Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Svuotamento impianto

Buongiorno a tutti
All' apparenza sembrerebbe che quel che seguira' non centri nulla
con questo 3d, ma abbiate un po' di pazienza
Vorrei svuotare le tubature di un impianto di riscaldamento autonomo.
Per quel che riguarda i caloriferi non ci sono problemi, invece non so
come svuotare completamente i tubi che passano sotto il pavimento e che
sono piu' bassi di qualsiasi altro punto di accesso (caldaia o
caloriferi stessi).
Avete un' idea di come fare? Io pensavo di versare nei tubi un
liquido basso-bollente che miscelando - sostituendo l' acqua si
potrebbe rimuovere con aria calda o addirittura, se il lavoro fosse
fatto d' estate, se ne andrebbe "da solo", ma allora avrei
bisogno di qualche consiglio in merito al liquido da usare
Altro punto e' cosa fare con le tubature vuote. Vanno protette dalla
corrosione? Se in un futuro volessi riprendere ad usare l' impianto
rischierei di ritrovarmi i tubi bucati? I tubi sono in rame (i nuovi
impianti autonomi vengono fatti cosi')
Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti
Walter Mei

 impianti autonomi vengono fatti cosi')
Quello che ancora non ho capito.. a che pro vorresti svuotare completamente 
il tuo impianto di riscaldamento ?
Ciao
Alessio 

 con questo 3d, ma abbiate un po' di pazienza
è inconcepibile l'idea di collegare in qualche punto 
dell'impianto un aspiratore potente (ad es. adatto a lavorare 
anche mezzo pieno, non la classica pompa a immersione per 
intenderci) o in alternativa un compressore a monte ?
Un compressore portatile ti costa di sicuro meno di molti litri 
di qualche solvente particolare (e poi ti resta). Imho 
ammettendo di svuotare massimamente, lasciando attaccato a 
soffiare per 8-10 ore, anche non continuative, i tubi te li 
dovrebbe asciugare (a meno che non ci siano pozzetti, sifoni o 
simili, con scorte di acqua inaccessibili al flusso principale e 
poco esposte alla corrente d'aria). Nel qual caso, temo non ci 
sia niente da fare eccetto che riempire .... eh he he, con 
tetracloruro che affonda e manda a galla l'acqua ! NON è un 
implicito suggerimento, rovineresti i tubi anche peggio di prima
Per il resto anche io non ho capito bene lo scopo : se l'acqua è 
addittivata (decalcificanti, inibitori corrosione, antimuffa 
etc), penso che si corroda meno a lasciarlo pieno che non vuoto 
(e umido). Al limite rinnova un deossigenatore, tipo idrazina o 
sodioboridruro o ditionito o pirogallolo o vattelapesca.
C'è la possibilità che i tubi ghiaccino se pieni ?
ciao
Soviet


 C'è la possibilità che i tubi ghiaccino se pieni ?
Difatti, non c'è motivo di togliere l'acqua se il timore è la corrosione 
delle tubazioni, primo perchè il rame non soffre di questi problemi a 
differenza del ferro (azzarderei nel dire che è eterno sotto questo punto di 
vista). L'unico motivo valido che mi viene in mente è che magari il tuo 
impianto è situato in alta montagna dove le temperature vanno di molto sotto 
lo zero rischiando di provocare lesioni alle tubazioni per congelamento 
dell'acqua nel loro interno. In questo caso la soluzione è più semplice di 
quanto si possa immaginare, basta miscelare nell'acqua dell'impianto di 
riscaldamento la giusta percentuale di liquido antigelo (quello delle 
autovetture va benone).
Saluti
Alessio 

 Alessio 
Ciao
	Mavimo
-- 
http://mavimo.netsons.org

ringrazio tutti per gli interventi
lo scopo di svuotare l' impianto e'.... svuotare l' impianto!!!!!
intendo questo: se voglio sostituire l' attuale metodo di riscaldamento
con un altro che non usa i termosifoni come ora (quindi li posso
togliere) mi ritrovereiad avere un impianto non utilizzato ma pieno di
acqua che a questo punto e' stagnante e non piu' in pressione
e' vero che continuando ad abitare la casa il tutto non dovrebbe gelare
e non rompre niente, ma su questo non ci si puo' scommettere
l' idea del compressore non e' male. solo che se lo attacco vicino alla
caldaia farebbe sfiatare da tutti i punti di attacco dei caloriferi (da
togliere altrimenti l' acqua continuerebbe ad essere pescata da li'),
mentre se lo faccio da un calorifero non sono sicuro di svuotare tutto
il resto
verrebbe quasi meglio aspirare!!!!
la mia preoccupazione, lasciando l' impianto non vuoto, sono quelle
occasioni in cui la notte la temperatura scende e non essendoci piu'
collegata la caldaia non c'e' piu' nessuno che scalda le tubature
non ci dimentichiamo che con la scusa che tanto ci pensa la caldaia, il
liquido di riscaldamento non contiene ne' antigelo ne' anticalcare ne'
antialtro. quando vedo che la pressione scende il "rabbocco" si fa con
acqua corrente
comunque grazie ancora
walter mei
Mavimo ha scritto:


> con questo 3d, ma abbiate un po' di pazienza
mi intrometto..
gli impianti (ben fatti) hanno un rubinetto nel punto piu' basso
proprio per svuotare (sempre se e' stato possibile installarlo)
btw svuotare e riempire l'impianto e' una pratica dannosa...
quando si mette acqua e la si scalda il calcare si deposita sulle
tubature, negli scambiatori e nelle pompe..
fino a che l'acqua non viene cambiata non si deposita altro calcare..
ma se si cambia l'acqua questo processo si ripete..  con un progressivo
danneggiamento degli impianti.

sono tutte informazioni che non ho!!!
comunque grazie ancora a tutti
vorrei rinnovare la richiesta di sapere se lasciare l'impianto vuoto
puo' produrre danni alle tubazioni, e se quindi vanno protette in
qualche modo
grazie
walter mei
Soviet_Mario ha scritto:
