Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: aiuto con DAIKIN che non fa freddo ?

Clima DAIKIN che non raffredda piu , info.... 
 
non so se postarlo qui o in termo....
 
 
strano fino a ieri tutto ok, da stamattina il daiking inverter
(RXS20G2U1B) sembra non raffreddare piu !
 
strano cosi all\'imporvviso vero ?
 
funziona tutto, risponde a tutti i comandi ma non butta fuori aria calda,
ho provato a tolgiere pure la corrente per 1 minuto ma nulla.
 
ma come si resetta sto coso ?
 
tra altro se metto in DEUMIDIFICAZIONE sembra non fare nulla.
 
scarico non dovrebbe esserlo visto che mi dicono o si accende una spia o
va in blocco , vero ?
 
sentito elettricita che ovvio non puo venire e dice che avendo alcuni
anni sara\'
sproco il condensante , cioe ?
 
chi ne sa di piu ? 
 


Se avesse una perdita che facesse calare il gas al di sotto di una 
quantita', il compressore non viene fatto partire per protezione.
Bisognerebbe controllare in tal senso, se tutto il resto funziona e 
l'unica cosa che non va e' il freddo.
 
 
 
sandro

sandro 
grande !  ci credi che dopo ieri che non raffreddava, oggi accendo e va
benissimo ???
 
pazzesco vero, che sia come dici tu che abbia basso livello di gas o ?
 
ciaooooo
 


Tutto puo' essere, coi "guasti intermittenti"...
Puo' darsi che sia colpa del poco gas, vicino alla soglia di protezione. 
Per cui, a volte parte il compressore e a volte no.
Ma puo' essere anche un problema elettronico soggetto a derive termiche, 
per cui, in alcune condizioni fa funzionare la macchina e in altre no.
 
Solo dopo una attenta analisi o una sopraggiunta stabilizzazione del 
difetto, sara' tutto chiaro.
 
 
 
sandro

sandro grazie mille, 8 anni, possibile che magari appunto il gas sia al limite
come dici tu ?
 
 

 come dici tu ?
 
E' una delle possibilita'.
Quello che va saputo e' che se un impianto e' stato installato bene non 
ci dovrebbe essere bisogno di ricarica, mai.
I miei stanno camminando da 13 anni, lavorando tutta l'estate 
(parecchio, a Roma...) e a volte anche l'inverno.
 
Dunque, se e' un problema di tenuta del gas refrigerante, non e' stato 
fatto un buon lavoro iniziale.
 
 
 
sandro

sandro 
grazie, la cosa stranissima che oggi va benissimo , boh
 
 
ma quindi 13 anni senza fare nulla ? neppure pulire come mi ha detto
elettricista (infatti mi puzzava un po sta cosa ) i fantomatici
filtri sul condensatore che lui dice intasati ? possibile sta cosa ?
 
 
grazieee
 


Scherzi?
In estate li lavo ogni due settimane, che vanno 16 ore al giorno...
Due volte l'anno, normalmente ad inizio stagione d'uso (estate e 
inverno) igienizzazione con spray apposito, prima della riaccensione.
 
Se hai filtri intasati, non e' escluso che nella batteria d'espansione 
ci sia una bella colonia di muffe e batteri vari.
Occhio che, l'aria condizionata e' una bella cosa solo se si fa 
manutenzione, altrimenti sono rogne e, in alcuni casi, pure brutte.
 
 
 
sandro

sandro grande, ma quindi come si procede con lo split in casa ?
 
prendo la bomboletta apposita e basta spruzzare sulla parte in metallo ?
 
e poi lo lascio agire accendo subito o ?  e BASTA quello ?
 
 


Sulla bomboletta ci sono le istruzioni.
 
mandi


mi è capitato su un condizionatore che i faston fossero lenti e quindi facessero male contatto.
mi riferisco a i faston dei collegamenti compressore su unità esterna, quelli che vanno direttamente sulla scheda inverter.
avevo risolto sostituendoli. faceva un guasto intermittente proprio come questo, perchè a volte facevano contatto, a volte no.
 
se controlli, ricordati di staccare completamente la corrente e attento a i condensatori carichi sulla scheda. la tensione e la carica accumulata è mortale.
 
saluti

Matteo grazie, o dicono anche problema sulla valvola a 4 vie (o a
inversione ) ?  possibile ?
 
 
oppure dicono il filtro intasato nel condensatore, ma possibile ?
c'e gente che dopo 13 anni non ha fatto nulla, boh
 
 


Quando la pompa di calore funziona d'estate la condensazione avviene 
nella batteria esterna, dove non c'e' alcun filtraggio.
Di che "filtro intasato nel condensatore", si parla?...
 
 
 
sandro