Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: magnetotermico e differenz. come si c ollegano i fili (è necessario un verso  ..)

Nell'interruttore differenziale e in quello magnetotermico è importante 
individuare il lato dove va collegata la corrente di arrivo e di 
conseguenza il lato dove vanno collegato gli utilizzatori, oppure è 
indifferente, comunque si installa è la stessa cosa?
Avendo inoltre 2 differenziali è preferibile collegarli uno dietro 
l'altro in modo che se uno non funziona subentra l'altro; oppure
usare il secondo su una linea dove ho due condizionatori, anche se 
questa soluzione mi sembra un po' uno spreco visto l'utilizzo limitato
dei condizionatori.
Volevo 'rafforzare' il differenziale che già ho e che all'inizio di 
tutto l'impianto, visto che  non esiste la linea di terra (vecchia 
abitazione)e quindi un differenziale in piu' forse aumenta di poco
la sicurezza affidata ad uno solo.
grazie

 la sicurezza affidata ad uno solo.
 Sarebbe come mettere due fusibili in serie..(certo, sei piu sicuro),anche
se è molto improbabile, se di marca, che si guasti. (non li metto piu' da
anni,comunque una volta avevano anche il pusante di prova,che simulava una
dispersione per la quale deve intervenire 
Da mia mamma c'è un Ticino da quasi 30 anni ,e funziona benissimo,ora non
so' se la qualità è quella di una volta...                                
             > grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 per essere collegato cosi!)
scusa allora quale è l'ingresso e l'uscita;
a quanto sembra l'ingresso è sopra (questo avendo il differenziale di 
fronte e emsso in modo che l'interruttore è acceso se e posizionato 
verso l'alto);
questo dovrebbe essere per  il differenziale e il magnetotermico;
solo che ora ho un diffeenziale siemens 5m3 e su un foglio allegato c'è 
in sotto e out sopra;quindi sembrerebbe l'inverso dalla classica 
configurazione; allora da qui mi è venuto anche il dubbio per i 
magnetotermici anch'essi siemens.

la norma direbbe che la corrente arriva sempre dall'alto, questo per essere
sicuro che se metti le mani in un quadro non fatto da te staccando il
differenziale la corrente si ferma sopra e sotto non va, poi non so se ci
sono variazioni
Davide
"arreeess" <no...@yyyy.yy> ha scritto nel messaggio
news:M0GGc.4014$tP4.1...@news4.tin.it...


 la sicurezza affidata ad uno solo.
Basta sostituirlo con un differenziale con corrente minore: la norma
impone 30mA (e la maggior parte dei differnziali venduti sono di questa
taratura)
Ma tutti i produttori hanno in listino correnti di 10ma.
Proprio la norma OBBLIGA in casi particolari (bagni, piscine, ambienti
ospedalieri) la corrente differenziale di 10mA.
Se qualche "bottegaio" dovesse dire la classica frase "non esistono" vedi
il sito della Siemens, oppure il catalogo RS.
Esempi: BTicino G8812A/10 o /16. Siemens 5SZ2 212 (sigla vecchia, ma
sicuramente avrà un erede..)
Comunque farei un pensierino anche per la terra.
Ciao, maurizio.


 Comunque farei un pensierino anche per la terra.
purtroppo dovrei rifare tutto l'impianto e non è possibile

piccola curiosità:
ma il differenziale su quale principio fisico si basa?

 cioè usare tale diff. + sensibile cambia in caso di impianto a terra o no?
Un differenziale di buona qualità non scatta senza motivo: se si apre 
significa che c'è una dispersione verso terra. Ti è stato suggerito 
perché, non avendo tu l'impianto di terra, in caso di cedimento 
dell'isolamento, quasi sicuramente dovrà essere una persona, chiudendo 
verso massa il circuito, a far scattare il  differenziale. Dunque, per 
prudenza, è importante far scorrere meno corrente possibile sul corpo 
del malcapitato.
