Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: sos acqua calda

Ho una caldaia un po' datata (junkers zwr) che, dopo alcuni sintomi nei
giorni scorsi, da ieri sera non scalda più l'acqua sanitaria anche se
la fiamma si accende regolarmente e il flusso di acqua che esce dai
rubinetti è normale. Posso fare qualcosa in attesa di lunedì quando
riapre il centro assistenza? 
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:1165050894.4...@16g2000cwy.googlegroups.com...


==========
R:
Aprendo il rubinetto la fiamma  va subito su e rimane per tutto il tempo che
prelevi acqua? l'indicatore di temperatura in caldaia sale?
Se non la hai già controllata assicurati che la pressione dell' acqua sia
tra 0,5 ed 1 atm.(verdi sul libretto di istruzioni), eventualmente
rabboccala .
--
ciao, stany

stany ha scritto:

Ciao stany
la fiamma parte subito rimanendo sempre alta e la pressione è ok, ho
notato comunque che il problema si presenta quando sono accesi i
termosifoni mentre quando sono spenti l'acqua sanitaria,anche se
lentamente, si scalda.

 ha scritto nel messaggio
news:1165079231.0...@n67g2000cwd.googlegroups.com...
stany ha scritto:


========
R:
Al prelievo la fiamma deve partire subito - ED AL AL MASSIMO - e dovresti
vedere il termometro di caldaia che va - E RIMANE - su e ci resta fino a
fine prelievo.
Non hai risposto alla domanda sulla lettura di temperatura che ti avevo
fatto.
Premesso che non conosco la Junker faccio delle ipotesi.
Prelevando l'acqua sanitaria commuta la valvola deviatrice che fa variare,
fra l'altro, la portata della pompa di ricircolo per i termosifoni; questo
per dare tutta la potenza termica ai rubinetti.  Puoi accertare se nella tua
avviene?
In alcune caldaie sono realizzati, sulla stessa scheda, due circuiti di
regolazione della temperatura, uno per i termosifoni l'altro per la
sanitaria. Puoi  controllare la scheda per vedere se ci sono
componenti/saldature difettosi/e ?
Inoltre (ma era su una caldaia Saunier e quindi verifica se puo aiutarti):
Un difetto simile al tuo si risolse rinnovando semplicemente il grasso ai
siliconi (l'originale si era 'asciugato' non permettendo un buon scambio
termico) nell'alloggiamento dei sensori di temperatura sui due lati dello
scambiatore. (A pasticca diam. 10mm  spess. 3mm).
Se nella documentazione che ti fornirono c'è lo schema verifica quanto
sopra.
--
ciao, stany

 ha scritto nel messaggio 
news:M3kch.65990$Fk1.1...@twister2.libero.it...
Non c'entra niente ma č solo una domanda.
La caldaia di casa mia (non ricordo la marca, la guardo domani) fa abb. 
rumore quando tira sů acqua.
Ho ipotizzato che la pompa dell' acqua stia sforzando o perchč c'č qualche 
spira in corto oppure qualche
cosa che fa peso sul suo asse e non la fa lavorare bene... il rumore č come 
quello del motore della lavatrice.
Altra domanda č che, la pressione a che livelli č normale? (Perchč se tu 
dici che č fra 0.5 e 1.0 allora la caldaia di casa
č ok da quel punto di vista).

 Potrebbero essere i cuscinetti del motore .


Bho! Potrebbero essere  cuscinetti/bronzine, depositi nella pompa, aria nel
circuito ... , vedi tu, non dovresti trovare eccessive difficoltà nello
smontaggio.
Occhio per la pressione:
- A volte il manometro si inchioda.
Per essere sicuro della lettura dovresti 'spurgare' da un radiatore,
assicurarti che la pressione scenda per poi riportarla al corretto valore
(vedila sul libretto della tua caldaia).
--
ciao, stany

 - A volte il manometro si inchioda.
Non è inchiodato.


 Ci sarà qualche perdita?
Se c'è la vedi in terra o nei muri, cmq. te ne accorgeresti facilmente dal
manometro perchè saresti costretto a rabboccare spesso l'acqua per
ripristinare la pressione al corretto valore.


 ripristinare la pressione al corretto valore.
Starò attento.
