
|Porzione della capacità netta
|trasmissibile riservata al fine di
Margine operativo di trasmissione|garantire la sicurezza del
(TRM -Trasmission Reliability|funzionamento del sistema
Margin|elettrico per:
----------------------------------
|a) la gestione delle deviazioni
|non intenzionali dello scambio
|estero reale rispetto a quello
|programmato; tali deviazioni
|derivano da varianti della
|produzione o dell'assorbimento
|totale del sistema elettrico
|nazionale;

----------------------------------
|b) la gestione della regolazione
|secondaria frequenza-potenza
|nell'ambito del sistema elettrico
|interconnesso UCTE;
----------------------------------
|c) la riserva di soccorso in
|comune con i paesi esteri (mutuo
|soccorso) concordata in sede
|internazionale;
----------------------------------
|d) recuperare in tempo differito
|l'energia non prelevata alla
|frontiera a causa di riduzioni di
|importazioni dovute a manutenzioni
|e/o avarie di elementi di rete
|appartenenti all'interconnessione
|e per la quale il Gestore ha
|garantito l'alimentazione ai
|Clienti.
----------------------------------
|Il margine operativo di
|trasmissione viene determinato per
|la frontiera di ogni paese
|interconnesso.
---------------------------------------------------------------------
|Differenza tra il livello di
|compatibilità e la somma della
|emissione totale degli Utenti
|esistenti con la somma della
Margine di emissione totale|emissione effettiva trasferita.
---------------------------------------------------------------------
|Tensione nominale di valore
|superiore a 1 kV e inferiore o
Media tensione|uguale a 35 kV
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di azioni tramite le quali
|si individua l'attuale stato di
|funzionamento di un sistema
Monitoraggio|elettrico.
---------------------------------------------------------------------
|Neutro di un impianto elettrico
|collegato a terra con un
|collegamento ad impedenza nulla o
Neutro francamente a terra|comunque trascurabile.
---------------------------------------------------------------------
|Tutte le azioni di controllo -
|automatiche e/o manuali - disposte
|dal Gestore e realizzate tramite
|sistemi e/o apparati singoli
|idonee a mantenere o riportare il
|sistema elettrico in una
|condizione normale, anche passando
|attraverso una condizione di
|ripristino, una volta che lo
|stesso stia per evolvere o sia già
Piani di difesa|in una condizione di emergenza.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme delle procedure
|automatiche e manuali che
|consentono di ripristinare le
|normali condizioni di
|funzionamento del sistema
|elettrico a seguito del fuori
|servizio del sistema elettrico
Piano di riaccensione|medesimo o di parte di esso.
---------------------------------------------------------------------
|Rete con un consumo inferiore a
|2.500 GWh nel 1996, di cui meno
|del 5 per cento è ottenuto
|dall'interconnessione con altre
Piccola rete isolata|reti.
---------------------------------------------------------------------
|Massima potenza che la linea può
|trasportare in condizioni di
|funzionamento continuo senza che
|venga superata la massima
|temperatura di funzionamento per
|il conduttore, tenendo conto di
Potenza al limite termico di una|eventuali limitazioni imposte da
linea elettrica|componenti accessori d'impianto.
---------------------------------------------------------------------
|Il più alto valore della potenza
|elettrica fornita o assorbita in
|un punto qualsiasi del sistema
|durante un intervallo di tempo
Potenza di punta|determinato.
---------------------------------------------------------------------
|Potenza attiva massima di un
|impianto di produzione che può
|essere erogata con continuità (ad
|es. per un gruppo termoelettrico)
|o per un determinato numero di ore
|(ad es. per un gruppo
Potenza efficiente (Pe)|idroelettrico).
---------------------------------------------------------------------
|Potenza che transita sul
|collegamento o sui collegamenti
|fra l'impianto del produttore e la
|rete. Detta potenza può coincidere
|o non coincidere con la potenza
|efficiente dell'impianto di
Potenza immessa in rete|produzione.
---------------------------------------------------------------------
|Potenza apparente massima a cui
|una macchina elettrica può
|funzionare con continuità in
Potenza nominale|condizioni specificate.
---------------------------------------------------------------------
|Persona fisica o giuridica che
|produce energia elettrica
|indipendentemente dalla proprietà
Produttore|dell'impianto di generazione.
---------------------------------------------------------------------
|Generazione di energia elettrica,
Produzione|comunque prodotta.
