Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: aiuto, l'interruttore generale scatta tutti i giorni

Ciao a tutti
chissà se qualcuno ha un' idea per toglierci un incubo ...
La nostra casa è una villetta a schiera, ha 6 anni, c'e qualcosa che non va
nell' impianto elettrico, ad esempio gli interruttori luce e f.m. comandano
circuiti "mescolati", ma fosse solo questo...
L'incubo è lo scatto casuale ma molto frequente del generale. Puo' succedere
1 volta a settimana , ma a volte scatta anche 7-8 volte in un giorno, a
volte segue orari precisi e a volte no ... non se ne puo' piu'.
Un elettricista di cui mi fidavo mi diceva che era colpa dell' Enel che in
zona ha un neutro fuori fase (o qlc del genere ...), infatti il problema
capita anche a vicini ma con MENO FREQUENZA !  Dice anche che "l'Enel lo sa
da anni..." (????ma allora perché non lo risolve ???)
Mi ha cambiato il generale ... ma siamo al punto di prima.
Il generale è Merlin Gerin multi 9 ID 25A IdeltaN=0.030A, Inc=10KA Im630A
FUS 80A
Ho provato a pensare se c'è qlc che fa contatto (computer, ferro da stiro,
forno, ...)
Sembra che anche scollegandoli a turno il guaio si ripeta !
Siamo alla disperazione.
C' è qualcuno così generoso da indicarci dove sbattere la testa ?
se si puo' fare qualche misura per capire dov'è il problema?
se dobbiamo cambiare ancora l'interruttore ?
chi possiamo chiamare per le verifiche ?
sarà davvero colpa dell' Enel ? in tal caso che ci possiamo fare ?
...
Grazie infinite !!

Ciao, ma scatta il generale o i differenziali?
Quando il generale scatta, la rotellina che indica il consumo schizza o va
lenta?
Fermati ad osservarla per quanto ne so io il generale dovrebbe scattare
superando i famigerati 3 kW...
E' possibile ad ogni modo che qualche elettrodomestico possa avere qualche
problema in particolare quelli sempre accesi: frigo e scaldabagno...
Probabilmente non ti ho detto nulla che gia' non sapessi..

Se a scattare è il differenziale, può essere qualche elettrodomestico che ha
problemi di isolamento a farlo scattare. Se è il generale, quello dell'ENEL
per intenderci, può essere un problema di sovraccarico momentaneo. Sicuro
che quando scatta non ci siano due o tre apparati che consumano molto accesi
tutti insieme? Basta un ferro da stiro, lo scaldbagno ed il forno e siamo
già oltre i famigerati  3 Kw. Hai detto che ti fidavi di un elettricista il
che mi fa pensare che adesso non ti fidi più di lui, ne hai consultato
un'altro? Che ne pensa? Eventualmente prova a sentire anche l'ENEL per
sentire che ti dicono. Se fosse colpa loro DEVONO risolvere il problema,
visto che tu paghi un loro servizio che in questo caso non è garantito. Se i
problemi dovessero continuare e fossero comuni, come tu dici, ad altre
persone della tua zona, fate un pensierino a farvi consigliare da qualche
associazione di consumatori.
Ciao.
Fabio

Ma pensa!!!
Una volta anch'io ho avuto lo stesso problema, scattava il differenziale
e sai a cosa era dovuto??? Un filo, isolato con del nastro "isolante"
telato, come si usava una volta, in una scatola di derivazione in
cucina.
Probabilmente, a causa dell'umidita' in certe condizioni, faceva
scattare
il differenziale.
Prova a isolare il problema, staccando dalle cassette di derivazione 
i fili che alimentano le varie stanze, una per volta finche' non trovi 
la stanza in cui e' presente il problema.
Forse ci vorra' del tempo ma puo' essere un modo.
Forse ti conviene farlo in giornate particolarmente umide cosi' hai piu'
probabilita' di catturare un salto del differenziale.
Ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

    Hai detto che e' una villetta a schiera...
    Succede soprattutto quando piove?
    Io ho avuto un problema simile. Era causato dall'acqua piovana che
entrava dentro una lampada del giardino e faceva scattare il differenziale.
Naturalmente potevamo staccare tutte le spine di casa, ma non pensavamo alle
luci del giardino... Apposta non riuscivamo a trovare il guasto!
Buona caccia!
Gianluca

 Grazie infinite !!
Anchio ho avuto lo stesso problema, sai cosa era?
Lo scaldabagno ,in pratica potevo anche staccarlo tramite interrutore ma
si ripeteva sempre lo stesso problema ,staccando la spina tutto si è
sistemato.
Cosa era successo ?
C'era un polo quale positivo o negativo che toccava a massa perchè la
resistenza dello scaldabagno iniziava a perdere colpi.
In tal caso controlla qualche cassetta di riferimento,qualche filo
potrebbe toccare la massa, o qualche presa.
Spero di essere riuscito a risolvere il tuo problema , ciao.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:3cf6...@news.netsys.it...


 faceva scattare il salvavita........
Anche io ho avuto problemi con il salvavita che saltava quando voleva e alla
fine ho scoperto che era una di quelle schifosissime "ciabatte" filtrate a
cui era collegato PC e periferiche.
Cambiandola e mettendone una normale (non filtrata) il problema si č
risolto; anche un rivenditore (disinteressato ai soldi in quanto č un mio
parente che lavora presso un ingrosso) mi ha sconsigliato queste prese
filtrate in quanto gli scaricatori che si trovano all'interno a volte
intervengono senza motivo, molto megli un UPS (anche se molto piů caro).
Ciao
Simone F.