Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Rigenerazione demineralizzatore

Salve
Sul lavoro ho un demineralizzatore a resine a scambio ionico formato da una
colonna cationica una anionica debole ed una anionica forte il tutto
preceduto da un filtro a carbone attivo.
Ora il problema è questo: per vari motivi non è stata effettuata
la rigenerazione al momento opportuno e l'impianto ha lavorato comunque per
diverso tempo trattando acqua di rete. Ora nonostante 2 rigenerazioni
consecutive non riesce più a trattare l'acqua ed il valore di conducibilità
rimane alto.
E' possibile che le resine si siano rovinate semplicemente continuando a
trattare acqua di rete?
Come posso verificare se le resine (o quale resina) non è più rigenerabile?
C'è un trattamento che posso fare?
Prima di contattare la ditta che a suo tempo mi ha venduto l'impianto vorrei
qualche chiarimento tanto per sapere cosa ribattere alle loro proposte di
possibili rimedi.
Grazie.

 ha scritto nel messaggio 
news:46eec949$0$10629$4faf...@reader2.news.tin.it...

Quanto è il valore di conduttività dell'effluente finale (dopo l'anionica
forte)?
Hai la possibilità di misurare la FMA (forza minerale acida, si effettua
semplicemente con determinazione volumetrica, titolando ad es. 100 ml di
effluente della resina cationica con NaOH N/50, indicatore metilarancio).
Soprattutto, hai misurato anche il pH dell'acqua all'uscita finale del
demineralizzatore (se è acida, è esaurito o non scambia bene la resina
anionica, se è basica è invece l'anionica a non trattenere gli anioni;
in quest'ultimo caso, è probabile sia l'anionica forte, probabilmente
ammonio quaternario e non la carbossilica, in quanto un eventuale probabile
rilascio di silice non produce significativi aumenti di conducibilità).
Nino 

 ha scritto nel messaggio
news:xICHi.114239$%k.26...@twister2.libero.it...


 separate, hai un solo letto misto?
No. sono tre colonne separate.
E' possibile che per problemi tecnici la rigenerazione non venga eseguita
correttamente?
Le singole colonne sono gestite da una testata integrata che comprende le
valvole per
gestire le varie fasi (il tutto controllato da un piccolo apparecchio) ora
il dubbio mi viene perchè
il flusso di acqua in uscita durante il lavaggio in contro corrente non è
molto forte.
Per la rigenerazione in contro corrente non credo sia possibile in quanto
queste testate non lasciano
libertà di manovra.
Grazie
Andrea

 molto forte.
Ed è bene sia così.
Dovresti fare la rigenerazione solo della colonna cationica.
Dopo passaggio dell'HCl e spostamento, misura il pH all'uscita del letto
cationico e continua il lavaggio con acqua demineralizzata finchè il pH
sia superiore a 2.
A questo punto, fai fluire acqua potabile (almeno 10 volte il volume
delle resine) e poi controlli pH e FMA del decationizzato e pH e
conducibilità alla fine, dopo le resine anioniche. Se la conducibilità
è alta e il pH è basso, occorrerà fare la rigenerazione anche delle
resine anioniche e poi tutto dovrebbe andare bene.
Se invece la conducibilità è alta e il pH è circa neutro è probabile
che entrambe le resine non funzionino bene.
Se infine la conducibilità è alta e il pH è anch'esso superiore a 9,
è praticamente sicuro che le anioniche sono buone e le cationiche sono
rovinate e da sostituire.
Nino 

 ha scritto nel messaggio 
news:46eec949$0$10629$4faf...@reader2.news.tin.it...
