Newsgroup: it.scienza.ambiente
Titolo: Termoautonomo in appartamento e sicurezza !!!!

Avendo una caldaia da 24 KW, a metano, posizionata nella mia cucina
abitabile ed essendo l'ntero appartamento di circa 70 m2 volevo chiedere
gentilmente se era sufficiente per la ventilazione dell'ambiente un foro nel
muro (Grigliato), dietro il calorifero di ghisa di circa 144 cm2 o è meglio
200 cm2 ? In definitiva, posso fidarmi della areazione del locale che con
tale modalità si ottiene, considerando che in questo periodo invernale è
sempre in funzione la Caldaia ?
Grazie per la eventuale e gentile risposta.

 sempre in funzione la Caldaia ?
la caldaia è di quelle STAGNE???   in questo tipo di caldaie la vùcamera di
combustione (dove sta il fuoco) non ha nessuno scambio con l'ambiente dove è
installata ma, sia l'aria fresca che i fumi entrano ed escono forzatamente,
rendendo più che sufficiente  il grigliato di 144 cm2

> la caldaia è di quelle STAGNE???
Purtroppo no, anche se è una caldaia molto recente.........! Possono 200 cm2
essere sufficienti ad areare l'ambiente a sufficienza, visto che in Cucina
soggiorniamo parecchio ?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:rkWHb.14405$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...

Certamente stai tranquilla. L'unico rischio che si corre con i gas combusti
è quello che si verifica in condizioni di scarso tiraggio del camino dovuto
a fenomeni molto particolari, quando la canna fumaria è molto corta oppure
molto ostruita dai residui di combustione. Le caldaie moderne hanno anche un
sensore che ferna la caldaia se il tiraggio non è buono. La mia che come la
tua non è stagna ce l'ha  funzionante (provato personalmente) e ha 5 anni
Sicuramente però la caldaia, se appena installata, sarà stata testata nel
tiraggio quando è stata emessa la certificazione. Non l'hai installata tu
vero?
Comunque in cucina non può succedere niente di grave perchè anche se dovessi
avere qualche problema con gli incombusti te ne accorgeresti perchè l'odore
degli stessi è molto fastidioso (e qui adesso tutti mi diranno che il
monossido di carbonio è inodore ma non è il solo risultato della combusione)
E a meno che tu non ci dorma in cucina ti verrebbe naturale aprire le
finestre e chiamare l'installatore che l'ha montata.
Considera tra le altre cose che quando accendi il gas dei fornelli, tutti i
prodotti della combustione finiscono in cucina, ma non mi risulta che
nessuno sia mai morto facendo la pastasciutta.
Il metano inoltre è molto pulito nella combustione e addirittura, al
contrario del gasolio, o peggio della legna, non lascia nessun residuo in
canna fumaria. Anche questo testato personalmente aprendo più volte la canna
fumaria.
Se hai qualche altra domanda sono qui.
Esiste però un altro NG più appropriato per questa discussione che è    "
it.ingegneria.civile "
ciao graziano orso2

Grazie ancora, Graziano, per le interessantissime ed utili notizie !
No, la Caldaia non l'ho installata io ma il Tecnico addetto.
La mia paura era che l'aria della Cucina venisse consumata dalla combustione
del bruciatore in maniera tale da incrementare il tasso di anidride
carbonica e ridurre quello di ossigeno, in maniera pericolosa per
l'organismo, nonostante il foro grigliato nel muro di circa 200 cm2.

 ha scritto nel messaggio
news:DwZHb.14616$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...

Ah... adesso ho capito
No è impossibile. Anche non forando il muro (cosa comunque sempre da fare
anche per altri motivi) è praticamente impossibile "sigillare completamente
una stanza" in modo che vada in pressione negativa tale da compromettere il
tiraggio a meno che non lo si faccia apposta ma non è facile neanche lo
stesso.
ciao graziano orso2

Grazie ancora per la Tua professionalitą e Buon Anno !!!


va bene tranquillizzare io sarei però più prudente...
cucina piccola (oggi negli appartamenti lo sono quasi tutte)
porta e finestra chiuse,
caldaia con grosso bruciatore (deve scaldare tutto l'appartamento e l'acqua
dei sanitari)
caldaia NON stagna (fiamma e combustione a contatto con ambiente vivibile)
io direi che il buco grigliato o qualche spiffero nelle finestre e
cassonetti sono una certa sicurezza !!!
P.S. da un mio amico che usa il caminetto, quando c'è il fuoco acceso e la
canna fumaria del camino porta su molta aria, l'altra canna fumaria (quella
del bruciatore a gas) serve da ripristino e immette quindi in casa tutti i
gas già combusti di metano.
spero di essere stato chiaro.    ciao Eugenio


Un consiglio. Inserire nella caldaia (praticamente tutte quelle nuove 
sono predisposte) un sensore di CO con relativo blocco. Non costa molto, 
e anche se non dovrebbe servire, un po' di sicurezza in piu' la da'.
Buon anno a tutti
Gianni

 cassonetti sono una certa sicurezza !!!
La Cucina è abbastanza grande (vivo in una cascina ristrutturata !) e sento
entrare una bella corrente d'aria fresca dal buco grigliato; in più, ho un
sensore per la CO sulla canna fumaria (parte integrante della
caldaia......); la porta della cucina è sempre aperta (giorno e notte e dà
sul soggiorno; che ne dite ? C'è da stare sicuri ?

 ha scritto nel messaggio
news:rkWHb.14405$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...
Io onestamente avrei fatto un buco.
avere in cucina una cosa che mangia ossigeno, non mi andrebbe assolutamente.
Ciao
Ad'I

 ha scritto nel messaggio
news:quEIb.18356$Jw2...@tornado.fastwebnet.it...

Ma perché se abiti in una cascina la caldaia non l'hai fatta all'esterno?
Io sotto il camino ho fatto un buco di venti centimetri.
Uso anche la stufa, e quella non ha prese d'aria, ma essendo un sistema
chiuso finora non mi ha mai dato fastidi.
Ciao
Ad'I