Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: [OT] Offro GRATIS Libro su nuova tecnologia per l' alta purificazione dell' aria, metodo chimico-fisico

Invio per  internet, a chi me lo richiede entro qualche giorno da oggi,  il
mio libro, in italiano o in inglese, di cui allego le prime tre pagine qui
di seguito.
L' invio del testo è in Word e delle figure è in tif, mediante  Imaging  di
windows 98.
saluti - Romano
==============
www.spalic.com
Dr.  Ing.  Romano  De  Simone
       ECO  S.T.A.R.  PROGETTI  Srl
Sistemi  Tecnologici  Avanzati  Ricerche
C.FISC.  e   PART.IVA  : 03825971009
Viale  J. F. Kennedy,  127  00043  CIAMPINO - ROMA -  EUROPA          Tel.
06 - 7919885     Fax. 06 - 7910085
============================================================
Sistema  di   Purificazione  Aria  e  fumi  a  Lavaggio  InterCompresso
S.P.A.L.I.C.
NUOVO   SISTEMA   DI   LAVAGGIO   DEI   GAS,  per   LA  RIMOZIONE  RàPIDA
DI   QUALSIASI  PARTICOLATO,    URANIO  compreso.
------------------------------
###          ------------------------------
COME  RISPARMIARE   Più   DEL   50%    DELL'  ENERGIA  ASSORBITA    DAL
DEPURATORE-VENTURI    AD   ALTA   VELOCITà,
MIGLIORANDO    LA      DEPURAZIONE
LA   FORMULA,    TEORIA    E   CALCOLI
____________________________________________________________________
INDICE   DEGLI  ARGOMENTI
1)     METODI  CLASSICI   DI   LAVAGGIO  DEI  GAS,   prima  di  SPALIC pag.3
2) CLASSIFICAZIONE   di    SPALIC _________________________________ pag.5
3) Confronto  tra  i  metodi  di  depurazione ad  umido,   SPALIC (Europeo),
USA  e  Russo.
_________________________________________________________________pag.6
4) Il  diagramma  De Simone  (figura  n.2)  ed  il  processo   SPALIC
(fig. n.3) pag.7
5) Il  ciclo,  o  processo   SPALIC   (fig.
n.3)_____________________________ pag.8
6) La  formula  De  Simone  (fig. 4  e  fig. 5)
_____________________________ pag.10
7) Conseguenze  tecniche  della  formula  De  Simone _____________________
pag.11
8) Il  ciclo  Teller  (Figura  n.3) _______________________________________
pag.13
9) Caratteristica  del  ciclo  Teller _____________________________________
pag.13
10) Calcolo delle perdite di carico  per spostamento  dell' aria  in  un
condotto.  pag.15
11) Effettivo  calcolo  della  perdita  di  carico  nel  Venturi-Ciclone
__________ pag.17
12) Effettivo  calcolo  della  perdita  di  carico  nello   SPALIC  scrubber
______ pag.17
13) Calcolo  della  potenza   erogata   dal  compressore  centrifugo,  per
equipaggiare
il   Venturi - Ciclone  e    lo   SPALIC  scrubber:      pag.18
14) Il  ciclo  del  metodo  russo  (Figura  n.3)
_____________________________ pag.19
15) Esame  dei  risultati  sperimentali  sui  fumi  di  torrefazione  del
caffé ___ pag.20
16) Notizia  dei  risultati  sui  fumi  dell'  inceneritore  di  rifiuti
animali _____ pag.22
17) Miglioramenti   della  depurazione  nel  ciclo  De  Simone,  rispetto
agli   scrubber  tradizionali  -  Entità  della  depurazione  dell'  aria
_________________________ pag.23
18) Entità  del  beneficio  di  depurazione  dovuto  all'  "effetto  De
Simone" pag.24
19) EVENTUALI  CONTATTI  _______________________________________ pag.25
1)     METODI   CLASSICI   DI   LAVAGGIO  DEI  GAS,    prima   di
SPALIC
I  principali  metodi  di  depurazione  ad  umido  presenti  nella  tecnica,
sono  i seguenti :
I° -  Lavaggio  nel  Venturi-ciclone  ad  alta  velocità  di  gola, di
circa  200 m/secondo  (brevetto  USA,  di  Aaron  Teller),  dove  il
liquido  può  essere  immesso  nel  convergente  del  Venturi,  facendolo
defluire  da  un tubo  senza  spruzzi  in  pressione.
   In tal  caso  si  deve  operare  in  modo  che  la   portata  liquida
sia  sufficiente  per  evitare  che  nella  gola  si  formi  ghiaccio,  per
l'  eccessivo  raffreddamento  del  gas  conseguente   all'  espansione
adiabatica,  dovuta  all'  altissima  velocità  raggiunta.
   La  suddivisione  del  liquido  in  gocce  avviene  nella  stessa  gola,
grazie  all'  elevatissima  turbolenza  ed  alla   bassissima  pressione,
che  vi  si  determinano.
   Il  tempo di contatto per il lavaggio è  dell' ordine di   2-5   secondi,
