Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Kit telecomando ventilatore soffitto: funzionamento strano

Vi sembra normale che un telecomando per ventilatore da soffitto non dia 
la possibilità di accendere/spegnere la luce anche dall'interruttore a 
muro ?


Dipende da come e' fatto e come e' stato collegato.
Se comprende un rele' per accendere la luce deve aver disponibili i morsetti per collegare un DEVIATORE luce e non un interruttore semplice come probabilmente hai.
 
Probabilmente e' normale cosi'.
Istruzioni del ventilatore?
 
mandi


Volendo si puo' aggiungere.
Al posto dell'interruttore a muro devi mettere un deviatore. 
Devi tirare un altro filo tra deviatore e ventilatore.
Guarda il rele' nel telecomando, se ha un contatto che fa da scambio o
solo da accensione.
Se e' solo da accensione, dovrai sostituirlo con uno con lo scambio
(che sara' la stessa funzione del deviatore) oppure aggiungercelo a
valle.
Poi cablare correttamente il tutto. Un discreto rompicapo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 valle.
 
il relè potrei prelevarlo dal vecchio ricevitore ma non mi pare di avere 
visto relè quando l'ho aperto. So che il vecchio funziona con un triac.

 So che il vecchio funziona con un triac.
 
anzi, ce ne sono due di triac, uno ha la sigla t410 600t senza 
dissipatore e l'altro forse è uguale ma con dissipatore.
 


Allora ce l'hai dura, devi separare il circuito in modo che il triac che accende la lampada ora accenda un rele' 230Vca che tu inserirai dentro l'aggeggio, dal comune del contatto in scambio del rele' vai alla lampada collegandoti al filo che prima andava al triac.
Poi devi aggiungere un filo che dall'interruttore (che tu cambierai con deviatore) vada, assieme all'esistente, sui morsetti del deviatore.
 
mandi

 
 
Avevo solo chiesto se vi sembrava normale il funzionamento in modo che 
fattomi un'idea ne avrei parlato con il venditore.


Ma... nella scatola del ventilatore non c'era qualche foglietto di carta?
O, in caso contrario, provare a cercarlo sul sito del costruttore?
 
Saluti istruiti.


sì ma poco utile allo scopo. I fili quelli sono, non si scappa.


Si, è normale, nel senso che sono loro ad averlo progettato così.
E' capitato anche a me: acquistato ventilatore per mia camera da letto e 
tutto ok, anni dopo ne ho acquistato un altro e funzionava come quello 
che hai comprato tu.
Mi sono lamentato con la ditta costruttrice senza risultato, dicendo che 
loro lo avevano pensato così.
Nella mia immensa ignoranza elettronica ho visto come era fatto lo 
schemino, ho pensato ad una soluzione (fare un semplice ponticello), ho 
mandato la mia soluzione alla ditta chiedendo la conferma della mia 
ipotesi. Fortunatamente mi hanno risposto che il mio ragionamento era 
corretto ed ho risolto così.
Giangi


Chiedi al "venditore" se puo' mandarti un elettricista per modificare l'impianto. 
Sempre che il telecomando sia predisposto per la funzione richiesta.


Fammi capire, hai chiesto informazioni sul ventilatore nuovo ma mi parli dei triac che sono sul vecchio.
 
mandi


bene. e cosa avresti ponticellato ?


Eeee, e chi si ricorda, sono passati anni.
Ricordo perfettamente che non era un discorso elettronico ma elettrico 
ed era banale.
...
...
Se non ricordo male la tensione arrivava e si divideva tra luce e pale e 
quindi spegnendo dall'interrutore a muro spegneva tutto.
Quello che feci era tenere le pale sempre sotto tensione (in modo che 
fossero comandabili solo dal telecomando) e la luce dall'interrutore a muro.
Si, dovrebbe essere così.
Giangi

 
 
provato a leggere dall'inizio ?


Si', soprattutto se dal soffitto spuntano solo due fili...

 Si', soprattutto se dal soffitto spuntano solo due fili...
 
