Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: Telegestore usato come wattmetro e potenza distacco

Forse vi sara' capitato di pensare di potere utilizzare le indicazioni
fornite dal telegestore, come se fosse un wattmetro, ovvero dandovi una
indicazione del valore di assorbimento dal vostro impianto elettrico
a casa.
 
Cioe' e' fattibile a patto di considerare, prima di tutto, che il telegestore
non misura in continuazione (come fa uno comune strumento elettrico), ma
effetta la lettura dei sensori ed i calcolo dei dati ogni 2 minuti.
Quindi se volete leggere la potenza assorbito da un certo carico, dovete
essere certi che resti stabile per almeno 2 minuti.
 
Inoltre potreste pensare che l'indicazione di "Potenza massimo del periodo"
(corrente o precedente) vi includa tutti i picchi di assorbimento.
Cosi', non e': la "potenza massima" indicata dal telegestore e' il valore
medio calcolato in un intervallo di ben 15 minuti, aggiornato, se il
nuovo valore e' superiore, ogni 15 minuti. Questo significa che se
avete un bollitore elettrico non vedrete mai tutto il suo effetto sul vostro
assorbimento, anche se fosse da 1,6kW o 2,5 kW o di piu'. Parimenti
avviene per il forno a microonde. Questi sono ambedue apparecchi che
restano in assorbimento per meno di 15 minuti e quindi il loro "picco"
di assorbimento viene spianato su tutto il periodo di 15 minuti.
 
Per esempio utilizzo un bollitore da 1,6kW per farmi il the' tutti i giorni,
ma il mio telegestore mi dice che il mio picco di potenza massima e' solo
di 0,7 kW ... Diversamente, quando utilizzo la lavatrice, si vede un picco
di potenza di 1,8 kW, perche' la resistenza della lavatrice (1,2 kW circa)
e' in funzione per piu' di 15 minuti e quindi viene "registrato" in pieno.
 
Un'altra faccenda che ho l'impressione non pochi, non hanno chiaro e'
cosa avviene, con il classico contratto da 3 kW nominali
(3,3 kW contrattuali), quando si supera i 4 kW di potenza, ma di poco.
 
Chiariamo subito che se superate i 15 kW di potenza, il distacco e'
istantaneo, infatti interviene il limitatore magnetotermico che funziona
come qualsiasi altro intettuttore limitatore di corrente.
 
Ma se il supero e' sopra i 4kW, ma meno di 15 kW ?
 
Ecco una spiegazione:
 
http://www.agsm.it/Comunicazione/Agsminforma/ComunicatiStampa/Attentiaiconsumi.aspx
 
 
"- se il cliente preleva oltre i 4 kW. Lo scatto avviene dopo 2 minuti di
prelievo"
 
Tale indicazioni lo trovate su molti manuali del Telegestore, tranne
in quello di ENEL, che scrive piu' "cripticamente" che sopra i 4 kW
il distacco avviene ENTRO i 4 minuti (si, entro 4 minuti, ma c'e' un
tempo "minimo" ... ?).
 
La faccenda sta in questi termini: se uno inizia il supero di potenza
subito dopo un campionamento, prima che avvenga la prima segnalazione
al software di supero potenza passano quasi 2 minuti, poi quando arriva
il secondo campionamento a conferma del supero di potenza e quindi
si attiva il comando di stacco, sono passati quasi 4 minuti.
 
Insomma, alla fine della fiera, avete la certezza che potete sforare
per meno di 2 minuti anche i 4 kW. Questo puo' essere interessante
se avete una saldatrice elettrica da piu' di 4 kW di potenza, a patto
che non fatte un ciclo di saldatura piu' lungo di 2 minuti e non
ripetete i cicli con un intervallo inferiore ai 4 minuti (in modo da
avere almeno un campionanemento sotto il valore di 4 kW).

 avere almeno un campionanemento sotto il valore di 4 kW).
Con un elettronica molto sofisticata si potrebbe arrivare a consumare 7.5Kw (forse anche 10 visto che il D63 teoricamente dovrebbe staccare a 100A)
anche con il contatore da 1.5Kw!!
 
Giulia
 


4 minuti di periodo richiedono piu' che altro dei supercondensatori e
molto grossi per le potenze in gioco. Ma, dubito che il distributore
NON si accorga della anomalia e, dopo un banale controllo tecnico,
sicuramente arriverebbe una lettera con richiesta di chiarimenti ...