---------------------------------------------------------------------
|Curva tensione - tempo che
|definisce i valori di tensione da
Profilo di tensione|attuare istante per istante.
---------------------------------------------------------------------
|Definizione dei piani di utilizzo,
|in un determinato orizzonte
|temporale, dei mezzi di produzione
|e trasmissione disponibili, al
|fine di soddisfare il fabbisogno
|energetico nel rispetto della
Programmazione|qualità e continuità del servizio
---------------------------------------------------------------------
|Predisposizione di piani e
|programmi per l'esercizio del
Programmazione dell'esercizio|sistema elettrico.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme delle operazioni messe in
|atto a seguito di anomalie o
|guasti sugli impianti, atte a
|ripristinare al più presto
|l'efficienza e la funzionalità dei
|medesimi e/o ad assicurare, in
|emergenza, la conduzione locale
Pronto intervento|degli stessi.
---------------------------------------------------------------------
|Apparecchiatura atta a rilevare
|anormali condizioni di
|funzionamento di un componente
|elettrico e comandare
|l'eliminazione dell'anomalia o
Protezione|fornire allarmi o segnali.
---------------------------------------------------------------------
|Protezione che comanda l'apertura
|degli interruttori di una linea di
Protezione di linea|trasmissione o di distribuzione.
---------------------------------------------------------------------
|Dispositivo o sistema di
|protezione che interviene quando
|un guasto non viene eliminato nel
|tempo stabilito a causa di un non
|corretto intervento della
|Protezione Principale o della
|mancata apertura di un
Protezione di riserva|interruttore.
---------------------------------------------------------------------
|Protezione che comanda l'apertura
Protezione generale|dell'interruttore generale.
---------------------------------------------------------------------
|Dispositivo o sistema di
|protezione che interviene
|prioritariamente per eliminare un
Protezione principale|guasto.
---------------------------------------------------------------------
|Limite fisico o convenzionale tra
|la rete del distributore o del
|gestore (incluso l'allacciamento)
|e la rete o l'impianto del
Punto di collegamento|cliente.
---------------------------------------------------------------------
|Punto di confine tra la RTN e
|l'impianto dell'Utente, dove
|l'energia immessa o prelevata
Punto di consegna|dalla RTN viene contabilizzata.
---------------------------------------------------------------------
|Caratteristica di continuità e
|regolarità nel tempo dei valori
Qualità dell'alimentazione|della tensione e della frequenza
elettrica|dell'energia elettrica fornita.
---------------------------------------------------------------------
|Un sistema elettrico funziona in
|regime permanente quando sono
|costanti nel tempo in ogni punto
|le grandezze elettriche e
|meccaniche, in particolare sono
|costanti le velocità delle
|macchine sincrone e le tensioni
|efficaci in ciascun nodo della
Regime permanente|rete.
---------------------------------------------------------------------
|Condizione di funzionamento che fa
|seguito ad una perturbazione
Regime transitorio|transitoria
---------------------------------------------------------------------
|Operazione atta a modificare il
|valore attuale di una grandezza
|variabile, allo scopo di
|mantenerla ad un valore
Regolazione (Controllo)|programmato.
---------------------------------------------------------------------
|Regolazione automatica della
|velocità per adattare la
|produzione di un generatore a
Regolazione primaria della|seguito di una variazione di
frequenza|frequenza.
---------------------------------------------------------------------
|Capacità del regolatore automatico
|di tensione del generatore di
|modulare la produzione di energia
|reattiva con l'obiettivo di
|mantenere costante la tensione ai
Regolazione primaria della|morsetti del generatore o nel nodo
tensione|AAT della centrale.
---------------------------------------------------------------------
|Funzione automatica centralizzata
|che consente ad una zona di
|regolazione, di attivare la
|propria generazione per rispettare
|gli scambi di potenza con le zone
|di regolazione confinanti ai
|valori programmati, contribuendo
|anche alla regolazione della
|frequenza dell'interconnessione.
|Una regolazione secondaria ben
|coordinata permette di compensare
|gli squilibri di potenza attiva
|all'interno della zona di
Regolazione secondaria della|regolazione in cui si sono
frequenza|manifestati.
