Newsgroup: it.comp.reti.ip-admin
Titolo: Quale alimentatore a tampone per il server?

Volevo chiedere cortesemente se mi potete suggerire quale
alimentatore a tampone (cioč quelli che hanno la batteria che
interviene in caso di blackout) mi consigliate di prendere da
collegare al server dell'ufficio in cui lavoro (un piccolo Comune
che dovremo dotare di un server a cui saranno collegati circa
5 pc).
E' vero che conviene un alimentatore che in caso di blackout
prolungato, esegui da solo le procedure di salvataggio e
spegnimento?
Quale tipo consigliate tenendo conto che non deve costare
molto ma che sia affidabile ?
Vi ringrazio
Lin

 
ho letto il post perchè sono rimasto perplesso di fronte al subject...
:-)
ti serve un ups (anche detto gruppo di continuità).
alimentatore a tampone, non l'avevo mai sentito!
:-)
per farti un'idea su cosa prendere, fai un salto qui:
http://www.apcc.com/template/size/apc/index.cfm
-- 
+-------
| Paolo opg
|
| janickg ( at ) hotmail ( dot ) com
| (fake address in reply-to field!)
+-------

 
http://www.apcc.com/template/size/apc/index.cfm
Heh, stavo per postare lo stesso consiglio; ad ogni
modo ... prendi un UPS che abbia abbastanza potenza
ed autonomia da supportare il carico delle macchine
che ci attaccherai per almeno 5/10 minuti (il tempo di
uno shutdown), inoltre assicurati di prendere uno "smart"
UPS (di quelli con scheda RS232) e di connettere il cavo
seriale ad una macchina che, una volta ricevuto il segnale
di "spegnimento" dall'UPS provveda a forzare lo shutdown
di tutte le macchine e di se stessa
Ciao


ok, vi ringrazio.
Ma lo shutdown non lo deve fare solo il server ?
Non è questo che è sempre acceso?
I pc a lui connesso non vengono spenti quando l'ufficio è chiuso?
Quindi lo shutdown lo dovrebbe fare solo il server. Ma questa operazione
è l'UPS o APC che la fa e come? Oppure è il server che si accorge e
fa la procedura?
Perdonatemi le domande.
Lin

 fa la procedura?
UPS sta per gruppo di continuita', mentre APC e' una marca (probabilmente la
piu' affidabile sul mercato). Poiche' il server (o chi per esso) e'
alimentato anche dalle batterie dell'UPS, non si accorge quando manca la
corrente; e' quindi l'UPS stesso che rileva il black-out e agisce di
conseguenza, mandando un'informazione ad un software residente sulla/e
macchina/e controllata/e.
Le possibilita' sono, in genere:
- shutdown immediato (raccomandabile)
- shutdown dopo un dato tempo preimpostato (da evitare, nel caso di due
black-out consecutivi e di conseguenza con batterie non completamente
cariche la seconda volta)
- shutdown quando la carica delle batterie raggiunge un livello minimo
Inoltre, alcuni software sono in grado di sfruttare la rete dati per
diffondere l'informazione di black-out: questo e' particolarmente utile per
quelle macchine alimentate da gruppi di continuita' che non supportano
l'invio dell'informazione di black-out. In sostanza: un server riceve dal
suo UPS l'informazione di black-out e invia in rete, a tutte le altre
macchine (con software simile) lo stato dell'alimentazione. Le macchine,
quindi, agiranno come sono state configurate.
Nota importante: se usi il sistema dell'avviso via rete, assicurati che
anche gli apparati attivi di rete (hub, switch, router, firewall) siano
alimentati da UPS, altrimenti l'informazione non potra' passare.
Ciao
Luca

Scusate se mi intrometto.. :)
Ho appena comprato un UPS dotato di interfaccia RS232, che software mi
consigliate per la gestione dello spegnimento (dotato anche della
possibilitą di trasmetterlo in rete)
grazie
etr

 - shutdown quando la carica delle batterie raggiunge un livello minimo
Se il software di gestione e l'ups sono abbastanza evoluti, via rs232 puo'
essere inviata una stima dell'autonomia rimanente, potendo decidere, nonostante
reiterate mancanze si corrente, quando e' opportuno effettuare lo shutdown
(degli "alert" vengono comunque inviati ad ogni mancanza di corrente). Questo e'
almeno cio' che ho visto su gruppi della meta-systems (non e' mia intenzione
fare pubblicita', n.b.).
bye G.L.

