Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Tensione scende quando accendo il forno

Ho notato che alla presa di corrente dove ho collegato il forno ho 220 v da spento , quando accendo il forno arriva a 186 v. Non penso sia normale.... Da che può dipendere?

 
Sezione del cavo troppo piccola che provoca eccessiva caduta di tensione?
Fabio
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Alla fine il forno scalda ma non abbastanza... Non arriva alla temperatura richiesta... Il problema è l'impianto di casa dici?

 temperatura richiesta... Il problema è l'impianto di casa dici?
 
Non è una bella cosa, io mi preoccuperei. 
 
 

 
 
Come ti hanno già risposto potrebbe essere colpa della sezione del filo 
ma potrebbe anche essere colpa di un morsetto stretto male, sia nella 
presa che in qualche cassetta di giunzione.
Controlla bene le sezioni e verifica che su tutta la linea siano stretti 
bene i morsetti di giunta.
Attenzione che se ci sono morsetti lento potrebbero innescare un incendio.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
www.tappezzeriagraziella.com
 

 Ho notato che alla presa di corrente dove ho collegato il forno ho 220 v da spento , quando accendo il forno arriva a 186 v. Non penso sia normale.... Da che può dipendere?
 
cavi dell'impianto domestico sottodimensionati
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.


Io invece mi preoccuperei...
 
Infatti, ipotizzando che il forno sia da 2.500W - 220v ( una ventina di 
ohm), se ne vanno all'incirca 300W
 
Dove andranno a scaldare?

 cavi dell'impianto domestico sottodimensionati
 
Neanche avesse usato il doppino della linea telefonica...


Io lascerei perdere ed andrei in rosticceria...

 Ho notato che alla presa di corrente dove ho collegato il forno ho 220 v da spento , quando accendo il forno arriva a 186 v. Non penso sia normale.... Da che può dipendere?
 
Solo su quella presa o anche sulle altre?


Qualche giunta fatta attorcigliando i fili, po' di nastro isolante e via?


Anche se c'e' di mezzo qualche interruttore con i contatti "cotti".

 Sezione del cavo troppo piccola che provoca eccessiva caduta di tensione?
 
Magari tra contatore e resistenza del forno non c'e' solo filo di rame ma anche qualcos'altro...


tira una prolunga direttamente dal contatore e misura la tensione sulla prolunga a forno acceso se hai poco meno di 220V/230V  prosegui , altrimenti chiama l'ENEL.
 
chiamando F1 F2 fase e neutro sulla spina del forno e P1 P2 fase e neutro sulla presa della prolunga misura F1/P1 e F2/P2  se la somma di queste due misura da 
circa 34V hai un grosso problema in casa.
 
Giulia


mi associo!
 

 circa 34V hai un grosso problema in casa.
 
Ma non si puo' fare una differenza scalare tra tensione sul contatore e tensione sulla presa del forno? Bisogna tener conto alche del cosfi di eventuali altri carichi o dell'induttanza della linea che alimenta il forno?
 
La solita genialata...


Senza tener conto che il contatore potrebbe essere in cantina ed il forno al settimo piano... Nel caso, che potrebbe fare l'ENEL o chi per essa?


Il giovedi' non piu' gnocchi ma pippe al forno.