Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: dispersione

qualcuno di voi saprebbe spiegarmi passo dopo passo come fare a trovare
eventuali dispersioni in un imianto elettrico.
Posseggo anche un buon tester e penso di aver trovato l' elettrodomestico
giusto:la lavatrice.
ma come faccio a capire se sta disperdendo,dove devo collegare i morsetti?

Hai provato sulla spina principale della lavatrice a fare una misura di 
resistenza tra  i puntali laterali e quello centrale di terra?
Talvolta le dispersioni non sono facili da individuare, specialmente se 
sono intermittenti. Questo perché un tester ha una tensione molto bassa 
che il piů delle volte non vince l'isolamento nel punto in cui ha 
ceduto, mentre la tensione di rete, che č 20 volte superiore, lo fa. 
Dunque piů che un tester ti servirebbe un megaohmetro.
Per intanto se la lavatrice č indiziate, prova a fare la misura che ti 
ho suggerito cosě da averne conferma


Gira la spina di alimentazione della lavatrice, se il differenziale non
interviene più, hai trovato il colpevole.
Saluti
--
GG
"È giusto percepire la caducità di tutte le cose: nulla resta identico a
sè", Eraclito

 interviene piů, hai trovato il colpevole.
Non sono convinto che funzioni quello che stai dicendo: il differenziale 
  interviene comunque.

   interviene comunque.
Dipende dove è avvenuto il guasto. Se avviene in un punto a potenziale
massimo (vicino a quello di fase) si genera una corrente di dispersione che
si chiude sulla carcassa del dispositivo verso l'impianto di terra. Si
sbilanciano le correnti nel differenziale ed interviene la protezione.
Se giri la spina (collegando così il punto di dispersione al neutro) ed il
neutro è a potenziale vicino all'impianto di terra (fino ad una decina di
volt), la corrente di dispersione che si chiude sull'impianto di terra non è
sufficiente a fare intervenire l'interruttore differenziale.
Il metodo che ho suggerito ti permette sicuramente di individuare una
dispersione se:
- il punto di dispersione è "vicino" al potenziale massimo
- il neutro ha un potenziale "vicino" all'impianto di terra.
Questo senza utilizzare megaohmetri. E' chiaro che se il guasto è a "metà
strada" fra fase e terra il sistema non funziona. Idem se la tensione di
neutro è diversa da quella dell'impianto di terra.


 neutro è diversa da quella dell'impianto di terra.
vedi sopra...
[cut]
Ci sarebbe ancora altro da dire su questo argomento, ad esempio non è
strettamente necessario avere l'impianto di terra...
Qualcuno sa perchè?
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao a tutti,
Francesco


cerchiamo di dare informazioni tecniche precise, altrimenti si rischia di
creare confusione a volte anche pericolose!
--
Don@to

 ha scritto nel messaggio
news:bhr06g$vgq$1...@newsreader.mailgate.org...

Il problema non è dei più semplici, specialmente se la dispersione è minima,
tale da non fare intervenire il differenziale (<30mA). Comunque dovresti
fare la prova sulla spina con l'ohmmetro sulla scala più alta e verificando
tutti i passi del programma, in modo tale da provare l'elettrovalvola, il
motore, la resistenza, l'indicatore di livello, ecc. Questo perchè alcuni
programmatori interrompono ambedue i poli a questi congegni. Non è detto che
trovi il guasto, perchè la dispersione si potrebbe verificare ad una certa
temperatura sul motore o sulla resistenza o quant'altro, per cui a freddo
avresti una resistenza elevatissima (si sta parlando di piccole
dispersioni!!). Se poi vuoi veramente toglierti la soddisfazione,
sostituisci il tuo differenziale con uno di 10mA di sensibilità e verifichi
le eventuali piccole dispersioni che hanno i tuoi elettrodomestici; se
l'interruttore non dovesse intervenire vuol dire che puoi dormire, per il
momento, sonni tranquilli e non è la buona strada per toglierti di mezzo
un'eventuale suocera.
:-P
--
Don@to

Oscar ha scritto:



