Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Messa a norma degli scarichi domestici e Dlgs 152/1999

Nel 2002 ho presentato la richiesta di autorizzazione per lo scarico
delle acque reflue di una abitazione posta in un piccolo comune
montano, come richiesto dal decreto legislativo 152/1999.
La domanda non comprendeva documentazione tecnica ma solamente una
semplice descrizione dell' impianto, nel mio caso costituito da fossa
biologica e pozzo perdente, che non crea nessun evidente problema, ne'
a me ne' ai vicini.
Ora il comune fa richiesta di una documentazione tecnica
particolareggiata per dare corso alla pratica autorizzativa 
(planimetrie,indicazione dei punti di scarico, criteri di
dimensionamento etc ...).
Dalle informazioni che ho raccolto ho motivo di credere di non essere
in regola con le norme vigenti per vari motivi (ad esempio la fossa
non e' di tipo Imhoff ed e' all' interno del perimetro del fabbricato
perche' quando fu installata nel corso di una ristrutturazione 30 anni
or sono si incontrarono grossa difficolta' a portarla fuori a causa
della presenza di enormi massi nelle fondazioni ).
Nella mia stessa situazione (se non peggiore) si trovano quasi tutte
le abitazioni della zona, non servita da fognature, dove molte case
sono state ristrutturate o costruite decenni or sono. C'e' perfino chi
scarica  direttamente nei prati o nei ruscelli ...
Qualcuno sa consigliarmi sul da farsi ? Secondo alcuni i comuni
montani, ben consapevoli di queste situazioni, finiranno per chiudere
un occhio (certo pero' questo l' ufficio tecnico del comune non lo
puo' dire), almeno nelle situazioni che non siano clamorosamente
inaccettabili.
( Tra l'altro il comune stesso e' il primo a non essere in regola,
perche' ha realizzato la fognatura nel solo capolouogo ma non ha un
depuratore; scaricano nei prati anche loro ).
Se denuncio la situazione come realmente e' credo che non potranno
autorizzarmi.
Cosa rischio ? Multe, diffide, chiusura dell' impianto ? (io in questa
casa ci vivo...).
La soluzione tecnicamente corretta sarebbe rifare completamente
l'impianto, con doppia Imhoff con percolatore interposto e scarico in
superficie. Sarebbe pero' molto onerosa e sicuramente anche
particolarmente difficile da realizzare nel mio caso.
Se non rispondo alla richiesta di documentazione (che fra l'altro non
pone un termine) e  possibile che non succeda niente e che la pratica
finisca nel dimenticatoio ?
Ringrazio anticipatamente chi mi vorra' dare qualche suggerimento.

 finisca nel dimenticatoio ?
probabile...siamo in Italia

 probabile...siamo in Italia
Grazie comunque per il tuo suggerimento.

 ha scritto nel messaggio
news:da23a07c.04091...@posting.google.com...

Ma perché sei andato a stuzzicare il vespaio?
Giacomo

 Ma perché sei andato a stuzzicare il vespaio?
1 - QUOTA!!!  
2 - probabilmente vuole essere in regola, forse a te sembrerà strano
vista la domanda...

 Purtroppo anche questa e' l' Italia.
purtroppo...

 vista la domanda...
Infatti. Allora pensavo di potermela cavare con poco.
Avete qualche riferimento riguardo ai depuratori che consentono di 
scaricare in superficie ?

 vista la domanda...
Giacomo

Schwierig ha scritto:

http://www.oppo.it/materiali/depuratori_bio.htm
il refluo in uscita da questo rientra nei limiti della tab 3, dlgs
152/99, cioè puoi scaricare in acque superficiali, ne esistono di
analoghi per lo spandimento su suolo (refluo nei limiti della tab 4,
stesso decreto).
Tu però, se hai terreno sufficiente e con caratteristiche idonee, puoi
anche fare un tratto di subirrigazione, con due alternative:
1 - degrassatore + vasca imhoff + subirrigazione
2 - degrassatore + depuratore biologico + subirrigazione (breve tratto)
fai fare un sopralluogo ad un geologo per verificare la fattibilità
dell'intervento (il comune ti richiederà una relazione idrogeologica);
se casomai sei in toscana dimmi pure...
ciao