---------------------------------------------------------------------
|Funzione automatica centralizzata
|che consente di regolare la
|produzione di potenza reattiva a
|livello regionale con tutti i
|mezzi a disposizione (ad es.
|produzione dei generatori,
|inserzione di condensatori o di
|reattori, controllo dei variatori
|sotto carico dei trasformatori,
|ecc.) per mantenere un valore
|programmato di tensione in un nodo
|di riferimento della rete
Regolazione secondaria della|regionale ad alta tensione (Nodo
tensione|Pilota).
---------------------------------------------------------------------
|Le regole tecniche di cui
|all'articolo 3, comma 6, del
Regole Tecniche|decreto legislativo n. 79/99.
---------------------------------------------------------------------
|Qualunque rete con obbligo di
|connessione di terzi fatta
|eccezione per la rete di
|trasmissione nazionale, ivi
|incluse le porzioni limitate della
|medesima, nonché per la porzione
|della rete di proprietà della
|società Ferrovie dello Stato Spa
|non facente parte della rete di
Rete di distribuzione|trasmissione nazionale.
---------------------------------------------------------------------
|È l'insieme di linee di una rete
|usata per trasportare energia
|elettrica, generalmente in grande
|quantità, dai centri di produzione
|alle aree di distribuzione e
Rete di trasmissione|consumo.
---------------------------------------------------------------------
|Rete elettrica di trasmissione
|nazionale come individuata dal
|decreto del Ministro
|dell'industria 25 giugno 1999 e
Rete di trasmissione nazionale|dalle successive modifiche e
(RTN)|integrazioni.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di impianti, linee e
|stazioni per la movimentazione di
|energia elettrica e la fornitura
Rete elettrica|dei necessari servizi.
---------------------------------------------------------------------
|Rete elettrica la cui struttura
|consente percorsi alternativi di
|interconnessione tra due nodi
|qualsiasi e quindi l'alimentazione
|della stessa utenza da rami di
|rete diversi, assicurando una
Rete elettrica magliata|maggiore continuità di servizio.
---------------------------------------------------------------------
|Rete di distribuzione del
|produttore, o parte di questa, che
|può funzionare separatamente da
|altre reti (rete del produttore o
Rete in isola|rete pubblica).
---------------------------------------------------------------------
|Complesso di reti di trasmissione
|e di distribuzione collegate
|mediante più dispositivi di
Rete interconnessa|interconnessione.
---------------------------------------------------------------------
|Qualunque rete elettrica il cui
|gestore di rete non abbia
|l'obbligo di connessione di terzi,
|nonché la porzione della rete di
|proprietà della società Ferrovie
|dello Stato Spa non facente parte
|della rete di trasmissione
Rete interna d'utenza|nazionale.
---------------------------------------------------------------------
|Reti i cui gestori hanno l'obbligo
|di connessione di terzi secondo
|quanto previsto dall'articolo 3,
|comma 1, e dell'articolo 9, comma
|1 del decreto legislativo n.
|79/99, ivi incluse le reti di cui
|all'articolo 3, comma 3, del
|decreto del Ministro
|dell'industria 25 giugno 1999, le
|porzioni limitate della rete di
|trasmissione nazionale la cui
|gestione sia affidata a terzi ai
|sensi dell'articolo 3, comma 7 del
|medesimo decreto legislativo e le
|piccole reti isolate, nonché la
|porzione della rete di proprietà
|della società Ferrovie dello Stato
Reti con obbligo di connessione di|Spa non facente parte della rete
terzi|trasmissione nazionale.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di attività coordinate dal
|Gestore con l'obiettivo di
|rialimentare di un sistema
Riaccensione|elettrico dopo un black out.
---------------------------------------------------------------------
|Sequenza di azioni automatiche,
|riguardanti i gruppi
|termoelettrici, attivata
|dall'apertura dell'interruttore di
|gruppo in seguito a guasti esterni
|all'unità. La logica di rifiuto
|del carico ha lo scopo di regolare
|la velocità del gruppo a valori
|prossimi a quella nominale e
|ridurre, o eliminare, l'adduzione
|di combustibile per adeguare la
|potenza prodotta a quella dei
|servizi ausiliari di centrale e di
|consentire così il rapido rientro
Rifiuto del carico|in produzione dell'unità.
---------------------------------------------------------------------
|Quota di potenza del parco di
|generazione che deve soddisfare lo
|squilibrio tra produzione e carico
|dovuto a variazioni aleatorie del
|fabbisogno, errori di previsione
|del fabbisogno, indisponibilità
|imprevista di generazione (ad
|esempio per avarie) e variazioni
|impreviste nei programmi di
|scambio con l'estero. Generalmente
|si può classificare, sulla base
|dello stato in esercizio dei
|gruppi che possono metterla a
|disposizione, in due categorie:
Riserva di potenza|riserva rotante e riserva fredda.
