Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: Le centrali idroelettriche

Prima del pensionamento, ero capoturno in una centrale termoelettrica 
di una grande azienda del Nord. Ora, pedalando come cicloturista su una 
pista ciclabile di Torino, in zona Paco Colletta ed in direzione S. 
Mauro, noto che dal fiume Po si deriva, attraverso un sistema di 
paratoie, un "canale derivatore" che a valle alimenta una piccola 
centrale idroelettrica. Nell'abitato di S. Mauro il canale si 
ricongiunge al Po, ma per poco: si deriva un secondo canale che scorre 
fino a Castiglione-Gassino-Cimena, per alimentare una seconda centrale 
idrica. Essendo la mia vecchia professione legata alle problematiche 
energetiche, la cosa mi ha incuriosito ed ho trovato dei siti internet 
in cui vengono trattate le centrali idriche. Viene spiegato, come avevo 
intuito, che la potenza (modesta) di una di queste centrali è 
proporzionale sia alla massa di acqua che scorre nell'unità di tempo 
che al "salto" altimetrico (dislivello fra il bacino di raccolta ed il 
fabbricato dove lavorano le turbine). Ma nel nostro caso non esiste un 
bacino ed un salto pseudoverticale, trattandosi di corso d'acqua a 
flusso continuo. Che cosa devo intendere come salto, il dislivello fra 
l'origine di un canale (dopo le paratoie nel fiume padre) ed il luogo 
di utilizzo, oppure il dislivello a partire dalla sorgente del fiume 
padre (che sembrerebbe abbastanza incongruo, si finirebbe ai piedi del 
Monviso)? Sarei grato se qualcuno, esperto in materia, potesse dirimere 
questo dubbio. Ipotizzando dei valori di portata e di salto verosimili, 
potrei azzardare valori di potenza non estremamente difformi dalla 
realtà.

 Monviso)?
L'energia potenziale dell'acqua del Monviso rispetto alla presa delle 
condotte forzate va completamente dissipata in attriti con l'alveo, come 
quella fra lo scarico dell'acqua e il delta del Po; l'energia cinetica 
dell'acqua in arrivo alla centrale e' trascurabile.
Ho trovato questa scheda, che mi sembra attendibile:
Cimena è una centrale ad acqua fluente, portata 110 metri cubi al 
secondo, salto 23,27 metri.
L'opera di presa è a San Mauro Torinese in sponda orografica destra, 
appena a valle dei due ponti sul Po.
Attraverso un canale di quasi 13 km in parte all'aperto e in parte in 
galleria, l'acqua arriva alla centrale Cimena nel comune di Castagneto 
Po, dalla vasca di carico partono 2 condotte forzate in cemento da 4,2 
metri di diametro che si collegano alla chiocciola delle 2 turbine 
Kaplan Tosi da 11000 kW 214,28 giri al minuto.
Il canale di restituzione dell'acqua e lungo meno di un chilometro e 
sfocia nel Po appena a monte del ponte di Chivasso.
Alle turbine sono collegati i 2 alternatori TIBB da 15000 kVA 6500 V 28 
poli.
2 trasformatori da 15000 kVA, rafreddamento ONAN, elevano la tensione ai 
132000 V delle 2 linee elettriche che partono dalla centrale.
La potenza complessiva è di 22000 kW e la producibilità media annua è di 
142 milioni di kWh
La costruzione della centrale è cominciata nel 1940 dalla SIP (Società 
Idroelettrica Piemonte) ed è terminata nel 1949, durante la guerra il 
tratto in galleria del canale è servito come riparo dai bombardamenti 
per i macchinari di alcune aziende della zona.
Nel 1963, per effetto della legge di nazionalizzazione dell'energia 
elettrica, l'impianto è passato all'Enel, che è l'attuale proprietario.
-- 
TRu-TS
Buon vento e cieli sereni

 

Ti ringrazio infinitamente, la spiegazione non poteva essere più 
esauriente e rigorosa. Non mi aspettavo assolutamente tali valori di 
salto e di portata, quindi di potenza. Non sono affatto valori 
trascurabili, se non paragonati al comparto termoelettrico, nel quale, 
notoriamente, il "salto" non è un salto altimetrico, ma un "salto 
entalpico" subito dal vapore nella turbina.

 

Grazie infinite per le spiegazioni, che non potevano essere più 
esaurienti e professinali. Io, come "non addetto ai lavori" (centrali 
idriche) la interpreto finalmente in questo modo:
"La vasca di carico della centrale di Cimena, che alimenta le condotte 
forzate di discesa, sovrasta lo scarico finale delle turbine di oltre 23 
metri e questo dislivello, moltiplicato per il corrente valore di portata 
in Newton/sec fornisce il valore istantaneo di potenza".
Nella fattispecie: 23,27 m x 9,81 x 110.000 Kg/sec = 25.110.657 Watt 
(oltre 25 MW). Al netto delle esigue perdite nel sistema, la 
corrispondente potenza utile risulta essere di circa 22 MW, come da 
scheda gentilmente messa in rete.
Nelle centrali di montagna, la "vasca di carico" sarebbe costituita dal 
bacino superiore. Grazie alle tue informazioni, sembra di aver finalmente 
capito qualcosa.