 NUOVA ELETTRONICA HA PROGETTATO UN KIT CAPACE DI INDIVIDUARE DISPERSIONE
IN UN IMPIANTO ELETTRICO . IL KIT FUNZIONA  BENE E NON COSTA MOLTO 
SALUTI 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Qualcuno sa perchè?
Si può anche evitare di avere l'impianto di terra, però ciò significa che
l'interruttore differenziale interviene quando la situazione di pericolo si
è già verificata (uomo che tocca la carcassa in tensione e chiude il guasto
verso terra).
Io non mi prenderei un rischio del genere. Ricordo poi che nei luoghi di
lavoro l'impianto di terra è obbligatorio (DPR 547). Non vedo perchè a casa
dovrei risparmiare due lire, non mettere l'impianto di terra e rischiare la
salute delle persone a me care.


 fare la prova sulla spina con l'ohmmetro sulla scala più alta e
verificando
L'ohmmetro non è per niente sufficiente. La tensione alla quale provi il
sistema è troppo bassa e rischi fortemente di non trovare il guasto. Al
limite si potrebbe fare la prova con un megaohmmetro; questo è l'unico modo
per essere sicuri.


sи", Eraclito
ciao,
Francesco

 ha scritto nel messaggio
news:bhr06g$vgq$1...@newsreader.mailgate.org...


 stacca.
I nuovi magnetotermici Enel sono anche differenziali. lo erano anche gli
ultimi tradizionali. Il motivo per cui ti scatta immediatamente non č per un
problema di troppo assorbimento ma bensě di un corto circuito oppure di una
dispersione. Comunque č inutile che cerchi aiuto per risolvere dei problemi
quando ne hai uno enorme: SEI SEDUTO SU UNA POTENZIALE SEDIA ELETTRICA!!!!!!
Fatti installare un differenziale immediatamente, dato che non hai nemmeno
l'impianto di messa a terra e nel frattempo metti a riposo la lavatrice,
lavati i panni a mano in attesa di metterti in sicurezza! Alla lavatrice
penserai in un secondo momento. Ciao
--
Don@to

 dispersione.
Ho provato a collegare solo la lavatrice ,il contatore regge e si ha un
assorbimento di corrente di circa 9 ampere
A questo punto mi chiedo:
non si tratta piů di dispersione?
si tratta di un eccessivo assorbimento(se unito poi agli altri
elettrodomestici)?
come posso allora misurare la vera corrente differenziale tra neutro e fase
con un semplice tester????

 sembra corretta ma quanto dovrebbe essere il valore corretto?
Il valore di resistenza dovrebbe essere infinito, perché tra neutro e 
terra e tra fase e terra ci deve essere l'isolamento dei conduttori.
A meno che non ci sia una evidente dispersione, con un semplice tester, 
non riesci ad avere delle misure attendibili.
Ciao

 con un semplice tester????
Cosa sarebbe questa corrente differenziale? Scusami ma non ho capito.
Con il tester puoi misurare la corrente che assorbe la lavatrice 
ponendolo in serie alla lavatrice stessa (attento ai 220V) e 
controllando soprattutto quando entra in funzione la resistenza.

 è stato un piacere,
Piacere mio.
Saluti
--
GG
"È giusto percepire la caducità di tutte le cose: nulla resta identico a
sè", Eraclito

 con un semplice tester????
l'unica cosa che puoi misurare è la presenza di una certa resistenza tra i
fili di alimentazione
e la terra con un tester posto a ohm anche se si tratta di una prova valida
fino ad un certo punto
la corrente differenziale tra fase e terra con un tester è impossibile
metti a norma l'impianto per la tua sicurezza (e per quella deglia altri
soprattutto
gli incendi dovuti ad impianti approssimativi sono frequenti
non meno frequenti fatti di cronoca con morti per folgorazione l'ultimo caso
una
ragazza in vacanza uccisa da uno scaldabagno) quanto vale una vita in euro
non lo so
un buon MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE  meglio se BTICINO
o SIEMENS costa solo 45 euro (lasciamo stare i marchi del cavolo da negozio
di bricolage o simili)
installato meglio ancora da un professionista e non da un TUTTOLOGO
ciao paperino

 metti a norma l'impianto per la tua sicurezza
molto sensato.

 ha scritto nel messaggio
news:3F43AAA0...@netscape.net...

non fare questa caz........ata!!!!
il neutro è a terra..............!!!!!!!!!!!!!