Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Modifica ciabatta

Cosa succede agli apparecchi se collego una fase della 220 sul contatto di massa all'ingresso?
E se interpongo tra la massa di una presa 220 e la massa di un apparechio un diodo 1n4007
con catodo verso la presa essa fa bene il suo compito? E se uso un diodo + grosso va meglio?
Tipo 1n5408 da 1000v? Va bene anche un 800v?
Dopo casomai spiego il perche'...
 
 

 un diodo 1n4007
 
per massa intendi terra ?
ovvero quel contatto centrale o nelle prese schuko le due lamine laterali .
in questo caso mettendo un diodo questo si vaporizza istantaneamente , nello 
stesso istante il magnetotermico stacca la corrente e il diffrenziale se 
presente salta pure lui
 
 
 
 

 presente salta pure lui
 
perche' dovrebbe saltare? Non dovrebbe non esserci nessuna corrente normalmente verso
la "terra"?
 
 


 
io capisco sempre meno quello che vuoi fare .
fai un disegnino con fidocad
 
 

 E se uso un diodo + grosso va meglio?
 
Le semionde negative non verranno soppresse comunque. Stesso discorso per
i disturbi che il filtro EMI dovrebbe sopprimere: il filtro lavorera' a
meta'. Comunque non ho capito cosa stai pensando di fare.  
 

> io capisco sempre meno quello che vuoi fare .
 
perche' ho detto che lo spiegavo dopo per non impegnare inutili ragionamenti..
 
Problema: voglio spegnere mezza ciabatta da un interrut. a muro vicino la presa dov'e' inserita la
ciabbatta.. vorrei lasciare attiva 1 su 4 prese per aliment. una lampada.
 
Ho pensato acchist':
interr. posiz.1: sui tre fili viaggia di norma 220v+massa.
interr. posiz.2: interrompo la fase ma la collego sul filo di massa, cosi' facendo 3 delle
prese non verrebbero alimentate , magari usando il diodo sul filo di massa prima della presa,
la presa-lampada viene alim.
tramite il filo del neutro e quello di massa, siccome voglio la lampada accesa anche in pos.1,
collegherei il filo di fase al contatto di fase insieme al filo di massa solo con un diodo tra il primo
e il contatto con catodo verso il contatto. Ora, non essendo certo di come e' fatto l'imp. elettr.
(se i coloi sono a norma) chiedo che cosa succede se interrompo il neutro anziche la fase,
funziona =?
 
 
 
 


Vuoi fare una roba brutta brutta. Che l'interruttore che vuoi modificare
abbia  il filo di terra nella scatola non e' scontato. Che quel filo di
terra parta da li' ed arrivi solo e soltanto nella scatola della spina
pure.
 
Se anche fosse cosi' bisogna che nessuno degli apparecchi che colleghi
alla ciabatta abbia la terra, dovresti sostituire la spina della lampada
(che, come quasi tutte le lampade, non avra' la terra), forse anche
l'interruttore a muro con un deviatore. Se l'impianto e' a norma dopo il
tuo intervento non lo e' piu' e se qualcuno per sbaglio attacca un
apparecchio normale al posto della ciabatta... nella migliore delle
ipotesi salta il salvavita.
 
O chiami un elettricista che ti mette una seconda spina comandata
dall'interruttore come vuoi tu o ti prendi una spina telecomandata
(costa 12 euro...).
 
Potresti pure stendere tu un altro cavo nelle canaline ma eviterei il
fai-da-te: l'impianto non sarebbe comunque a norma e tu hai una
attitudine suicida.
 

 e tu hai una attitudine suicida.
 
Ma perche' mai? Non ancora combinato niente.
 
 

insomma ragionando,
 
Inter. posiz.1: fase e neutro confluiscono normalmente alle prese 2-3-4 e la massa
(mah si.. terra, si capisce..) quasi, nel senso attraversando un diodo, essa serve per
scaricare cariche e tensoni e risulta essere un polo negativo quindi col catodo verso
la terra dovrebbe fare il suo lavoro, sulla presa 1/lampada, filo di terra connesso
al contatto di fase= ininfluente e tramite un diodo in diretta al filo di fase, la fase non
dovrebbe andare a massa (catodo verso filo-fase) mentre essa dovrebbe dar corrente
alla lampada poiche' il filo neutro e' sempre invariato.
 
