Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: Pompe di calore/refrigeratori ad assorbimento e  teleraffreddamento (crosspost)

 
Non mi � molto chiaro, n� ho trovato sufficienti informazioni al riguardo, 
di come funzioni, nelle varie citt� dove gi� esiste il TLR invernale, il 
teleraffreddamento  estivo; in particolare due aspetti riguardo la 
tecnologia delle pdc/chiller ad assorbimento (o adsorbimento, che � 
praticamente lo stesso) . Primo, dato che il COP in raffreddamento 
realisticamente realizzabile � al max dell' ordine di 0,6-0,8 per 
temperature in mandata di 55-80 �C, e che quindi c'� una discreta potenza 
termica da smaltire, perch� questa non viene smaltita producendo 
(contemporaneamente alla refrigerazione) acqua calda sanitaria alle temp 
opportune che come noto � necessaria costantemente tutto l' anno, anche nei 
periodi caldi ? O semplicemente la temp di quel calore � gi� a temp troppo 
basse per essere utile allo scopo (non sono riuscito a trovare alcun dato 
certo) ?
 
Secondo, visto che nelle reti di TLR invernale si immette gi� acqua calda 
con temp in mandata di 90-120 �C a seconda della temp est, perch� non � 
possibile (al di l� di ragioni di costi/compattezza/praticit�, ecc...) usare 
la stessa macchina ad assorbimento come pompa di calore anche per il 
riscaldamento invernale con un COP > 1  (mentre un COP < 1 � accettabile 
solo nella refrigerazione estiva) ?  E' del tutto ovvio che una macchina che 
venisse sfruttata praticamente tutto l' anno (per gli usi di riscaldamento, 
acs e refrigerazione) ha una economicit� ed un ritorno dell' investimento 
del tutto diverso rispetto ad una usata solo per poche centinaia di ore all' 
anno - per non dire che a quel punto realizzare una rete di TLR avrebbe 
anche senso in climi pi� miti, dove � maggiore il fabbisogno estivo di 
climatizzazione che quello invernale di riscaldamento
 
 

 solo nella refrigerazione estiva) ?
 
Per es. in questo studio,
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-87872.html
 
se capisco bene, un COP in risc di ~ 1,3-1,5 e pi� � ancora possibile con 
temp dell' acqua calda in entrata di 75-95 �C, perfettamente compatibili con 
quelle delle reti di TLR invernale 
 

 essere utile allo scopo (non sono riuscito a trovare alcun dato certo) ?
 
Perch� il fabbisogno termico di acs � di un'ordine di grandezza 
inferiore rispetto al fabbisogno termico per riscaldamento e 
raffrescamento, quindi il TLR non riuscirebbe a smaltire tutto il calore 
a disposizione. O, meglio, non riuscirebbero a fatturarlo tutto, con una 
perdita netta di esercizio.

 esercizio.
 
appunto per questo sostengo che, a parte l' acs sempre necessaria, si 
dovrebbe passare al teleraffreddamento, che peraltro a quanto leggo 
necessita di calore a temp appena modeste, anche solo 70-90 °C, in 
particolare in quei climi dove il fabbisogno di raffrescamento estivo è 
simile o preponderante su quello di risc invernale (in pratica, buona parte 
d' Italia). Sarebbe cmq interessante capire se con la stessa macchina (e le 
stesse temp dell' acqua calda) è possibile anche realizzare una pdc per il 
risc invernale, a parte il raff estivo, ovviamente in questo caso con un COP 
 > 1, perchè altrimenti non avrebbe senso un COP < 1 in risc - a differenza 
del raffrescamento