Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Fossa biologica IMHOFF

Buon giorno,congratulazioni per l'ottimo Forum,avrei bisogno di una informazione,in diversi siti ho visto dei disegni della vasca biologica IMHOFF ,ho notato che l'ingresso è fornito di un gomito,per cortesia potreste confermarmi l'utilità di tale gomito,dato che nella vasca installata nella mia abitazione non è stato montato e molto spesso il tubo di ingresso si intasa(devo chiamare lo spurgo ogni sei mesi,malgrado siamo solo in due persone)
è indispensabile installare tale gomito? 
grazie
Gianfranco

 Gianfranco
 
Per la puzza si
se ti si intasa l'ingresso forse perch� ha poca pendenza? 
 
 

oppure la imhoff non fa il suo lavoro

 Buon giorno
 
le modalit� di installazione sono cosi tante e cos� variegate e soprattutto
funzionano tutte bene, che ha poco senso parlare in generale salvo non voler
descrivere l'intero scibile umano sullo scarico in fogna
 
a mio avviso faresti bene gi� a portare qualche operaio che lavora per
l'azienza dell'acquedotto/fogna e fargli valutare il perch� accade quello,
poi volendo anche un tecnico, ma gi� chiedere a quelli dello spurgo quali
sono le cause che generano l'ostruzione sarebbe un bel passo in avanti
 
noi qui ti si potrebbe aiutare solamente se aprissi il tombino e prendessi
delle foto per poi postarle qui, ma � dura
 
forse qualche buon aiuto lo trovi sul NG it.hobby.fai-da-te 
 

 Gianfranco 
 


 
Oltre a quanto ti hanno gia' detto il gomito serve anche a "rallentare" 
l'acqua prima che cada nella IMHOFF, in modo che non si creino vortici e 
quindi passaggi indesiderati.
 
Non vedo pero' correlazioni con l'intasamento dell'ingresso.
 
Penserei, come ti hanno gia' detto ad un eventuale degrassatore sulle 
acque di cucina soprattuttto e sulle acque saponate tipo lavatrici, 
scarichi doccia e lavelli dei bagni, ma dipende molto da come e' fatto 
il sistema di scarico interno, se non e' predisposto e' quasi 
impossibile farlo ora.
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
 
Sono stati installati i degrassatori,sia in cucina che in lavanderia e in bagno,ma mi viene il dubbio che si intasa il tubo di ingresso (che presenta una pendenza molto limitata  ed è sprovvisto del gomito), dato che dopo qualche mese si forma la crosta e la mancanza del gomito fa si che la crosta impedisce il normale scolo.Dico questo dopo avere visto i disegni dei vari fornitori di himhoff che prevedono tali gomiti e l'installazione che mi hanno fatto che ne è priva.Pensate che quanto dico abbia qualche senso?

Monta una curva verso il basso e vedi se risolvi.
 

 Se conferisci anche acque "chiare" va interposto un degrassatore.
 
 
Concordo con te.
I tensioattivi dei detersivi si "raggrumano" e creano dei blocchi 
calcinati bianchi che ostruiscono i deflussi.
GD
 

a casa mia, lo scarico con la curva con il tubo pescava fino in fondo della 
fossa
e i problemi erano continui (i detersivi!): ho eliminato curva e tubo e ho 
alzato lo
scarico (pochi cm)  in modo che ci sia un salto tra il l'uscita del tubo e 
il piano dei liquami.
 
"Pietro"  ha scritto nel messaggio 
news:52b94793$0$1372$4faf...@reader1.news.tin.it...



Sei riuscito a mettere il tubo di ingresso ad un livello superiore al tubo di uscita senza curva? Adesso quanto è l'intervallo della  pulizia della imhoff ?

 Gianfranco
 
Sei riuscito a mettere il tubo di ingresso ad un livello superiore al tubo 
di uscita senza curva? Adesso quanto � l'intervallo della  pulizia della 
imhoff ? 
 

 farlo ora.
 
Sar` che sono tradizionalista, ma tutti i miei impianti imhoff 
unifamiliari, o comprensoriali, sono stati progettati secondo le vecchie 
maniere:
pozzetto raccolta generale ---- vasca ----- (ev. sifone di 
cacciata) -----(ev. sifone trieste)-----consegna a fognatura
oppure
pozzetto raccolta generale con ev. sifone trieste ---- vasca ----- sifone di 
cacciata ------ rete di subirrigazione/impianto evapotraspirazione
 
Negli impianti molto grandi oltre 200/300 ab valuto la necessit` di mettere 
una vasca aggiuntiva per raccolta fanghi.
 
Mai messo gomiti negli schemi descritti anzi evitato accuratamente la 
eventuale velocit` in ingresso se le pendenze sono inferiori al 3-4% non 
danno problemi.
 
Gli attuali detersivi fanno "grumi",  ma sono degradabili, specie quelli 
delle lavastoviglie, appunto per questo h importante il diam delle sezioni: 
non scendo mai sotto il 200 mm per una unifamigliare, anche con tubazioni in 
PVC/PN4 , quindi con ridotti attriti, impongo nel calcolo (ho i giusti sw 
   )  che non si superi mai l'angolo di 1800, cosil h impossibile  qualsiasi 
intasamento e le giuste velocit`.
Il problema della velocit` in ingresso sulla vasca h ininfluente se la vasca 
h correttamente dimensionata, uso il vecchio metodo: 1 ab/vano - 1 ab= 250 
l/g. Sono leggermente eccessivi, h vero, ma riducono gli inteventi e non 
danno problemi, quindi minori costi di manutenzione, sono oltre 35 anni che 
faccio cosl, e nessuno si h mai lamentato.
 
Ps. nel 1986 ho rifatto le fognature del mio villino (4 appartamenti) il 
tratto finale h 500 mm con pozzetti da 500 l e da allora non ho mai fatto 
alcuna manutenzione, ho dovuto aprire un pozzetto base colonna solo perchh 
mia sorella era riuscita a mandare un anello nel wc e se ne era accorta dopo 
giorni (ho una sorella un "pocariello" distratta)  nel progetto ho previsto 
una manutenzione generale a 110 anni, (il sw era limitato). (uso le mie cose 
per sperimentare prima di farle per i clienti, cosl non faccio brutte figure 
e non si lamentano) 
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com