---------------------------------------------------------------------
|Differenza tra la massima potenza
|che il gruppo può produrre e la
|potenza effettivamente prodotta in
|una data condizione di esercizio.
|Coincide con la parte positiva
|della corrispondente banda di
|regolazione. A seconda della
|regolazione considerata, si
|distingue una 'riserva di
|regolazione primarià ed una
Riserva di regolazione di un|'riserva di regolazione
gruppo (primaria o secondaria)|secondarià.
---------------------------------------------------------------------
|Assetto circuitale della rete
|rappresentabile graficamente come
|schema unifilare ad un livello di
|dettaglio sufficiente per
|evidenziare gli elementi della RTN
|nonché i componenti costituenti i
Schema di rete|medesimi.
---------------------------------------------------------------------
|Servizi necessari per la gestione
|della RTN quali,
|esemplificativamente, i servizi di
|regolazione di frequenza,
|regolazione della tensione,
|riserva di potenza e riaccensione
Servizi di rete|della rete.
---------------------------------------------------------------------
|Sicurezza valutata nell'ipotesi
|che l'eventuale fuori servizio
|accidentale ed improvviso di un
|qualsiasi componente del sistema
|elettrico (linea, trasformatore,
|gruppo generatore) non determini
|il superamento dei limiti di
Sicurezza "deterministica"|funzionamento degli altri
("Sicurezza n-1")|componenti rimasti in servizio.
---------------------------------------------------------------------
|Sistema nel quale, in caso di
|guasto a terra, la tensione verso
|terra delle fasi sane alla
|frequenza di rete non supera in
|nessun punto della rete l'80%
Sistema con neutro efficacemente a|della tensione concatenata
terra|nominale (tensione fase - fase).
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di sistemi di calcolo,
|linee di trasmissione dati ed
|apparati che rendono possibile il
|controllo, in sicurezza ed
|economia, dell'intero sistema
Sistema di controllo|elettrico.
---------------------------------------------------------------------
|Apparecchiatura che fornisce la
|corrente di campo di un
|alternatore inclusi tutti gli
|elementi di regolazione e di
|controllo come pure gli apparecchi
|di diseccitazione o scarica del
|campo ed i dispositivi di
Sistema di eccitazione|protezione.
---------------------------------------------------------------------
|Complesso di apparecchiature di
|trasmissione dati a distanza che
|permette la gestione degli
Sistema di telecontrollo e di|impianti e il controllo e la
telemisura|misura della fornitura ai clienti.
---------------------------------------------------------------------
|Complesso degli impianti di
|produzione, delle reti di
|trasmissione e di distribuzione
|nonché dei servizi ausiliari e dei
|dispositivi di interconnessione e
|dispacciamento ubicati sul
Sistema elettrico nazionale|territorio nazionale.
---------------------------------------------------------------------
Sito di connessione|Designa:
----------------------------------
|- per l'Utente indiretto, l'area
|nella quale sono installati gli
|impianti elettrici che realizzano
|il collegamento circuitale tra la
|rete a cui gli stessi sono
|connessi e gli impianti
|dell'Utente indiretto;
----------------------------------
|- per l'Utente diretto, l'area
|nella quale sono installati gli
|impianti di trasmissione gestiti
|dal Gestore e gli impianti
|elettrici gestiti dall'Utente
|diretto.
----------------------------------
|Un sistema elettrico è stabile per
|un'assegnata perturbazione
|impressa a partire da una
|prefissata condizione iniziale di
|regime permanente, se, dopo
|estinto il regime transitorio,
|esso ritorna integralmente in
|equilibrio, cioè se le macchine
|sincrone riassumono tutte le
|rispettive velocità di
|sincronismo, non si verifica la
|separazione della rete, le
|tensioni riassumono i valori che
|avevano prima della perturbazione
|(se la perturbazione è
|transitoria) o valori comunque
|prossimi alla tensione nominale
Stabilità (di un sistema|(se la perturbazione è
elettrico)|permanente).
