Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: per elettricisti

Situazione: impianto di una casa remota da rifare + elettricista
cialtrone = disastro.
 
Finito, consegnato funzionante, pagato, arrivederci e grazie.
 
Il tutto ha funzionato qualche giorno (ore, visto che è stata
deserta per giorni), poi hanno cominciato a bruciarsi le lampadine
nei lampadari in tre stanze diverse. Saremo ad almeno 6-7 lampadine
fritte. Nelle altre stanze sembra tutto ok, per ora (sgrat!).
 
Chiamato il cialtrone in oggetto, la risposta è stata il classico
"sto facendo un altro lavoro, vengo appena posso", e ovviamente 
non si è ancora visto. Ne ho già uno migliore da chiamare, ma
deve farsi 40+40 minuti minimo di viaggio.
Non posso fare da solo perchè sono troppo malandato per arrampicarmi
su scale alte o chinarmi ad aprire scatole.
 
Per farmi un'idea mentre aspetto e decido, secondo voi dove sta
il problema? io azzarderei che il tizio ha stretto male qualcosa
a ridosso di un sezionatore, o comunque dentro un quadro, e
degli archi voltaici generano extratensioni sul ramo a valle che
mandano a donnine i regolatori dentro le lampadine.
Opinioni?

Nooo, non mi sembra plausibile, se uno non è capace o non ha
 voglia mica lesina su una stretta, a parte rara ipotesi che ha
 usato cacciaviti spuntati o piccoli.  Ma comunque vedresti pure
 degli sfarfallamenti della luce. Le lampadine chi le ha fornite?
 Potrebbero essere roba contraffatta e fabbricata male. Peggio
 sarebbe che la casa ha molte stanze, non è dotata di dorsali a
 sezione adeguata, tipo 4mm, e con diverse lampadine accese c'è
 caduta di tensione, la lampadina elettronica non regola bene e si
 rompe.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

  elettronica non regola bene e si rompe.
 
Le stanze interessate sono solo tre, tutte adiacenti e il quadro 
sarà a 5 metri dalla più lontana. Ovviamente la traccia è più lunga,
ma parliamo comunque di distanze normali.
 
Escludo la caduta eccessiva. L'impianto è nuovo di zecca, dai cavi
alle prese a muro, interruttori, quadro, sezionatori, differenziali,
magnetotermici ecc. Tutto nuovo.
Il fatto che sia successo solo in quelle stanze (almeno per ora,
risgrat!) mi fa pensare a qualcosa a valle di un magnetotermico/
differenziale o del sezionatore.


Se bruciano le lampadine vuol dire che la tensione è troppo alta, fai 
reclamo al tuo fornitore, non è un problema dell'elettricista.
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast.
www.avast.com
 


Casa remota = distribuzione dell'energia accazzo, di solito... :(
 
Inizia a misurare la tensione che ti arriva, poi si va a guardare 
l'impianto. Non è raro che in qualche punto isolato del territorio la 
terna si sbilanci e qualcuno (fortunato) si trova con meno di 200V e 
qualcun altro (sfortunato) se ne trovi quasi 300...
 
 
 
sandro

 Casa remota = distribuzione dell'energia accazzo, di solito... :(
 
Non ho strumenti lì per misurare, ma mi attrezzerò. Comunque pur
non essendo in città non è sperduta; è pieno di case itnorno, c'è
copertura vdsl ed entro quest'anno dovrebbe arrivare la fibra.

appunto remota non vuol dire sperduta..



E' pieno di case, ma per esempio, bisogna vedere se sono "remote" come 
la tua.
Metti un posto che sia nel tempo discontinuamente abitato, indovinare i 
carichi e bilanciarli, con una popolazione che si distribuisce a macchia 
di leopardo con le macchie che "si spostano", diventa praticamente 
impossibile.
 
In un grande centro abitato invece, i numeri sono enormi, le ridondanze 
mantengono i parametri praticamente inchiodati.
Anche perché le cabine di città sono grandi e hanno perdite minime, 
mentre nei centri piccoli magari stai sotto un trasformatorino sul palo, 
e pure a qualche km...agli imprevisti del bilanciamento devi quindi pure 
aggiungerci le inefficienze del caso. Il risultato è che la delicata 
elettronica usata nelle ultime tecnologie si trova male.
 
Comunque, fai una misura e vedi chi è che regna...magari è solo sfiga di 
lampade dercazzo di prima installazione. Non ho capito se, una volta 
sostituite, le lampade continuano a bruciarsi oppure se quelle nuove 
resistono...
 
 
 
sandro


Peccato non si sappia come è andata a finire...