Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Scatta il magnetotermico quando accendo il televisore

Salve a tutti.
Sono disposto ad offrire un pranzo a chi riuscira' a darmi una dritta per 
questo problema che mi assilla ormai da anni!
In maniera del tutto casuale, quando si accende il televisore, il 
magnetotermico delle prese di corrente scatta. Il problema, ripeto, si 
verifica in modo imprevedibile. A volte, con tanti componenti accesi non 
succede. Altre volte accendendo solo il televisore salta la luce.........
Cosa diavolo puo' essere???
Grazie mille.
Marco 

 Marco
 Non per il pranzo,(difficile la verifica...),prima cosa è da stabilire se
è anche differenziale,(nel qual caso, sarebbero le perdita verso massa del
TV, e non la corrente assorbita).
Per eliminare questo secondo caso, alimenta il televisore con un
Trasformatore separatore ingresso 220V/ 220V uscita, e se non interviene
piu', sono le correnti di perdita del TV verso "terra".
Se succede ancora, (improbabile...)sarebbe l'assorbimento di spunto del
TV, all'accensione,(smagnetizzazione del tubo) che sommato agli altri
carichi fa intervenire la soglia di intervento del magnetotermico...Facci
sapere...ho gia l'acquolina in bocca...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:diuabm$f72$1...@news.newsland.it...


 Grazie..... guarda che il pranzo lo offro davvero !
beh, essendo anch'io del parere che potrebbe trattarsi di una sporadica 
fuga di correnti verso terra e quindi favorevole al tentativo del 
trasformatore, potrei almeno aspirare al solo dolce?
-- 
Per far danni sul serio mi occorre la tua password di root ;)

 >Collega, (con un cavo separato)il TV, a monte di tutto,(e poi fai la prova
col trasformatore separatore.
Tireni presente che lo spunto del TV, è per pochi decimi di
secondo,(max2-4 AMP.) tenendo il TV in preaccensione, la smagnetizzazione,
non interviene.
Devi fere le prove per GRADI, per stabilire le CAUSE, risolvere il
problema senza sapere il motivo, ti ritroveresti prima o poi...con un
altro problema, in elettronoca bisogna essere bravi CHIRURGHI...che
prendono decisioni a Ragion Veduta...


Certo!!
Mi dai qualche dettaglio in piu' sul tipo di trasformatore da acquistare 
(magari qualche link) ?
Grazie!!
Marco
"Millo" <mi...@fatti.miei> ha scritto nel messaggio 
news:3rfv5aF...@individual.net...


 Tireni presente che lo spunto del TV, č per pochi decimi di


 > Per far danni sul serio mi occorre la tua password di root ;)


 Per il trasformatore, probabilmente č piu' facile, e meno costoso,


 >All'uscita del secondo trasformatore,(come ti dicevo, all'uscita del
secondo trasformatore ritrovi...il 220 V., PERO', isolato GALVANICAMENTE dalla
RETE ENEL, un po' meno del 220 V. in ingresso, causa perddite inevitabili, ma
sufficiente per alimentare il televisore!).
Prima, di acquistare i trasformatori, collega il televisore con un cavo
provvisorio direttamente all'uscita del contatore, e vediamo cosa
succede,( devi usare solo un cavo bipolare, che costa meno di due
trasformatori!!!), fammi sapere dopo la prova, (un pai di giorni, se
vabene)...
