Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: verifica cavo terra

Potete suggerismi una maniera su come verificare la bontà della messa a 
terra del cavo giallo- verde che ho nelle prese del mio appartamento? Tenete 
presente che ho l'interruttore differenziale salva vita     Grazie 


sistema "rapido rapido":
lampadina a incndescenza da 15w, cavetto a 2 fili, una spina
Un filo lo colleghi ad uno dei due poli estremi, l'altro al polo centrale di
terra
Inserisci la spina e deve scattare il differenziale.Se la lampadina rimane
accesa significa che il differenziale non funziona
P.S: la luce non si accede e il differenziale non scatta, prova a girare la
spina
Con questo sistema provochi una dispersione di circa 60mA, ampiamente al di
sopra dei 30mA nominali del differenziale
-- 
Saluti
Bruno

Credo che la domanda sia un'altra. Non deve controllare il differenziale,
deve verificare se il filo di terra è collegato ad un picchetto di terra
efficiente.
La lampadina va bene. Con un tester misura la Vac fra fase e neutro,
misura la Vac fra fase e terra. Collega la lampadina fra terra e fase, a
monte del differenziale (altrimenti scatta). Misura con un multimetro
digitale (oppure una clamp precisa) l'assorbimento in A, vedi che
differenza c'è con la lapmpadina collegata fra fase-neutro e poi
fase-terra, applica la legge di Ohm e calcola la RT. 
ATTENZIONE, FARLO SOLO SE SICURI CHE NESSUNO TOCCHERA' LA TERRA (E TUTTO
QUELLO CHE CI E' COLLEGATO...CIO' TUTTO !!!) DURANTE LE PROVE. LA
LAMPADINA FRA FASE E NEUTRO, PORTA TENSIONE SUL FILO DI TERRA E QUINDI
CARCASSE DI METALLO ECC.....DI TUTTO IL CONDOMINIO ATTACCATO A QUEL
DISPERSORE !!!!  
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 girare la spina
Attenzione pero' che quando il filamento e' freddo la corrente
di picco assorbita puo' essere anche oltre 10 volte maggiore,
direi che questo sistema empirico non garantisca il corretto
funzionamento del differenziale (ma per testarlo c'e' gia' il tastino
apposito) ne' garantisca che l'impianto di terra abbia una resistenza
sufficientemente bassa (pero' se il differenziale _non_ scatta
allora si sa che qualcosa non funziona ;-)
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani 


Di soliti i differenziali hanno un tasto di test che simula in modo
meno pericoloso la dispersione dicorrente.
Per l'impianto di terra senti l'amministratore dovrebbe avere la
dichiarazione di conformità con relative misure.
Attenzione sempre a fare "esperimenti" sulla terra, come indicato
nelle precedenti risposte.
Ciao

    Vuoi verificare l'efficienza della terra che arriva al tuo quadro 
elettrico oppure quella delle prese di casa?
-- 
Gianluca 


Attenzione, lui ha chiesto di verificare se la terra nelle prese funziona.
Do per scontato che il differenziale sia funzionante tramite apposito tasto
Con questa prova verifica che il filo di terra delle prese sia collegato e
funzionante.
Oppure spende 12 euro e prende l'equivamente dispositivo della OVA (spina
con spia)
E' vero che la corrente puo' essere 10 volte maggiore, ma in questo caso non
farà neanche in tempo ad accendersi
-- 
Saluti
Bruno

 DISPERSORE !!!!  
Un simpatico scherzone quindi :)
Qua siamo 15 appartamenti, provo a collegare la saldatrice a elettrodo?

Ho commesso un errore, tensione sul filo di terra ce l'hai chiaramente se
colleghi la lampadina fra fase e terra e NON fase neutro, come ho scritto.
La saldatrice la puoi anche collegare, tanto esce con 40-50 Vac...


 se colleghi la lampadina fra fase e terra 
Quale tensione dovrebbe trovare?
-- 
Bye, Yorgos
To send me an e-mail, please change anthzùya with alice