Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: COD e fenoli

Ciao a tutti
se ho un'acqua con 10 g/lt fi fenoli e 40 g/lt di COD, quanto COD è
attribuibile alla presenza dei fenoli?
Bastano i dati in mio possesso?
Saluti a tutti e Grazie
B.

Da qualche parte ho una tabella con il COD di una serie di molecole; proverò
a cercarla.
Comunque a memoria il COD varia da 1.200.000 a 2.500.000 mg O2/Kg di
sostanza ( in funzione di quanto ossigeno è presente nella molecola, del
tipo di legami e cosi' via).
A stima quindi 10 g/l di fenolo ( o fenoli?, quali? ovviamente cambia)
corrisponderebbero a 12-25 g/l di COD ( ipotizzo circa 19).
Se trovo la tab ti faccio sapere. Male che vada, calcola stechiometricamente
la reazione (data la molecola di partenza) ed hai il numero esatto.
Ciao
MB

Valori in gr di ossigeno per gr di sostanza pura
C2H6 3.73
C3H8 3.64
C4H10 3.59
CH3OH 1.5
C2H6O 2.08
C3H8O 2.40
C4H12O 2.59
MEK 2.20
MIBK 2.44
acetato metile 1.51
acetato di etile  1.82
Banalmente, nota la molecola:
1g di idrogeno ---> 8 gr di ossigeno (O)
1 g di carbonio --> 2,66 gr di ossigeno (O)
Mauro

Ho un dubbio : ma per COD deve intendersi necessariamente la
quantità di ossigeno che occorre per la degratazione COMPLETA ad
anidride carbonica ed acqua ? ?
Se è così (e non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza, cosa che
oltretutto renderebbe superflue le tabelle essendo il calcolo
banale) quale utilità pratica avrebbe questo dato;
visto che in soluzione acquosa, con qualsiasi trattamento
ossidativo (eccetto al max con l'ozono, ma anche per lui ci sono
problemi), in pratica sono davvero poche le sostanze che vengono
ossidate ai prodotti suddetti a prescindere dall'asprezza delle
condizioni, la maggior parte venendo invece ossidate solo
parzialmente.
Ad es. per il "riducentissimo" fenolo è molto difficile
l'ossidazione a CO2 fermandosi spesso a p-chinone + peci varie.
Ciao
Soviet-Mario
mbaudino <maurob...@EliminarEtiscalinet.it> wrote in message
ah65ke$lp3$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 wrote in message
iwFZ8.2721$GV2....@twister2.libero.it...


La *tabella* ovviamente analiticamente non serve a nulla se non a verificare
l' assenza di cantonate enormi nei conteggi o a fare stime quando sia nota
la composizione dei reflui. Di suo, come tutte le tabelle, evita di rifare i
calcoli ogni volta.
La misura del COD ha invece un altro significato. E' un parametro
convenzionale che serve a valutare (ad es.) la scaricabilità di un acqua
reflua senza entrare nel merito della speciazione organica completa: da un
idea del carico organico, senza poter ovviamente specificare se questo sia
costituito da zucchero o da ammine aromatiche. In pratica si associa ad
oltre altri 70 parametri chimici per definire l' accettabilità di uno
scarico: diciamo che, fatto da solo, da un idea della situazione, costa poco
e si fa in fretta. Aziende in cui non si usino prodotti organici
particolarmente fetenti o metalli pesanti ecc possono convenientemente
valutare la qualità delle acque reflue sulla base del cod, del ph e di
qualche kit o altra semplice misura.
Naturalmente fornisce un valore convenzionale, il cui significato fisico
sull' ambiente puo' essere aleatorio. Il BOD si riferisce alla sola sostanza
organica degradabile biologicamente, il COD a tutta la sostanza organica: la
differenza fra i due fornisce un idea della sostanza organica difficilmente
degradabile per via batterica.
Ciao
Mauro

La forte differenza fra il cod totale e quello 'fenolico'  ( oltre che ad
interferenti analitici) sarà ovviamente rappresentata da altro materiale
organico, il quale rispetto ai fenoli:
a) e' piu' facilmente ossidato dall' ozono
b)  e' piu' difficilmente ossidato dall' ozono
Questa grande scoperta (forse mi daranno il Nobel) vuole in pratica dire
che:
a1) sprechi moltissimo ozono (maggiori investimenti e costi gestionali piu'
alti)
b1) sprechi poco ozono ( comunque sempre qualche cosa)
Il caso piu' probabile è il primo e quindi giustamente il fornitore deve
rivedere l' offerta.
Una curiosità: 10 g/l di fenoli sono una esagerazione. Che resa di
abbattimento dichiara il fornitore? Le acque in uscita vanno poi ad un
impianto CFB convenzionale o ti garantisce in uscita la (ex) tab C ?
Ciao
Mauro