Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: aiuto...dispersioni su impianto elettrico

in 60 giorni ben 400 kw.... al enel dicono
che possono controllare il mio contatore
elettronico ma se NOn trovano nulla mi
addebitano ben 50 euro.
Dicono di far controllare il mio impianto
per controllare se ci sono dispersioni...
cosa significa DISPERSIONI ? cioe' chi mi
spiega cosa potrebbe essere e come posso 
io verificare se ci sono davvero e come
trovarle ? aiutoooo ;-(

 trovarle ? aiutoooo ;-(
Innanzitutto ciň puň voler dire che hai un carico da quasi 300W acceso 24
ore su 24. Il calore emesso dovrebbe fartelo localizzare abbastanza
facilmente. O hai comprato un condizionatore d'aria?
Leggiti il manuale di istruzione del contatore. Prova a spegnere e staccare
ad uno ad uno tutti gli elettrodomestici e controlla se ci sono variazioni
nel consumo. Controlla se non hai una cantina con una lampada da 300W
accesa da mesi. Se hai un giardino/terrazzo stacca l'eventuale impianto di
illuminazione/irrigazione.

grazie x aiuto...
no dovrebbe essere regolare...
ogni mattino per credo 1-2 ore
accendo il boliler elettrico
80litri per scaldare acqua.
(acqua calda non ho caldaia
a gas!).
dici sia lui ?

 dici sia lui ?
hai una media di neanche 7kW al giorno... con quel boiler direi che 
consumi anche molto poco.
-- 
Sicilia è nostra e non di Cosa Nostra!

 ha scritto nel messaggio 
news:200809020...@mynewsgate.net...

Dispersioni vuol dire che vi č della corrente che si disperde senza essere 
utilizzata effettivamente, in generale vengono dette 'correnti di 
dispersione' che posso essere verso terra, nell'involucro o nell'individuo.
La protezione applicata č in generale il differenziale che rileva la 
differenza di potenziale tra la fase e il neutro, quando vi č una corrente 
di dispersione (in generale superiore a 30mA, questo interviene in modo 
tempestivo entro 5 sec.).
Secondo me, non c'entra nulla, le cause potrebbero essere dovute a tanti 
fattori, quali ad esempio al boiler (incrostazioni della serpentina) o al 
frigorifero (perdita di gas nel circuito refrigerante).
Linus@

questo interviene in modo tempestivo entro 5 sec.).
Un differenziale può intervenire a partire da 0,5 Idn. Quindi, per un
Idn=30mA, a partire da 15 mA.
I tempi di intervento massimi, per tipi istantanei, variano tra 0,04 s (con
corrente di dispersione =5 Idn), fino a 0,3 s con dispersione= Idn.
Il tempo di cinque secondi non riguarda i differenziali.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit.
mio nipote).

 Linus@
 Guarda che in 5 secondi si muore...!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


refuso volevo scrivere entro 0.5 sec :)
Linus@ 

andrea_l ha scritto:



se l'impianto č a norma alla minima dispersione interviene il cosģ detto
salvavita che non č altro che un'interruttore differenziale che alla
minima dispersione ti stacca l'alimentazione se ciņ non succede vuol dire
che il consumo c'č e direi che non č poi tanto visto che io in casa siamo
due persone con frigo, congelatore, condizionatore(solo quando non ce lla
facciamo a respirare)TV e la normale illuminazione consumo mediamente
circa 750 kw ogni due mesi.
-- 
non discutere mai con un imbecille ti porterą al suo livello e vincerą per
esperienza.


 consumo mediamente circa 750 kw ogni due mesi.
Il kW č una misura di potenza, non di energia.

 salvavita che non č altro che un'interruttore differenziale
Potrebbe anche essere presente ma non funzionante. Ipotesi poco probabile, 
ma comunque succede.
-- 
Giorgio