Inter. posiz.2: filo di fase interrotto, fase deviata su filo di massa, su prese 2-3-4 il
neutro inifluente, non alimenta le prese in quanto manca fase al punto giusto, fase
sul contatto di massa tramite diodo in inversa, non dovrebbe circolare nel circuito
di massa dell'apparecchio, presa 1/lampada, la fase va sul contatto di massa e assieme
al neutro sull'altro cont. da corrente alla lamp., la fase torna sul filo di fase che termina
sul contatto sconnesso del deviatore.
 
Mi sembra funzionare ma non conosco eventuali rischi, tipo possibilita' che cedano i 4 diodi
e eventuali conseguenze, dovrebbe essere che se cede uno dei 3 delle prese 2-3-4
posso non accorgermene finche' non tocco il case metallico a massa di un apparecchio (!!)
se cede il diodo della presa 1 salta il salvavita.. Giusto?
E se col deviatore, in posiz.2, inverto i fili fase e massa e metto un diodo di sicurezza
sulle prese 2-3-4 per cui
la fase che va sul filo di massa passa il diodo in corto e va sull'apparecchio ma anche su un diodo in diretta verso il filo di fase
che porta la massa facendo saltare il salvatita? :)))))
Vabbeh se mi confermate i rischi che ho detto prima penso che non si fa niente poiche'
sembra abbast. rischioso.
 
piuttosto cos'e' la "spina telecomandata (costa 12 euro...)" ?
 
PS: canaline vade retro, non se ne parla..
 
 

 alla lampada poiche' il filo neutro e' sempre invariato.
 
ho sbagliato, il filo di massa con il diodo in diretta si connette al contatto di fase..
cosi' la fase non va a massa ma va alla lampada..  :-S
 
 

ti sei dimenticato che sei in alternata,
il tuo diodo per una selle 2 semionde condurrà comunque, sia in posizione 1 
sia in posizione 2.
piuttosto nella ciabatta non usare più la terra, cioè lascia tutte le prese 
senza terra e utilizza il filo di terra per la presa da comandare in 
posizione 2.
 
ma l'interruttore non lo puoi mettere sulla ciabatta ?
tipo un filo che esce dalla parte opposta al cavo con spina, a cui attacchi 
il deviatore esterno.
 

 insomma ragionando
(cut)
 
Ho provato a capire ma la sensazione e' che tu stai confondendo corrente
continua con corrente alternata. Sbaglio?
 
 

 continua con corrente alternata. Sbaglio?
 
Purtroppo no.. 8-C
 
 

 ma l'interruttore non lo puoi mettere sulla ciabatta ?
 
la ciabatta e' sotto il piano della scrivania e scomoda da ragg.
l'unica soluzione che vien in mente ora e' un secondo cavo che esce dalla
ciabatta che e' dietro la scrivania, con un interruttore riportato sul davanti
che spenge 3 prese, ma gli interrutorini piccoli non vengono + venduti,
non sono a norma..
 
beh ho capito rimane solo quella del cavo a 4, spero di trovarlo a metro e
che non sia grosso come un boa soprattuto.
 
 

>
 
a parte che siamo in alternata e come ti hanno gia ripetuto piu volte non 
funziona il diodo, perche  il diodo ti retifica l'alternata .
quello che vuoi fare tu e piu pericoloso di avere una ciabatta senza la 
terra .
io una modifica ad una ciabatta a 8 prese l'ho fatta , solo che la ciabatta 
aveva gia il suo interuttore , 4 prese sono state isolate dalle altre 4 , un 
gruppo di 4 resta sotto interuttore l'altro gruppo si alimenta a monte 
delll'interuttore , mi sevono per tenere sempre alimentato  modem, telefono 
ip e luce da scrivania , le altre 4 staccano pc stampante casse del pc  ed 
una rimane libera .
lascia perdere una modifica del genere , se intendi usare il filo giallo 
verde  lo fai perdendo la sicurezza della terra , ma questo puo ancora 
andare , il brutto e che se per sbaglio qualcuno infila qualche altra spina 
nella presa modificata succede un disastro.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:201111191...@mynewsgate.net...


 lascia perdere una modifica del genere , se intendi usare il filo giallo
...
 
Come detto sopra, non si puo fare.
Mentre col cavo a 4 cavi forse..
 
O forse esiste una via piu' ingegnosa..
 
 

> Ma chiamare un elettricista no?....
 
Che fa che cosa??
 
 

 che non sia grosso come un boa soprattuto.
 
E' solo leggermente superiore di diametro.
 
