Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: termostato per caldaia

villetta a schiera su 4 piani; ogni piano un termostato; quello del 
piano terra non funziona; ho smontato e ho trovato 3 fili: blu isolato 
da morsetto; nero e bianco collegati al termostato.
se collego tra di loro i fili nero e bianco, dovrebbe partire il 
riscaldamento al piano terra.
è così?
ho provato a farlo (1 minuto), non è successo niente!
come mai?
 
Ambrogio
 
 
-- 
aiutati che il ciel t'aiuta

come mai?
 
Forse non è il termostato rotto, ma quello che c'è attaccato
dall'altra parte del filo.
 
 
-- 


se così fosse, come verificarlo e di conseguenza cosa fare?
 
-- 
aiutati che il cile t'aiuta

se così fosse, come verificarlo e di conseguenza cosa fare?
 
Per prima cosa andrei a vedere a quali morsetti della caldaia è
collegato quel filo, e fare il ponte tra i 2 fili direttamente lì.
 
-- 


un altra causa potrebbe essere la valvola termostatica che apre il 
riscaldamento del piano

Il 15/11/2022 19:17, Bernardo Rossi ha scritto:

premetto che non sono esperto,
tuttavia, se il collegamento lo faccio a monte (nei pressi caldaia) a 
che mi serve il termostato al piano terra?



ho constatato che nel cavo nero c'è corrente ... collegandolo col bianco 
ha prodotto una piccola scintilla
 
per la valvola termostatica, come faccio a capire che non funziona? 
semplicemente a orecchio? vale a dire: collegando nero e bianco oppure 
collegando i fili in modo corretto al termostato ed alzando la 
temperatura del termostato, dovrei sentire la valvola scattare ...
se non la sento, vuol dire che è rotta?


 
 
Con il risultato di quella prova magari saltava fuori qualche
 indizio su dove sta il problema.
 
-- 

se non la sento, vuol dire che è rotta?
 
Marca e modello e anche foto della valvola?
Alcune hanno una levetta o qualcos'altro per capire in che posizione
è.
 
-- 


la valvola è: CALEFFI 656112 220V 3W


la valvola è: CALEFFI 656112 220V 3W
 
Non sentirai scattare nulla, è elettrotermica.
Contiene un elemento che, quando passa la corrente, si scalda ed
espande, premendo il pirulino del rubinetto.
 
-- 


e quindi?


Il 17/11/2022 09:36, Bernardo Rossi ha scritto:

se è rotta, è da sostituire oppure si può riparare?
se fosse da sostituire, dove ne trovo una uguale?
grazie


se fosse da sostituire, dove ne trovo una uguale?
 
Rivenditori di roba idraulica.
 
-- 

 la valvola è: CALEFFI 656112 220V 3W
 
Le valvole di zona non sono meccaniche tipo rubinetto e non
"scattano". C'e' dentro tipo una membrana, appoggiata a della cera, la
quale si deforma quando riscaldata (3W) e lascia passare l'acqua dei
termosifoni.
 
La testina deformabile "elettrotermica" con la caleffi e' innestata su
un corpo che resta avvitata ai tubi. 
 
Puo' capitare che si rompano sia la testina elettrica (che non apre
piu' la valvola vera e propria) sia il corpo valvola (che puo'
bloccarsi in posizione aperto o chiuso). Se e' bruciata la testina
elettrotermica la sostituisci da solo, se si blocca il corpo valvola
devi chiare l'idraulico.
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 


Per ripararla devi avere dei ricambi conservati da valvole guaste (con un guasto diverso) che ti sei procurato e una certa abilità.
 
In alternativa la devi comperare.
Ormai su amazon si trova di tutto, oppure chiami un negozio di materiale idraulico o di ricambi per caldaie, sperando che vendano quella marca.
 
mandi