Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: contatore lento

nela mia nuova casa un giorno arrivo e accendo una stufetta da 2000W ma 
mi dimentico che ho anche lo scaldabagno acceso, 1200W, in più accendo 
la stufa a pellet la cui candeletta sarà sui 250W, più 3 o 4 luci forse 
in totale 150W
butto un occhio al contatore, quelli moderni con display a cristalli 
liquidi, e vedo il messaggio che mio dice che ho superato la potenza 
massima del'8%
spengo subito tutto, lascio solo l'accensione della stufa a pellet e le 
luci
ma il messaggio rimane per almeno mezzora.
ora mi domando, ma ogni quanto tempo il contatore controlla la corrente 
consumata?
perchè se lo fa ogni mezzora, basta che in un particolare istante 
superi la potenza, quello continua a pensare che per la successiva 
mezzora l'ho superata e questo immagino vada in boletta...
che ne sapete?
thanx

Quella è una notifica. Forse resta lì finchè lo cancelli tu. Non mi è 
mai capitato...

Il manuale dell'aggeggio che dice in proposito?

 Il manuale dell'aggeggio che dice in proposito?
 
non ce l'ho

Dico che queste domande le dovresti fare al tuo gestore, sono li
 apposta, ok che il gruppi è vuoto, ma riempirlo di cose inutili
 non mi sembra il caso..
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  non mi sembra il caso..
già chiesto al mio gestore ma nessuno ha saputo rispondermi, mi hanno 
dato un numero verde per chiamare la società che gestisce materialmente 
le linee, ma questi cascavano dal pero, mi dicevano che dovevo fare il 
numero verde che c'è sulla fattura, e io a spiegargli che l'unico 
numero verde in fattura era quelo col quale stavo parlando con loro...
per questo chiedo qui, magari qualcuno è più informato

 superata e questo immagino vada in boletta...
 
Il contatore Enel misura la potenza istantanea e su quello paghi secondo 
il tuo contratto.
Il fatto che l'avviso di supero rimanga non ha niente a che fare con il 
conteggio.
 


E' la risposta secca che hanno dato a me quando ho posto la stessa 
domanda di ALvin via telefono a ENEL. Speriamo sia vero.
 
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 fare con il conteggio.
 
Questa l'ha imbroccata. Ovviamente se intendeva
"conteggio dei chilowattora".


 
Scelga quella che riguarda il suo.
 
 

 che ne sapete?
 
Dalla guida:
 
Il contatore elettronico monitora costantemente la potenza assorbita
e la confronta con quella disponibile, inviando dei messaggi a
display quando la supera. Ad esempio, se con una potenza contrattuale
di 3 kW, la potenza istantanea misurata è compresa tra 3,3 e 4 kW,
a display saranno mostrati i seguenti messaggi:
 
• dopo 2 minuti RIDURRE CARICO SUPERO POTENZA (*)
 
• dopo 92 minuti RISCHIO DISTACCO SUPERO POTENZA (*)
 
Se il contatore elettronico rileva una diminuzione della potenza
istantanea sotto la soglia di 3,3 kW farà scomparire i messaggi di
allarme.
Se interviene il dispositivo di controllo della fornitura di energia
elettrica (“scatta” l’interruttore e l’utenza viene provvisoriamente
“staccata”), il valore di potenza istantanea letto sul display non è
quello che ha causato l’interruzione della fornitura. Dopo lo stacco,
sul display viene evidenziato il messaggio:
 
• DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA (*)
 
Questo messaggio rimane a display fino a quando l’interruttore non
viene riattivato per consentire al cliente di conoscere le cause
del distacco provvisorio. Se il valore di potenza istantanea
misurata dal Contatore Elettronico supera i 4 kW, i tempi di
invio dei messaggi a display sono inferiori:
 
• dopo circa 1 secondo RIDURRE CARICO SUPERO POTENZA (*)
 
• dopo 1 minuto RISCHIO DISTACCO SUPERO POTENZA (*)
 
[ndr: e al 2do minuto avviene il distacco]

 minuti che le sono sembrate durate mezz'ora ?
 
da quando ho visto il messaggio è ho diminuito drasticamente il carico, 
ho misutarato almeno 20 minuti prima che il messaggio di superamento 
sparisse,
approssimativamente il messaggio in tutto è apparso per almeno mezzora
Comunque il gestore mi ha detto che farà controllare il contatore
Mi scuso per la mia imprecisione nella terminologia tecnica, ma mi 
resta il dubbio che la lettura dei consumi non avvenga così 
istantaneamente, e se avviene, perchè il messaggio di superamento 
dovrebbe durare così tanto sul display, dopo che ho abbassato il 
consumo? Ma se il contatore è difettoso, allora tutto è possibile

 tanto sul display, dopo che ho abbassato il consumo?
 
Pare una decisione a livello di programmazione, forse fatta pensando
di dare tempo congruo al cliente di accorgersi del messaggio.
Ovviamente e' una ipotesi del programmatore che non ha alcun senso,
basta pensare ai milioni che il misuratore l'hanno nello scantinato
e che se oggi le vedono, se va bene, una volta all'anno.
 
Tranne in un caso: il distacco, allora corrono giu' a vedere cosa
e' successo. Ed e' solo in quel caso (il supero con distacco) che
ha senso tenere il messaggio a lungo (fino a reset ?) cosi' che
il cliente, che potrebbe anche non essere in casa, sappia perche'
il contatore si e' staccato, vedi dalla guida cliente:
 
"Questo messaggio rimane a display fino a quando l’interruttore
  non viene riattivato per consentire al cliente di conoscere le
  cause del distacco provvisorio."
 
Che pero' non e' il suo caso, perche' non c'e' stato distacco.



Probabilmete c'è qualcosa di "difettoso" ma non necessariamente il contatore...

 contatore...
 
e cosa potrebbe essere?


Il cervello di quello che paga la bolletta...