Newsgroup: it.hobby.elettronica.riparazioni
Titolo: Caldaia vaillant VMW IT 280X

Ho urgentemente bisogno del manuale di sevizio o lo schema elettronico
 di questa caldaia,perchè va molto sovente in blocco.
Ho già chiamato 2 volte l'assistenza hanno pulito il bruciatore
controllato il  il tiraggio della canna fumaria ,ma non hanno risolto
il problema ,anzi dopo che l'ultimo  "TECNICO" ha  smanettato tutti i 
potenziometri (a caso) il difetto e ancora più frequente.
Ora vuole cambiarmi la scheda....
Aiutatemi ... ve ne sarò infinitamente grato
Michele
P.S. Chi fa da se fa per tre

 ha scritto nel messaggio
news:85maru8o1vq3683e7...@4ax.com...




La mia caldaia è a camera aperta ed è montata in un armadio a muro sul
balcone.
Il difetto è il seguente:
 va in blocco in due modi,sia acendendosi il led rosso,oppure
lampeggia il led del tiraggio.
La frequenza dei blocchi e casuale.
Ti ringrazio comunque e resto in attesa di tue notizie
Ciao da Michele

 lampeggia il led del tiraggio.
Il led rosso si illumina quando la caldaia non riesce ad accendersi
correttamente entro il tempo di sicurezza, circa 10 secondi, oppure il
bruciatore si accende ma l'elettronica non rileva una corrente di
ionizzazione, generata dalla fiamma, di grandezza sufficiente ( > 1
microampere ).
Una prima verifica che ti consiglio è di controllare la tensione di
rete in ingresso alla caldaia ossia di verificare che la tensione tra
neutro e terra sia di valore basso, diciamo < di 20 Vac. In caso
contrario la suddetta corrente di ionizzazione potrebbe essere in
certe condizioni di accensione insufficiente e quindi causare il
blocco.
Verifica poi che la massa metallica del bruciatore sia collegata alla
terra sulla scheda elettronica. Infatti la corrente si richiude
attraverso la massa del bruciatore verso la scheda.
Il led di tiraggio si accende quando, a causa di scarso tiraggio del
camino, i fumi caldi tendono a rifluire verso l' ambiente e scaldano
un sensore di temperatura, detto "termostati fumi " che di solito è un
termostato bimetallico o un NTC montato nella parte alta della caldaia
prima dell'imbocco del camino. Questo ha una funzione di sicurezza che
serve a prevenire il rischio di avvelenamento da ossido di carbonio
nell'ambiente circostante la caldaia. Quindi il lampeggio indica un
potenziale problema serio!!!! Il balcone  che indichi è all' esterno
della tua abitazione o all' interno?
In ogni caso le 2 cause di blocco segnalate non mi  sembra abbiano
alcuna relazione diretta. L'unica cosa che mi viene in mente è che
l'armadio che hai indicato non garantisca una areazione adeguata al
bruciatore e quindi possa provocare sia le difficoltà di accensione
che lo scarso tiraggio. Se questo è in qualche modo chiuso prova a
lasciarlo aperto e vedere se il funzionamento migliora.
Spero di esserti stato utile.
Ciao


Sto provando a lasciare leggermente la porta dell'armadio che la
contiene leggermente  aperta , sembra che va meglio .Da ieri sera NON
si è più bloccata
Ti ringrazio ancora 
Michele

 Michele


Mi è capitato qualcosa di analogo tempo fa:
la caldaia tutte le mattine andava in blocco ed anche sbloccandola rientrava
in blocco:
più precisamente accedeva che la fiamma si accendeva, la scarica per
accendere la fiamma, però
continuava, finchè non scattava il blocco; nel proseguire della giornata poi
questo problema scompariva.
Poichè avevo ipotizzato il malfunzionamento del sensore di accensione, non
trovandolo, ho provato a
smontare qualche parte (la scatola con l'elettronica per l'esattezza) e poi
rimontarla: adesso funziona.
Probabilmente ci sarà stato qualcosa di lento o sporco che con questa
operazione è stato rimosso...
ma potresti, per cortesia, spiegarmi meglio la questione del sensore di
accensione (corrente di ionizzazione, dove si trova..),
in modo da poter avere una maggiore consapevolezza di quello che ho fatto ed
eventualmente per situazioni future...
Grazie.
Roberto

 ha scritto nel messaggio
news:2Shv9.88507$RO.22...@twister1.libero.it...




Continua a funzionare .... Forse è solo un problema di areazione.
Ciao

 wrote in message
Niiv9.90239$%M1.22...@twister2.libero.it...
