Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: rele' a 230V AC che ronza

Improvvisamente un rele' (contattore) dell'impianto di riscaldamento 
(montato sulla barra DIN) s'e' messo a ronzare in maniera esagerata.
 
il rele' era Merlin Gerin e per non sapere ne' leggere ne' scrivere l'ho 
sostituito, e il sostituto (4 scambi, BT Ticino, 63 € !!!!) e' silenzioso.
 
Il vecchio non scaldava e funzionava ancora, ma perche' un rele' 
improvvisamente si mette a ronzare? era installato da 18 anni.
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

 ... perche' un rele' improvvisamente si mette a ronzare?
 
Smontato pulito disinfettato e testato sul bancone, il vecchio 
contattore non ronza piu' assolutamente.
 
La mia ipotesi e' che facesse contatto male il filo nei morsetti, che 
pure sembravano ben serrati, indroducendo una resistenza occulta che 
abbassava la tenzione.
 
La resistenza occulta era dovuta dalla quantita' spaventosa di pupu' e 
pipi' prodotta dai topolini che abitano nel tepore del quadro 
(soprattuto nel trasformatore del campanello) e che non riesco a mandar 
via. E ancora buona che non rosicchiano i cavi.
 
Non sono esattamente topi ma minuscoli toporagni che evidentemente 
passano attraverso le canaline:
 
https://postimg.cc/9D5mYTcf
 


 
ForZe bastava pulirne le parti in movimento senza buttare 63 (!) Euro...

 ForZe bastava pulirne le parti in movimento senza buttare 63 (!) Euro...
 
i contattori sono praticamente sigillati, impossibile aprirli senza
romperli.
 
 
 
-- 
bed  & breakfast & my IPAD


Conoscenze ed esperienze personali, immagino...

 
https://postimg.cc/9D5mYTcf
 
 
Fai loro una casetta riscaldata più confortevole e sicura, chiudendo poi 
accuratamente tutte le aperture del quadro elettrico.
 

 
CUT
 
I relè ronzano a causa della polvere e sporcizia che entra nel traferro. 
  Basta soffiarli con aria compressa ed ikl ronzio sparisce.

 traferro. Basta soffiarli con aria compressa ed ikl ronzio sparisce.
 
Fino al traferro non ci arrivo, e' tutto chiuso, non so neanche da che 
parte soffiare. Il ronzio e' cessato pulendo i due morsetti esterni A1 e 
A2. Col senno di poi potevo risparmiare il prezzo del nuovo, va beh
 
L'origine (merlin gerin) quado scattava era rumorosissimo, l' ABB e' 
silenzioso, il BTcino e' una via di mezzo ma cmq si sente


 
Su questo mi permetto di dissentire: smontato (sezionato), pulito e 
richiuso (incollato); funziona perfettamente da un paio di anni.
L'alternativa era cambiarlo (50euro), ma non avevo nulla da perdere.
 

 silenzioso, il BTcino e' una via di mezzo ma cmq si sente
 
Ultimamente dentro alcuni modelli ho notato infatti che la bobina viene alimentata da un ponte di diodi (o qualcosa del genere)che diminuisce molto sia ronzii che vibrazioni. Se metti il tester in ohm su una bobina classica leggi un valore identico anche invertendo la polarita' dei puntali del tester; sui modelli di cui parlo il valore cambia (si vede anche col provadiodi).
 

 richiuso (incollato)
 
L'ho aperto anch'io ma confermo che "in pratica" non sono "rimontabili
direttamente", cioe' senza colla e magheggi.
 
Non vedo sporcizia interna, ma i morsetti sono stati
corrosi dal piscio del topolino cagatore, insomma me lo tengo com'e'
per ricordo
 
https://i.postimg.cc/5NZPQM6S/IMG-20200220-192551.jpg
 
 
 
-- 
la cripta dei giacobini
 

 Ultimamente dentro alcuni modelli ho notato infatti che la bobina viene alimentata da un ponte di diodi (o qualcosa del genere)che diminuisce molto sia ronzii che vibrazioni.
 
Che ne aumenti semplicemente la frequenza?
 
Se metti il tester in ohm su una bobina classica leggi un valore identico anche invertendo la polarita' dei puntali del tester; sui modelli di cui parlo il valore cambia (si vede anche col provadiodi).
 
Come e' possibile se c'e' un ponte?
 

Come e' possibile se c'e' un ponte?
 
Hai ragione, infatti ho scritto "qualcosa del genere" perche' non ho indagato oltre. In realta' da fuori non si vede nulla, il misterioso sistema per non farli ronzare e' un tutt'uno con il ruttore, non ci sono componenti visibili e nessun componente aggiunto esternamente; per sapere come sono fatti dovrei sventrarne uno ma non ne ho di guasti, i nuovi costano troppo. Magari viene usato un diodo singolo con condensatore di livellamento (forse...), o non so cos'altro. Fatto sta che invertendo la polarita' la lettura dell'ohmetro o del provadiodi cambia. E se fosse davvero usato anche un condensatore sarebbe preoccupante perche' la durata (o perlomeno la silenziosita') del contattore sarebbe limitata dal deterioramento del condensatore. Se ci fosse solo il diodo sarebbe piu' duraturo ma non mi spiego come possa un solo diodo impedire che l'insieme ronzi (la bobina sarebbe alimentata da una corrente pulsante).   
 

Che ne aumenti semplicemente la frequenza?
 
Magari c'e' dentro un complesso circuito con decine di componenti che fa' da inverter, oppure usano due bobine coassiali con prese centrali o avvolte in senso opposto e pilotate con chissa' quale sistema, tipo in controfase...se me ne capita uno guasto... 
 


Basta metterne 4 e la frequenza "della pulsazione" raddoppia rispetto a quella di alimentazione c.a.


Si, un Ward Leonard...