Newsgroup: it.comp.reti.ip-admin
Titolo: [forse OT] Problema impianto elettrico

Salve a tutti,
scusate forse l'ot...ma visto che l'argomento riguarda dei problemi con
l'impianto elettrico e dei piccoli server...io ci provo lo stesso! :-D
Dunque...la zona in cui è ubicato l'edificio dove sono contenuti delle
postazioni pc (normali) e alcuni piccoli server (2+1 ancora non
operativo) è una "zonaccia" dal punto di vista elettrico...molto spesso
ci si ritrovava con frequenti sbalzi di corrente...relativamente bassi e
inoffensivi dato il piccolo balzo tale da non danneggiare le postazioni
ma da far resettare le macchine e/o spengere definitivamente
(considerando il fatto che a volte i "vuoti" di corrente erano anche di
2/3 minuti...)
Prima che venissero installati i server...le macchine erano state tutte
dotate di un APC da 15min abbondantemente necessari ed ottimi per
svolgere il loro dovere.
Il problema nasce quando sono stati installati i server...anch'essi
dotati di APC.
Infatti tutti i pc sono isolati dal normale impianto elettrico 
dell'edificio,
messo a norma, da un quadro elettrico anch'esso dotato di differenziale.
Con i frequenti sbalzi di corrente a volte...quando l'edificio non è 
presenziato
accade che il differenziale sul quadro elettrico "dei pc" scatti...con 
l'impossibilità
di poterlo riarmare.
Esiste una possibile soluzione che non prevede...chiamate all'ENEL 
(strada in parte
già percorsa...ma senza successo) o l'installazione di costossimi 
controlli automatici
di livello industriale?
Grazie in anticipo,
jRed
PS:  Scusate la lunghezza del post...è stato difficile spiegare in 
dettaglio la
situazione reale!

 l'impianto elettrico e dei piccoli server...io ci provo lo stesso! :-D
ci sono passato 2 volte: il problema è che i gruppi di continuità hanno 
uno spunto abbastanza alto e quindi, quando torna la corrente, fanno 
scattare il differenziale.
Prima non lo faceva perchè i gruppi erano pochi.
Io ho risolto mettendo 2 gruppi solo (grossotti) e cambiando i 
differenziali con dei tipi a risposta più lenta (curva d se non ricordo male).
-- 
Roberto Tagliaferri-Linux user #30785 <-> r.tagliaferri@(forse)
tosnet.it
	Prima di parlare collegare la spina del cervello,
	 leggere e in caso di schermata blu riavviare.

scattare il differenziale.
Uh? Che c'entra il consumo con il differenziale? Forse ti riferivi al
magnetotermico?
(Comunque l'argomento è perfettamente in topic...)
-- 
ciao, | Does a route flap if nobody is listening to it?
Marco | (Ri)scoprire fidonet: 
http://bbs.bofh.it/

 
:-)))
E pensare che sono pure perito elettronico


 male).
Bene...grazie mille per la risposta...infatti molto probabilmente scatta 
prima il differenziale che il magnetotermico specifico...poi dipende dai 
casi...visto che gli sbalzi non sono regolari!
Ottimo il consiglio dei diff a risposta lenta...e della curva d...! :-D
Grazie ancora,
jRed

 Esiste una possibile soluzione che non prevede...chiamate all'ENEL 
Modulo per differenziali con riarmo automatico, ad esempio Bticino F80RD/230
-- 
Vincenzo

 di poterlo riarmare.
Il problema è capire se l'interruttore scatta per sovracorrente 
(termica) o per dispersioni verso terra (differenziale).
Quasi sicuramente scatta il differenziale (succede spesso con gli ups), 
ma per dirti questo mi dovresti dare qualche dato in più sugli 
interruttori: quello che scatta è magnetotermico differenziale o è un 
differenziale puro? Se la risposta è la seconda, questo è il generale 
del quadro? Che corrente di intervento differenziale ha?
Se il problema è dovuto a dispersioni verso terra (differenziale) le 
possibili soluzioni che mi vengono in mente sono:
- se ci sono più linee che alimentano i vari pc/server puoi mettere un 
differenziale su ogni linea e sostituire il generale di quadro con un 
magnetotermico o sezionatore... questa valutazione però lasciala fare 
ad un tecnico che conosce l'impianto. Con questa soluzione aumenti la 
selettività e diminuisci la possibilità di scatti intempestivi.
- sostituire il differenziale con uno meno sensibile (ma attenzione che 
sia coordinato con l'impianto di terra) e "antitemporale" (come viene 
brutalmente chiamato). Per meno sensibile intendo con corrente di 
intervento differenziale più alta, per esempio se adesso hai uno 0,03 
metti uno 0,3.
N.B. Se non ricordo male, l'utilizzo di differenziali selettivi (con 
intervento ritardato) su circuiti terminali è normativamente vietato, 
quindi non andrei a lavorare sul tempo di intervento della protezione.

 F80RD/230
Cavolo...immagino che sia proprio un bel gioiellino...mmh...quasi quasi! :-D
jRed

 quindi non andrei a lavorare sul tempo di intervento della protezione.
Bene....buono a sapersi....grazie per le preziose informazioni,
jRed

 ...ma molto probabilmente è un differenziale puro...
Scusa volevo intendere....differenziale con magnetotermico...quindi non 
puro! :-D
Ciao,
jRed

 puro! :-D
Ok ;-)
Allora bisogna capire se scatta la termica o se scatta il differenziale.
L'interruttore di che marca, modello e portata è?
In pratica dovresti vedere se c'è un dispositivo che segnala l'intervento
differenziale, in alcuni interruttori puoi capire se questo è scattato per
termica o per differenziale.
Ciao
Fabio


Consumo a parte, puo' essere anche il differenziale a scattare, a volte e'
lo spunto dei condensatori che mettono verso terra dentro gli UPS a far
scattare per "dispersione ".
Comunque, tornando al problema, io metterei un secondo differenziale in
serie ad un rele' temporizzato, che quando stacca il primo conta fino a X e
poi attacca il secondo... hai due possibilita' a e' sempre meglio di niente,
e te la dovrresti cavare con qualche centinaio di euro...
-- 
Saluti.
Mark G.
SysOp of <hidden>

 wrote in message
news:dxWFd.407536$b5.19...@news3.tin.it...

C'è anche un gewiss !
GbMax