Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Discussione:impianto citofonico

Vivo in un edificio di 2 piani. Prima di installare un cancello automatico
(FAAC) con annesso il cancelletto (ingresso persone), il solo unico ingresso
dello stabile era un portone, che attualmente c'è, e si apre ( anzi, si
dovrebbe) aprire in contemporanea al cancelletto. E questo è già il
problema: al  2° piano, ho 2 citofoni; uno dei due, che è il più lontano
elettricamente dal portone e a maggior ragione dal cancelletto, non permette
l'apertura degli stessi (anche se posso ascoltare chi ha citofonato e
vorrebbe entrare in casa). Non è finita! Se provo a lasciare aperto il
cancelletto, il citofono ''difettoso'' mi consente l'apertura del portone,
ma solo alla 2^ pressione del tasto (alla 1^ pressione si sente solo un
''rigurgito'' nel citofono). Se lascio il portone aperto, il cancelletto si
può aprire alla 1^ pressione del suddetto citofono ''difettoso''.
Con l'altro citofono del 2° piano (più vicino elettricamente al portone e a
maggior ragione al cancelletto) non ho alcun pb, ed anche col citofono del
1° piano non ho pb di sorta!!
Ho consultato un paio di elettricisti, ma mi hanno detto di rassegnarmi! Ma
il verbo ''rassegnare'' rientra poco nel mio vocabolario e nel mio
carattere. Non so cosa possa servire ulteriormente per una maggiore
chiarezza; mi sembra che l'alimentatore (situato nei pressi del portone e
lontano circa 9m dal cancelletto) funzioni correttamente, altrimenti non ci
sarebbe alcuna apertura.
La distanza approssimativa tra i 2 citofoni del 2° piano è di circa (tenendo
conto dei passaggi a muro) 6m. Se serve uno schema più accurato, mi ci vorrà
un pò di tempo...
Se elettricamente non potessi intervenire, potrei installare qualcosa che
piloti l'apertura del cancelletto con un semplice minitelecomando? (Anche se
poi dovrei premere ulteriormente dal citofono il tasto per l'apertura del
portone, che certamente si aprirà dato che il circuito si accorcia con il
cancelletto oramai aperto...).
Scusatemi per il tema, non lo faccio più!! C'è chi ha avuto un problemino
come il succinto ?
Mi auguro di no, ma vorrei comunque capirci qualcosa... Grazie ad ogni modo!
gio

 Perchè non fai smontare tutto, e ti fai installare tutto nuovo.
Sicuramente troverai l'elettricista molto disponibile.

 scrive di un problema al citofono
Ho risolto un caso simile. Il tuo problema consiste che il trasformatore č
costruito per alimentare una serratura, usandone 2,il carico aumenta e il
trasformatore si siede . Lo dimostra che aprendo un portone,l'altro funziona
e viceversa. Lo puoi risolvere inserendo un altro trasformatore in
parallelo( io preferisco uno piů grosso di potenza e con l'uscita un po' piů
alta tenendo conto della suoneria e delle luci).Il fatto che attualmente il
portone si apre al secondo clic , č normale in quanto lo aiuti ad aprire
pian piano.Qual'č la marca dell'impianto? Io ho diversi schemi , ma con i
programmi che mi ritrovo, non riesco a mandarli. Qual'č il programma piů
adatto e come usarlo? lo chiedo a tutti. Saluti da manidoro
P.S:I programmi che ho a disposizione sono  MiraScan V3.20 -
TexBridgeClassic  2.0 - Ulead Photo Express 2.0 SE - Paint Shop Pro5 -
Copier V1.2.


grazie per l'attenzione, farò sapere!

 wrote in message
nNTt4.23504$qv.2...@news.infostrada.it...

Grazie per il riscontro , ora sono inibito nel soddisfare la tua domanda, ma
quanto prima faccio sapere....

 wrote in message
lqzt4.15509$qv.1...@news.infostrada.it...



Mi pare di capire che tu abbia uno scanner.
Se è così il Paint Shop Pro 5 è ottimo.
Vai a File--->Import---->Twain--->Acquire .
Ti comparirà una schermata del driver del tuo scanner
(sperando che tu abbia installato i driver).Inserisci la
pagina da scannare nello scanner ed effettua un pre-scan
(dovrebbe esserci qualche bottone sul video che ti permetta
di farlo).A questo punto seleziona la parte dell'immagine da
scannare ed effettua lo scan.
Quando sarà finito salva l'immagine con estensione *.jpg e
questa sarà pronta per essere spedita.
Se non sono stato chiaro o c'è stata qualche imprecisione
non hai che da dirmelo e farò il possibile.
Ciao
Homer
gagli...@libero.it

 wrote in message
89clqr$9el$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Grazie per il cortese riscontro; poichè ora sono ''assorbito'' da un esame
di dispositivi elettronici, quanto prima opererò secondo indicazioni del NG
e farò sapere.

 e farň sapere.
In bocca ...a chi possa dare la carica giusta :-)
Ciao.
j

 > e farò sapere.
 
Salve Giovanni,vedo che ne dovresti capire qualcosa di elettrotecnica.
Pero' le soluzioni tipo "alimentatore piu' potente" o "con piu' volt"
sono troppo da "elettricista" mi paiono approssimative, sebbene possano
funzionare. Vorrei far notare che almeno da un citofono si apre tutto,
quindi l'alimentatore potrebbe anche andare ancora bene.
SOLUZIONE: io comprerei un bel rele' con la bobina alla stessa tensione
di quella delle serrature (di solito 12 volt C.A.) capace di sopportare
sul contatto la corrente delle serrature (5 - 10A)  e ne collegherei la
bobina al posto delle serrature, (il rele' ovviamente lo posizionerei 
vicino all' alimentatore, per comodita', dato che di solito nei citofoni
in casa non arrivano direttamente entrambi i fili della
12V.C.A.necessari in questo caso) e con il contatto comanderei le
serrature, usando lo stesso alimentatore.
Si tratta di staccare un solo filo (quello che va dai pulsanti di
apertura alle serrature) collegarlo alla bobina del rele', collegare l'
altro capo della bobina ai 12VCA (ovvero all' altro filo che va alle
serrature, senza interromperlo) e collegare il contatto Normalmente
Aperto del rele' tra il filo della serratura rimasto staccato e l'altro
capo della 12VCA (che di solito e' "la massa" di tutto l'impianto;
ovvero collegare il contatto del rele'al posto dei pulsanti dei
citofoni) 
Dopo aver trovato i fili nell' impianto, dovrebbe essere piu' facile da
fare che da dire.
 
pensa insomma al rele' come ad un... quadripolo attivo !