Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Riorno di fase in casa?

Provo a chiedere anche qui nella speranza che qualcuno sappia
spiegarmi sta cosa..
La lampadina a basso consumo che ho nel lampadario in camera da spenta
nel buio emette un flash ogni 5-6 secondi!
Temo possa dipendere dalla tecnologia della lampadina (altre non lo
fanno, ma forse ce n'è almeno una che lo fa) oppure dal mio impianto
elettrico (la stessa lampadina in un'altra stanza non fa quel
problema): cosa dovrei fare/cercare esattamente?
Grazie in anticipo,
Massimo

 ha scritto nel messaggio 
news:5o1267d526fu95st8...@4ax.com...

devi togliere la lampada di localizzazione sull'interruttore, se non ce 
l'hai allora non so. 

>devi togliere la lampada di localizzazione sull'interruttore, se non ce 
Cio�? stai forse parlando degli interruttori col led che indica che la
luce � accesa?
In tal caso ho 2 interruttori cos�, ma in altre stanza (sono i due
interruttori dei poggioli), e non ho notato ste stranezze in giro per
la casa. Ma se dici che pu� dipendere provo a toglierli..
Massimo

 nel buio emette un flash ogni 5-6 secondi!
E se metti un'altra lampadina?
-- 
"Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per 
azienda"
Padova 7-Giugno-1984
"Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno 
di lotta"
Padova 11-Giugno-1984


E' un problema comune delle lampade a basso consumo
si tratta di tensione indotta.
Quel minimo di tensione è sufficente a caricare i condensatori interni della 
lampada, con conseguente sfarfallio.
La prima cosa da verificare è se i deviatori sono correttamente collegati 
sulla fase.
Se fosse un'interruttore, ti suggerirei di cambiarlo con un deviatore.Agli 
estremi connetti fase e neutro.Al centrale il filo che va alla 
lampadina.in
 
questo modo quando spegni il tutto il filo che rimarrebbe libero rimane 
collegato al neutro, risolvendo il problema
Altra soluzione (già sperimentata in piu' occasioni): in parallelo alla 
lampadina (magari nel portalampade) colleghi una resistenza da 100kohm 
1W.Questa a lampada spenta si comporta come "pull down".A lampada accesa la 
stessa dissiperà circa 1/2 watt.
puoi fare delle prove anche con valori piu' alti (dipende dal modello della 
lampada)
-- 
Saluti
Bruno 


essendo in serie alla lampada CFL fanno si che circoli una debole corrente 
che lentamente carica il condensatore interno alla CFL e, raggiunta una 
tensione adeguata, prova ad accendersi, ma cosi' facendo il condensatore si 
scarica subito, e il tutto ricomincia.
visivamente ottieni dei leggeri lampeggi periodici.

>E se metti un'altra lampadina?
Ne ho provato 3-4 e non fanno quel problema. Però mi pare di averne
provata un'altra ancora, che non trovo, che (mi pare) facesse
anch'essa il prb.
Inoltre, la stessa lampadina ma in un'altra stanza non fa il problema.
Quindi risultati contraddittori..

>E se metti un'altra lampadina?
Ne ho provato 3-4 e non fanno quel problema. Per� mi pare di averne


    Se l'interruttore che la comanda ha una spia in parallelo, che si 
accende solo quando l'interruttore è aperto (quindi lampada spenta), dipende 
dalla piccolissima corrente che scorre attraverso la spia. Scollegando la 
spia risolvi il problema.
    Se l'interruttore non ha la spia c'è una piccola perdita, ad esempio un 
po' di umidità all'interno dell'interruttore.
-- 
Gianluca 

visivamente ottieni dei leggeri lampeggi periodici.
Ho invertito fase, ma niente. Il prb resta.. (ho trovato una lampadina
che non fa quel difetto, ma non mi piace sta cosa che ora resta im
resta "sotterrata" nell'impianto da qualche parte)
Altre idee?

Altra soluzione (già sperimentata in piu' occasioni): in parallelo alla 
Troppo "difficile" per me. :)

 Quindi risultati contraddittori..
Come ti hanno detto probabilmente � corrente indotta ...se non vuoi 
sbatterti metti un'altra lampadina e usa quella dove non rompe le 
scatole, altrimenti verifica se interrompi fase o neutro e al limite 
sfrutta un deviatore per non lasciare "alta impedenza" (non so come 
definirla in questo settore)



togliere quelle delle altre stanze non ha senso, devi togliere quella 
dell'interruttore che comanda la lampada interessata.

 problema): cosa dovrei fare/cercare esattamente?
metti un doppio interruttore, così tagli sia fase che neutro, e se lo farà
ancora, allora sono gli alieni :)
-- 
urantia
PPA1200 (Poor Portable Amiga 1200): BPPC-256MB, 
BVision-CGX4, OS3.9, HD 4GB, slim DVD R/W, Asus VW161D
display, 3COM Lan PC card
...e vari portatili, da P2 a P4
www.oldfab.tk

 Massimo 

 ha scritto nel messaggio 
news:5o1267d526fu95st8...@4ax.com...

Ho avuto stesso problema (Ticino Living) in presenza di lampada di 
