Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Pasta per aumentare la conducibilità nei contatti

Nessuno ce l'ha e neanche la conosce... posso dedurre che non esiste?
 
 
Giovanni

 Giovanni
 
Ah, è sottonteso che trattasi della conducibilità elettrica e non termica.
 
 
Giovanni

 
 
ha scritto nel messaggio

S:
Electrolube.
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 

 Giovanni
 
Prova magari a cercare qualcosa per "pulire" i contatti.
 
In alternativa rivolgersi ad un orafo in grado di fare
una "doratura" delle superfici del contatto...

>Nessuno ce l'ha e neanche la conosce... posso dedurre che non esiste?
 
vedi per es. 
http://it.rs-online.com/web/p/grassi/2987943/?searchTerm=grasso+conduttivo
 
Il miglioramento, se c'e', e' marginale e deriva dal riempimento degli spazi 
vuoti.
 
Ciao,
 
-- RoV - IW3IPD
http://digilander.libero.it/rvise
 
 

 
Ho capito cosa significa "contatti impastati": e' una cosa voluta!
 
Saluti infarinati.

 vuoti.
 
Però questa è per le connessioni elettriche "soft", mentre a me serve
per un carico di 32A. Copio incollo:
----
Contiene argento puro per la conducibilità elettrica e termica e lubrificazione. Protegge contro l'umidità e la corrosione. Lubrifica efficacemente metallo, gomma e plastica. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche a bassa potenza, tra cui scarichi statici, messa a terra, le connessioni elettriche "soft" e la dissipazione del calore.
----
 
Giovanni
---


Posso?
 
1) se vuoi un aiuto, spiega "meglio che puoi" a cosa ti serve sta pasta, su che contatti dovrebbe, secondo te, funzionare (di che connettore stiamo parlando? Modello? Materiale??)
2) 32 A sono tanti. Ora, pensare di migliorare un contatto che debba sopportare una corrente del genere con della pasta imho e' un approccio sbagliato: va cambiato il tipo di connettore, sostituendolo con un morsetto a vite o, meglio, crimpato. Se possibile, ovvio.

 1) se vuoi un aiuto, spiega "meglio che puoi" a cosa ti serve sta pasta, su che contatti dovrebbe, secondo te, funzionare (di che connettore stiamo parlando? Modello? Materiale??)
 
Si tratta semplicemente di far fare maggiore contatto ad un fusibile di 32A di una presa monofase da 32A. Questa presa ha un carico di 6000W e questo fusibile dura poco. Ma il problema non è quello di cambiarlo spesso, ma impedire che si rovini la plastica che porta le lamelle portafusibile. Difatti, se non fa bene contatto e sfiamma, anche la presa stessa ha vita breve.
E, visto che questa presa l'ho cambiata poco tempo fa, cercavo un sistema per farla durare un po di più.
 
2)32 A sono tanti. Ora, pensare di migliorare un contatto che debba sopportare una corrente del genere con della pasta imho e' un approccio sbagliato: va cambiato il tipo di connettore, sostituendolo con un morsetto a vite o, meglio, crimpato. Se possibile, ovvio.
 
Come già detto sono 2 coppie di lamelle di rame dove, quando si chiude lo sportellino della presa, vanno ad incastrarsi i fusibili. Per cui la soluzione
sarebbe montare una presa maggiorata con dei fusibili da 32A; almeno avremmo dei portafusibili sovradimensionati che, anche se scaldano, non perdono elasticità, non sfiammano e la plastica intorno non ne risente.
In attesa di questa soluzione definitiva, cercavo appunto di migliorare le cose con la pastina... ma ho già capito che non serve a niente.
Per concludere: esclusa per adesso la sostituzione della presa e l'uso della pastina conduttrice, quale mezzo esiste per aumentare il contatto con queste lamelle?
Poi ci sarebbe il problema di capire perché si brucia sempre il fusibile della fase... ma questo lasciamolo perdere.
 
 
Giovanni


 
Il contatto migliora aumentando la pressione e la superficie.
Se stringi le lamelle cambi la curvatura e potrebbe diminuire la 
superficie, in teoria potresti lucidare i ponti di contatto ma In 
pratica penso che non puoi fare niente; sembra che sia il progetto 
carente nella dissipazione del calore.
 
 
 
 
 
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---