P.s. Se tu avessi fatto un disegnino in fidocad avresti scritto meta'
della meta' e tutti avrebbero capito.
 
mandi

 Che fa che cosa??
 
Eviterebbe l'intervento di pompieri e necrofori.
 
L'improvvisarsi "esperti" di tutto e' ormai pandemia.
 
 
 
sandro 
 
 


 
Ho capito che devi chiamare un elettricista, ti prego, lo dico per il tuo 
bene. 
 
 

Dav.p ha scritto:

 Se con la "220" hai la stessa dimestichezza che con l'elettronica, dammi 
retta LASCIA PERDERE!
 
Mai visto un "arrangione" a questo livello! 
 
 

 E' troppo elementere ma non serve al caso mio.
 
SI! non ti offendere e lasciatelo dire, hai bisogno di un elettricista, per 
quanto tu ritenga elementare l'operazione.
AFFIDATI AD UN ELETTRICISTA, lo dico per il bene tuo, dei tuoi cari, di chi 
entra in casa tua e dei tuoi vicini.
 
e poi in certi ambiti(come quello dell'elettricità),rispetto a chi non ne 
capisce niente, è molto più pericoloso chi, come te, CREDE di capirne 
qualcosa.
e anche se tu ne capissi davvero a livello teorico, ci sono un'infinità di 
cose che si imparano solo col lavoro manuale sul campo(con un'infarinatura 
teorica di base,è ovvio) affiancati da un'operatore esperto.
 
ho visto fior di ingegneri (ed architetti ) dire e/o fare delle ca**te 
immani solo per non aver considerato banali aspetti pratici che non potevano 
conoscere in quanto avevano sempre diretto il lavoro manuale altrui, senza 
mai farlo in prima persona(con l'adeguata formazione da parte di un 
operatore esperto), nonostante avessero una NOTEVOLE preparazione teorica.
 
 
 
 
 
 

 qualcosa.
 
mmmh!. Io non credo un bel niente, se mi son rivolto qui e' appunto per non azzardare
cose che non vanno bene, non ho ancora aperto nessuna ciabatta...
in quanto l'unica soluzione su 3 fili se mai esiste consisterebbe in un circuito che lavora
sui cavi della 220 un po' come degli adattatori ethernet che mi comunica un impulso
a un circuito nella ciabatta, un impulso spegne uno accende, ma e' fantascienza quindi stop.
 
 
 
 

 retta LASCIA PERDERE!
 
Se non hai letto tutto per forza non ti sei accorto che la questione era gia' chiusa
invece che intervenire con la solita paternale. Daltronde ti ricordo la parola hobby
del gruppo. Se non hai aiuto da dare rispondi a quelli esperti per favore.
 
 

Dav.p ha detto questo sabato :

E usare due ciabatte "in serie" di cui la seconda con interruttore?
 
 

 era gia' chiusa invece che intervenire con la solita paternale.
 
Scusa, ma mi sono perso nel mare di puttanate! :) 
 
 

> E usare due ciabatte "in serie" di cui la seconda con interruttore?
 
Il problema e' sempre la scomodita' del luogo.
 
 

 Scusa, ma mi sono perso nel mare di puttanate! :)
 
Quei termini usali a casa tua..
 
 

 Il problema e' sempre la scomodita' del luogo.
 
Non capisco la differenza sostanziale fra usare una ciabatta e 
l'interruttore sul muro e usare due ciabatte e l'interruttore sulla 
seconda ciabatta, anch'essa avvitata al muro....
 
 

 Quei termini usali a casa tua..
 
Stupidaggini!
 
Per dindirindina.... 
 
 

"Dav.p"  ha scritto nel messaggio 
news:qFMyq.101548$GZ3....@tornado.fastwebnet.it...
 
in quanto l'unica soluzione su 3 fili se mai esiste consisterebbe in un 
circuito che lavora
sui cavi della 220
___
 
il circuito sarebbe in realtà semplice come principio di funzionamento, ma 
troppo ingombrante per stare dentro una ciabatta.
basterebbe riconoscere su quale dei 2 fili è presente la fase, ed azionare 2 
relè di conseguenza, poi il comando della presa (a cui è attaccata la 
ciabatta) andrebbe fatto con un normale invertitore.
 
