Newsgroup: it.discussioni.energia
Titolo: Consumo del clima di casa ?

allora misuratore in serie della LIDL... a clima da 7000 Btu
 
 
mi da oltre ai 220 V anzi 222 :
 
2.47   con a fianco in piccolino 0,98
 
550  
 
quindi quanto assorbe 2,47 Kw oppure 1,21 Kw ( 220v x 0.55  )  
 


Supponendo che lei abbia letto (le didascalie sono quelle che vedo sul mio):
 
VOLTAC       = 222V (ora ne leggo 228V sul mio) ---> V
AMP          = 2,47                             ---> I
POWER FACTOR = 0,98                             ---> cosfi
WATT         = 550                              ---> P(wattmetro)
 
La potenza istantanea misurata si ottiene, nel caso di una alimentazione 
perfettamente sinusoidale dalla:
 
P(calcolato) = V * I * cosfi = 222 x 2,47 x 0,98 = 537,4 watt
 
La differenza con il P(wattmetro) e' dovuta normalmente alla presenza di 
armoniche ovvero di una corrente non perfettamente sinusoidale per cui 
il calcolo della formula e' una approssimazione.
 
 
Riguardo ai 7000 btu, si tratta di una indicazione di energia, in 
realta' il valore che dovrebbe essere scritto e' di 7000 Btu/h, che e' 
una potenza, con una unita' composita formata dalla combinazione delle 
due unita' semplici "Btu" (una energia) ed "ora" (che e' il tempo).
E' una unita' composita simile al kW x h (il mio kW*h ed il vostro kWh),
ove pero' c'e' il diffuso vizio (in violazione della norma SI) di 
omettere il simbolo di moltiplica "x" (o "·", che e' un punto a mezz'aria).
 
Il coefficiente di conversione di Btu/h in watt vale:
 
1 Btu/h = 0,293071 watt = 293,07 mW
 
una unita' decisamente microscopica (ed e' per questo che piace tanto al 
commercio sporco, perche' cosi' possono sparare numeri grossi 
impressionando, forse, piu' del popolino, l'intellighenzia non scientifica.
 
Si calcola percio' rapidamente che 7000 Btu/h = 0,293071 x 7000 = 2051 
watt --> 2,05 kW che sono termici, ovvero 2,05 kW(termici).
 
In altre parole, la sua pompa di calore, se stava erogando veramente la 
resa nominale di targa di 2,05 kW(termici), con un assorbimento di 550 
watt, offriva una COP = 2050/550 = 3,73 (coefficiente di prestazioni)
 
Notare che dei 2050 watt, 550 watt provengono direttamente 
dall'assorbimento elettrico (l'energia assorbita dal compressore e dalla 
scheda elettrica alla fine finiscono sempre in calore), mentre la 
differenza 2050-550 = 1500 watt rappresenta l'energia catturata 
dall'ambiente.
 
Con questi numeri, quale era la temperatura esterna e quella interna ?
(il valore di 3,73 puo' essere buono per un forte salto termico, e da 
apparecchio economico - o male installato -, per salti termici meno 
significativi).
 

Roberto Deboni grazie, si vero 550 watt
 
non lo stavo usando come pompa di calore, ma come clima, per lubrificare
il circuito e i tubi.
 
ma e' corretto SOLO 550watt per un 7000 btu, non e' un po poco come consumo ?
 

 ma e' corretto SOLO 550watt per un 7000 btu, non e' un po poco come consumo ?
 
E dai! Sono 7000 btu/h: sono "btu/ora"
 
Io leggo 550 watt per una resa di 2050 watt (non vedo perche' insistere 
con i "misteriosi" - quanti hanno veramente dimestichezza su cosa 
significa 1 btu in termini pratici ? - btu/h, ora che abbiamo calcolato 
l'equivalente nella stessa identica unita' con cui stiamo misurando 
l'assorbimento del motore, e a lei piace complicare gli affari semplici ?)
 
Ripeto ragioni pure in termini di
 
assorbe ---> 550 watt (elettrici)
 
e dalla parte dell'uscita verso l'ambiente esterno
 
rende in uscita ---> 2050 watt (termici)
 
Che significato ci da' lei a "pompa di calore" ?
 
Ora, quale e' il suo dubbio ?
Che la pompa di calore le sembra troppo "prestante" ?
Che dovrebbe, ad esempio, "spremere" fuori solo 1650 watt (termici) ?
Ebbene, il valore di 2050 watt non e' tutto, se non conosciamo il salto 
termico.
 
Immagini che sia una pompa dell'acqua (pompa idraulica).
Immagini che lei abbia una pompa da 550 watt misurati sotto carico.
 
E che misura una portata di 2,05 mc/ora.
 
Cosa ci dice sulle prestazioni della pompa ?
NULLA!
 
Infatti, se la pompa idraulica lavora spostando 2,05 mc/ora di acqua ad 
una quota solo un metro piu' alta, fa un lavoro assolutamente non 
paragonabile con quella di spostare 2,05 mc/ora di acqua di una quota di 
100 metri.
 
Lei sa che un condizionatore, se la temperatura esterna diventa troppo 
alta, comincia a fare sempre piu' fatica a raffreddare, fino ad un certo 
punto che non c'e' la fa piu' (ogni pompa ha il suo limite) ?
 
 
Aggiungo una ulteriore domanda: la pompa di calore ha il motore 
comandato da un inverter ? Perche' se la sua domanda e' invece (ma 
confusamente espressa):
 
"ma possibile che una pompa di calore da 7000 btu/ora ha un motore di 
solo 550 watt ?"
 
allora la risposta dipende dalla presenza di un regolatore di potenza, 
ovvero di un cosidetto "inverter" (nome meno generico: variatore di 
fase, VVVF o simili).
Infatti, se il motore e' di tipo semplice, quando il compressore e' in 
funzione (ed installato come previsto dal costruttore), il motore ha un 
solo assorbimento, la sua potenza nominale (che nell'esempio sarebbe di 
550 watt).
Se invece il motore e' munito di regolatore, allora la potenza del 
compressore e' "modulabile" a seconda della bisogna, e quindi la lettura 
di 550 watt non ci dice nulla sulla potenza nominale del motore
(potrebbe essere 600 watt, 650 watt, di piu' ...).
 
Quindi, a questo punto, o si decide a dare le informazioni che mancano, 
(Ta, Ti, dati tecnici dalla documentazione del costruttore, etc.) oppure 
la qualifico come troll ed interrompo qui la discussione.
 

> consumo ?
 
Ecco cosa scrivevo nel Settembre 2016:
 
Eccovi una tabella per chi e' troppo pigro per fare la moltiplicazione:
 
BTU/h   kW(th)
--------------
  7000    2,05
  8000    2,34
  9000    2,64
10000    2,93
11000    3,22
12000    3,52
13000    3,81
14000    4,10
15000    4,40
16000    4,69
17000    4,98
18000    5,28
 
Attenzione! Questi kW(th) sono il calore fornito, non la potenza
elettrica necessaria per fare funzionare il baraccone, potenza che
e' molto piu' bassa, ad esempio un Mistubishi da 5,0 kW(th) puo'
richiedere solo 1,3 kW(e).