Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Correnti che perforano tubi..

.dell'impianto idrico di casa.
Oggi parlando con il vicino di casa, mi ha detto che avendo una perdita in
bagno,causata da un tubo dell'acqua che presentava dei minuscoli fori,dopo
aver praticamente rifatto il pavimento del bagno, su consiglio
dell'idraulico,ha fatto collegare il tubo d'ingresso dell'acqua potabile
dalla strada, con un robusto cavo elettrico alle punte di messa a terra
dell'impianto della villetta,per evitare che si ripeta l'nconveniente!
Ora considerando che esiste il differenziale,che interverrebbe in caso di
perdite superiori alla soglia, che č di poche decine di milliamper, non
sono per niente convinto di quanto diagnosticato,(sembra che anche un
altro vicino abbia fatto eseguire lo stesso lavoro...).
Vorrei avere il parere degli amici che seguno il forum...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Non credo propio sia utile. anzi potrebbe creare dei loop
   visti anche i vari raccordi, giunti,(con teflon o stoppa e pasta
idraulica)
   nei bagni poi ( con idomassaggio, sauna ecc.) la linea č a parte
   protetta da un differenziale da 10mA (secondo le norme).
   concordo con te

 Vorrei avere il parere degli amici che seguno il forum...
Non vorrei sbagliare ma č addirittura fuori legge collegare conduttori di
protezione ai tubi dell'acqua, come si faceva 60 anni fa. L'unica
connessione viene eseguita sulle centraline idrauliche con i nodi
equipotenziali, ma a dir la veritą dovrei ripassare alcune normative...


 Vorrei avere il parere degli amici che seguno il forum...
non è una questione di correnti disperse dall'impianto elettrico
ma anche generate da una differenza di potenziale che si crea
tra vari punti della tubazione per contatto (anche dovuta a  semplice
umidità)
tra ""due collegamenti di  terra"" che non risultano allo stesso potenziale
una minima tensione di conseguenza corrente potrebbe crearsi
tra la parte collegata a terra perchè interrata
e la parte che appoggia in un punto della struttura in cemento
umidità esterna al tubo unita ad una minima corrente = elettrolisi = tubi
bucati
in un condominio in cui io personalmente ho realizzato
l'impianto elettrico nel 1985 (dopo circa dieci anni) diviso in due ali
distanti pochi metri
l'ala di sinistra tubazioni del gas in rame perforate
ma microforature e segni evidenti di corrosione e
ossidazione 4metri lineari più a destra stesso numero di tubi
stessa posa NUOVI
un semplice contatto involontario (meccanico o tramite umidità)
di uno di detti tubi con la gabbia metallica del palazzo,
la vicinanza della ferrovia (parallela ad entrambe le ali del palazzo)
varie ipotesi da parte degli ingenieri
perchè un'ala si e una no?????????
comunque collegato a terra tutti i tubi del metano sono passati circa
nove anni vedremo!!!???!!!
l'acqua è in tuabazioni di PVC.................
comunque per legge
è fatto obbligo, (che io sappia nei condomini) quando le condutture sono
metalliche, collegare a terra
per equipotenzialità tramite corda in rame isolato da 4mmq minimo
la tubazione del metano o gpl sia nel punto di partenza dal contatore
che nel punto  di arrivo in caldaia
in partenza le tubazioni dell'acqua
sempre anche nelle abitazioni private il collettore dei termosifoni
(per essere precisi dovrebbe essere il  termosifone del o dei bagni)
ma il collettore va bene lo stesso
detti collegamenti servono ad evitare che tensioni provenienti
da altri appartamenti o dall'esterno ""entrino in altre case"" ma sono utili
anche contro le galvaniche
almeno così dicono
ciao paperino

 ciao paperino
Potrei anche capire che le correnti arrivino dalla tubature in arrivo
dell'acqua potabile, (mi sembra strano che l'eventuale resistenza verso
terra, sia minore dalle tubature in metallo del bagno,rispetto alle
tubature della rete idrica che bene o male sono interrate per tutto il
percorso dall'inizio dell'acquedotto e ramificate in tutto il paese).
Ripensandoci, il vicino mi ha detto che l'elettricista che gli ha fatto la
messa a terra, ha misurato 3 V.prima del collegamento alle punte di messa
a terra (se non ricorda male, la resistenza era di 15 ohm, misurata con
l'apposito srumento).
Mi ricordo da ragazzo che l'idraulico, guardava per bene che non ci fosse
del gesso nei paraggi dei tubi zincati, perche col tempo (diceva ) si
sarebbero bucati!
Comunque grazie della risposta,informerò il vincino del tuo parere...  
