Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: Teli di nailon invece di calcestruzzo armato

Fukushima verso Chernobyl.
Questa notizia dovrebbe aiutare a far comprendere la diversita' della 
condizioni del reattore di Chernobyl e dei 4 reattori di Fukushima.
TEPCO sta per cominciare ad avvolgere il reattore n.1 con fogli di 
poliestere per prevenire la dispersione di sostanze radioattive.
Infatti, sta per cominciare la stagione delle pioggie pesanti e questo, 
oltre a disturbare l'attivita' dei lavoratori, porterebbe alla 
contaminazione delle falde acquifere, a causa del dilavaggio sugli 
edifici danneggiati. Infatti gli edifici dei reattori n.1, n.3 e n.4 sono 
stati gravemente danneggiati dalle esplosioni di idrogeno e la pioggia 
trascinerebbe via gli elementi (polvere e calcinacci) radioattivi esposti.
I fogli, di circa 1 mm di spessore (quindi robusti) sara' fissato al 
telaio d'acciaio (lo scheletro visibile nelle foto diffuse in tutto il 
mondo) dell'edificio alto 54 metri (caspita ... sono circa 18 piani).
Ora, considerate che invece a Chernobyl l'unica soluzione possibile e' 
stata la colata di una  massiccia camicia di calcestruzzo armato .. e 
forse intuirete la differenza.
Sono anche in corso le modifiche alle norme tecniche dell'Agenzia della 
Sicurezza Nucleare in Giappone in base alle esperienza di Fukushima, 
norme che saranno sicuramente prese in visione anche nel resto del mondo.
Per evitare le esplosioni di idrogeno sono proposte potenti attrezzature 
per la foratura d'emergenza attraverso le strutture di contenimento.
Questo ha il vantaggio di una estrema flessibilita' per addattarsi alle 
diverse situazioni, rispetto a dei fori di sfiato predisposti.
Ovviamente saranno installati misuratori e segnalatori di presenza 
idrogeno in tutti gli edifici dei reattori.
Quello dell'idrogeno e' diventato il moderno equivalente del grisou delle 
miniere di carbone. Tranne Three Mile Island, in tutti gli altri 
incidenti di rilievo, le esplosioni di idrogeno hanno aggravato 
esponenzialmente la gravita' degli incidenti.
Un'altra precauzione e' che l'alimentazione dei ventilatori che 
prevengono l'entrata di sostanze radioattive nelle stanze di controllo 
(creando una opportuna differenza di pressioni) saranno alimentati con 
sistemi di alimentazione d'emergenza dedicati. In questo modo, i tecnici 
potranno restare nelle stanze di controllo, ove arrivano tutte gli 
indicatori degli strumenti ed i controlli del reattore.
Uno dei problemi evidenziati a Fukushima e' che, onde evitare di avere 
degli eroi ... morti, ad un certo punto, forse critico per tutta la 
vicenda, c'e' stata la necessita' di fare sgomberare le stanze di 
controllo, perche' contaminate.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web il 
sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 indicatori degli strumenti ed i controlli del reattore.
La ventilazione della sala manovre � alimentata dalle sbarre emergenza e 
quindi anche da diesel generatori.
Le proposte sopra elencate oltre che ad essere superflue, poich� nonostante 
l'et� del progetto erano gi� presenti.
Manca per� la proposta fondamentale: ASSICURARSI CHE VI SIA UNA FONTE 
ALTERNATIVA SICURA DI ENERGIA ELETTRICA.
Voglio sottolineare che l'evento disastroso � iniziato con la perdita dei 
diesel di emergenza (ultima fonte possibile di energia elettrica).