Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: motore trifase

Salve a tutti,
vorrei un'informazione, sono un possesso di un motore trifase che funziona
sia con la tensione di 380 V o con la tensione di 220 V; come faccio ad
adattarlo alla linea monofase?Esiste qualche combinazione stella - triangolo
per far ciň?
Aiutatemi!!!
Grazie
                Roby

Stesso problema capitato anche a me (che di elettrotecnica, proprio sono a
digiuno).
La risposta direttamente quì: 
http://www.geocities.com/chopin.i/solid.html
Bye.
--
Posted from 
relay2.inwind.it
 [212.141.53.73] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Il motore che hai funziona a 220V trifase con collegamento a triangolo, e a
380v trifase con il collegamento a stella, non puoi farlo funzionare a 220v
monofase perchè ti mancherebbero le altre due fasi !!! Il motore monofase in
pratica ha due avvolgimneti uno di marcia e il secondo a cui è collegato il
condensatore è di avviamento, se a un motore monofase viene alimentato il
solo avvolgimento di marcia il rotore  resta  fermo. Mentre nel motore
trifase gli avvolgimenti sono 3 tutti uguali sfasati tra di loro di 120°
come del resto è lo sfasamento nel sistema trifase.Il vantaggio dei motori
trifase è il rendimneto più alto e la possibilità di invertire il senso di
rotazione scambiando tra di loro il collegamneto di due fasi qualsiasi,
mentre per invertire il senso di rotazione di un motore monofase è molto più
complicato in quanto va spostato il collegamento del condesatore.
Anche se non sono stato molto chiaro spero di averti aiutato
Ciao Buon Lavoro
Loriano

 monofase perchè ti mancherebbero le altre due fasi !!!
Non è vero. Come precisato nel post precedente la soluzione esiste, si deve
però accettare una forte riduzione della potenza.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:8qdreo$cmq$1...@sun450a.adriacom.it...


 In teoria č possibile, praticamente lo stesso motore perde potenza; che
uso ne dovresti fare?  Antonio

per quanto  ne so  mi risulta che con una sola fase si genera un campo
alternativo e per poterlo trasformare in rotativo occorre un 'altro
avvolgimneto collegato con un condensatore il quale produce uno sfasamento
di 90° e determina il senso di marcia , mentre nel motore trifase si genera
un direttamete un campo magnetico rotativo e il senzo di rotazione è dato
dall' ordine di collegamneto delle tre fasi R-S-T.
un saluto a tutti
buon Lavoro.

 Roby

 rotante !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evidentemente non lo sai tu se pensi che possa essere prodotto solo dalla
classica linea trifase collegata a tre (o suo multiplo) avvolgimenti
opportunamente disposti. Forse non sai che esistono anche linee bifase che
alimentano due (o suo multiplo)  avvolgimenti sfasati di 90 gradi? E forse
non sai che per realizzare una linea bifase è sufficiente applicare un
condensatore di valore opportuno a una linea monofase. Forse. O lo sai ?
Riporto un brano tratto da:  
http://www.geocities.com/chopin.i/solid.html
*Sia che vi troviate con un motore con morsettiera o senza, la soluzione è
comunque la stessa.
Andranno trovate, con l'ausilio del tester in portata Ohm bassa (100/200
Ohm) i fili o morsetti ai quali fanno capo, ad una ad una, le 3 bobine del
motore. Di queste 2 andranno collegate in serie e dunque direttamente alla
220Vca, mentre la restante andrà posta in serie ad un condensatore, e il
tutto andrà anch'esso collegato alla 220Vca.
Se il motore così collegato emettesse rumore, ma non riuscisse a partire
neanche "inviatndolo" con spinte, andrà invertito il collegamento di una
delle due bobine in serie tra loro.
Se partisse solo dietro l' "invito", sarebbe colpa di un condensatore troppo
piccolo.
Se il verso di rotazione non fosse quello desiderato, andrebbe invertito il
collegamento della bobina in serie al condensatore.
Per definire la grandezza del condensatore, è necessario partire dalla prova
con un condensatore piccolo (2-4uF per motori di ventole o simili), per poi
salire in capacità fino a chè non si noterà un eccessivo riscaldamento del
motore stesso. *
Naturalmente bisogna accettare un forte scadimento del rendimento dal
momento che da un punto di vista costruttivo questa non è una soluzione
ideale: ma il tutto funziona (uso frequentemente un motore trifase collegato
nel modo sopradescritto: provare per credere - ciò che tu non hai mai fatto:
evidentemente)
ciao
----------------------------------------------------------------------------
----








Ciao,


 


credo che pubblicherò questa formula sul mio sito assieme alla 
soluzione del problema(
http://www.geocities.com/chopin.i/solid.html
).


 


Mercì!


 


Finalmente c'è qualcuno che ci capisce... e pensare che due 
tecnici posti dietro al balcone di 2 diversi grossisti di materiale elettrico... 
mi avevano detto di riferirmi ad una ditta che mi riavvolgesse il 
blower!!!


Menomale che son cocciuto... ed ho voluto provare in prima 
persona.


 


PS: la formula funziona pure... solo che io, per capire quale 
condensatore andasse bene... ne ho dovuti provare diversi!


 


PS: Condensatori al poliestere o polipropilene non vanno bene: 
la tensione su loro stampigliata si riferisce alla DC.


Qui ne serve del tipo a carta... Mi raccomando poi con i meno 
pratici: l'utilizzo di elettrolitici porterebbe solo alla loro 
ESPLOSIONE!


 


Bye,


Luca.



 ha scritto nel messaggio
news:39CFABF2...@starnova.it...


 ha scritto nel messaggio
news:fa9y5.4495$4v4.1...@news.infostrada.it...
