Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: Potenza picco solare fv

è per lo più solo una curiosità.
Oggi con mia enorme sorpresa in alcuni momenti della giornata il mio 
impianto fv segnava (all' inverter se può servire alla discussione) una 
potenza istantanea di quasi 6 mila watt, nonostante la potenza installata 
nominale dei miei pannelli sia non di molto ma apprezzabilmente inferiore. A 
cosa è dovuto ciò, alla inevitabile per quanto piccola differenza tra 
corrente continua ed alternata all'inverter o semplicemente all' efficienza 
alla temperatura ideale dei pannelli (se ricordo bene ~ 25 °C), o cosa ? 
 

Secondo me perchè i tuoi pannelli si sono trovati in condizioni migliori di 
quelle nominali...e quindi hanno reso di più. E'normale con tutti gli 
apparecchi. Inoltre c'è la tolleranza di ogni pannello, alcuni danno 
tolleranze positive e negative (quindi mediamente hai quella potenza di 
picco, ma se sei fortunato potresti averne di più) mentre altri hanno solo 
tolleranza positiva (tipo i sunpower E20 333) quindi con quei pannelli se 
hai "solo" la potenza di picco nominale sei sfortunato.
 
Silvia 
 

 
"Alex P."  ha scritto

Una combinazione temporanea e locale di circostanze favorevoli:
- bassa temperatura (migliora il rendimento)
- bassa umidità relativa (aumenta l'irraggiamento)
- presenza di nuvole bianche, ma non sulla congiungente pannello-sole 
(aggiunge irraggiamento)
 
Bye
 
Gigi
 
 
 
 
 
 

 
bene, grazie ad entrambi.
solo un' ultima cosa, la potenza istantanea che leggo nell' inverter è la 
potenza elettrica continua uscente dai pannelli e quella come AC immessa in 
rete (immagino che nella conversione si perda qualcosa)  ?  Chiedo questo 
perchè ho notato una leggera differenza (alcune centinaia di watt) tra la 
potenza installata dei miei pannelli (immagino come corrente continua) e 
quella che leggo nel portale gse
 
 

 
Ah, già che ci sono : è vero che in monofase la max potenza installabile 
(domestica ?) è di 6 kW come mi ha detto l' ing che mi ha fatto il fv ? A me 
sembra strano perchè dei miei parenti sempre in monofase anche se non con i 
3 kW come me hanno un impianto fv > 7 kW addirittura... 
 


 
 
-- 
Resistere, resistere, resistere.
 
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 non con i 3 kW come me hanno un impianto fv > 7 kW addirittura...
 
La domanda in ogni caso va posta al distributore.
I suoi parenti chi hanno come distributore geografico
(da non confondere con il rivenditore) ?
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 (da non confondere con il rivenditore) ?
 
non ho idea, so solo che sono passati ai 4,5 dai 3 kW, immagino rimanendo 
con lo stesso fornitore
 
 

Io l' ho capita così...
 
confermo che fino ai 6 kW la fornitura è monofase, oltre cambiano contatore 
e la fornitura diventa trifase. Non so per il fv, ma per il contratto enel 
servizio maggior tutela è così. (lo so che si trova chi vende energia a 
meno, ma tengo enel fino a quando non avrò il fv allacciato, poi valuterò)
 
Silvia 
 

 
 
"Ranablu"  ha scritto nel messaggio news:jj1ula$tmc$1...@tdi.cu.mi.it...

tuttavia non capisco ancora come quei miei parenti hanno un > 7 kW di fv 
(verficato su portale gse)  senza avere il trifase (che io sappia), sicuro 
che proprio in nessun caso si può avere un fv > 6 kW in monofase ? 
 

che proprio in nessun caso si può avere un fv > 6 kW in monofase ?
 
Come detto questo non lo so. So che se io voglio da Enel un contatore 
superiore ai 6kW loro mi mettono il trifase, poi saranno cavoli 
dell'elettricista bilanciare i carichi monofase. Probabilmente è trifase il 
contatore di vendita e loro neanche lo sanno, chi gli ha fatto l'impianto si 
sarà collegato a 2 sole fasi per l'autoconsumo (la butto lì)
 
Silvia 
 


Quando è partito l'impianto? E' la prima primavera?

 
 
ha scritto nel messaggio news:ico9l71s857s2kdru...@4ax.com...

no, ottobre 2010