Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: La prima linea a corrente continua in Media Tensione in Europa

Per ridurre l'impatto delle instabilita' da intermittenze dell'eolico:
 
http://www.genewsroom.com/press-releases/ge-supports-power-grids-future-europe%E2%80%99s-first-mvdc-link-283766
 
 
"Europe’s first Medium-voltage direct current (MVDC) link as part of
Scottish Power Energy Network’s Angle-DC project in Anglesey and North
Wales."
 
"The Angle-DC project aims to demonstrate a novel network reinforcement
technique by converting an existing 33-kilovolt (kV) AC circuit to DC
operation."
 
Si tratta della dimostrazione di un irrobustimento delle rete elettrica
tramite la conversione di una tratta esistente da 33kV in corrente
alternata a 27 kV in corrente continua. La potenza trasferita e'
dell'ordine degli 80 MW (quindi molto meno di quelle delle linee
a corrente continua in alta tensione che sono da anni in operazione).
 
"Converting AC assets to DC operation will also enhance the thermal
capability of the circuit."
 
Il passaggio alla corrente continua migliora la capacita' termica
della linea esistente.
 
"The Angle-DC project, being the first of its kind, will hopefully
demonstrate that using MVDC on existing assets can be a more
innovative alternative to simply building more substations along
with the connecting underground cables and overhead lines."
 
Sono usati 12 unita di convertitori MV7000 della GE
 
http://www.gepowerconversion.com/product-solutions/medium-voltage-drives/mv7000
 
 
che dichiara una efficienza fino al 99%
 
(High efficiency: Up to 99% performance)
 
sarebbe da capire cosa significa "fino al".
 
 

 a corrente continua in alta tensione che sono da anni in operazione).
 
Ho trovato uno studio tecnico sul tema:
 
Angle-DC project advantages
 
http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp.2017.0002
 
 
"At present, there is a double circuit 33kV AC connection between the
Llanfair PG sub-station on Anglesey and the Bangor 33kV sub-station on
the mainland. For the ANGLE DC project, the 3-phases of one AC circuit
will be connected in parallel to form the positive conductor and the
three phases of the other AC circuit will form the negative conductor."
 
Quindi hanno risolto l'uso ottimale del terzo cavo, grazie al fatto
che si tratta di una linea "binata" (cioe' ci sono sei cavi in tutto,
che posso facilmente essere divisi per due: tre per il positivo e
tre per il negativo).
 
"The use of Voltage Source Converter (VSC) technology for the converter
inherently provides reactive power control capability on both AC
networks, which will improve the voltage profile in the local region
and hence reduce the operating losses in the networks."
 
Abbiamo anche una tecnologia che riduce le perdite reattive nella
rete (e stabilizzazione).
 
"...  the voltage was chosen to be ±27kV and the current was chosen to 
be 556A."
 
Quindi, trattandosi di corrente continua basta fare 27 x 556 = 15'012 kW
che non mi e' chiaro se vale per una copia di cavi (556A per cavo) 
quindi il totale diventa 45 MW oppure per tutti e tre le coppie insieme
(e quindi solo 15 MW).
 
"This gave a scheme power rating of 30.5MW, which is a 23% increase in 
transmitted power capacity from the existing operational limit of 24.8MW."
 
Ed ora sono confuso. 30,5 MW e' circa due volte 15,01 MW ... ma se
sono sei cavi in tutto ? Un momento, forse intendono 27 kV sopra
il riferimento di terra, per una serie di cavi (positivo),
e 27 kV sotto il riferimento di terra, per l'altra serie (negativo)
e quindi ai capi della linea si hanno 54 kV da cui --> 30'024 kW.
 
In ogni caso il senso della conversione e' passare da circa 25 MW a 
circa 30 MW con la stessa "ferramenta" (hardware) in opera (salvo i
circuiti di conversione alle estremita' della linea elettrica.
 
" Initial voltage testing of the cable at 38kV indicated that operation
under DC stress was possible and that no significant partial discharge
was measured."
 
Notare che la linea potrebbe sopportare una tensione in corrente
continua fino a 38 kV (con corrispondente aumento della potenza)
invece dei 27 kV scelti.