Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Non voglio che mi si salvi spesso la vita... ;-)

Salve!
Scusate se sono OT, ma credo sia il miglior ng a cui chiedere. :)
Il "contatore" (salvavita) di casa mia - abito in un condominio: oltre a
questo, c'è quello nuovo dell'Enel che però non dà problemi - ha tre
switch on/off:
 + il primo regola tutto e dunque anche il secondo e terzo
 + il secondo regola pochi elettrodomestici (solo scaldabagno, lavatrice
e forno, che sono su due prese diverse)
 + il terzo regola tutto il resto (dal frigorifero al pc alle
televisioni e le luci)
Mi (vi) chiedo: non è troppo "sbilanciato" quest'impianto?
Non c'è troppo sul terzo switch e poco sul secondo?
Lo chiesi una volta ad un (giovane) tecnico Enel che mi fece notare che
sul secondo switch c'era scritto "C16", mentre sul primo "C10": mi disse
che con una/due decine di euro si sarebbe dovuto acquistare quel pezzo
(chiedo venia, ma non ne ricordo il nome) per portare a C16 anche il
secondo switch e vedere se la situazione migliorava.
Ultimamente, anche tenendo acceso il minimo possibile, viene a mancare
la corrente quando si accende qualcosa di "pesante" (una semplice TV o
il PC): è sempre il terzo switch ad andare su off.
Oltre a munirmi di candele :), cosa mi consigliate di fare?
portare quel coso :) a C16 è utile?
oppure devo cercare di rifare l'impianto, bilanciando meglio?
Buona serata!
Altrek

 Capito niente,
   cmq, se il magnetotermico che stacca è un C10  (10A)
   sostituiscilo con un 16 o un 25, tanto il differenziale
   rimane dovè.
   Se vuoi fare le cose in regola però
   fai mettere da un elettricista
   tutte le prese sotto un C16
   tutti i punti luce sotto un C10
   il differenziale sarà un C25/003
   e sarà a monte degli altri due.
   ciao

 switch on/off:
Hai le idee un po' confuse. Il contatore dell'enel serve misurare i tuoi 
consumi ed ha solitamente un interruttre magnetotermico che portegge da 
sovraccarichi e da corto circuiti ma non è da considerarsi una protezione 
dell'impianto ma solo un limitatore di consumi.
Gli "switch" sono in realta' un salvavita (quello che tu indichi con switch 
1) che ti protegge da contatti diretti ed indiretti e scatta ad esempio se 
un filo (fase) tocca la parte metallica di un elettrodomestico mettendo a 
rischio di folgorazione qualsiasi persona tocchi quell'elettrodomestico. Gli 
altri due "switch" sono i magnetotermici, il C10 dovrebbe sezionare la linea 
luce mentre il C16 dovrebbe sezionare la forza motrice (le prese) e tutti e 
due dovrebbero essere dimensionati secondo la sezione dei fili che hai 
nell'impianto. Se tu provi a sostituire il C10 con il C16 dovresti però 
controllare la sezione dei fili altrimenti rischi che con troppo carico 
fondano e creino incendi. Da come descrivi le cose mi sembra che non te ne 
intendi tanto di impianti elettrici, quindi di consiglio di rivolgerti ad un 
elettricista per evitare danni all'impianto o alle persone.
Un altra soluzione sarebbe quella di mettere tutte le prese elettriche sotto 
il C16, ma è sempre un lavoro che va fatto fare ad un elettricista. 

    ciao
 Mi viene un dubbio: non č che il secondo e il terzo "swict",installati
attualmente, siano anche loro differenziali, oltre a magnetotermici?
Allora la causa del loro intervento, č una "perdita"negli elettrodomestici
e/o, impiamto elettrico, che fa intervenire il differenziale (visto che
normalmente un PC, e un televisore al massimo sono 500W di carico, oltre
allo spunto iniziale per pochi secondi del TV), e non una sovracorrente,
comunque ritengo saggio il consiglio di far sistemare l'impianto da un
buon elettricista, che risolva il problema all'origine, se lo fai tu,
rischi di buttare via i soldi, e comunque chiamare ugualmente
l'elettricista, (che non sia come un mio conoscente, che fa da anni
l'elettricista), e con guasti simili, sostituisce i differenziali con
altri con valore di intervento,(corrente differenziale) piu elevata...,
chi č competente avra capito al volo, cosa penso di qust'ultimo...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

