Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: Potenza utilizzabile contatore > 3kW

Ciao a tutti,
  sto valutando se conviene aumentare la potenza del contatore.
 
Il "vecchio" contatore non era in grado di differenziare potenza 
prelevata da quella immessa, quindi si avevano a disposizione 6.6kW (ho 
un impianto fotovoltaico da quasi 6kW senza accumulo) in prelievo pur 
avendo un contratto da soli 3kW.
 
Ora, visto che l'OpenMeter 2.0 (che mi hanno installato qualche mese fa) 
puo' differenziare immissione/prelievo, la potenza disponibile e' di 
3.3kW per tempo illimitato e di 4kW per tre ore consecutive, con una 
"pausa" di almeno 10 minuti continuativi con potenza inferiore a 3.3kW 
per "resettare" le 3 ore. In sostanza, si hanno a disposizione 4kW per 
circa il 94% della giornata.
 
Nel manuale dell'OpenMeter 2.0:
 
https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/05_open_meter/brochure/GUIDA_TECNICA_GEMIS_rwk.pdf
 
vengono specificate le 3 ore consecutive a 4kW prendendo i 3kW come 
esempio, ma mi aspetterei che la stessa percentuale (33.3% sulla potenza 
contrattuale, 21.2% sulla potenza disponibile) di potenza in piu' per un 
periodo di 3 ore ci sia anche per i tagli successivi.
A qualcuno che ha aumentato la potenza a 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 gli 
risulta che il contatore permette un utilizzo per tre ore consecutive del 
33/21% in piu' della potenza (dopo 2 minuti viene fuori il messaggio 
"RIDURRE CARICO - SUPERO POTENZA PER PIU' DEL XX%" e dopo altri 90 minuti 
esce il messaggio "RISCHIO DISTACCO - SUPERO POTENZA PER PIU' DEL XX%" e 
dopo altri 90 minuti scatta il contatore)? Altrimenti avrebbe poco senso 
aumentare la potenza contrattuale a 3,5 e forse anche a 4....
 
L'aumento della potenza mi occorrerebbe per poter ricaricare alla bisogna 
l'auto elettrica. Normalmente viene caricata con l'eccedenza di energia 
dall'impianto fotovoltaico (la Wallbox e' collegata ad un server OCPP 
locale che modula la potenza erogata all'auto mantenendo quella prelevata 
dalla rete intorno a zero), ma nel caso in cui serva "il pieno" per il 
giorno successivo potrebbe tornare utile avere qualche kW di potenza 
disponibile in piu' senza dover andare per forza a ricaricare ad una 
colonnina pubblica che, oltre alla scomodita', costa enormemente di 
piu' (circa il triplo quelle "lente", circa 4,5 volte quelle "veloci").
 
Sapete inoltre se la sperimentazione di Arera/GSE (6.6kW disponibili 
gratuitamente in F3 per chi ha una Wallbox compatibile, a cui purtroppo 
non ho fatto in tempo ad aderire) avra' qualche seguito nel 2024?
 
Ciao e grazie!
  Luca

 circa il 94% della giornata.
 
[cut]
 
Domanda:
 
hai mai fatto il giro completo dei messaggi del nuovo contatore?
 
Il mio, installato circa due anni fa, mi fa vedere  quanto prelevo dalla 
rete AL NETTO dal prelievo contemporaneo dal FV. Premesso che un FV da 5 kW 
come il mio raramente arriva a produrre istantaneamente oltre 4 - 4,5 kWh, 
fatta eccezione le giornate con nuvole passeggere bianche candide e una 
bella brezza piuttosto fredda in cui puoi vedere un aumento istantaneo di 
svariate centinaia di kWh nel preciso momento del  passaggio da nuvola 
coperta dal sole e cielo perfettamente pulito. Poi puoi vedere la quantità 
prelevata giornalmente, ma devi farti i calcoli da solo.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Correzione del proto:
 
i numeri riportati si riferiscono, come logica e scienza vogliono, a kW e 
basta, non a kWh :-) :-) :-)
 
Mi scuso per l'involontario errore.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 rete AL NETTO dal prelievo contemporaneo dal FV. [...]
 
