Newsgroup: it.comp.macintosh
Titolo: Problema corrente elettrica!!! Help

A casa mia e' installato fuori un chiller che funzia da deumidificatore 
per la casa che ha un sistema idraulico a pavimento...
Quando e' in funzione (ovvero quando la temperatura e' troppo alta) a 
degli slanci di corrente...ovvero le lampadine (per esempio) di casa 
perdono per una frazione di secondo la corrente..
Oltre a loro anche le apparecchiature elettroniche....il router fra di 
esse...indi per cui si scollega e si ricollega immediatamente, ma cio' 
comporta fastidi enormi...chat interrotte download interrotti 
navigazione a singhiozzi..
Come fare il router e' attaccato al PC ed e' un Netgear DG834GT e 
l'iBook in wireless...
Aiutatemi vi prego...
Pensavo ad un gruppo di continuita' ma non ne so nulla e non me ne 
intendo...
-- 
--
BerrY: iBook Late 2005... Basta un Mac per vivere piu' sereni...

 intendo...
pensavi bene, accattati un ups di buona marca (eg apc) che abbia una
potenza apparente (espressa in VA: voltampere) pari a 1,5 volte la
potenza in watt dichiarata sugli alimentatori delle tue apparecchiature
(se ci sono cadute di tensione fore ti conviene mettere anche il PC
sotto ups)

 
Intollerabile: capita anche a me con la pompa dell'acqua. 
--
Io.

 
Intollerabile: capita anche a me con la pompa dell'acqua. 
--
Io.

Aran_Banjo wrote:
excuse me ...
io farei anche un bel controllo sul rifasamento dell'impianto
elettrico, specialmente se ti trovassi alla  fine di una linea.
E' gia successo ad altri, di dover mettere dei CONDENSATORI di
RIFASAMENTO per livellare la tensione di rete.

 Immagino che non sia un lavoro che faccia Enel, o mi sbaglio ?
In teoria si, ti conviene provare prima con loro.
Se non ci riesci, cioe` se l'enel continua a dire che per loro e` tutto 
normale ti devi arrangiare con un elettricista, accertati pero` di trovarne 
uno bravo, magari uno che lavora abitualmente per officine, o ditte che usano 
grossi macchinari elettrici e simili dove spesso hanno di questi problemi. 
-- 
Riccardo Saettone
Per rispondere togliere Alfa e Beta dall'indirizzo

 perdono per una frazione di secondo la corrente..
si...
ti hanno gia' detto che il problema e' lo spunto dei motori...
puoi controllare che:
la sezione dei fili dell'impianto e' adeguata?
se hai 3kw dovresti avere
- linea da contatore a quadro dentro casa da 6mmq
- linea da interruttore magnetotermico prese (16A) a scatole derivazione
da 4mmq (linea montante)
- linea da interruttore magnetotermico luce (10A) a scatole derivazione
da 2,5mmq (linea montante)
- linea da derivazione a utilizzatori prese da 2,5mmq
- linea da derivazione a utilizzatori luce da 1,5mmq
prova a:
- prova a tirare un cavetto a parte dove colleghi il deumidificatore e
collegalo direttamente sotto il contatore enel (questo pero' solo per
fare una prova, nel caso che tu risolva devi inserire interruttore
magnetotermico e differenziale nel caso che il salvavita sia nel quadro
di casa con cavetto della giusta sezione tipo:
- Differenziale magnetotermico 16A 0,03 4,5-6 kva)
- cavetto (3x2,5) o treccia unipolare da 2,5mmq
nel caso che tirando una linea non risolva il problema beh...e'
possibile che i cavi enel siano o fini (vedi vecchie linee) o sei uno
degli ultimi che servono con la conseguenza che avrai anche la tensione
piu' bassa dei normali 220v (in questo caso prova a sentire enel ma...
:o) auguri)
si dice in bocca al lupo?? 
;o)
-- 
szetax@METTI