---------------------------------------------------------------------
|Attitudine del sistema elettrico a
|non essere sede di oscillazioni
|persistenti a seguito di una
Stabilità dinamica|perturbazione
---------------------------------------------------------------------
|Attitudine del sistema elettrico a
|rimanere stabile a seguito di
|piccole perturbazioni e variazioni
Stabilità statica|lente di carico o generazione.
---------------------------------------------------------------------
|Attitudine del sistema elettrico a
|mantenere un funzionamento stabile
|a seguito di una specificata
|perturbazione rapida di grande
|ampiezza che venga a sovrapporsi
|ad una assegnata condizione
Stabilità transitoria|iniziale stabile.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di impianti di potenza e
|di impianti accessori asserviti ad
|una linea elettrica o da un
|trasformatore che collegano tali
|elementi della Rete con le sbarre
Stallo|di una stazione elettrica.
---------------------------------------------------------------------
|Variazione percentuale di
|frequenza che, per effetto
|dell'azione del regolatore, fa
|variare la potenza generata dal
|gruppo del 100 % rispetto alla
Statismo di un gruppo|potenza nominale.
---------------------------------------------------------------------
|Si definisce stato del neutro il
|modo di collegare a terra un
|impianto elettrico che è rilevante
Stato del neutro degli impianti|ai fini della sicurezza e del
elettrici|funzionamento.
---------------------------------------------------------------------
|Stazione elettrica facente parte
|della RTN, a cui la stazione di
|consegna è collegata da una o più
Stazione di connessione|linee elettriche.
---------------------------------------------------------------------
|Stazione elettrica che collega
|l'impianto di Utente alla Rete di
|trasmissione nazionale e al cui
|interno è individuato il punto di
Stazione di consegna|consegna.
---------------------------------------------------------------------
|Parte di una rete costituita dal
|complesso delle apparecchiature
|utilizzate per trasferire
|l'energia elettrica tra reti a
Stazione di trasformazione|tensioni diverse.
---------------------------------------------------------------------
|Parte di una rete, concentrata e
|chiusa in un ben determinato sito,
|utilizzata sia per ripartire
|l'energia elettrica tra le linee
|di una rete, sia per trasferire
|l'energia elettrica tra reti a
|tensioni diverse, sia per
|trasformare l'energia elettrica
|alla più bassa tensione
Stazione elettrica|utilizzabile dall'Utente.
---------------------------------------------------------------------
|Programma applicativo che esegue
|una valutazione delle telemisure
|acquisite nella RTN, evidenziando
|quelle di qualità non accettabile
|e sostituendo le telemisure fuori
|scansione con i valori stimati. Il
|risultato è lo stato del sistema
Stima dello stato|elettrico in un dato istante.
---------------------------------------------------------------------
|Insieme di azioni tramite le quali
|si individua l'attuale stato di
|funzionamento di un sistema
Supervisione|elettrico.
---------------------------------------------------------------------
|Gli interventi sulla rete
|elettrica che comportano un
|adeguamento o un potenziamento
|della capacità di trasporto,
|trasformazione, connessione, e
|interconnessione, ovvero un
|incremento della flessibilità
|operativa della rete o una
|dismissione di elementi della
Sviluppo|rete.
---------------------------------------------------------------------
|Comandi relativi all'apertura di
|interruttori degli Utenti inseriti
|nei piani di difesa del Gestore,
|inviati direttamente da sistemi
|centralizzati del Gestore stesso
|oppure da sistemi automatici
|residenti in impianti di altri
Telecomandi|soggetti.
---------------------------------------------------------------------
|Esecuzione di manovre in remoto su
|dispositivi di interesse dei
|Titolari e degli Utenti della RTN,
|dai cosiddetti Posti di
|Teleconduzione dell'uno o
Teleconduzione|dell'altro soggetto.
---------------------------------------------------------------------
|Comando unidirezionale da parte di
|un dispositivo di teleprotezione
|ad analogo dispositivo remoto.
|L'invio del comando da parte del
|trasmettitore e l'esecuzione del
|comando da parte del ricevitore
|sono rispettivamente subordinati
|all'avviamento delle protezioni e
Telepilotaggio|condizionano la protezione.
---------------------------------------------------------------------
|Scambio di informazioni, ordini e
|comandi tra il Gestore e l'Utente
|finalizzato alla regolazione della
|tensione (inclusi i variatori
|sotto carico, i condensatori,
Teleregolazione|ecc.) e della frequenza/potenza.
