Newsgroup: it.comp.reti.ip-admin
Titolo: Help: norme europee su range temperature sale CED

Ciao ragazzi, qualcuno sa indicarmi qualche link su dove
trovare normative europee o standards sui range di temperature e umidità
delle sale macchine in base
all'ampiezza (metri quadri) delle stesse?
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao
Beppe

 all'ampiezza (metri quadri) delle stesse?
Non capisco cosa c'entri la superficie di un locale con le condizioni 
ambientali ...:-) Semmai, se un limite dovesse esserci, potra' 
riguardare appunto temperatura e umidita', non unita' frigorigene.
Che io sappia, ci si rifa' alle specifiche dei costruttori per gli 
apparati attivi, considerando l'eventuale impiego degli stessi in armadi 
rack che, per loro stessa natura, tendono a trattenere il calore.
In genere, per i produttori piu' critici, trovo valori di 20°C +/- 10% 
con variazioni massime di 1°C/h e umidita' 60% +/-20% non condensante. 
Da evitare assolutamente valori di umidita' eccessivamente bassi (es. < 
30%), causa di accumulo di elettricita' statica e danneggiamento di 
dispositivi sensibili a ESD.
Per il calcolo delle BTU/h occorre tenere presente anche le persone che 
potranno trovarsi nel locale per un tempo prolungato, nonche' il tipo di 
illuminazione.
Ciao
Luca
-- 
Luca Sasdelli
Microsoft MVP - Security, Networking, Windows NT/2000/XP
http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx
IDRCI Italia - 
http://www.idrci.it
 - 
http://forum.idrci.it
CHX-I, CHX-I NAT Stateful Packet Filter

 Luca
Ciao Luca,
grazie per avermi risposto,
ho posto un tantino male la domanda, siccome nella nostra sala CED
hanno sostituito gli impianti di refrigerazione :-) , volevo sapere se ci
sono
standards che stabiliscono come regolare tali apparecchiature
in relazione a condizioni di ampiezza della sala CED per il mantenimento
delle temperature e umidità richieste dagli apparati attivi all'interno
e non dei rack.
Ti spiego anche il perchè, in pratica i vecchi apparati refrigeranti,
hanno fatto flop uno dopo l'altro recando danni
ad alcune apparecchiature un tantino costose
tipo Catalyst 6509 ecc. per cui sarei interessato a
conoscere in maniera più approfondita come poter avere il meglio da tali
apparecchi
senza però subire dei danni per l'azienda.
Ti ringrazio ancora
Beppe

 delle temperature e umidità richieste dagli apparati attivi all'interno
Continuo a non capire il senso della cosa ... il mantenimento di 
caratteristiche ambientali prescinde dalle caratteristiche fisiche, 
quali superficie e volume. Tutt'al piu' il dimensionamento potrebbe 
avere implicazioni sulla velocita' delle variazioni dei valori.
Una volta che decidi di avere, che so, 22°C/60% RH, la climatizzazione 
manterra' questi valori nel locale e, se gli armadi rack hanno una 
circolazione d'aria sufficiente a smaltire il calore, non dovresti avere 
storie. Normalmente, in sale climatizzate con questo criterio, se apro 
un server e' totalmente freddo.
In genere e' sufficiente sommare l'energia dissipata da apparati attivi, 
iluminazione, persone stabilmente presenti e altri fattori (es. finestre 
esposte al sole), in modo da dimensionare il sistema di climatizzazione 
per un certo ammontare di BTU/h.