    e sarà a monte degli altri due.
io così dirò all'elettricista :-)
al limite, so che un conoscente - avendo fatto dei lavori in casa - ha
ristrutturato l'impianto e ora ha in pratica un interruttore per ogni
stanza. sembrerebbe una buona idea: è costosa? lui non si pronuncia...
Grazie!
Altrek

 di consiglio di rivolgerti ad un elettricista
Non mi sarei mai sognato di mettere le mani da solo. :-)
Sono un po' più portato per l'elettronica digitale, molto più semplice.
Grazie!
Altrek

 chi è competente avra capito al volo, cosa penso di qust'ultimo...
e chi non è competente? :( legga un buon libro per diventarlo!
cavolo... ho sempre cercato di fare da me, non vedo perché non possa
capire anche un po' di impianti elettrici! :-)
Ciao!
Altrek

 Le prese sembrano essere tutte sul C10 tranne due che sono sul C16. :-(
...cut
Se sei sicuro che le prese sono tutte sul C10 sembrerebbe che il grosso
problema č lě, (ma mi sembra strano che ti abbiano realizzato l'impianto
cosě).
Infatti dalle prese si assorbe una maggior corrente per gli elettrodomestici
di quanto non venga assorbito dalle  lampadine per l'illuminazione.
Se č veramente cosě basterebbe invertire fra loro i due switch da 16A e 10A.
Magari poni il problema ad un buon elettricista.
--
ciao, stany

 ha scritto nel messaggio
news:gjtln09uf3cevf3nc...@4ax.com...

Amico mio, se non distingui un magnetotermico da un differenziale, non puoi
aspirare ad essere competente con qualche scorciatoia... stai parlando di
sistemi per la sicurezza della casa, e quando facevo l'installatore trovavo
spesso improvvisati "competenti" che mi chiamavano solo dopo aver fatti
danni a cose, o peggio, a persone....
Chiama il miglior installatore che conosci e paga quello che devi, sarai
sicuro di aver una cosa fatta bene da uno del mestiere, altrimenti potersti
rimanere convinto di aver fatto un buon lavoro tu, ma avere (agli effetti)
una schifezza che non scatta mai, neanche quando parte l'incendio (cosa
molto facile.....).
Non ci si improvvisa elettricisti, anche se sembra facile collegare una
presa...
Saluti
Fulcro

Fulcro ha scritto:


 Dai dei consigli disinteressati, e...si offendono mah...


 ha scritto nel messaggio
news:cljrkp$ocr$1...@news.newsland.it...

Ma no, spero non si sia offeso...
Purtroppo c'è poco da dire, se un magnetotermico da 10A protegge le prese, e
le luci sono "sotto" uno da 16A, probabilmente alla base c'è la scarsa
competenza dell'installatore... Proprio ieri ho fatto un intervento a casa
dei miei suoceri, in cui ci sono 2 differenziali con rispettivi
magnetotermici (già i 2 differenziali mi sembrano fuori luogo) per prese e
luci, ma a quello delle LUCI è connessa una nuova ala della casa, che
comprende cucina, bagno (quindi SCALDABAGNO) e..... LAVATRICE.... mi son
chiesto: quale sarà il carico della nuova ala? misuro e supera i 10A.... mi
chiedo: perchè non scatta il magnetotermico? Risposta: differenziali e
magnetotermici erano guasti, tutti... i differenziali non scattavano al
pulsante di sicurezza, e i magnetotermici non scattavano per carichi
superiori al 20% in più rispetto al loro carico massimo, quindi l'unica
sicurezza era il magnetotermico del contatore, che ha un tempo di intervento
superiore... Chi fece l'impianto elettrico? Un ex-manovale che aveva
lavorato con un elettricista per qualche mese, giusto il tanto per imparare
seriamente "l'arte", ovviamente "seriamente" secondo lui... visto che NON
distingue una corrente da una tensione.
Saluti
Fulcro