Newsgroup: it.comp.macintosh
Titolo: Re: impianto elettrico di casa: help

 1000 ore) e delle volte è saltata la luce. idee?
Il tuo amico e' un elettricista professionista o wannabe? Perche' nel
primo caso gli farei controllare tutto l'impianto, nel secondo lo
manderei a fanculo e chiamerei un professionista.
Cosi a occhio (ma non sono un esperto) qualcuno ha confuso la massa
con il neutro.
Ciao Jack

 con il neutro.
Ok. e come spieghi il fatto che tutti gli altri elettrodomestici 
funzionano?
E che prima di allacciare la massa dell'appartamento alla massa del 
condominio, funzionava anche il forno?
La chiave di volta ï¿œ nel fatto che se scolleghi massa dalla spina e la 
metti nella presa, il forno va..


Probabilmente in qualche parte del tuo impianto hai una fase 
collegata/in corto con la messa a terra, in questo modo il differenziale 
salta per impedirti di mandare la fase a tutto il condominio sul cavo di 
messa a terra.
-- 
Zeerb


La spina del forno ï¿œ a 3 polaritï¿œ? Sei sicuro che la messa a terra del 
forno sia funzionante? Se il resto funziona il problema ï¿œ li, nel forno 
la messa a terra ï¿œ collegata ad una polaritï¿œ oppure uno dei due poli 
viene a contatto con lo chassis.
-- 
Zeerb

 metti nella presa, il forno va..
...huh? questa non credo di averla capita, ma se ho capito giusto
allora cambia presa e dimentica quello che ho detto sopra.
Ciao Jack

 brevissima vita, circa 1000 ore) e delle volte � saltata la luce. idee?
Molto spesso montando le prese di casa o sostituendole si scambia il 
neutro con la terra, non tutti i produttori usano lo stesso codice 
colore, di solito la terra come detto � di colore giallo/verde ma non 
sempre, per scoprire quale � la terra basta usare un tester e misurare 
la resistenza tra una parte metallica dell'apparato e il filo oppure 
pi� semplicemente aprire le schema tecnico dell'apparato.
Ciao
-- 
Iggy Blues
non fare del bene se non sopporti l'ingratitudine (Confucio)


infatti, e giustamente il differenziale stacca, altrimenti manderesti 
una polarit� su tutto l'impianto di terra del condominio e ci� non � 
cosa giusta
-- 
Zeerb

 l'assicurazione paga per cui ti ritrovi sul lastrico...
ma poi, vorrei vedere quanti hanno l'assicurazione sull'immobile...
giusto se c'� un mutuo di mezzo
-- 
Zeerb

 cosa giusta
infatti... secondo me nel caso specifico qualche presa � stata 
collegata male invertendo neutro con terra


 una responsabilit� civile terzi...
quando ho stipulato il mutuo ho fatto aggiungere (non era obbligatoria) 
una polizza per incendio/eventi naturali
-- 
Zeerb
"Se oggi abbiamo giocato col rombo o col 4-2-3-1?
  Non lo so nemmeno io..diciamo che era un rombo srombato".
(C.Ranieri)

 male invertendo neutro con terra
anche secondo me
-- 
Zeerb

 (sempre con forno acceso)
terra!

 circa (con forno in funzione). Come mai? che pu� essere successo?
Scusa se non leggo tutti i post...forse qualcuno ti avr� gi� risposto.
Comunque il problema � la corrente dispersa verso massa della 
resistenza elettrica del forno. E' un problema comune e si verifica 
soprattutto dopo che il forno � rimasto inutilizzato a lungo. La causa 
� la resistenza che assorbe umidit�.
Un sistema molto "empirico" per risolvere � far funzionare la 
resistenza a lungo scollegata da terra. Visto che l'impianto � stato 
scollegato dalla terra per molto tempo non cambier� nulla rispetto a 
prima, per� BISOGNA FARE ATTENZIONE PERCHE' DURANTE QUESTO 
FUNZIONAMENTO SE SI TOCCANO LE PARTI METALLICHE DEL FORNO SI RISCHIA LA 
SCOSSA! Non � detto che anche dopo diverse ore il problema si risolva. 
Se cos� fosse allora bisogna cambiare la resistenza.
Quando la resistenza sar� ripristinata si dovr� ricollegare il forno 
alla terra; usandolo con una certa regolarit� non dovrebbe 
ripresentarsi il problema.
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"