Newsgroup: it.comp.reti.ip-admin
Titolo: Switch x SAN..

Ciao,
Dovrei collegare Uno storage ISCSI  da 4Gb  ( come l'HP  MSA 2012 ) ad un 
server HP.  Mi hanno detto che si dovrebbe utilizzare uno Switch.Esistono 
switc particolari per ICSCI o basta utilizzare uno switch Ethernet standard? 
quale modello potrebbe essere indicato? Il piu' economico possibile, 
naturalmente,
Una alternativa potrebbe essere lo storage in fibra ( come l'HP  MSA 
2012fc ). Qui lo switch dovrebbe essere uno switch con porte in fibra. quale 
modello potrebbe essere indicato? sempre Il piu' economico possibile, 
naturalmente, dovrei collegare tra loro 4 server, e lo storage ....
grazie 


Devi valutare tu i rischi per il dimensionamento.
La velocità è essenziale?
La ridondanza? il danneggiamento dello switch che rischi ti comporta?
Un qualsiasi switch, sarebbe meglio se fosse giga se le schede del
server e dello storage sono giga.
Se hai una scheda inutilizzata nel server e lo storage non ti serve
che sia visibile in rete locale puoi anche connetterlo direttamente
con un cavo cat6 cross.
Ciao

 Ciao
Ciao e grazie 

 no mi serve sia visibile..
Puoi sempre fare un bridge


Io collegherei diretto con un semplice cavo cross.
in questo modo elimini anche la possibilità che un guasto allo switch
ti blocchi la macchina.
Due alimentatori li metto sempre nei server hp critici uno sotto ups
locale e uno in diretta.
Ciao

"Andrea B." <nu...@null.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:48ef4156$0$11382$5fc...@news.tiscali.it...

Se sapessi cos'e'...:-( 

locale e uno in diretta.
non è una grande idea avere masse potenzialmente diverse su di
un'apparato elettrico.
ovvero finche va tutto bene, ok, ma se ci sono dispersioni, o se ci
sono problemi elettrici, allora rischi di bruciare tutto. 
un gruppo ups serio ha tutti i controlli compresi i bypass per evitare
problemi.
ciao

 problemi.
Non è proprio così inquanto i due alimentatori ti garnatiscono
l'isolamento galvanico (lo prevedono le normative sugli alimentatori
switching in generale per evitare problemi in caso di inversione della
spina di alimentazione), e non c'è nessun problema ad alimentarlo da
due linee diverse, io lavoro in un settore dove il guasto può
provocare danni fisici alle persone, in questo caso un solo ups
connesso a due alimentatori garantisce solo la ridondanza dei due
alimentatori ma la legge mi obbliga ad avere due fonti distinte di
alimentazioni, quindi ad avere enel > gruppi elettrogeni > ups da
100Kw ridondanti > server su un alimentatore e almeno Enel
possibilmente da un'altra cabina di alta tensione nell'altro.
Dove non sono disponibili i gruppi + ups il server viene alimentato da
due linee enel separate più un gruppo ups online dedicato su uno dei
due alimentatori.
Non posso metter un unico gruppo ups tra i due alimentatori perchè i
collaudi di sicurezza imposti dalle normative del mio settore mi
impongono i collaudi annuali provocando dei guasti e se simulo un
guasto standard (definito secondo guasto), mancanza enel + rottura del
pacco batterie (cosa che capita molto spesso, l'ups va in bypass
quando manca l'enel, e capita anche con ups da qualche 10 mila euro
ancora in garanzia), mi trovo con il server spento.
é logico che naturalmente in condizioni di utilizzo normale un sistema
del genere normalmente non viene implementato per motivi di costo,
l'ho riportato solo per spiegare che si può fare.
Ciao

ancora in garanzia), mi trovo con il server spento.
ti assicuro che l'evento di pacco batterie guasto è un caso molto
raro, e particolare, sicuramente non capita spesso, a me in 15 anni è
successo 1 volta e per carenza del responsabile che ha ignorato la
richiesta di sostituziione delle batterie.
ciao

 ciao
Ha me è capitato due volte quest'anno durante i test su macchine da 70
Kw con meno di un anno di vita test batterie sempre eseguiti in
automatico senza segnalazioni. Manca l'enel una batteria con difetto
di fabbrica che aveva tenuto fino a quel momento salta l'ups con una
50 di kw in uso va in bypass prima dell'intervento deigruppi
elettrogeni e si spegne tutto.
Per evitare questo problemi dall'anno scorso da me hanno installato
solo macchine con ridondanza completa due ups con bilanciamento del
carico e due pacchi batterie dimensionando in modo che un solo ups
possa gestire tutto il carico e che possa usare entrambi i pacchi
batterie.
Ciao

batterie.
si, ma da 70kw sono gruppi un po "particolari", non sono gruppi
standard da 2-7 kw. che sono un po la norma ;)
ps se non ricordo male anche il mix ha avuto problemi analoghi ... ed
infatti hanno sostituito con 2 gruppi separati

infatti hanno sostituito con 2 gruppi separati
No, il MIX si è fermato perché, a causa di un errore progettuale,
quando è mancata corrente perché è scoppiato il trasformatore di MT non
c'è stata la commutazione rete-gruppo.
-- 
ciao, |
Marco | The Internet is full. Go away.  -- Joel Furr

batterie.
I miei sono proprio in parallelo (200 + 200 kVA) con due banchi di
accumulatori ciascuno...
Solo una rete completamente separata A+B è effettivamente ridondata, ma
la quasi totalità dei clienti non ha doppio alimentatore ovunque.


On 13 Ott, 19:58, Marco d'Itri <m...@Linux.IT> wrote:

Io ho visto succedere anche il contrario durante un collaudo la rete
torna il gruppo di spegne ma non aveva commutato causa errore
impiantistico e giù tutto.
Ciao