Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Fusibile UPS che salta

Ho un gruppo di continuità Olidata PC Defender 800 (potenza 400 VA, 2 unità
al piombo - 6V 4Ah), cui sono collegati - come da specifiche - un PC e un
monitor dda 17'. Il gruppo ha sempre funzionato regolarmente senza alcun
problema.
Da quando però ho sostituito il monitor NEC con un Sony (sempre CRT e da
17') lo spunto di accensione dello stesso provoca inevitabilmente la
fusione del fusibile in ingresso di rete e quindi l'impossibiltà di
utilizzare l'UPS. Si tratta di un fusibile ritardato da 3.15 ampere, che ho
provato più volte a sostituire con altri con le stesse specifiche, ma senza
alcun risultato. Scollegando il monitor, e continuando ad utilzzare l'UPS
con il solo PC collegato, il tutto continua a funzionare perfettamente. Le
mie conoscenze di elettronica sono decisamente "primordiali", quindi avrei
bisogno di un consiglio. Devo considerare il gruppo come guasto e
rivolgermi quindi all'assistenza (è ancora in garanzia), oppure potrei
risolvere il problema sostituendo il fusibile con uno da 4 o più ampere?
Un grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.

Fabio ha scritto:
[CUT]
I monitor Sony e Philips montano tubi trinitron, lo spunto della bobina di
smagnetizzazione e' altissimo e ci sono stati  casi che saltava pure il
magnetotermico. Cerca un 3d di novembre cercando con google in questo
gruppo "202p40"
Inti
-- 
"Il PC e' come il maiale : non si butta nulla"
"Gli standard sono fatti per essere superati"
in...@interfree.it
ret...@interfree.it
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

[CUT]
Anzitutto, un grazie a tutti coloro che mi hanno risposto.
Avevo scelto l'UPS Olidata perché rispondeva appieno alle mie limitate
esigenze: mi occorreva solo un piccolo gruppo che mi cosentisse di
proteggere il PC da eventuali brevi black-out, avendo il tempo di salvare
il lavoro e chiudere il sistema senza danni. Tutto qui. Del resto Olidata
dichiara che è possibile collegare un PC ( ho un PIII 1000) con monitor da
17'. Che si tratti di un problema legato eslusivamente allo spunto iniziale
del monitor, lo dimostra il fatto che quel paio di volte che il fusibile
non è crollato, il sistema ha continuato a funzionare regolarmente. Ed è
invece stato sufficiente soltanto accendere il monitor - con il gruppo già
acceso e senza null'altro collegato - per provocare l'interruzione del
fusibile.
E' evidentemente lo spunto iniziale del monitor Sony a provocare il
fenomeno. 
Circa la metà dei fusibili bruciati si presentano anneriti e non
semplicemente inrerrotti, come se il picco fosse stato così elevato da
vaporizzare il filamento... ( A proposito, i fusibili che ho sostituito
sono perfettamente identici all'originale - 3.15A ritardato - e non
maggiorati!)
Ammesso che tale problema venga considerato come presunto difetto dalla
garanzia (il gruppo funziona perfettamente con il mio precedente NEC - flat
aperture grille come il Sony -), questa comporta unicamente la sostituzione
dell'unità difettosa con un'altra di modello e stato similare
(probabilmente rigenerata). Mi sa che non ne ricaverei alcunché!
E' possibile che ci sia incompatibilità con i monitor Sony o questo modello
in particolare (CPD-E230)? Sul sito di Olidata non ho trovato un help
center...Proverò a telefonare al Centro Assistenza Autorizzata per sapere
se hanno notizia di problemi similari.
Per ultimo, vorrei togliermi un dubbio: è possibile che invece sia un
problema (all'alimentazione) del mio esemplare di monitor. Peraltro, ha
poche ore di funzionamento, è in perfetto stato e funziona perfettamente.
Nel caso decidessi di sostituire il gruppo di continuità, vorrei evitare
altre sorprese! A questo punto, non mi resta altro da fare che testare il
gruppo con altri monitor per verificare se il problema si ripresenta, e
quindi decidere cosa sostituire (monitor o UPS)? 
Altri consigli?

 ha scritto nel messaggio 
news:sttng55tb4ea.7zl1x7nlmdo$.dlg@40tude.net...

succedeva pure a me su un ups da 500 Va se collegavo il monitor crt Nokia 17 
" mi entrava in protezione il fusibile automatico,  lo tenevo scollegato 
dal' ups, ora con un lcd da 15 " non ho piu' prob. 

 problema.
e allora non puoi accendere prima il monitor e poi il pc???
thomas



accendo semrep prima il monitor e poi il PC ma, come ho gia scritto, il
fusibile salta semplicemente con la sola accensione del monitor, anche a PC
spento...
Fabio

 Fabio
...ho praticamente il tuo stesso UPS (PC Defender 800), prima collegato con
Pentium III e monitor CRT Daewoo 15", adesso con  Celeron D 2,6 Ghz (Pentium
4) e Monitor CRT 17" (TVM)...
Non ho riscontrato mai nessun prob.
-- 
... alla prossima ...           \ | /
                                    (,)   (,)
                         ----oOo-(  )-oOo----
                      ... Win M. (Enziño)
 
win...@inwind.it

 Non ho riscontrato mai nessun prob.
Beh, anch'io non avevo alcun problema col mio precedente monitor NEC da
17'...Ho parlato col centro di assistenza Olidata, e mi hanno confermato
che il gruppo in questione non è in grado di gestire lo spunto di
accensione dei monitor con tubo Trinitron. Quindi, se sostituirai ancora il
monitor con uno di questo tipo, dovrai necessariamente cambiare anche UPS,
o scollegare il monitor come ho fatto io.

Sul tuo monitor Sony 17", modello che non conosco, c'è sempre l'intervento
della smagnetizzazione nell'istante di accensione ?
Se si potresti provare ad escluderla e vedere se il fusibile continua a
saltare.
Ovvio che se la prova da buon esito  dovresti poi trovare il modo di
ritardarne l'intervento o inserirla con interruttore esterno quando è
necessario smagnetizzarlo. (La maggior parte dei TV venendo spenti da
telecomando fanno il degausing solo quando ...manca la luce... e si ridà
tensione).
Baso il ragionamento di cui sopra sull'ipotesi che la corrente richiesta dal
monitor in normale funzionamento PIU' la corrente di smagnetizzazione sia
sicuramente inferiore a quella che si ha allo spunto congiunto dei due
circuiti.
...cut


 circuiti.
Ragionamento giusto - è solo lo spunto di accensione che determina il picco
di assornbimento e quindi il crollo del fusibile -  ma purtroppo inutile!
Ciao

 Proprio cosě, non č possibile escluderla.
Come no!
La bobina di smagnetizzazione č connessa alla main board con un connettore,
basta scollegarlo e provare.
--
ciao, stany

 o scollegare il monitor come ho fatto io.
...grazie per l'info :\
Enziño.