Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: HELP ME "messa a terra"

Salve ragazzi,
chi vi chiede aiuto č un appassionato di elettronica e informatica che
non frequnta l'universitą ma buone amicizie alla Facoltą di Fisica a
Napoli.
Sono abilitato all'esercizio della professione di geometra dal dicembre
1997.
Non preoccupatevi di esporre la VS opinione in termini tecnici, anzi, li
gradisco!
Abito al primo piano di una palazzina non in regola con l'impianto
elettrico, uso il PC circa 10 ore al giorno e vorrei collegarlo a terra,
soprattutto, in vista dell'acquisto di un gruppo di continuitą.
Come posso fare?
Ho provato vari contenitori di terra e rame, ma non raggiungo una
superficie tale da poter dissipare la corrente, sul case del pc si
avverte sempre una sensibile corrente. Ho un balcone con 5 metri di
ringhiera in ferro ma ho paura di aggravare la situazione durante i
temporali a causa dei fulmini.
Vi ringrazio,
Gianni.

temporali a causa dei fulmini.
La messa a terra ha lo scopo di azzerare la differenza di potenziale
elettrico (discorso che ha senso per campi lentamente variabili quali
quelli associati alla rete elettrica) rispetto alla Terra, intesa come
pianeta.  La superficie della Terra e' un discreto conduttore.
Quindi non ci sono alternative: bisogna fare il collegamento a una
qualche struttura conduttrice che a sua volta sia collegata
elettricamente alla Terra (ad esempio tramite palo di rame piantato
nel suolo (suolo che non deve essere elettricamente isolato dal resto
della Terra!)).  Inoltre, secondo le normative di sicurezza, la
resistenza ohmica imposta dal contatto metallo-suolo non dovrebbe
superare una certa soglia (mi pare attorno ai 10 ohm); di solito e'
sufficiente un palo di ferro, rivestito di rame, lungo almeno 1,5
metri e avente diametro di circa 2,5 cm, piantato quasi per intero in
un suolo non troppo secco.
Il collegamento all'impianto idraulico non da' garanzie sulla
resistenza ohmica rispetto alla Terra e, in caso lo stesso impianto
non fosse collegato alla Terra, potrebbe essere fonte di pericoli per
chi lo usa (il corpo umano di chi tocca un rubinetto potrebbe fornire
il percorso per la corrente verso la Terra).
----------------------------------------------------------------------
Marco Coletti
Network Administrator, Webmaster, Computer Consultant
PGP public key:
http://keys.pgp.com:11371/pks/lookup?op=get&exact=on&search=0x96A79061
Fingerprint: 9F E5 80 61 F6 9F 05 2D  EA 53 6F 2D 82 8B C7 C2
----------------------------------------------------------------------

Ciao Marco,
ti ringrazio per avermi dato la tua opinione, il problema purtroppo, è
proprio quello di raggiungere un suolo non isolato dal resto della
"Terra",
dato che abito al primo piano!
Avevo scartato l'ipotesi delle condotte dell'acqua fredda, così come
quella
di allacciarmi al telaio dell'armatura in ferro del palazzo, essendo
quet'ultimo costruito in cemento armato, per il motivo che, non è
assicurata
la continuità della conduzione fino a terra.
Ti ringrazio anche per il dimensionamento del palo che dovrei collocare
nel
suolo.
Ciao,
Gianni.

Il problema è in realtà semplice da risolvere:  Chiama un elettricista
qualificato.
Darius

Ciao Darius!
Sei un elettricista qualificato?
L'appartamento è in affitto e devo lasciarlo!
Gianni.
Darius ha scritto:



Un paio di spigolature.
L'impianto di terra nelle civili abitazioni ha essenzialmente un
compito di sicurezza, in quanto, coordinato con un interruttore
differenziale, consente l'eliminazione del pericolo di scosse dovuto a
perdite d'isolamento o addirittura corto franco tra fase e carcassa
dell'apparecchio utilizzatore. In altri casi la funzione del
conduttore di terra puo' essere diversa, e assumere piu' una valenza
di funzionamento.
Ora, se il tuo problema e' che avverti una dispersione di corrente
toccando la carcassa del PC, potresti provare a cambiare tipo di
alimentatore interno, assicurandoti che sia del tipo "buono",
marchiato CE, o altri marchi di qualita', e controllando se  staccando
monitor, stampante o altri aggeggi attacati al Pc la sensazione di
fastidio si elimina. In tal caso saprai gia' chi incolpare....
Comunque l'adozione di una presa di terra e' sicuramente la soluzione
ottimale.
Ma ancora, se il motivo e' la sicurezza, potrebbe bastare anche una R
di terra di svariate centinaia di ohm. Infatti i 30mA
dell'interruttore differenziale insieme ai 50V di massima tensione ci
danno piu' di 1500Ohm di resistenza. Quel valore segnalato dalle norme
e' un valore come dire, " a prescindere", e che va rispettato, se la
memoria mi aiuta, solo se vi sono lavoratori dipedenti nel condominio,
perche', in tal caso, vanno in vigore norme di sicurezza sul lavoro
piuttosto restrittive.
Se hai un ferro d'armatura a portata di mano, potresti comunque
provare ad utilizzarlo. In genere sono continui fino alle fonadmenta,
e spesso "ci si attacca al ferro" quando non si riesce a far scendere
la resistenza di terra. Comunque, il condominio non si puo' opporre
alla tua necessita' di obbedire a una legge dello stato, e se volessi
provvedere da solo all'installazione di un pozzetto di terra, potresti
farlo. Visto che ti trovi al primo piano non ti costerebbe tantissimo,
probabilmente. Comunque, come riflessione finale, con 10 ore al giorno
davanti al PC, probabilmente l'investimento migliore, dal punto di
vista della sicuressa e della salute, sarebbe un bel monitor di quelli
stallari, con tutte le normative passate presenti e future.
Ciao,
	Enrico.