Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Salvavita collegati

Salve ho un problema nell'appartamento che ho appena acquistato. Il mio vicino mi ha fatto notare che quando tornava a casa la sera trovava sempre il suo salvavita staccato con conseguente interruzione di elettricità. Ovviamente credevo che fosse un problema suo ma provando insieme abbiamo riscontrato che quando io attivavo il mio salvavita e il generale dei servizi a lui scattava il salvavita. Possibile? Sono collegate le linee??. In precedenza mi dice che non è mai capitato. Cosa può essere? Ovviamente anche se lui attiva la luce scatta il mio di salvavita. Cosa può indicare?


lo dico da IGNORANTE in materia
 
"a pensar male si farà pure peccato, ma spesso ci si azzecca"
 
il vecchio proprietario del (attualmente) tuo appartamento "succhiava" 
corrente dall'impianto suo
 
quando ha rimesso a posto le cose ha sbagliato qualcosa ed adesso vi 
trovate con questi strani problemi
 
chiama(te) un elettricista BRAVO
 
nell'impianto giù in garage , oppure su qualche parete comune tra i due 
apaprtamenti , oppure tra le miriadi di fili proprio dove ci sono i 
contatori, o nei paraggi ... c'è qualcosa in comune
 
 


Concordo, hai almeno un filo collegato sotto il contatore del vicino.
 
Quando accende la luce, invece di prelevare corrente dalla sua fase, la preleva, almeno in parte, dal tuo contatore e il salvavita, a cui non piace sentire una corrente uscente senza una identica corrente entrante, scatta.
 
mandi

Ciao. Anche io ero dell'idea che lui fosse collegato ma spegnendo il mio contatore abbiamo provato tutte le sue prese ed elettrodomestici nella speranza che quello che non funzionasse fosse la prova del collegamento...ma niente...mah

 Ciao. Anche io ero dell'idea che lui fosse collegato ma spegnendo il mio contatore abbiamo provato tutte le sue prese ed elettrodomestici nella speranza che quello che non funzionasse fosse la prova del collegamento...ma niente...mah
 
E chi l'ha detto!
Se c'e' un solo filo collegato non lo scoprirai cosi.
Cercate nelle parti comuni dove i due impianti potrebbero passare vicini o negli stessi tubi.
 
mandi


     Prova di isolamento
       Terra usata come neutro in qualche carico periferico
         Messa a terra intermittente
 


Non salterebbe il differenziale del vicino quando accende il dirimpettaio.
 
mandi

Problema sembrerebve risolto. Praticamente i fili che andavano giù in garage si toccavano con quelli sel vicino e per induzione si passavano energia, i differenziali leggevano questo passaggio insolito e saltavano. Da premettere che i fili non erano consumati o rosicchiati. Mah...il problema è alla radice, il costruttore per risparmiare ha fatto un insieme di fili e li ha fatti calare assieme. Resta da capire come mai dopo 13 anni si è manifestato

 Problema sembrerebve risolto. Praticamente i fili che andavano giù in garage si toccavano con quelli sel vicino e per induzione si passavano energia, i differenziali leggevano questo passaggio insolito e saltavano. Da premettere che i fili non erano consumati o rosicchiati. Mah...il problema è alla radice, il costruttore per risparmiare ha fatto un insieme di fili e li ha fatti calare assieme. Resta da capire come mai dopo 13 anni si è manifestato
 
Con il passare degli anni l'isolante perde parte della funzione isolante (non so se mi sono capito :-)
 
mandi


e magari anche i salvavita modificano un pelo le loro caratteristiche....
Generalmente invecchiando si sopporta di meno...... ;-))
S


    NON per induzione
     ma per contatto

 Generalmente invecchiando si sopporta di meno...... ;-))
 
   certo che erano più di 30 mA
per induzione molti meno
per contatto assai di più
 

ggae...@gmail.com
 ha scritto:

C'è un neutro in comune, la fase sarebbe troppo semplice da provare.
 
Va momentaneamente nvertita fase con neutro (con le dovute precauzioni) di 
entrambe le case e fatto un test di dispersione su tutte le prese col 
contatore attivo del vicino e basta, ripetendo a contatori invertiti.