Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Rimuovere un derivatore..

ciao a tutti,
chiedo un consiglio:
in sala ho messo da poco un lampadario (di quelli con la ventola che si 
accende con il telecomando ad infrarossi) e l'impianto elettrico ï¿œ 
formato da due interruttori (derivatori?) per accenderlo, uno in 
ingresso e uno in cucina.
Poichï¿œ vorrei eliminare l'interruttore della cucina, e lasciare solo 
quello che c'ï¿œ in ingresso come faccio a collegare i fili?
grazie :-)

 quello che c'� in ingresso come faccio a collegare i fili?
Deviatore, non derivatore.
Dipende dal fatto che nel deviatore della cucina ci sia la fase o la 
lampada. Se conosci lo schema base della deviata ti sar� semplice capire 
come fare, altrimenti � difficile spiegarti come fare...

 come fare, altrimenti ï¿œ difficile spiegarti come fare...
purtroppo non conosco lo schema (non l'ho fatto io l'impianto..) perï¿œ 
posso aprire i due cassettini degli interruttori e vedere come sono 
posizionati i fili, se puï¿œ essere d'aiuto!

Secondo me sono semplici interruttori che interrompono la fase,
guarda quanti buchi ha, se ne ha due devi scollegare il filo d'arrivo dalla giunzione
in una scatola di deriv. in basso, oppure metti un pezzo di mammut, il filo che va
al ventilat. lo sfili ma solo se van due fili al ventilat. (non credo) se scollegato, l'altro
interruttore va puoi isolare o sfilare quello che va al vent. altrimenti lo metti nel
mammut insieme all'arrivo... non sono un elettricista, spero di aver detto bene...

 
di solito una linea elettrica ha 3 fili, uno marrone o nero, ed ï¿œ la fase,
uno azzurro che ï¿œ il neutro, mil terzo filo, verde e giallo ï¿œ la terra.
il circuito per accendere/spegnere una lampadina da due punti ï¿œ il seguente:
il neutro va dalla fonte dell'energia direttamente ad un morsetto del 
porta lampada
la fase va dalla fonte al morsetto centrale del primo deviatore
dai morsetti laterali del primo deviatore si dipartono due fili, uno
ciascun morsetto, che vanno ai rispettivi morsetti del secondo deviatore
dal morsetto centrale del secondo deviatore parte un filo che va al
rimanente morsetto del porta lampada
naturalmente la cosa funziona sia che la deviazione sia fatta sulla fase
che sul neutro, ma per evitare corto circuiti, se usi il neutro verso i
deviatori, il filo della fase deve andare direttamente alla lampadina, non
deve MAI unirsi alla fase
-- 
urantia
PPA1200 (Poor Portable Amiga 1200): BPPC-160MB, 
BVision, HD 4GB, cdrom 24x, Asus 16:9 LCD display
www.oldfab.tk

 deve MAI unirsi alla fase
per togliere un deviatore e rendere la lampada, o la ventola, accendibile
solo da un punto, apri una scatola dove c'ï¿œ il deviatore che non ti
interessa, stacchi entrambi i fili che vanno ai morsetti laterali
uno di questi fili lo avvolgi con nastro isolante, dove c'ï¿œ il rame vivo
l'altro lo colleghi al filo che arriva al morsetto centrale
o usi un mammuth (morsetti volanti) o, molto spesso, a ciascun morsetto di
un deviatore puoi infilare 2 fili, c'ï¿œ il posto apposito, e vengono stretti
assieme dall'unica vite del morsetto
comunque, se ha un amico che capisce di elettricitï¿œ, fallo fare da lui, con
la 220 non si scherza


 Secondo me sono semplici interruttori che interrompono la fase,
Impossibile, ha detto che il lampadario � comandato da 2 punti. 

e' vero.. che scemo...