Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: riparazione scheda caldaia

Buongiorno :
sto cercando di riparare una scheda accensione di una caldaia hermann:
guasto : funzionamento un po altalenante....
guasto rilevato ad un primo controllo : relais bistabile interrotto nei 
contatti ....> sostituito con identico
sostituito tutti gli elettrolitici
controllate tutte le resistenze
controllato scr piezo
controllati tutti i polipropilene
controllati tutti i diodi e zener
 
.......mi sembra di aver controllato tutto con tester ,capacimetro 
misuratore di esr ec ecc
non ne vuole sapere....la caldaia parte,si accende ma dopo un po quando 
deve alzare il gas ricomincia il ciclo di  accensione in eterno....
 
ho pure controllato tutti i transistor smd con un tester 
provagiunzioni....
sembrano tutti OK !!! mi rimane solo di sostituire tutti questi....
posibile che ci sia un malfunzionamento di alcuni transistori testati 
OK ????
 
si accettano consigli...
 
P.S. con una scheda imprestatami dall'idraulico tutto funziona ma mi 
scazza sostituirla €€€€€€€€....
grazie in anticipo !!!!
 
 


 
fai le misure sulla scheda imprestata e poi le misure sulla tua cosi 
trovi cosa e' che non va.
 
ma e' tutta transistor o c'e' un micro?

 .......mi sembra di aver controllato tutto
 
Siamo a cavallo! 
 
 

 Siamo a cavallo!
 
non ho cavalli...
 una discreta esperienza di riparazioni e la strumentazione non mi 
manca......
vorra dire comincerò a sostituire tutti i transistor smd che alla prova 
multimetro sono risultati ok....
grazie comunque .....
 
 

Scriveva any lunedì, 16/02/2015:

P.S. la scheda e tutta a discreti ... non ci sono micro ne 
integrati....
ma una marea di componenti smd ...
sembrano tutti ok.....
 
 

 sembrano tutti ok.....
 
metti na foto della scheda
 
 

ishka ha usato la sua tastiera per scrivere :

[IMG]
http://i62.tinypic.com/29mulud.jpg[/IMG]
 
 
 

Scriveva any lunedì, 16/02/2015:

ecco il giusto link
<a href="
http://it.tinypic.com?ref=29muluq
" target="_blank"><img 
src="
http://i60.tinypic.com/29muluq.jpg
" border="0" alt="Image and 
video hosting by TinyPic"></a>
 
 

any ha pensato forte :

forse questo funziona
http://it.tinypic.com/r/29muluq/8
 
 
 

>> deve essere sotto la soglia di criticita'.
Altra cosa i dubbi debbono andare alle sonde che misurano la temperatura 
perche piu soggette ad usura, oltretutto se entrano in contatto con l'acqua 
potrebbero alterare il valore. 
 
 

 contatti ....> sostituito con identico
 
Quella li' e' una scheda di accensione, difetto tipico e' quello del condendatore da 470n 400V poli che alimenta il tutto che ha perso capacita'.
 
Da quello che descrivi al termine della temporizzazione della accensione non da il consenso allo stadio sucessivo, sono caxxi dovresti tirarti giu' lo schema.
 
Comunque ho sperimentato personalmente che un transistor che il tester con provatransistor dava efficiente con indicazione del hfe una volta montato non funzionava!
Armati di pazienza e un transistor alla volta lo cambi, prima degli smd montavano bc556 e bc546.
 
Auguri!
 
mandi

 mandi
 
grazie moltissimo !!!! penso anch'io sia un transistor!!! anche perchè 
resistori,elettrolitici, diodi e relais sono ok ..... proverò a 
sostituirli !!!
 
Saluti gianni !!!!