 
 
 


in un'altra risposta ho detto che la ciab. si trova dietro e sotto la scrivania, inoltre
dovrei cambiare/aggiungere una ciabatta; con l'interruttore a muro sul lato, davanti la
scrivania la cosa sarebbe comoda e facile. pero' e' inutile ormai so che l'idea che avevo
non va bene, le uniche sono
1. accettare un cavo piu' grande
2. mettere interruttori sui 2 pc che ho, che non e' un lavoro facile e nemmeno molto bello.
3. accettare un interruttore che spegne tutta la ciabatta sul muro e uno che ne spegne mezza
    sulla ciabatta, solo non mi va di cambiar ciabatta e spero di poter aggiungere un tasto
    di quelli piccoli.
 
 

 fantascienza quindi stop.
 
 
MIO DIO, CHIAMA un elettricsta, non te ne pentirai.
 
 
 

 Che fa che cosa??
 
 
non mette in pericolo te ed i tuoi cari/tuoi vicini, come invece  vorresti 
fare tu. 
 
 

 MIO DIO, CHIAMA un elettricsta, non te ne pentirai.
 
Si, l'hai gia' chiarito, magari gli chiedo se sa farmi un circuitino SMD (!)...
 
 


 
Grazie della dritta, sarebbe buono se si approfondire, se mi dessi qualche info in piu'
per esempio che tipo di componente pensi si debba impiegare, se discreti o
anche integrati o un sito dove pensi si trovi un tipo di schema come dici...
io provo a cercare un paio di siti che avevo nella cronologia di un bel po' di tempo fa..
 
 

 
Sempre sul teorico (poi prima di applicarlo ci penso bene per questioni di sicurezza)
mi chiedevo se a quello che avevo spiegato (lo schema) a parole si potesse aggiungere
un ponte di diodi cosi' da non avere il problema dei diodi inefficaci e quindi far lavorare
gli apparecchi sulla ciabatta con semionde positive, come lo schemino qui sotto:
 
http://img714.imageshack.us/img714/5337/schemaciabatta.jpg
 
 
Nelle prese  3-4 ci sono diodi su tutti e tre i fili per considerare una inversione tra N e L
(nello schema l'ho nominato F = fase, abbiate pazienza), nelle prese 1-2 invece non collego
la massa e escludo le prese con il l'"interrutt." in uno dei 2 stati. Questo tenendo conto che
collegherei solo apparecchi che raddrizzano la AC come pc e caricabatterie,  poi posso
considerare una modifica per la collegare una pistola ad aria calda che e' a motore e quindi
forse non andrebbe ( a parte che l'avrei gia' modificata con un diodo dentro su consiglio del
ng per abbassare la velocita' e andrebbe forse bene cosi'). Chiedo cosa c'e' di sbagliato,
se puo' andare , se ci sono problemi di sicurezza etc.
 
 

Al posto del "deviatore" ci va un invertitore, con dentro L e N,
i diodi tra terra e L e N a valle del 1o diodo servirebbero come detto per
evitare che il primo diodo in corto mi mandi la L sul circ. di massa degli apparecchi
mandandola sulla terra (che sarebbe al posto del filo L di fase) facendo saltare il
salvavita).
 
 

 (!)...
 
si,certo, poi chiedi all'idraulico se sa costruire una diga vicino alla tua 
città, così potrai smontare quegli antipatici rubinetti. quando devi farti 
la doccia ti basterà chiamare la sala di controllo della diga e ordinargli 
di aprire le paratoie.
 
te lo ripeto per l'ultima volta, CHIAMA UN ELETTRICISTA che di soluzioni te 
ne trova(e soprattutto non mette in pericolo come vorresti fare tu). 
Leggendo quello che scrivi lo capirebbe anche il garzone rumeno 
dell'elettricista che non hai la minima idea di quello che stai facendo e 
che sei un pericolo  col cacciavite in mano.
 
 

Dopo dura riflessione, Dav.p ha scritto :

Non so se ho capito bene il circuito, ma cosa ci fai con la continua 
sulle prese della ciabatta? Tutti gli apparecchi che colleghi sono in 
CC?
 