Ho gia' tutte le misure in tempo reale di quello che produce il 
fotovoltaico (Aurora PowerOne collegato in RS485), quello che viene 
prelevato o immesso (meter ABB B21-112-100) e quello che eventualmente 
viene richiesto dall'auto/Wallbox (ABB Terra AC monofase 7,4 kW che invia 
sia la potenza/amperaggio del meter che potenza/amperaggio della ricarica 
allo stesso server che legge le misure dall'inverter del fotovoltaico).
 
La normalita' e' ricaricare l'auto con l'eccedenza del fotovoltaico 
(quindi tenere il valore di potenza letto dal misuratore il piu' 
possibile vicino a zero variando l'amperaggio massimo della ricarica 
auto) e se ad esempio devo far andare la lavatrice, la ricarica si 
sospende (il mio FV da 5.76kW picco e' un est/ovest e d'inverno arriva ad 
un massimo di 2kW di picco, e la ricarica auto richiede un minimo di 1.2 
kW da normativa per minimizzare le inefficienze di conversione AC/DC).
 
Per le esigenze della casa e' piu' che sufficiente il contratto da 3 kW, 
basta avere l'accortenza di spostare i carichi "pesanti" (lavatrice, 
lavastoviglie, forno, ecc.) quando genera il FV o di non utilizzarli 
contemporaneamente.
 
Diverso e' il discorso per la ricarica dell'auto. Ieri avevo bisogno di 
avere l'auto carica ma nei giorni precedenti di sole ce n'e' stato poco, 
e quindi ho ricaricato dal 51 al 96% (circa 41 kWh prelevati dalle 19 
alle 8 - mediamente 3,15 kW la potenza inviata all'auto) usando il 
"trucco" di sfruttare le 3 ore di 4kW con una pausa di 10 minuti (il 
tutto e' gestito automaticamente dal server a cui e' collegata la 
Wallbox). Se pero' anche oggi avessi avuto bisogno di utilizzare l'auto, 
non sarebbe bastata la notte per arrivare a batteria piena o quasi, ma 
avrei avuto bisogno di una potenza contrattuale di almeno 4 kW, pero' 
solo se anche per i 4 kW c'e' quel 33%/21% di potenza aggiuntiva 
disponibile per tre ore, altrimenti occorrerebbe almeno un 5 kW.
 
Quindi, la domanda e' se anche per le potenze da 3,5 e 4 kW (e quelle 
successive fino a 6kW) si ha la potenza aggiuntiva per 3 ore o no.
 
Purtroppo non ho trovato documentazione a riguardo da nessuna parte, se 
non nel manuale dell'OpenMeter, dove nel monofase fa l'esempio di potenza 
contrattuale di 3kW (=>4kW disponibile per 3 ore, +33.3%) mentre nel 
trifase fa l'esempio di un 15 kW dove si ha a disposizione una potenza di 
20,9 kW per tre ore (+39.3%).
Mi verrebbe da dire quindi che queste 3 ore di "bonus potenza" ci siano 
anche per i tagli intermedi da 3,5 fino a 6 kW, ma prima di richiedere 
l'aumento di potenza (che costa denaro...) desidererei averne la 
certezza....
 
Ciao e grazie!
  Luca
 
 
 

 non ho fatto in tempo ad aderire) avra' qualche seguito nel 2024?
 
Ieri ARERA ha prorogato la sperimentazione (innalzamento a 5.5kW 
"contrattuali" [6.05 kW disponibili] in F3) fino alla fine del 2025, con 
riapertura delle adesioni tra il 15 febbraio e il 31 dicembre 2024:
 
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/23/634-23.pdf
 
 
Qui i dettagli della sperimentazione:
https://www.arera.it/fileadmin/user_upload/202107_Sperimentazione_541.pdf
 
 
Aspettero' quindi il 15 febbraio per avere l'innalzamento gratuito in F3 
della potenza disponibile :-)
 
Grazie a tutti!
  Luca