 possibilità di trasmetterlo in rete)
Beh ... il s/w di interfaccia dovresti averlo (fornito con UPS) per quanto
riguarda il s/w di gestione ... basta scriversi un semplice script, poi usi
l'interfaccia del sistema operativo (es. windows ha un'applet) per fare
sì che quando viene ricevuto il "segnale di spegnimento" venga
eseguito il tuo script ... che provvederà a quanto è necessario; in linea
di massima, se connetti una macchina windows all'UPS potresti usare
"psshutdown" (
www.sysinternals.com
) e "plink" (vedi URL di "PuTTY")
per comandare lo spegnimento di altri sistemi windows/*nix in rete
Ciao

 riguarda il s/w di gestione ... basta scriversi un semplice script, poi
usi
<snip>
Tanto per spiegarmi meglio; supponiamo di avere l'unità UPS
collegata (RS-232) con un sistema win2k, e di avere altri due
servers windows sulla rete, si vuole spegnere tutti i servers
quando l'UPS segnala la mancanza di alimentazione; basterà
scaricare PSShutDown da qui
http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/psshutdown.shtml
a questo punto copiato il pgm in una directory appropriata, si crea
uno script (batch) tipo ad esempio
@echo off
cls
psshutdown -u ShutDown -p ShutDown  -f -t 0 -s \\server1
psshutdown -u ShutDown -p ShutDown  -f -t 0 -s \\server2
psshutdown -u ShutDown -p ShutDown  -f -t 0 -s \\server3
exit
quanto sopra forzerà lo shutdown immediato di server1, 2 e 3
ovvio che l'ultimo (server3) dovrebbe essere quello con UPS
collegato; una volta creato uno script tipo quello sopra basterà
configurare l'interfaccia UPS (pannello di controllo -> alimentaz.)
in modo da lanciare lo script quando l'UPS segnala lo spegnimento
con una linea di comando del tipo
%COMSPEC% /c c:\UPS\spegnitutto.bat
Avendo altri tipi di sistemi (es. unix) si potrebbe aggiungere allo
script una riga che utilizzi "ssh" per avviare lo shutdown di tali
sistemi, ad esempio "PLink" che fa parte di PuTTY e che può
essere scaricato da qui
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
potrebbe essere usato per lo spegnimento di un sistema unix
in questo caso il batch potrebbe diventare
@echo off
cls
plink -ssh -pw ShutDown  
Shut...@1.2.3.4
 shutdown
psshutdown -u ShutDown -p ShutDown  -f -t 0 -s \\server1
psshutdown -u ShutDown -p ShutDown  -f -t 0 -s \\server2
psshutdown -u ShutDown -p ShutDown  -f -t 0 -s \\server3
exit
più o meno :-) come vedi la cosa non è complicata, altri metodi per
forzare la chiusura di sistemi in rete includono "rexec" ed altri simili
programmi ... poi basta aggiornare lo script ... ad ogni modo cerca
di "ordinare" lo shutdown dei servers in modo da spegnere per primi
quelli che "si appoggiano" agli altri così da rendere il più rapido
possibile lo spegnimento; come ultima nota; un giochino del genere
può anche essere utile se impostato tramite schedulatore, se ad
esempio lo script venisse schedulato alle 01:00 e poi un "semplice"
orologio togliesse l'alimentazione alle 02:00 e la riattivasse alle
07:00 avresti la possibilità (se necessario) di spegnere i servers
di notte e riaccenderli automaticamente il mattino seguente
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:bpb066$1mibli$1...@ID-180886.news.uni-berlin.de...

Ti ringrazio x avermi indicato lo scirpt !
ma che significa %COMSPEC% ???


 ma che significa %COMSPEC% ???
Fai una semplicissima prova; apri un prompt comandi
e digita (senza le ") "echo %COMSPEC%" e vedrai
cosa contiente la "variabile" COMSPEC :-)

 cosa contiente la "variabile" COMSPEC :-)
Provato !!
Grazie x le spiegazioni !!