Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Problema int magnetotermico

Ho un problema con un interruttore magnetotermico, quando collego una nuova 
smerigliatrice a disco potenza 9,8 ampere  2200 watt  appena la accendo 
salta  all' istante il magnetotermico, ho provato ad attaccare la 
smerigliatrice da un vicino, va senza problemi.
Il magnetotermico e' da 16 ampere non mi ha mai dato problemi, lo 
sostituisco?
Ho provato anche a staccare tutti gli elettrodomestici, ma stesso risultato.

 risultato.
Sicuro che non alimenti altro?
-- 
Giorgio

Allo spunto la smerigliatrice assorbe molto di più dei 9,8A ed il tuo 
magnetotermico probabilmente è del tipo ad intervento veloce, quindi 
dovresti metterlo di tipo con più ritardo. Quelli della ABB con 
caratteristica K sono adatti per motori con corrente di spunto fino ad 8 
volte la corrente nominale.
Ciao da Giordano
"gs" <g1s2n...@infinito.itINVALID> ha scritto nel messaggio 
news:4929bcf5$0$18151$4faf...@reader3.news.tin.it...


 di spunto fino ad 8 volte la corrente nominale.
Al limite (ma imho non č necessario), perchč un costoso curva K? Anzichč un 
piů economico curva D? Oltretutto ha soglia magnetica ancora maggiore (tra 
10 e 20 In).
Inoltre un curva K ha corrente di NON intervento termico ridotta a 1,05In, 
anzichč 1,13In dei curva B/C/D, e corrente di sicuro intervento ridotta a 
1,2In anzichč 1,45In. Essendo quindi meno adatto per sovraccarichi 
prolungati. Come spesso accade nelle abitazioni.
PS 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
 .
-- 
Giorgio 

 Giorgio
Grazie per le risposte
Quindi  se  prendo un magnetotermico con curva D da 16 ampere dovrei 
risolvere il problema?


Un paio di lampadine accese e la caldaia del riscaldamento in standby, 
guardando sul contatore enel mi dava potenza in uso 0,300 kw 

Stasera ho fatto una prova a casa mia, dove ho un magnetotermico bticino 
modello e81nb16  collegando una smerigliatrice di altra marca ma con stessi 
watt 2100 e piu' o meno gli stessi ampere va tutto senza problemi, 
nonostante ci siano accese diverse lampadine, 2 tv  un frigorifero e  un 
deumidifacatore.
Purtroppo il magnetotermico che ho trovato in garage e' solo da 10 ampere 
altrimenti provavo a sostituirlo.
Devo acquistarne uno nuovo, ma non so che modello prendere, sempre da 16 
ampere? curva D? o provo a prenderne ancora uno da 16 ampere con curva C? 
(sperando che quello attuale abbia dei problemi suoi)  oppure ne metto uno 
da 20 ampere che copra solo le spine del piano garage?
ps: a monte del magnetotermico c' e' un salvavita  di 25 ampere, la potenza 
fornita da Enel e' di 3 kw

 oppure ne metto uno da 20 ampere che copra solo le spine del piano garage?
No. Mancherebbe la protezione da sovraccarico sulle prese (non spine).
-- 
Giorgio


Grazie mille
provero' a prenderne uno da 16 ampere con curva C, i fili che vanno al 
gruppo prese che si trovano nel laboratorio sono gia' da 2,5 mmq in quanto 
fanno un tragitto brevissimo circa 50 cm, li avevo sostituiti 2 anni fa, 
riguardo alla marca e' un bticino non so il modello dovrei controllare (e' 
in casa di uno zio)
Comunque se lo smonto lo porto a casa mia e faccio alcune prove con le 
smerigliatrici e i motori che ho io.

Problema risolto, ho recuperato un magnetotermico usato  da 16 ampere  con 
curva c  che avevo in garage, ho provato a montarlo e con questo nessun 
problema, funziona tutto.
il magnetotermico che dava problemi e' un Bticino mod  d832a16,
Ho trovato pure un magnetotermico 16 a ma invece che 230v riporta 400v che 
differenza c' e' tra i due? volendo potrei montare il 400 volt  16a  in 
sostituzione del 230 volt 16 a?

 a?
Si. Perň scrivi il codice e fai una foto. Cosě verifichiamo meglio.
-- 
Giorgio