 

ti allego lo schemino che funziona solo con relè a basso consumo tipo 
questo:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-elettromeccanici/6839110/
 
 
il circuito accende il relè quando il terminale B è collegato alla fase.
quindi devi realizzare 2 circuiti uguali isolati tra loro e collegarli con A 
e B invertiti.
la tua presa a muro deve poi essere comandata da un normale invertitore 
(spero tu sappia cos'è)
 
 
[FIDOCAD]
MC 175 95 0 0 830
MC 145 130 0 0 300
MC 160 110 3 0 200
MC 95 90 0 0 200
MC 85 90 1 0 115
MC 65 90 2 0 170
MC 65 80 1 0 115
MC 90 110 3 0 230
MC 105 150 3 0 230
MC 115 95 0 0 180
LI 45 90 55 90
LI 50 90 50 80
LI 50 80 55 80
LI 65 80 70 80
LI 70 80 70 90
LI 65 90 75 90
LI 85 90 95 90
LI 90 90 90 95
LI 90 110 115 110
LI 115 110 115 105
LI 115 95 115 90
LI 110 90 175 90
LI 175 90 175 95
LI 160 95 160 90
LI 160 115 175 115
LI 175 115 175 110
LI 160 110 160 120
LI 140 135 140 130
LI 160 140 160 150
LI 160 150 45 150
LI 140 145 140 150
MC 85 130 1 0 115
LI 105 130 105 135
LI 75 130 45 130
LI 90 110 90 150
SA 90 90
SA 70 90
SA 50 90
SA 115 90
SA 90 110
SA 160 90
SA 160 115
SA 140 130
SA 105 130
SA 105 150
SA 90 150
SA 140 150
TY 100 80 5 3 0 0 0 * 4148
TY 145 100 5 3 0 0 0 * 4148
TY 95 135 5 3 0 0 0 * 12V
TY 80 95 5 3 0 0 0 * 24V
TY 80 100 5 3 0 0 0 * 1W
MC 140 135 1 0 170
LI 120 130 120 135
LI 120 145 120 150
SA 120 130
SA 120 150
LI 145 130 135 130
MC 125 130 3 0 115
LI 85 130 125 130
MC 120 135 0 0 115
TY 110 135 5 3 0 0 0 * 27k
TY 125 125 5 3 0 0 0 * 27k
TY 75 80 5 3 0 0 0 * 1k5
TY 75 85 5 3 0 0 0 * 0.5W
TY 55 75 5 3 0 0 0 * 470k
TY 55 95 5 3 0 0 0 * 220n
TY 55 100 5 3 0 0 0 * 400Vac
TY 120 95 5 3 0 0 0 * 22u
TY 120 100 5 3 0 0 0 * 35V
TY 165 130 5 3 0 0 0 * BC237
MC 45 90 2 0 000
MC 45 150 2 0 000
MC 45 130 2 0 000
MC 30 125 0 0 040
TY 70 135 5 3 0 0 0 * 0.5W
TY 70 130 5 3 0 0 0 * 220k
TY 180 85 5 3 0 0 0 * 24V
TY 180 90 5 3 0 0 0 * 0.15W
LI 180 100 170 105
TY 130 135 5 3 0 0 0 * 1u
MC 25 150 0 0 070
MC 25 90 0 0 070
TY 20 85 5 3 0 0 0 * A
TY 20 145 5 3 0 0 0 * B
 

 CC?
 
Come mi sembra di aver detto, tutti gli apparecchi che vado a collegare vanno in cc
o possono farlo (lampadina) anche la lampadina a risparmio (se dico neon e' lo stesso?)
raddrizza la 220AC quindi non credo avrei problemi, cioe' l'aspirapolvere, unica cosa
a motore che uso in camera lo inserisco di solito altrove.
 
 

Oggi ho visto un cavo a 4 fili da 0,75, e' molto poco superiore a quello che uso io,
che non c'e' scritto quanto e' di sezione, peccato non era in vendita. Andrebbe bene
se non fosse che son passato per caso da un "bricolage" e non avevano cavi di quel
tipo, ho provato a calcolare se la sez. e' sufficiente, ho considerato su 3 prese una
potenza max di 80W, su 1 per la lampada andrebbe bene 15W ma considero un
uso d'emergenza di una da 60W che non accadra' quasi sicuro, totale 300W stretti,
ma per sicurezza almeno 500W, con le varie formule trovate tipo la resis. tot. del cavo:
 
R= 4 l p / pi d^2     dove l=3 metri  p=resitivita rame=0,017  d=0,75mm^2 (sez.)
darebbe 0,11  quindi dovrebbe sorreggere 2A di corrente anziche' 1,47 calcolati per 500W.
quindi spero di trovarlo. E' giusto il calcolo?
qui c'e' un sito con un form di calcolo:
http://www.suncube.it/default.php?inc=home_sezione-cavi.inc
 
