Newsgroup: it.discussioni.iso9000
Titolo: Analisi di combustione impianti di riscaldamento.

Salve a tutti.
La norma UNI 10389 (modalità di esecuzione delle analisi di combustione per
generatori di calore) stabilisce al punto 5.4 (condizioni di misurazione)
che tali analisi vanno effettuate "NELLE CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO
del generatore".
Questo mi fa presumere che, in tutti gli impianti che producono soltanto
riscaldamento di ambienti e che hanno UN NORMALE FUNZIONAMENTO solo in
inverno (da ottobre ad aprile), dovranno essere eseguite le analisi
separatamente dalla manutenzione ordinaria.
Intendo dire cioè che in estate sara effettuata la manutenzione ordinaria
(pulizia caldaia... secondo DPR 412/93 e 551/99) e d'inverno sarà effettuata
invece l'analisi della combustione (per osservare la norma UNI 10389).
La mia azienda ha contratti di manutenzione con circa 200 condomini, oltre
100 non producono acqua calda centralizzata. Per questi ultimi è
effettivamente necessario rilevarne il rendimento solo quando sono in
funzione?
Ho interpretato correttamente la norma?
Grazie in anticipo.
Giacomo.

 generatori di calore) ............
ma questo cosa c'entra con
it.discussioni.iso9000?????????????????????????????????????

 
Credo proprio di sě, ma non sono sicuro di aver capito bene la tua
domanda, perchč mi sembra tutto troppo ovvio.
Saluti
Stefano
-- 
Robin Hood
Sherwood Forest
NHX27J Nottingham, England 
mailto:
stefano...@fastwebnet.it
-----= Posted via Newsfeeds.Com, Uncensored Usenet News =-----
http://www.newsfeeds.com
 - The #1 Newsgroup Service in the World!
-----==  Over 80,000 Newsgroups - 16 Different Servers! =-----

Io in passato e ancora adesso la maggior parte dei manutentori che conosco
(soprattutto quelli non certificati ISO 9002) eseguono le ananlisi d'estate
per tutti gli impianti.
Sostengono che portando l'impianto "a regime" (60°-80°) si crei la
situazione di normale funzionamento prevista dalla UNI 10389.
Questi considerano pertanto validissime le analisi "estive" per impianti che
fanno solo riscaldamento (... questi funzionando solo d'inverno sono a
spenti da aprile a ottobre... la manutenzione ordinaria a giugno cascherebbe
dopo due mesi di inattività...).
Per questa stagione ho già programmato le operazioni nel modo che mi sembra
più corretto, eseguento cioè le analisi per impianti a funzionamento
stagionale SOLO D'INVERNO (se inferiori ai 350 kw una analisi tra ottobre e
aprile; se oltre 350 kW: un'analisi tra ottobre e dicembre e un'altre tra
gennaio e aprile).
Visto che questo cambiamento mi è stato caldamente suggerito nelle ultime
visite ispettive e considerando che implica moltissime operazioni in più per
il mio personale, vorrei solo qualche opinione per essere un po' più
convinto di ciò che faccio.
Grazie.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scusa se insisto, ma ci fai o ci sei? veramente secondo te il mess. non
c'entra niente? per un caldaista certificato iso 9000 cosa c'entra allora?
l'ufficio in ordine? la Politica per la Qualità? (nota le maiuscole...) la
Mission e la Vision? le tecniche statistiche? i riesami della direzione? il
corsetto del cazzo all'associazione artigiani di 20 ore in cui gli spiegano
l'importanza della Customer Satisfaction? (nota sempre le maiuscole...)  i
questionari del cazzo sulla soddisfazione del cliente? quel pacco di
fotocopie che gli tocca firmare in 2- 3 persone e distribuire ai
collaboratori facendoli firmare per ricevuta?
-- 
Posted from [212.11.92.55] by way of 
oe62.law14.hotmail.com
 [64.4.20.197] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 del generatore".
devi accendere l'impianto e "ragionevolmente" portarlo a regime , se non lo
porti a regime di acqua calda anche nei caloriferi è meglio (il risultato è
peggiorativo).
questa domanda secondo me è pertinentissima con questo nws!!