Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Gruppo di continuità APC 1400

Ho comprato due batterie per detto gruppo in sostituzione delle vecchie 
rigoinfiatesi e vorrei sapere se c'� la possibilit� di tarare la tensione di 
carica delle batterie (le batterie precedenti mi sono durate un anno, quelle 
originali, precedenti a queste, mi durarono 3 anni). Attualmente leggo sui 
terminale (due batt. da 12v poste in serie) una tensione di 28 volt ed ho 
paura che sia eccessiva. Premetto che non ho lo schema ma me la cavo 
abbastanza ....basta pilotarmi ad hoc!!!
Il gruppo funziona ma non mi convince la tensione che leggo sui terminali 
del gruppo batterie.
Un aiutino
Grazie 

 del gruppo batterie.
Lascia tutto com'è; la tensione di fine carica per batterie come
quelle può essere anche di oltre 14V cadauna, sono fatte apposta
(senza contare che potresti avere il tester starato). Le originali
sono CSB, tu quali stai montando?

sono CSB, tu quali stai montando?
Ti ringrazio per avermi letto.
Dunque, attualmente ho montato due batterie FMR 12/55 della FAAM (le ho 
avute a buon prezzo).
Il mio tester non � starato, a me interessava sapere se � normale questa 
tensione di 28,13 sui terminali del gruppo batterie (sono due in serie).
Il precedente cambio batterie mi dur� poco e prima di lasciarmi del tutto, 
notavo un forte surriscaldamento di una delle due batterie. Da quella 
esperienza mi domando se i 28 volt rientrano nella norma. Ed ancora: a 
gruppo spento, ma col cavo collegato alla rete domestica noto sempre i 28,13 
sui terminali delle batterie, ci� mi dice che anche spento, le batterie sono 
sotto carica...me lo confermi?
Grazie
" 

>sono CSB, tu quali stai montando?
Dimenticavo: le originali erano le RBC7

 sotto carica...me lo confermi?
E' normale.

 sotto carica...me lo confermi?
E' normale.
Non riesco a farlo partire senza la sua linea di alimentazione. Ricordo che 
quando lo presi riuscivo ad utilizzarlo senza la 220 in entrata. Pigiando il 
pulsante di avvio, quello grande, per un attimo si accendono i led poi 
emette un suono, tipo quando interviene per back-up della 220. Ho 
impressione che qualche rel� abbia i contatti sporchi....mi sai aiutare per 
questo inconveninte? Ma lo schema, pagandolo, dove potrei trovarlo?
Gennaro

 Ma lo schema, pagandolo, dove potrei trovarlo?
Non so, tempo fa Telespalla Bob ne aveva postato una parte proprio di
un APC; se ci legge forse te lo può dire.

un APC; se ci legge forse te lo pu� dire.
Speriamo bene... 

 delle stesse....comunque non lo lascerei mai per ore in funzione
Non è una questione di capacità, il controllo in temperatura serve a
monitorare le condizioni degli accumulatori e fermare la ricarica o la
scarica durante il funzionamento se surriscaldano, come è successo a
te con i primi che avevi cambiato. Può succedere anche con quelli
maggiorati che si rovini un elemento e l'accumulatore cominci a
surriscaldare. Comunque quello che conta di più in questi accumulatori
è la vita prevista e la corrente massima erogabile; per la corrente ne
hai anche troppa, per la vita non so questi ma gli originali durano
dai tre ai cinque anni circa (dipende da numero di cicli, carico
sopportato, temperatura ambiente ecc.).

bipolare tra in ed utilizzatore?
Ho l'UPS aperto e cerco di intervenire nel migiore dei modi. Ho trovato la 
posizione dove inserire un bipolare con lampada interna...purtroppo sul 
pannello posteriore.
Dammi l'ok se ritieni giusto questo intervento (solo per salvaguardare un 
po' le batterie)
Grazie di tutto
Gennaro 

 po' le batterie)
Se è per quello, oltre alle batterie salvaguardia anche il gruppo (se
l'interruttore lo monti come si deve) perchè quando è spento non sarà
soggetto a sovratensioni e botte di linea varie, inoltre in caso di
tua assenza lo puoi spegnere per poi accenderlo solo quando ti serve,
così si elimina anche il rischio che si guasti quando non c'è nessuno
(meglio rischiare il meno possibile); se lo usi solo tu non avrai
difficoltà a gestirlo bene.

difficolt� a gestirlo bene.
Nel mentre assemblavo l'interruttore bipolare mi � venuto un dubbio: forse 
era meglio interrompere la linea della CC delle batterie?
Non pregiudica nulla la interruzione della 220 in ingresso lasciando le 
batterie collegate?
Mi fai chiarezza su questo dubbio...ormai ho gi� montato il tutto ma non ho 
collegato le batterie.
Gennaro 

 batterie collegate?
Il dubbio è venuto anche a me, aspettavo che rispondessi; in effetti
potrebbe esserci qualche circuito di wake-up sempre alimentato per
attivare dal pulsante frontale; però non credo, perchè se il gruppo
viene spento e lasciato staccato, la batteria in breve morirebbe per
scarica profonda e sarebbe necessario usare un alimentatore esterno
per tirarla su il tanto che basta per ripartire; sui gruppi "seri" c'è
sempre il sezionatore di batteria, metterlo non fa male e lo puoi fare
in esterno (al limite basta anche un solo polo); unico problema è che
deve essere bello robusto: 1400/24=circa 60A a pieno carico; se vuoi
puoi controllare la eventuale corrente erogata dalle batterie a spina
staccata e gruppo spento mettendo in serie alle batterie un
milliamperometro in CC, se segna zero non ti devi preoccupare. Non ti
so dire come sono fatti esattamente, ma credo che gli APC si possano
lasciare spenti e a spina staccata tranquillamente per non troppo
tempo (se li lasci fermi più di qualche mese potrebbe comunque
autoscaricarsi troppo la batteria, si autoscarica anche se non
collegata, se controlli le specifiche sul sito Faam forse c'è scritto,
oppure googla "autoscarica".

Ora � fatta!!!
Ho interposto un interruttore bipolare sulla linea di alimentazione 220 ca e 
la piastra dell'UPS e funge bene!! Difatti, posso anche simulare un back-up 
agendo su questo interruttore e far funzionare di tanto in tanto le 
batterie. Provato sembra tutto ok.
Ho anche montato una "scarpa" con prese multivalente alimentata dall'UPS.
Ora carico tutta la linea PC: unit� base PC, monitor LCD, scanner, stampante 
e uno spot da 60 wat che mi illumina l'angolo PC.
Grazie per la chiacchierata
Gennaro