Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: lampada UV-C riduce PH

Buongiorno al forum.
Chiedo lumi su una questione a cui non so dare risposte, posso solo
fare ipotesi.
Ho un circuito in cui viene fatta circolare
acqua bidistillata che all’origine ha un ph=8,15.
Il circuito è composto da tubi di nylon (PA12), raccordi in PP
e raccordi a filettare in PVC-U (standard) e attraversa delle
utenze che sono per forza di cose realizzate in acciaio inox AISI 304,
e non posso cambiarne il materiale.
Nel circuito sono presenti nell'ordine:
1. serbatoio in PVC
2. filtro degasatore in PP
3. pompa centrifuga in PP caricata, pressione massima 1.7 bar
4. scambiatore di calore a serpentina di PA12
5. filtro meccanico a 1 micron (95%)
6. gruppi utilizzatori (che utilizzano una percentuale circa 1%)
7. lampada a UV-C da 9W in linea
8 scarico al serbatoio 1.
I componenti lavabili sono stati prima lavati in ultrasuoni;
il circuito ha subito un lavaggio prolungato in temperatura,
senza le utenze collegate.
In pratica è un circuito chiuso di circa 2l/min, dove solo l'1% è
utilizzato
e viene rabboccato all'occorrenza da un kubidos sigillato
alle condizioni che ho già riportato.
Il degasatore è a membrana idrofobica,
che elimina i gas disciolti, così arriviamo ad avere una
concentrazione
di O2 disciolto inferiore a 0,5 mg/l.
Conseguentemente andremo ad eliminare anche la CO2 e N2,
perché la degasazione avviene per creazione di vuoto a -980 mbar.
Lo scambiatore porta l'acqua (non con un solo passaggio, ma a regime),
a circa 42°C.
La lampada a UV-C è stata introdotta in un secondo tempo
perché abbiamo riscontrato problemi di intasamento
nei filtrini delle utenze e abbiamo pensato che si trattasse di
microorganismi o colonie batteriche proliferanti grazie alla
temperatura.
In altre parole se tutto andasse come dovrebbe
dovrei avere in RICIRCOLO a circa 2 litri/min,
di acqua bidistillata degasata a 42°C e tale dovrebbe restare nel
tempo.
Cioè pura e a PH sostanzialmente neutro.
In realtà causa rottura di uno dei suddetti filtrini in acciaio inox,
ci siamo allarmati e abbiamo misurato il PH ed era a 3.45!
Domande e chiudo.
Può una lampada UV-C alterare il PH?
Possono batteri alterare il PH?
Suggerimenti?
Grazie mille e mi scuso per la prolissità o eventuali mancanze.
Sono tutto orecchie e ancora grazie a chi avesse idee in merito...

 Possono batteri alterare il PH?
Possono sì, sia elevarlo che ridurlo dipende dal tipo di batteri.
Tenendo in conto che si tratta di un sistema chiuso, batteri
fermentativi potrebbero acidificare. Comunque se c'é´una lampada UV da
9 W a regime, di batteri non ce ne dovrebbero proprio essere. Nel
dubbio fai andare il sistema con un po' di ipoclorito.
Zille

Oltre a quanto chiestoti da Zille, ti chiedo anch'io qualche 
ragguaglio, ossia.
In che punto del circuito è collocata la lampada UV-C ?
Vioè vorrei sapere di che cos'è fatto il tubo della zona 
irradiata, e della zona a valle di essa (diciamo nel range 
di 10 secondi di percorso dopo il sito di irraggiamento).
Per la prima immagino sia una finestra di quarzo o almeno in 
vetro .... Circa la seconda, non ho ipotesi
ciao
Soviet.
Ah, poi ti rimando un commento passato molto tempo fa, 
sull'aleatorietà delle misure di pH effettuate in soluzioni 
a bassissima forza ionica (es. distillata).
Prova a ripetere la misura aggiungendo qualche cristallo di 
KCl ultrapuro per tirare su la forza ionica (sul pH è inattivo).
L'elettrodo a vetro mi pare tenda a sviluppare potenziali di 
giunzione liquida anomale quando posto in soluzioni a forza 
ionica troppo bassa (invero anche se contenenti TROPPI ioni 
sodio, errore alcalino).
ciao
Soviet

 Soviet
Ciao e grazie. Sacman

 eliminare tracce di acqua inquinata (il più possibile).
Se il sistema é incrostato con biofilm l'aria non sarà sufficiente.
Anche l'UV se il tempo di ricircolo é troppo rapido a poco servirà,
anche perché e' di bassa potenza.
Non mi torna una cosa. L'acqua bidistillata del sistema ha un pH
iniziale di 8.15 !?! O é il pH prima di distillarla?
In quest'ultima prova il degassificatore era in funzione? Perché 5,7 é
un pH plausibile se c'è' CO2.
Zille

 o qualcosa che è nelle sue vicinanze?
non saprei ... ripeti le letture acceso/spento ma con un 
pizzico di elettrolita inerte. Guarda anche se la misura si 
stabilizza sia nel senso temporale sia rispetto 
all'agitazione. DOVREBBE farlo.
Invece la temperatura o compensi lo slope fem vs. pH, o 
termostati in modo preciso. Oppure misuro fischi per fiaschi 
e non si scappa.
Vediamo che succede
ciao
soviet


azzardo:
io farei una misura conduttimetrica prima e dopo l'esposizione uv.
la misura è abbastanza semplice e se negativa esclude la presenza di
ioni in soluzione.
parti in acciaio (spero inox) possono pregiudicare la purezza
dell'acqua demi per asportazione del film passivante (non da alterare
il ph comunque). per le parti in plastica lascio ai più esperti.
ciao

ioni in soluzione.
Adesso compriamo anche un conduttivimetro per
acqua ultrapura e acqua pura. Sono utili.
Forse è il caso di eliminare la UV e mettere dei surfactanti non
biodegradabi
e che possano fungere da germicida e che casomai alzino un pochino il
pH.
Avete quanlche indicazione in merito?
Grazie mille. So che è una palla..e può sembrare nebuloso,
ma vi ringrazio comunque.
Saluti.