Newsgroup: it.aiuto
Titolo: Come si installa un condizionatore?

Dato l'anticipo della caldazza,  non si trovano installatori fino ad agosto.
Mi trovo quindi in possesso di un condizionatore fisso (parte interna +
parte esterna) ma non ne posso godere il refrigerio.
Ho deciso di procedere alla installazione io stesso, ma ho qualche dubbio
sull'allacciamento.  MI SAPETE DIRE SE AD ESSEMPIO E' NECESSARIO FARE IL
VUOTO NEI TUBI E COME SI PROCEDE?   OPPURE DOVE TROVARE INFORMAZIONI UTILI?
Vi sono molto grato.

francesco
paccagne@#REMOVE#
shineline.it

ma non troppo freddo che fa male
spero di non fare casini nella spedizione del messaggio
comunque e un po piu complesso
se lo leggi e ti servono chiarimenti scrivi al N.G.
francesco
paccagne@#remove#
shineline.it

 sull'allacciamento.  
Ciao!  Purtroppo non posso aiutarti però prova a postare il tuo
messaggio anche su it.hobby.fai-da-te, vedo che comunque ti ha già
risposto un esperto :-) al limite per la prossima volta!
Ciao!
--
Adriana
ad...@mail.asianet.it
Hobby home page: 
http://www.faidate.it
Forum sul legno: 
http://forum.aspide.it/il_legno/index.htm
Newsgroup: it.hobby.fai-da-te

>Farncesco cetro che ho letto la tua generosa risposta!! (anche se dopo un
certo tempo ma solo per questioni tra me'  e il mio pc). se me lo consenti
espongo meglio il problema.
Posseggo un apparecchio mistsubishi modello 405 composto da una unita'
interna e una esterna, da 12000 btu/h (credo si tratti di uno split) .
dopo non poche difficolta' sono riuscito a procurarmi i tubi da 6mm e 12mm
come e' indicato sulle istruzioni e come si puo' misurare dagli attacchi.
La lunghezza totale dell'allacciamento e' di 5m.
Leggo che fai riferimento ad una pompa del vuoto. serve forse a creare la
depressione necessaria perche' il freon possa riempire tutto il condotto
senza che rimanga dell'aria (a circuito chiuso)?    Se e' cosi',  dammi un
giudizio su quanto ho pensato di fare.
Non avendo un manometro e tantomeno una pompa per il vuoto,  ho pensato di
stringere tutti gli attacchi tranne uno, quello del ritorno (quello grosso o
quello piccolo?) accendo il compressore e attendo che il freon esca.
stringerei immediatamente il bullone chiudendo cosi' anche l'ultimo attacco.
Nel caso che questa idea sia da scartare hai un suggerimento considerando
che non ho lapompa.

Posseggo un apparecchio mistsubishi modello 405 composto da una unita'
interna e una esterna, da 12000 btu/h (credo si tratti di uno split) .
dopo non poche difficolta' sono riuscito a procurarmi i tubi da 6mm e 12mm
come e' indicato sulle istruzioni e come si puo' misurare dagli attacchi.
La lunghezza totale dell'allacciamento e' di 5m.
Leggo che fai riferimento ad una pompa del vuoto. serve forse a creare la
depressione necessaria perche' il freon possa riempire tutto il condotto
senza che rimanga dell'aria (a circuito chiuso)?    Se e' cosi',  dammi un
giudizio su quanto mi e' stato suggerito di fare.


accendo il compressore e attendo che il freon esca.
NON TI AZZARDARE AD ACCENDERE IL COMPRESSORE PRIMA DI AVER FINITO TUTTE LE
OPERAZIONI
mi sembra che il 405 sia precaricato per 10 metri di tubazione e che il
max dislivello tra le due unita sia di 5 metri.
credo che possa arrivare fino ad una distanza di 15 metri aggiungendo 20
g/m di gas ma questo e un altro capitolo
ciao
Francesco