Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: INESPERTO CERCA AIUTO!!!! INTERRUTTORE!!!!

Salve,
ho comprato un appartamento due anni fa, dotato di interruttori e
commutatori della serie AVE RAL.
All'ingresso ho la possibilità di accendere la luce e di spegnerla da
un'altro interruttore e viceversa.
Vorrei installare un'altro interruttore nella sala, senza dovermi alzare
ogni volta.
Non sono riuscito a capire i collegamenti da fare!!!!
Spiego:
Gli interruttori montati hanno i fili così collegati:
_________________
| arancio O      rosaO  |   (primo interruttore)
|                                 |
|                                 |
|                      rosaO  |
|                                 |
----------------------
_________________
| arancio O      rosaO  |   (secondo interruttore)
|                                 |
|                                 |
|                      rosaO  |
|                                 |
----------------------
Spiegatemelo voi !!!!!!
GRAZIE
Massimo

 Massimo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it



La cosa e' semplice, ma realizzarla...
Devi tagliare (o ripassarli) i due fili rosa nel punto dove vuoi collocare
l'invertitore che si presenta così:
o 1	4 o
o 2	5 o
o 3	6 o
4 e 6 potrebbero mancare. I due rosa provenienti dal 1° interruttore vanno
su 1 e 3, i due rosa provenienti dal 2° interruttore vanno su 2 e 4.
L'ordine non importa.
-- 
Ciao
Sergio®

 ha scritto nel messaggio
news:4r662vcafs207lt0d...@4ax.com...




lo schema è
              o-------//-------o
            /                        \
--------O                         O--------
              o-------//-------o
se si capisce, sono 2 deviatori 1 via 2 posizioni le "o" sopra e sotto credo
siano i rosa, mentre le "O" credo sia l'arancio.

interruttori che già sono installati).
Difatti non li hai. Li avrai quando comprerai l'invertitore.
-- 
Ciao
Sergio®

 wrote in message
Y6CU9.87$ZE....@twister2.libero.it...

secondo me il problema più grosso è quello di dover passare quattro fili dal
punto dove hai deciso di installare l'invertitore, che appunto ha 4
morsetti, e collegarli nel punto intermedio secondo il disegno
è
                   rosa     rosa
              o-------//-------o
              /                        \    arancio
--------O                         O--------
              o-------//-------o
                   rosa   rosa
cioè i fili rosa che vedi a un deviatore, sono gli stessi che arrivano
all'altro,per cui se riesci a intercettarli nel punto più vicino verso
l'invertitore,dovresti tagliarli e collegarli secondolo schema di
connessione dell'invertitore.
I 4 fili che partono dall'invertitore ,ti consiglio di metterli  a coppia di
2 colori diversi, una coppia li colleghi ai 2 fili rosa che provengono dal
primo deviatore,
l'altra coppia ai 2 fili rosa del secondo deviatore.
Spero di essere stato chiaro, ma credo che sarà difficile la realizzazione
se non sei pratico        ciao

 ha scritto nel messaggio
news:Y6CU9.87$ZE....@twister2.libero.it...



se tutto è collegato bene devi poter accendere e spegnere da tutte le
posizioni
in maniera indifferente
attento a staccare la corrente prima di ogni intervento
la 220 non scherza MAI
facci sapere
ciao paperino