Non ho capito cosa intendi.
Dal soffitto arrivavano 2 fili (anche la terra in realtà ma, ovviamente 
era inutilizzata).
Giangi
 
 


Io non ho capito come facevi ad accendere/spegnere la lampadina, lasciando alimentato il ventilatore, interrompendo uno dei due fili.
Sempre che abbia capito bene e si tratti di un ventilatore da soffitto con lampadina sotto alle pale.


Un fiumiciattolo o un ruscelletto...

 Sempre che abbia capito bene e si tratti di un ventilatore da soffitto con lampadina sotto alle pale.
 
Si è proprio quella.
In origine i cavi elettrici partivano dall'interruttore e andavano verso 
il soffitto
Le pale/lampadina partivano con una morsettiera da cui entravano i 2 
cavi elettrici e ne uscivano 3 o 4, diciamo 4  non ricordo.
In pratica ogni cavo elettrico veniva raddoppiato: una coppia andava 
verso la sezione luci ed una verso le pale.
Immagina una y.
 
Quello che feci io fu di spostare la y prima dell'interruttore a muro:
1) separai le coppie della morsettiera, 2 per la luce e due per le pale,
2) portai 2 cavi sempre sotto tensione(o era uno, sempre non ricordo) 
alle pale simulando l'interruttore sempre acceso,
3) portai 2 cavi sotto interruttore alla luce.
 
Quello che ottenni quindi fu che la luce veniva comandata 
dall'interruttore come una normale lampadina e le pale (che ora sono 
sempre sotto tensione) dal telecomando
  Spero che ora sia più chiaro
Giangi


Un po' diverso da quello che ho letto prima:
"Dal soffitto arrivavano 2 fili (anche la terra in realtà ma, ovviamente 
era inutilizzata). 
Giangi"
 
Meglio cosi'.

 era inutilizzata).
 
??
Era esattamente così.
I cavi che entravano nella morsettiera in origine erano 2.
Giangi
 


Dimmi che adesso sono almeno tre!

 Dimmi che adesso sono almeno tre!
 
Ma mi stai prendendo in giro?
Mi sembra di aver spiegato chiaramente tutto, se non ti è chiaro 
qualcosa ti pregherei di fare domande precise.
Se mi stai prendendo in giro non riesco a capire su cosa.
Giangi


Quanti fili escono dal soffitto per poi entrare nel ventilatore + lampada?


Facendola semplice: 2 alla lampada e 2 al ventilatore.
2 arrivano dall'interruttore e vanno alla lampada
2 arrivano da prima dell'interruttore, e quindi sempre sotto tensione, e 
vanno al ventilatore.
Giangi
 


Bene. 
Quindi si appoggiano a 2 + 2 morsetti della morsettiera del ventilatore + lampada.
Corretto?

 Corretto?
 
Diciamo di si.
Fisicamente leggermente diverso ma il senso è quello.
Ora parto.
Se servono altre info torno tra una settimana.
Ciao
Giangi


Si, rimane il dubbio del "ponticello"...

 
 
Eddai si clemente, lo ha chiamato ponticello, ma era un viadotto,
 vista la distanza tra interruttore e centro volta.
:-)
 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Forse avra' dimenticato di aver tirato altri due fili...
 
Ma ero curioso di capire il motivo della lamentela col costruttore.

 Ma ero curioso di capire il motivo della lamentela col costruttore.
 
"ma è possibile che se spengo la luce si spegne anche il ventilatore?
Per spegnere la luce devo agire sul telecomando e non è per niente pratico".
Per la cronaca il costruttore mi disse che non ero il primo che si era 
lamentato.
Giangi
 
 


E probabilmente, in cuor suo, avra' pensato: "Me ne arrivassero un centinaio al giorno di telefonate da clienti lamentosi che comprano i miei prodotti senza prima verificare come funzionano e se li tengono anche se non li soddisfano!".

 E probabilmente, in cuor suo, avra' pensato: "Me ne arrivassero un centinaio al giorno di telefonate da clienti lamentosi che comprano i miei prodotti senza prima verificare come funzionano e se li tengono anche se non li soddisfano!".
 
Sarebbe interessante capire come fai a provare una scatola chiusa con 
delle descrizioni veramente generiche su.
E per la cronaca se non fosse stato modificabile col cavolo che me lo 
sarei tenuto.
 
:-)
Giangi