Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: il libro dice...

"   Se, per esempio, il circuito è fortemente induttivo, tale svantaggio può
essere ridotto aggiungendo capacità nel circuito. Ciò aumenta la reattanza
capacitiva e riduce la costante di fase, aumentando così il fattore di
potenza. Le società elettriche installano condensatori in serie alle loro
linee di trasmissione per raggingere questo scopo."
Ecco, io non ho capito il perchè le società elettriche aggingono
condensatori in serie e non in parallelo. La capacità sarebbe maggiore
installando condensatori in parallelo giusto?
grazie
V

 linee di trasmissione per raggingere questo scopo."
Svarione del libro! I condensatori di rifasamento si installano in parallelo
e basta!
Per grandi potenze si installano (sempre in parallelo) i cosiddetti
"condensatori rotanti" che sono veri e propri alternatori sovraeccitati e
folli sull'asse. Essi assorbono quel po' di potenza attiva che bilancia le
inevitabili perdite e forniscono con la sovraeccitazione la potenza reattiva
di rifasamento.
Per inciso, la potenza reattiva assorbita dai carichi reali e' induttiva
(motori, trasformatori, reattori per neon) o nulla (illuminazione,
riscaldamento), praticamente mai capacitiva. Ecco perche' i condensatori
"rifasano".
Saluti
Mino Saccone

Buongiorno, Vitto ha scritto:

Si intende in serie alle linee, non in serie tra loro, cioe' piu' condensatori
possono essere collegati in parallelo tra loro, e poi questo parallelo di
condensatori collegato in serie alla linea.
Ciao
--
Giorgio Bibbiani
per rispondere inserire una sottolineatura
tra nome e cognome

 condensatori collegato in serie alla linea.
Ahem, ho letto ora il messaggio di Mino Saccone e evidentemente quello che
ho scritto nel precedente messaggio e' falso, lo svarione oltre che del libro
e' anche mio...


 e basta!
Perņ i codensatori vanno in parallelo al CARICO non alla linea, come si
farebbe, poi, a metterlo in parallelo alla linea? Ci vorrebbe un' altra
linea...
Poi sono gli utilizzatori che devono rifasare i carichi, non l' ENEL, la
quale puņ agire solo sulle linee.
Bisogna vedere cosa comporta mettere una capacitą in serie alla linea,
mmh..... mmh... ci sto
pensando.............................................................

 quale può agire solo sulle linee.
Certo le grandi fabbriche con i loro grossi motori devono tenere il cos(fi)
sopra 0,8 o forse addirittura sopra 0,9 per contratto. A questo scopo, oltre
al contatore l'ENEL installa un registratore sia di potenza che di cos(fi).
Ma anche l'ENEL lo puo' rifasare nel caso di tante piccole utenze
distribuite che non hanno nessun vincolo contrattuale sul cos(fi). Per
esempio la distribuzione a un quartiere abitativo. Se poi lo faccia
veramente non saprei dire
Saluti
Mino Saccone

 > parallelo
si riferiscono a cose completamente diverse, cioč in una l' ENEL agisce
sulle linee, nell' altra l' utilizzatore agisce sul carico.
Che poi abbiano lo stesso scopo (rifasamento) č probabile anche se non so di
preciso perchč, ma penso che siano metodi molto tra loro.

 e' anche mio...
ok, grazie
Vittorio



Nelle linee aeree a MT si possono impiegare dei banchi di condensatori
collegati in serie ai conduttori di ogni fase. Poiché i condensatore,
in regime sinusoidale, hanno reattanza negativa
 Xc = -1/(omega*C)
compensano totalmente o parzialmente la reattanza induttiva di servizio
della linea (Xl). Raramente si utilizza una sovracompensazione
della Xl ponendo
 |Xc| = 2Xl
ciò per diminuire la c.d.t. dovuta alla resistenza
della linea stessa o a componenti dell'impianto posti a valle.
Si utilizzano moltissimo nelle linee AAT per aumentare la
stabilità di trasmissione.
Angelo Rossi