Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Help x spost. condizionatore.

Ciao a tutti, vorrei gentilmente chiedere se qualcuno sa aiutarmi a
risolvere il mio problema; ecco i fatti:
Per esigenze di ristrutturazione della palazzina devo spostare l'unità
esterna del mio condizionatore (uno Sharp Inverter pompa di calore da
9500Btu, circa 7 Impeccabili anni di lavoro) di circa 1,5 metri dalla
posizione originale.
Ora è messo "sospeso" (non appoggiato a terra) a circa 2m di altezza,
parallelo al muro, distante circa 10cm (tra muro ed unità), mentre ora
dovrei metterlo spostato ed anche girato di 90° (perpendicolare al muro),
sempre "sospeso".
Dunque, per il fissaggio meccanico ho già messo un'apposita mensola con
relativi antivibranti fatta fare da un amico fabbro ed inmurata dallo zio
muratore.
Io faccio manutenzione su automazione industriale e per sostituire/
allungare il cavo elettrico (3 poli+terra) non ho problemi, tutto
chiaramente contrassegnato.
Il problema è per i due tubi del gas!
So che sull'unità esterna dove solo avvitati i due tubi ci sono due tappi
che "nascondono" le viti "rubinetto" per chiudere tali uscite, ma ho i
seguenti dubbi:
1) ci sono gli stessi rubinetti da chiudere anche nell'unità interna?
2) i tubi di rame che probabilmente non arrivano più come lunghezza sono
reperibili (attacchi standard) o devo tassativamente rivolgermi alla Sharp?
Seviranno particolari strumenti o è una cosa che rientra nella normalità?
(ad esempio la classica ogiva?)
3) Meglio giuntare (qualche apposito raccordo)o sostituire completamente i
tubi? 
4) Il gas sarà sufficente a ripristinare quello perso nello scollegamento+
lunghezza nuovi tubi?
5) Ci sarà un sfiato / spurgo dell'aria? (apposita pompa?)
Grazie per l'attenzione, Maurizio.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

spook65 ha scritto:



Ciao caro Maurizio
La sostituzione dei tubi va fatta in maniera totale.
L'unica cosa che ti serve e ti raccomando, e' una buona cartellatrice per
l'innesto dei tubi sia all'U.I. che a quella esterna.
E' normale che ci sono i rubinetti in entrambi le unita', ma sicuramente,
se dici che la macchina ha 7 anni di lavorazione, e con l'allungamento dei
tubi, dovrai immettere del gas nuovo.
A proposito, che gas monta? Sicuramente R422, spero che tu lo trova in
commercio.
Logicamente, una volta immesso il gas mancante, dovresti avere una coppia
di manometri per sapere a quanto stai caricando la macchina, e ti servira'
anche una pompa del vuoto (troverai un rubinetto con un tappo a dado sul
tubo piu' grande, quello in basso ovvero di ritorno, sull'unita'
esterna)per togliere tutta l'aria accumulatasi nella macchina.
Non e' empirica la cosa, ma ci vuole un minimo di attrezzatura.
Io qui a Roma li monto, se hai problemi non esitare a scrivermi e vedro'
se potro' darti una mano.
Ciao Alessandro


 se potro' darti una mano.
R22 680g, dalla targhetta esterna.
Pultroppo come temevo è un lavoro da farsi fare a chi meglio atrezzato,
(io seguo automazione industriale ma sul settore elettronico/
elettromeccanico) e della strumentazione sopracitata non ho nulla.
Sicuramente io farò tutto meno il discorso tubi & ricarica.
Peccato che siamo lontani (BS), altrimenti ti avrei affidato Volentieri
questo lavoretto.
Un'ultima info: quanto può essere una cifra onesta per un lavoro del
genere fatto fare ad uno del settore (2+2m di tubo con allacciamento e
ricarica, TUTTO il resto la faccio io)?
Grazie ancora, spook.


spook65 ha scritto:


Caro amico
Difficilmente troverai un qualcuno che ti faccia il lavoro part time...
Io ti posso dire che in tecnico installatore di CDZ fissi quale io per
esempio, potrei prendermi per lavoro completo, chiavi in mano, escluso la
macchina, un 200 euro, ma ripeto lavoro completo. Personalmente io non ho
mai trovato sul mio lavoro un qualcuno che mi dicesse, questo pero' lo
faccio io, personalmente non accetterei..... vedi tu..
Un salutone e sempre buon lavoro
elettrico


Ciao, se il tuo clima non ha perso gas non vedo perchè tu lo debba
ricaricare basta fare il recupero gas prima di scollegare i tubi per il
resto se non sai fare e non sei attrezzato fai fare a uno specialista del
mestiere per quanto riguarda la cifra nella nostra zona si chiedono 250+iva
(trattabili)
"spook65" <Spo...@Emoti.it> ha scritto nel messaggio
news:c8pjoi$imf$1...@news.newsland.it...