---------------------------------------------------------------------
|Comando unidirezionale rapido da
|parte di un dispositivo di
|teleprotezione ad analogo
|dispositivo remoto. L'invio e
|l'esecuzione del comando comanda
|l'apertura dell'interruttore senza
|condizionamenti da parte delle
Telescatto|protezioni.
---------------------------------------------------------------------
|Scambio di dati in tempo differito
|tra il Gestore e l'Utente per il
|monitoraggio e la misura a scopi
Teletrasmissione dati|tariffari.
---------------------------------------------------------------------
|Intervallo di tempo dal
|manifestarsi del guasto fino alla
|estinzione definitiva dell'arco
|nell'interruttore. Esso è anche il
|tempo predisposto per eliminare il
|guasto da parte delle
|apparecchiature di protezione e di
|interruzione della porzione di
|circuito interessata dal guasto
Tempo di eliminazione del guasto|stesso.
----------------------------------
|Se non vi è dispositivo di
|richiusura automatica, il tempo di
|eliminazione del guasto è il tempo
|che intercorre tra l'inizio del
|guasto e l'interruzione della
|corrente di guasto.
----------------------------------
|Se sono installati dispositivi di
|richiusura automatica il tempo di
|eliminazione del guasto è la somma
|dei tempi di permanenza della
|corrente di guasto durante un
|ciclo di richiusura (O-C-O)
|(purché la durata del ciclo non
|sia superiore a 5 s).
----------------------------------
|Se vi sono dispositivi che
|effettuano successive richiusure
|automatiche, agli effetti della
|determinazione del tempo di
|eliminazione del guasto a terra,
|gli eventuali guasti successivi
|devono essere considerati come
|indipendenti dal primo.
---------------------------------------------------------------------
|Valori minimi e massimi tra cui
|deve essere compresa, in regime di
|funzionamento permanente, la
|tensione tra le fasi di un
Tensioni limite di funzionamento|elemento della Rete.
---------------------------------------------------------------------
|Valore approssimato della tensione
|utilizzato per designare o
Tensione nominale del sistema|identificare il sistema.
---------------------------------------------------------------------
|Persona fisica o giuridica che ha
Titolare della rete di|la disponibilità di una porzione
trasmissione|della rete di trasmissione.
---------------------------------------------------------------------
|Persona fisica o giuridica che ha
|la disponibilità di un sito di
Titolare di un sito di connessione|connessione.
---------------------------------------------------------------------
|Macchina elettrica utilizzata per
|il collegamento e il trasferimento
|di energia tra reti a livelli di
Trasformatore|tensione diversi.
---------------------------------------------------------------------
|Trasformatore di misura in cui la
|corrente secondaria, in condizioni
|di utilizzo normali, è
|sostanzialmente proporzionale alla
|corrente primaria e che in fase
|differisce da questa di un angolo
|prossimo a zero per un senso
Trasformatore di corrente (TA)|appropriato delle connessioni.
---------------------------------------------------------------------
|Trasformatore destinato ad
|alimentare strumenti di misura,
Trasformatore di misura|relè e altri apparecchi simili.
---------------------------------------------------------------------
|Trasformatore di misura in cui la
|tensione secondaria, in condizioni
|di utilizzo normali, è
|sostanzialmente proporzionale alla
|tensione primaria e che in fase
|differisce da questa di un angolo
|prossimo a zero per un senso
Trasformatore di tensione (TV)|appropriato delle connessioni.
---------------------------------------------------------------------
|Attività di trasporto e di
|trasformazione dell'energia
|elettrica sulla rete interconnessa
|ad alta ed altissima tensione ai
|fini della consegna ai clienti, ai
|distributori e ai destinatari
Trasmissione|dell'energia autoprodotta.
---------------------------------------------------------------------
|Persona fisica o persona giuridica
|che gestisce, anche non avendone
|la proprietà, un impianto connesso
|alla rete di trasmissione
Utente|nazionale. Un Utente può essere:
----------------------------------
|- diretto (o direttamente
|connesso), nel caso di connessione
|diretta dell'impianto alla rete di
|trasmissione nazionale;
----------------------------------
|- indiretto (o indirettamente
|connesso), nel caso di connessione
|indiretta dell'impianto alla rete
|di trasmissione nazionale.
---------------------------------------------------------------------
|Qualunque impianto elettrico
|direttamente connesso alla rete di
Utenza|trasmissione nazionale.