 
 
 

 e B invertiti.
 
l'hai fatto tu? Apposta? Beh, se si grazie, mi sembra un po' complicato,
sapendo quanto ci metto a fare un circuitino.. poi non credo di trovare
diversi componenti tra cio' che ho gia', comperare i rele al prezzo del link
non se ne parla putroppo. Come gia' detto a un altro appare ora che la
soluzione cavo a 4 sarebbe ideale perche' anche facilissima da fare.
(Alla fine ho dovuto installare el fidocad..)
Tra l'altro ieri sera tardi ho trovato questo ma poi era troppo tardi per
commentarlo:
http://img849.imageshack.us/img849/4114/rilevtensoptois.gif
 
 
Rileva la tensione sui due fili che mi interessano, potrebbe bastare direi
con qualche modifica,
e' piu' semplice e c'e' il vantaggio che almeno questo lo capisco quindi
se si guasta... l'opto penso si possa anche eliminare per il mio scopo..
anche se credo abbia clamorosamente dimenticato un diodo subito dopo
l'ingr. AC 220v, infatti elenca 4 diodi ne disegna 3, poi dai commenti
(preso da Grix.it) pare abbia disegnato male il transistor...
 
 

 che sei un pericolo  col cacciavite in mano.
 
Stai decisamente esagerando.. vedi di non offendere.. non so cosa faccia
il garzone romeno ma di certo non vado a chieder consiglio a lui.
pericolo sarai tu, io non ho preso in mano cacciaviti finora quando te lo metti in testa?
Comunque lo chiamo e lo mando da te che sembrano starti simpatici.
E poi non fare tanto l'ironico coi romeni che garzoni in quel campo non ce ne
sono certo molti anzi saranno una rarita'.
 
 

 quindi spero di trovarlo. E' giusto il calcolo?
 
No, la formila per la resistenza del cavo e' ro x L : S = 0,072 Ohm.
Per 1,5m di cavo non ha proprio senso nenche pensare di fare dei
calcoli.
E guarda che il 0,75mmq tiene 1500W buoni.
 
mandi

 con qualche modifica,
 
E un interruttore non e' meglio?
Secondo me ti stai affogando in un bicchiere d'acqua.
 
mandi

> E un interruttore non e' meglio?
 
dove? Ho detto che la pos. della ciabatta e' scomoda..
 
 

 quindi spero di trovarlo. E' giusto il calcolo?
 
No, la formila per la resistenza del cavo e' ro x L : S = 0,072 Ohm.
Per 1,5m di cavo non ha proprio senso nenche pensare di fare dei
calcoli.
E guarda che il 0,75mmq tiene 1500W buoni.
------
Non ha senso per chi ha dimestichezza con la sez. dei cavi, ma chi non ha un
calibro a portata per misurare quello che ho gia', a vederlo sembrava da 1mm.
Quella formula l'ho trovata su un sito, il mio libro dice la tua ma non tiene
in consider. il diametro, perche' il dato con cui viene venduto e' mm^2 e non diametro?
Bene cosi', adesso spero di trovarlo.
 
 
 

 E un interruttore non e' meglio?
 
dove? Ho detto che la pos. della ciabatta e' scomoda..
___
 
ti metti sulla scrivania un porta frutti come questo:
http://www.voltimum.it/catalog/prod/BTI-150434/prod-P/interlink-portapparecc-scrivan-4p-light-t-BTICINO.html
 
con dentro gli interruttori per comandare quello che vuoi.
dalla presa a muro vai alla scatola porta frutti, interrompi i fili che 
vuoi, e da li esci verso le ciabatte, ossia non stare li a modificare quella 
che hai, ma aggiungine un'altra.
sarà in una posizione scomoda, ma il lavoro lo fai una volta sola. 
 

 > R= 4 l p / pi d^2 dove l=3 metri p=resitivita rame=0,017 d=0,75mm^2 (sez.)
 
se dopo il 0,75 ci metti mm^2...
 
Comunque i watt che hai considerato sono pochi, ci stai largo con quel
0,75 qualchecosa.
 
mandi

 sarà in una posizione scomoda, ma il lavoro lo fai una volta sola.
 
E volendo gli interruttori li potresti nascondere sotto la scrivania.
 
mandi

 
E volendo gli interruttori li potresti nascondere sotto la scrivania.
-----
 
Si, ma e' un catafalco; con un po' di fortuna trovo lo spezzone di cavo a 4.