Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Che differenza c'ï¿½...

ai fini di una pratica antincendio, tra R30 e REI 30?
 
-- 
Ciao
 
 


 
R= Resistenza strutturale: l'elemento strutturale regge se' stesso e gli 
altri elementi o carichi che poggiano su di lui;
 
E = Ermeticita': l'elemento non lascia passare fumo (caldo);
 
I = Isolamento: l'elemento non si riscalda troppo sul lato opposto (di 
solito 140ï¿œC ma dipende).
 
inoltre la norma europea prevede gia' ed a brevissimo arriveranno anche 
in Italia:
 
W = Irraggiamento: l'elemento si scalda ma contiene l'irraggiamento 
verso il compartimento non interessato dall'incendio - una specie di I 
ridotta
 
s = ermeticita' ai fumi freddi
 
M = resistenza agli urti meccanici: non solo sta su ma regge l'urto di 
qualcosa che gli cade addosso.
 
 
In sintesi: l'elemento R30 deve solo "stare su", ma potrebbe lasciare 
passare l'incendio. L'elemento REI30 deve stare su e tenere fuori 
l'incendio.
 
Un pilastro puo' essere solo R30, un muro puo' essere R30 se portante, 
REI 30 se portante e separante o EI30 se non portante e separante.
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchï¿œ la curva d'apprendimento di google ï¿œ storicamente tra
le piï¿œ ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 REI 30 se portante e separante o EI30 se non portante e separante.
 
grazie
 
-- 
Ciao
 
 


Grazie c'e' sempre da imparare
DGE

altro che wikipedia :D
Detto in modo perfetto e comprensibile.
 


 
Grazie. Ma sta a pag. 1 del corso VVF... :)
Sono le altre 999999 pagine che danno grattacapi... Ma ora che ci penso 
anche il REI in molti casi.
 
La prossima lezione e' come si puo' dimostrare di avere raggiunto la 
R-E-I di progetto. Occhio ai fornitori che sono moooooolto furbi.



 
ma ï¿œ solo per le porte che ï¿œ cambiato ?
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 


E' cambiato in che senso?
L'unica cosa che e' cambiata e' l'omologazione, che una volta per le 
porte era di tipo REI, ma poi ci si e' uniformati alla omologazione 
europea, per cui non essendo elementi portanti (= non sostengono altri 
elementi i carichi oltre a se' stesse) sono ora classificate EI.
 
Prossimamente cambieranno ancora per cui le richieste per le porte 
saranno Es. Ora come ora le porte fanno tenuta solo ai fumi caldi 
perche' e' garantita dall'espansione della guaina intumescente che si 
trova sul bordo; quindi se l'incendio e' lontano dalla porta e la porta 
e' "fredda" il fumo che la raggiunge passa.
 
Si passa quindi alla s, cioe' tenuta anche ai fumi freddi.
 
Prossimamente si dice sia con l'inizio 2015, ma ci sara' pare lungo 
tempo di coesistenza con le vecchie norme e classificazioni.
Pero' siamo sempre sul "pare".



 
 
si, intendevo in quel senso, che la sigla a volte non ï¿œ piï¿œ REI.
Grazie mille per tutte le spiegazioni.
 
 
 
 
 
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 


 
a chi lo dici.
qualche anno fa ho beccato uno che aveva una carpenteria. le porte se le 
faceva da solo e le etichette gliele dava un produttore compiacente...
da galera


Ecco perche' pretendo SEMPRE il certificato di omologazione (del 
produttore) e di conformita' (del fornitore). Almeno sia chiaro che e' 
un problema solo loro.
 
A me invece una volta hanno staccato una targhetta per avvitarla su una 
porta multiuso. Peccato l'avessero presa da un'altra porta nello stesso 
palazzo di cui avevo gia' tirato giu' la matricola in un sopralluogo 
precedente... :)
