Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Impianti termici: Qpo e Qbr?

Ciao, il calore preso dal bruciatore e quello delle pompe se non mi
viene fornito "chiaramente" dalla ditta della caldaia, con che
parametri lo posso determinare? Grazie in anticipo.
Adriano

mion.a...@libero.it
 ha scritto:

Prova ad estrapolarlo dal numero di telefono della ditta produttrice. I 
dati ex-L.10 devono essere forniti quasi obbligatoriamente (non so se ci 
sia una legge che li obblighi, da li' il "quasi").
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 legge che li obblighi, da li' il "quasi").
DM 2 aprile 1998

SuperP ha scritto:

GRAZIE A TUTTI, MI SIETE STATI D'AIUTO. CIAO ADRIANO

mion.a...@libero.it
 ha scritto:
premetto che io non ne capisco ancora molto di impianti, però ho
provato a scaricare le caratteristiche tecniche delle caldaie immergas,
tanto per avere un'idea dei dati che mi avrebbe fornito la ditta
produttrice, e non ho trovato nè Qpo nè Qbr, io sono ingenua e mi
aspettavo che li chiamassero proprio così (o quasi). e invece nel
mondo delle caldaie come li chiamano questi valori?

  come li chiamano questi valori?
preso dal bruciatore -> perdite al mantello
quello delle pompe -> assorbimento pompe circolatore (o simile)

 quello delle pompe -> assorbimento pompe circolatore (o simile)
Io credevo che le perdite al matello dichiarate fossero Pd, quello
nominato nella UNI 10348, che serve per calcolare il rendimento termico
utile. Grazie per la pazienza.

 utile. Grazie per la pazienza.
.. Sono partito con risposte a raffica inutilmente...
Allora
Qpo=Energia assorbita dalle pompe di circolazione nel periodo di 
funzionamento.
Qbr = Energia assorbita dal bruciatore nel periodo di funzionamento
nelle schede non puoi trovare questi dati, dato che sono dati di 
calcolo

se veramente gentile, e io sono un po' dura a capire. Quello che
intendi dire tu è che Pd mi dice la percentuale di energia persa dal
mantello (che equivale all'energia consumata dal bruciatore), un dato
atemporale. Cioè moltiplicando questo dato percentuale per la potenza
nominale della caldaia e per il periodo di funzionamento ottengo quello
che mi interessa. Giusto? Se è così da dove lo hai ricavato? Ho
provato a vedere nelle UNI classiche (10344, 10348, 10379 ecc ecc) ma
non ho trovato calcoli del genere, Qpo e Qbr vengono sempre presentati
come dati acquisiti, non legati a calcoli.

Qpo e Qbr corrispondono all'energia ELETTRICA assorbita dalle pompe di 
circolazione e dal bruciatore nel periodo di
funzionamento. Sono valori calcolati dal programma in base ai tempi di 
funzionamento di questi apparecchi (che dipendono dal periodo di 
funzionamento dell'impianto termico) e alla potenza elettrica da loro 
assorbita (Ppo e Pbr).
I programmi di calcolo non chiedono quindi i "Q" ma i "P".
Prendendo ad esempio una qualunque caldaia immergas (marca citata da ludo in 
un precedente post) tipo questa:
http://www.immergas.com/media/victrix-0039-001.pdf
nella tabella a pagina 11 nelle ultime righe si trovano indicate le seguenti 
caratteristiche:
Potenza elettrica installata  -->  quindi l'assorbimento elettrico 
complessivo dell'apparecchio
Potenza assorbita dal ventilatore  -->  quindi l'assorbimento elettrico del 
ventilatore che spinge i fumi
Potenza assorbita dal circolatore  -->  Ppo
Pbr = Potenza elettrica installata - Ppo 

Che dire... Grazie!
saluti ludo