Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: termostato

Allora....
salve a tutti.avrei un "piccolo" problema riguardo alla sostituzione del
cronotermostato della mia caldaia.
La caldaia,è  una vaillant di tredici anni, funziona benissimo,ma quest'anno
il cronotermostato montato originariamente ha deciso di bloccarsi e di farsi
sostituire.
Sono andato in un uno di quei centri del fai da te e ne ho comprato uno
nuovo ma con grande sorpresa quando sono arrivato a casa ho scoperto che
questo ha solo due cavi per l'alimentazione in ingresso,mentre quello
vecchio ne ha TRE!
Ora:
da vecchi tread sui newsgroup e dalle istruzioni di installazione della
caldaia che conservavo,ho capito che
1_il vecchio termostato funzionava a bassa tensione con i collegamenti dei
cavi ai morsetti 7,8 e9.
2_ questo nuovo necessita di 220V.
3_devo togliere il ponticello tra i morsetti 3 e 4 nella caldaia ,infilarci
due cavi che escono da 7,8 o9 e collegare poi il termostato a quelli.
(giusto?basta solo fare cosi? e il cavo che avanza, ad 
es.il
 9 che faccio lo
lascio inserito nella morsettiera caldaia? )
Ma allora:
perche in quello vecchio sono tre e in questo due? se il terzo serve per la
modulazione della fiamma,corro qualche rischio a montargli questo nuovo?
Consumerò di piu? Brucio la centralina della caldaia?
Grazie mille...la prossima volta chiamo un tecnico però! :)
--
---------------------------------------------------------------------------
   "Must die must die this Jesus must die,
for the sake of the nation this Jesus must die "
----------------------------------------------------------------------------
--
---------------------------------------------------------------------------
   "Must die must die this Jesus must die,
for the sake of the nation this Jesus must die "
----------------------------------------------------------------------------

la prossima volta chiamo un tecnico però! :)
A naso direi che dovresti chiamarlo già per questa volta...
Bye,
Luca.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

forse ti stai confondendo,il vecchio termostato aveva:
1comando accensione(fase)
2fase in comune per accensione caldaia e alimentazione termostato
3neutro solo per alimentazione termostato
il nuovo termostato ha:
1 e 2 mantre l'alimentazione dello stesso avviene tramite batterie.
giusto?
quando il termostato attaca 1 e 2 sono collegati,mentre quando stacca 1 e 2
sono scollegati(in entrambi i casi c'è il relè che svolge questa funzione
che a sua volta è controllato da elettronica(o meccanica) che controlli te)
spero di esserti chiaro.
ciao

luca333 ha scritto:

 Ho una caldaia Vailant da 11anni, e va benissimo, supponendo che i
comandi siano gli tessi, a me risulta che quando chiudi due morsetti in
ingresso sulla caldaia,(dalle istruzioni vedi quali) questa parte, ed è
protetta per qualsiasi evenienza...
L'alimentazione del termostato, è indifferente per questi contatti che
hanno il solo compito di dire parti, alla caldaia,(ovviamente hanno una
separazione galvanica da tutto il resto...), me lo ricordo bene perchè a
suo tempo ho aggiunto un altro termostato che comanda un altra
elettrovalvola per un secondo calorifero aggiunto in lab., separato
dall'impianto generale, dove lavoro anche di notte, senza far funzionare
l'impianto di riscaldamento di tutta la villetta...questo è quanto ricordo
a memoria...



Non troppo, comunque....
si. in effetti il vecchio termostato nn aveva pile,questo invece si.
Sta di fatto che quei tre cavi che si allacciano al vecchio ,dal manuale di
istruzioni risultano conferire al termostato 20-24 Volt.
quello nuovo invece necessita di 230 volts.
se io gli metto quelli a questo nuovo, esce un nanetto da dentro e mi manda
affanculo!
da un occhiata:
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_frm/thread/9ef8143ea
84d1b8f/3b96a238cadacd7c?lnk=st&q=termostati+vaillant&rnum=2&hl=it#3b96a238c
adacd7c
http://groups.google.it/group/it.hobby.elettronica/browse_frm/thread/76d41c4
f4f5259a6/11d0a82419b5b8fb?lnk=st&q=termostati+da+vrt&rnum=4&hl=it#11d0a8241
9b5b8fb
capisci perchè ho dubbi?
...............................................................COGITO ERGO
SUM!


 quello nuovo invece necessita di 230 volts.
 no!errore,230v sta a indicare la tensione massima pilotabile
se io gli metto quelli a questo nuovo, esce un nanetto da dentro e mi manda
 affanculo!
al max ti manda in corto qualcosa
devi collegare i 2 contatti del nuovo termostato ai 2 fili che servono ad
accendere e spegnere la caldaia(vedi manuale)
ciao