Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Problema elettrotecnico o perla?

 (Remove the Lock in your replies)
 
Abelardo: il fratello grasso di Caino.
 

 E COSA DIAVOLO D'ALTRO POTREBBE FARE, LA RETE?!?!?
Abbassare la tensione erogata, in modo che molti carichi assorbano di
meno. Fare rerouting di enrgia da generatori piu` lontani, mettersi a
oscillare e andare totalmente fuori servizio.... 
Ce ne sono di opzioni :-)
Ciao.
PS: per l'altro tuo post: il ghiaccio fonde, non si scioglie :-)
-- 
Franco
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)

 (Remove the Lock in your replies)
 
Grande novità! "Spira &  Ammira": la bara con il coperchio di vetro.
 

Di solito i carichi sono sensibili in varia maniera alle variazioni di
tensione ma grosso modo tendono a diventare meno gravosi con l'abbassarsi
della tensione; altri si offendono a morte e smettono di funzionare bene,
così che l'utente li stacca finchè la tensione non è tornata regolare.
La regolazione della tensione è uno dei metodi utilizzati per abbassare il
carico della rete alla metà di luglio, quando il caldo è alto e industrie e
condizionatori vanno a pieno carico.
Questo perchè generazione e trasporto tendono ad essere insufficienti negli
ultimi anni: tutti vogliono potenza ma nessuno vuole linee e centrali.
Saluti

 Concordo, però sarebbe bene farlo sapere ad Emilio... ;-)
Errore mio, chiedo scusa. Mi ricordavo che l'avevo letto un paio di post
sopra e ho fatto confusione.
Sorry!


 ultimi anni: tutti vogliono potenza ma nessuno vuole linee e centrali.
come fanno a regolare la tensione a tutte le centrali contemporaneamente
in italia? e magari anche all'estero visto  che siamo collegati alla rete
europea?
Scusate per le domande, ma cerco di imparare qualcosa, grazie per le
eventuali risposte
Roberto

 (Remove the Lock in your replies)
 
Mia madre cucinava cosě male che la nostra pattumiera aveva l'ulcera.
 

 europea?
Come qualcuno ha già scritto la tensione viene elevata presso le centrali
fino a 220 o 380 kV (altissima tensione AAT) poi ritrasformata a 120 o 130 o
150 KV (alta tensione AT) poi ancora a 15 o 20 kV (media tensione MT) infine
ai 220/380 V (bassa tensione BT) che vengono forniti ai piccoli utenti.
Di solito la regolazione della tensione avviene sul livello dei 15/20 kV
(media tensione) sotto la supervisione del GRTN (gestore rete trasmissione
nazionale) che ha un centro nazionale a Roma e, mi pare, otto centri "di
ripartizione" in giro per l'Italia.
I trasformatori dall'alta alla media tensione sono dotati di un meccansimo,
semplifico, per variare il numero di spire al secondario (sotto carico!) e
variare quindi la tensione erogata in MT a parità di tensione AT.
GRTN  telecontrolla questi dispositivi a suo piacimento ;)
Riguardo all'ultima tua domanda è necessario che tu tenga presente che la
rete MT si diparte in modo "radiale" e non "magliato" dalle cabine primarie
(che sono le stazioni dove avviene la trasformazione AT/MT).
Pertanto due cabine primarie, magari collegate alla stessa linea AT, possono
in teoria erogare tensioni MT anche molto diverse perchè non è previsto, in
esercizio normale, che queste vengano elettricamente a contatto.
Saluti

 Concordo, però sarebbe bene farlo sapere ad Emilio... ;-)
Effettivamente il ghiaccio non è sale marino anche se ha lo stesso colore.
Ciao.
Emilio.
P.S.: Perchè il ghiaccio fonde e la neve si scioglie?


[CUT]
Grazie a tutti per le cortesi risposte
Roberto