Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: APC BackUPS RS800 e misura tensione di rete

Stanotte il mio UPS è partito per la tangente! 
Premetto che non è successo niente di particolare sull'impianto o sulla 
distribuzione (ho il misuratore sempre collegato, tensione di rete 
perfettamente stabile a 237.5V per tutta la notte) 
Verso le 3 nel log ho una entry di "intervento batteria per disturbi sulla 
rete"... da quel momento l'UPS è rimasto in alimentazione a batteria, 
cercando di commutare ogni 3 secondi in AC senza riuscirci. 
In pratica, se vado a controllare la misura della tensione di rete da parte 
dell'UPS, mi dice 200V, mentre in realtà sono 237. Se abbasso la tensione 
di soglia di intervento al di sotto dei 200V, ecco che l'UPS smette di 
commutare continuamente, torna in alimentazione AC, e funziona 
regolarmente. Non appena rialzo la soglia sopra i 200V (il mio default è 
sempre stato 210 e non mi ha mai dato problemi) ecco che ricomincia a 
commutare continuamente. 
Ha 10 anni di servizio 24/7 (batterie sostituite due anni fa ed in piena 
efficenza) quindi magari l'elettronica comincia a soffrire  di qualche 
acciacco dell'età. Solo che non saprei da che parte cominciare a 
controllare. 
Vi vengono idee? Grazie... 


Da' un'occhiata ai forum dove si parla del tuo ups. Ad esempio:
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=7128
Alcuni schemi elettrici di ups si trovano qui 
http://www.upsclub.org/schem/
Non vedo, a dire il vero, quello del tuo ups, ma probabilmente lo
schema del tuo ups sara' simile a quello di altri prodotti apc.
Chiaro, bisogna arrangiarsi, altrimenti bisognerebbe rivolgersi
all'assistenza ufficiale (gli schemi di questi prodotti non sono di
pubblico dominio, come si legge in alcuni interventi nel forum che ho
citato).

 altrimenti bisognerebbe rivolgersi all'assistenza ufficiale 
Mi costa meno un UPS nuovo... letteralmente. 

On 21 Set, 12:17, Axeman <m...@dont.thik.so.invalid> wrote:

L'unica idea costruttiva che mi viene in mente e' quella di cercare lo
schema dell'ups. Schema che non e' di pubblico dominio (l'apc non li
rende disponibili), per cui bisogna fare un minimo di workaround. Ad
esempio leggendosi i forum dove si parla di questo ups, esempio
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=7128
 da cui si apprende
che qualche schema apc si trova qui 
http://www.upsclub.org/schem/
 In
effetti lo schema dell'rs800 non c'e', ma forse ce ne sara' qualcuno
che gli somiglia.

 controllare.
C'e' un partitore che misura la tensione di bus a valle del raddrizzatore.  
Potrebbe essere andata la resistenza verso il bus.
Oppure potrebbe essere il reference di tensione avariato, ma in questo  
caso, dovresti avere problemi anche durante il funzionamento (uscita molto  
distorta).
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer"
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
Sito internet : 
http://www.museodelcomputer.org
=============================================================

 molto  distorta).
Verificherò anche la forma d'onda in uscita.

"Axeman" <m...@dont.thik.so.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:Xns9DFA98FF5A893te...@194.177.97.96...

Il mio SmartUPS 1000, ha un piccolo difettto: quando lo spegni, da qualche 
tempo non stacca piu' l'alimentazione dalle prese posteriori, e continua ad 
erogare energia che preleva dalla rete. In questo stato, non passa su 
batteria quando essa viene a mancare.
Solo una volta staccata la rete, dopo qualche attimo, quel rele' che 
dovrebbe aprire alla pressione del comando, finalmente passa a riposo.
Detta in due parole, non posso piu' usarlo per spegnere/accendere tutto il 
sistema pc/monitor/stampante/ecc... Ho dovuto interporre una ciabattina con 
interruttore.
Ma se parli con l'assistenza Schneider- APC italiana (sede di Roma-EUR), 
finirai come me, e cioe' non comprerai mai piu' un prodotto APC: la loro 
politica non prevede intervento, e' contemplato il solo riacquisto di un 
nuovo. Al massimo ti aiutano a rottamare il vecchio, credo solo per un 
obbligo morale allo smaltimento del pacco batterie al piombo.
Per lo meno, su questa tipologia di prodotti. Magari con macchine da 
migliaia di euri si comporteranno diversamente.
Non ho mai trovato piu' idiozia nel parlare con un commerciale, soprattuto 
quando si ha a che fare con un marchio leader di categoria. Ti viene voglia 
di scrivere a Casa Madre e suggerirgli che quei geni che gli curano gli 
affari in Italia gli stanno procurando un danno d'immagine che non meritano, 
e di mandarli tutti a casa.
Questa logica di mercato si addice ai prodotti cinesi, che paghi un decimo 
di quanto paghi un APC, il che significa che ammortizzi le anomalie, le 
carenze costruttive, perche' quando si rompe lo butti e ne prendi uno nuovo, 
continuando a risparmiare.
Ma se spendi la cifra che chiede APC, perche' pretendi la qualita' APC, hai 
il sacrosanto diritto di avere un cavolo di tecnico che te lo ripara!!
Italian style... :(
sandro