Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Timer scala

Salve!
Nelle scale degli edifici ci sta la luce...
Si accende resta un pò accesa... e poi si spegne..si accende ecc...
Recentemente nel mio  palazzo la luce della scala è rimasta
ininterrottamente accesa per 5 giorni!
E' stato chiamato il tecnico che lo ha riparato dicendo che il Timer si era
rotto....
Mi è venuto quindi il dubbio...
Come funziona esattamente il Timer delle scale?
Il tecnico ha parlato di mercurio, che ruolo ha ?
Forse si dilata e si contrae?
Saluti a tutti
Michele

 Michele

 Forse si dilata e si contrae?
Io so che c'e' un rele' a due scatti, attivato da un temporizzatore. Quelli
piu' recenti sono elettronici, quelli vecchi meccanici)..
Praticamente tu premi il pulsante della luce, attiva il rele', si spegne la
lucina di emergenza nel pulsante e si accende la lampada. Poi il timer
(elettromeccanico, come quelli delle lavatrici) comincia a "girare" fin
quando non finisce il tempo, scatta il rele, si accende la lucina d'
emergenza e si spegne la lampada.
I.


Precisazione; per piccoli condoměni il relé non serve in quanto il contatto
a mercurio puň comandare direttamente anche una decina di lampade da 60 W ed
anche di piů.
Su retro del timer č riportato l'assorbimento massimo commutabile.
Saluti, Mario.
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Forse si dilata e si contrae?
Ovviamente si parla di timer moolto vecchi...son costituiti da una
specie di "provetta" di vetro cilindrica (dimensioni di circa mezza
sigaretta) e sul lato non sulle basi sono disposti due contatti vicini
in modo tale che se il cilindro supera una certa inclinazione rispetto
all'orizzontale, il mercurio contenuto non "ricopre" piů i due
contatti, aprendo quindi il relativo circuito di comando delle luci. La
provetta viene messa in lenta rotazione da un pistone che, caricato
velocemente dal comando di accensione delle luci, porta molto
lentamente (per via di un piccolo foro che lascia passare l'aria molto
lentamente) la provetta dalla posizione orizzontale a quella obliqua;
il mercurio contenuto all'interno si sposta fino a scoprire i contatti
e le luci si spengono. Ovvio che la "provetta" comanda un relč il


Ma che tristezza che nei condomini esistano ancora simili apparati
preistorici,
devo studiare archeologia per fare qualche intervento?
Con riferimento alle normative, se devo intervenire su chiamata
a riparare impianti fuori-norma come mi devo comportare relativamente alla
responsabilitą?
a) rifiuto l'intervento
b) rapportino con riferimento alle norme non rispettate?
c) altro...

 c) altro...
Io penso che la cosa più giusta da fare sia quella di mettere al
corrente il cliente del suo impianto fuori norma, e stilare un
preventivo dei lavori che servono per rimettere innanzi tutto a norma
l'impianto, e successivamente effettuare la riparazione. Ovvio che
così, specie in alcune parti d'Italia, non si lavorerebbe, poichè
nessuno pagherebbe una messa a norma di un intero condominio solo, che
ne so, per il cambio di un timer guasto (giusto per restare in
tema)...Purtroppo tutt'oggi si vedono impianti fatiscenti e molto
pericolosi, soprattutto perchè si trovano elettricisti disposti a fare
lavori non a norma e sottocosto...non vuol essere una polemica ma solo
un modo per far capire che in certi casi non bisogna badare a spese e
lavorare a scapito della sicurezza altrui. Anzi se non sbaglio,
chiunque esegua lavori non rispettando le dovute norme di sicurezza e/o
peggio ancora non avendo l'abilitazione a farlo, sia perseguibile
civilmente e penalmente.
Enzo

 devo studiare archeologia per fare qualche intervento?
No, chiama me: a me quegli apparati fanno tenerezza... :-)
ArchiPit  :-)
-- 
Questa è una firma automatica di MesNews.
Sito: 
http://www.mesnews.net

 No, chiama me: a me quegli apparati fanno tenerezza... :-)
ma quanti cm cubi di mercurio contiene l'ampolla?

explorer ha scritto:

Piccola quantità, ma se fuoriesce resta sempre materiale tossico.
Enzo

 devo studiare archeologia per fare qualche intervento?
Nel mio, ultimato nel 70-71 c'e' uno di quegli scatolotti grigi con un
ampolla visibile all' esterno.
I.