ma  il sistema  comporta alti consumi energetici  per  perdite  di   carico
nella  gola,  rilasciando nel flusso depurato  60-160 mg/Nmc di polveri
idrofile  residue.
II° -  Lavaggio,  per  soli  gas  di    scarico  di  motori  a  combustione
interna  (brevetto  Russo)  in  un  dispositivo  costituito  da  :  ingresso
in  unico  collettore  comune-quattro  Venturi/ciclone  disposti  in
parallelo  tra  loro-collettore di  raccolta  dei  quattro  detti,  dotato
di  un  unico scarico.
   Il  liquido  viene  direttamente  aspirato  nella  gola  dei  tubi
Venturi,  dove  la  pressione  è  molto  bassa,  dove  non  sussiste  però
il  pericolo  di  gelo,  grazie  all'  elevata  temperatura  iniziale  dei
gas  di  scarico.
   Il  tempo  di  contatto,  essendo  questo  metodo  riferito  ad una
marmitta,  è  dell'  ordine  di  0,2-0,3  secondi;  la  portata  liquida  è
limitata  dalla  capacità  di  aspirazione  della  gola,  e  le  polveri
nere  di  fuliggine  sono  idrorepellenti  all'  85%,  per  cui  l'
efficacia  del  sistema  è  veramente  scarsa,  ed  è   soprattutto
difficilmente  regolabile.
   L' elevato consumo energetico non è un problema, se  si  tratta  di
motori  automobilistici,  della  durata   tecnica  di  sole
tremila-quattromila  ore  di  vita.
III° -  Gruppo di  metodi  di  lavaggio  nel  Venturi-ciclone  a  media  o
bassa  velocità,  dove  la  velocità  di gola  è   rispettivamente  dell'
ordine  di  60-100  metri/secondo  e  di   10-30 metri/secondo.
  In  questi  casi   il  liquido  di  lavaggio  è  irrorato  nel  gas
sotto  forma  di  pioggia  spray,  prodotta  da  ugelli  spruzzatori.
   Ad  un  tempo  di  contatto  contenuto  in   3-6  secondi,  si  associa
un  minore  consumo  energetico  rispetto  al  I°  metodo,  ma  nel  flusso
gassoso  depurato  permangono   100-200 mg/Nmc  di  polveri   idrofile
residue.
IV° -  Gruppo  di  metodi  di  lavaggio  a  pioggia  spray  in  tunnel  o
camera  di  calma,  con  possibilità  di  avere  un  tunnel  suddiviso  in
stadi  di  lavaggio (anche  essi  detti  "camere  di calma"),  tra  loro
adiacenti.
   Gli stadi  servono  ad  impedire  che  il  gas  in  uscita  da  uno
stadio  si  rimescoli  con  quello  contenuto  nello  stadio  precedente,
meno  purificato,  o  per  effettuare  in  uno  stadio  un  trattamento
specifico  di  neutralizzazione,  o  per  altri  scopi, quali  ad esempio
quello di lavare  il  flusso  gassoso  con  liquidi  spray  a  temperatura
decrescente  dal  primo  agli  ultimi  stadi.
   Il  ventilatore  può  essere  disposto  a  valle,  oppure  a  monte.
   In  genere  questi  metodi  comportano  tempi  di  contatto  elevati
(11-19  secondi)  e  grandi  portate  liquide, rilasciando  nel  flusso
depurato  30-90  mg/Nmc  di  polveri   idrofile  residue.
    I volumi  delle  camere  di  calma  sono  elevati,  ma  i  consumi
energetici  di  questi  metodi sono  abbastanza  contenuti  ed  accettabili.
V°  -  Metodo  improprio  di  depurazione,  basato sul  fastidioso effetto
"parassita"  di  depurazione  d'  aria, che si verifica nel comune
compressore d' aria,  il  quale riesce a  separare  dall' aria  trattata  le
polveri  finissime ed invisibili,  concentrandole nel  liquido  di
condensa,  sempre  sporco.
    Si  tratta  di  un metodo  improprio  perché  se  fosse usato  come
tale,  funzionerebbe    con  tempi  di  processo  lunghissimi  e  con
altissimi  consumi  energetici.
    Inoltre  inserendo  nel  compressore  aria  non  ben  filtrata,  se  ne
determinerebbe  in  breve  il  degrado  dei  suoi  delicati  organi
interni.
____________________________________________________________________________
____

 
Scusate ma e' di uso comune che qualcuno intesti formule e diagrammi a
se stesso?
Non so, ad esempio, quando Gauss pubblico' il suo teorema se lo
autointesto'???
P.S. Non penso che passi il moderatore, e a ragione, ma ci provo lo
stesso.
Biagio

 wrote in message
3AB4FD57...@libero.it...

Veramente, è stata un' alta personalità scientifica a suggerirmi di
intestare in tal modo diagramma e formule.
Non vedo comunque cosa ci sia di male, visto che ho brevettato il tutto.
Ciao
Romano