Newsgroup: it.scienza.fisica
Titolo: problema onde riflesse su rete 50Hz?

spesso il problema dell'adattamento di impedenza e delle onde riflesse
viene applicato nei circuiti in cui le frequenze dei segnali sono
elevate, in quanto la lunghezza d'onda diventa comparabile con la
lunghezza del circuito stesso. Nella rete 230/400V - 50Hz la frequenza
in gioco è molto bassa, tale che le lunghezze d'onda sono molto
elevata (c / f = 6000 km). Tuttavia spesso si sente parlare di rete
europea e comunque si sente dire che tutti i generatori elettrici sono
interconnessi tra loro (anche tra stati diversi, basti pensare al
famoso black out di 2 anni fa, che ha interessato la linea elettrica
alta tensione Italia-Svizzera): non sarebbe giusto porsi il problema
dell'adattamento di impedenza anche nella rete elettrica industriale,
poiché sebbene le lunghezze d'onda siano molto elevate, i circuiti
invece sono molto vasti e capillari? Ad esempio, sempre restando
nell'ambito europeo la distanza tra Portogallo e Svezia potrebbe essere
facilmente paragonabile ai famosi 6000 km di lunghezza d'onda e quindi
potrebbe dare luogo a dei fenomeni di riflessione. E' giusto il mio
ragionamento?

 ragionamento?
Giustissimo. Ti dice niente l'effetto Ferranti?
Ciao

Ciao
Da quel poco che so io il fenomeno della riflessione viene già
considerato nella costruzione di stazioni di trasformazione, almeno per
quanto riguarda il pericolo di fulminazione della linea
Se un tratto di linea viene fulminato, il picco di tensione può
propagarsi
all'interno della linea stessa verso la stazione di trasformazione e
subire
una riflessione totale in quel punto:
a causa del trasformatore che per il picco di tensione (frequenza
altissima)
si comporta come un circuito aperto
Cosa intendo con riflessione totale ?
Che pericoli può provocare ?
Per le risposte a queste domande di propongo il link:
http://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/linee_file/linee.htm
Ora il problema è ovviamente più complicato di come venga
trattato in quel link,
cmq in generale, se non ricordo male, ogni volta che l'onda
elettromagnetica passa da un mezzo ad un altro con impedenza diversa
subisce una riflessione (es: il passaggio da un cavo aereo dell'alta
tensione con Z = 450 ohm, ad un cavo con Z = 50 ohm)
il coefficiente di riflessione ro si calcola in generale così:
ro = (Zdest - Zorig) / (Zdest + Zorig)
Zdest = Impedenza del mezzo in cui si sta entrando
Zorig = Impedenza del mezzo da cui si proviene
(Come mostrato nel link)
Calcolato ro, posso calcolare il fattore per cui viene moltiplicata
la tensione tau:
tau = 1 + ro
Quindi detto V il valore del picco di tensione,
nel punto del cambio di impedenza (passaggio dal cavo aereo al cavo
normale) avremo :
- una riflessione indietro sulla linea aerea pari a V' = V * ro
- un segnale di tensione che prosegue nel nuovo cavo pari a V' = V *
tau
Casi limite:
- Caso circuito aperto
Zdest = inf
ro = 1
(Viene riflesso il segnale in fase con quello in arrivo)
tau = 2
ROS = inf
Questo è il caso di un picco di tensione (frequenza altissima) che
arriva
ad un trasformatore, a quella frequenza il trasformatore si comporta
come un circuito aperto
- Caso Cortocircuito
Zdest = 0
ro = -1
(Viene riflesso il segnale in opposizione di fase con quello in arrivo)
tau = 0 
ROS = inf

 ragionamento?
Sì. In caso di linee elettriche molto lunghe si montano delle induttanze
proprio per tenere accordate le linee. Inoltre ogni tot chilometri si
"girano" le fasi sui piloni in modo che tutte e tre le fasi "vedano" la
stessa capacità tra di loro e verso terra.
 
-- 
Roberto Rosoni
<roberto...@tisLOCKcali.it> (Remove the lock in your replies)