Newsgroup: it.comp.virtualizzazione
Titolo: [X-Post] [OT] Condizionamento CED

Non ho trovato un gruppo adatto, quindi crossposto e scusate l'OT.
 
 
Che marche di sistemi di raffreddamento specifici per CED mi
consigliereste per un piccolo CED di un'azienda locale?
 
Si tratta di un'impianto da circa 6KW ma in un'ambiente piccolo
(2,5x1,5m circa) e con impossibilità di mettere il "motore" esterno (per
limiti architettonici).
 
Attualmente c'è un sistema casalingo che ha già creato non pochi
problemi in quanto s'è guastato più volte. Il costo di per sé è
secondario. Se poi conoscete anche un'azienda nel triveneto affidabile
che li installi sentitevi pur liberi di consigliarla :D
 
-- 
Flavio Visentin
 
Scientists discovered what's wrong with the female brain: on the left
side, there's nothing right, and on the right side, there's nothing left

 limiti architettonici).
 
Bel match.
E il caldo dove si può mandare?
 
Ciao
Luca
 
 

 che li installi sentitevi pur liberi di consigliarla :D
 
Questo è difficile perché stiamo in regioni diverse. Ma il vero 
motivo è che l'unica persona che conosce le specifiche sei tu e
solo tu sei in grado di fare il progetto. Inizia col farti fare 
un progetto di base dall'installatore di fiducia (ahi ahi) e poi
maggiora la potenza aggiungendo la potenza elettrica come già ho
detto. Dovrebbe andar bene.
 


 
 
Passo
 
Giulia
 
 

 esistono anche da soffitto .
 
Valuterò i modelli da soffitto perché a terra c'è poco spazio.
 
Grazie.


 d'inverno)
 
Quoto: belle macchine. Ai tempi delle installazioni grosse (qualche 
100m2 su pavimento flottante) andavano molto bene.
 
Ciao
Luca
 
 

 Vado a vedermeli, grazie.
 
Sono Emerson (che ha acquisito Hiross da diversi anni).
 
Se l'assorbimento ï¿œ effettivamente limitato a 6Kw, presumo si tratti di
un unico rack.
In tal caso, se il rack non c'ï¿œ giï¿œ, potresti valutare l'uso di rack
condizionato. Sempre Emerson (ma non sono i soli)
 

> Sono Emerson (che ha acquisito Hiross da diversi anni).
 
Pure RCgroup ?
 
Giulia
 

 Pure RCgroup ?
 
Non so/non conosco, ma per quanto riguarda Hiross, poi Liebert Hiross,
ora Emerson con brand Liebert (ma in sostanza gli oggetti son sempre
quelli).
 
Questo almeno per quanto riguarda gli apparati tipo CRAC. Non so se per
altre tipologie di apparati abbian fatto spezzatini e venduto le
tecnonologie ad altri.
 
http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Products/PrecisionCooling/Pages/default.aspx
 
 
In particolare, per esigenze "small room" riportano:
 
http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Products/PrecisionCooling/SmallRoomCooling/Pages/default.aspx
 
 
 
-- 
Paranoia is a disease unto itself. And may I add: the person standing
next to you may not be who they appear to be, so take precaution.
-----------------------------------------------------------------------------
http://bofhskull.wordpress.com/
 

 
http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Products/PrecisionCooling/SmallRoomCooling/Pages/default.aspx
 
 
Infatti ho addocchiato questo:
http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Products/PrecisionCooling/SmallRoomCooling/Pages/LiebertDatamatePrecisionCoolingSystem5-105kW.aspx
 


 
http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Products/PrecisionCooling/SmallRoomCooling/Pages/LiebertDatamatePrecisionCoolingSystem5-105kW.aspx
 
 
Bella bestia. Però il problema principale è incanalare il calore *FUORI*
dall stanzino e comunque questo bell'oggettino prevede una unità esterna
ed una interna. Resto del mio avviso: prendi il piccone ed abbatti i vincoli 
architettonici.
 
E comunque un armadio condizionato non risolve il problema. devi
dissipare 6 KW in potenza installata (che poi in realtà potranno 
essere meno di 3 KW) e considerato il COP del condizionatore ti 
ritroverai a dissipare 7-8 KW (in realtà 4-5 KW) in uno sgabuzzino
di 2,5 m × 1,5 m: cosa stai implementando? Un bagno turco? Una
sauna? Un forno?