Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Collegamento caditoie acqua da parte di piazzale di capannone

la lunghezza del tratto siamo circa 40 metri dove posizionerei una 
caditoia ogni 10 mt, ma per la pendenza dei tubi che smaltiscono l'acqua 
dalla caditoie basta 0.3%, che porta a un dislivello su 40 mt di 12 cm.
DGE

Il 18/04/19 17:04, DGE ha scritto:

Se interpreto bene: vuoi sapere se è corretta una pendenza del 0,3% per 
una condotta per acqua piovana?
 
È pochino, però puoi agire su due parametri:
1 - il materiale dei tubi --> cambia il coefficiente di scabrezza;
2 - diametro del tubo.
 
Se riesci a dare almeno il 0,5% è meglio.
 
 
Gianluca
 


si tubazione in pvc che collega delle caditoie e va a immettersi nelle 
caditoie esistenti, in pratica vengono realizzate caditoie per una parte 
di piazzale che ha ceduto perchè su riporto e vicino al rio
DGE

i tubi puoi metterli anche in piano, basta solo che l'ultimo che va 
verso lo scolo sia in pendenza...
 

 
ah questo non lo sapevo mica!!!
si impara sempre...
DGE


se ci pensi, l'acqua fa livello no?
per cui se caditoie e tubi sono in piano, basta che lo scarico sia più 
in basso e tutta la linea si svuota comunque.

 aggiungici anche solo qualche piccola foglia o un pò di terra............
 
senza fare ironia gratuita, visto che io ti ho sempre rispettato.
se fai una caditoia con tubo di raccordo da 125 voglio vedere che foglia 
ci vuole per intasarla... non parliamo mica della scarico del lavandino.

 
 
Attenzione.
 
Teoricamente funziona (il tubo diventa un volume di raccolta) ma 
dimentichi ciò che accade in realtà.
 
Se la tubazione è abbastanza lunga, per arrivare allo sfioro (il tubo in 
pendenza) deve riempire il tubo a monte. Non puoi immaginare che la 
velocità di scorrimento sia infinita (ci sono sempre gli attriti di 
scorrimento contro le pareti). Quindi la normalità di funzionamento di 
una realizzazione del genere prevede che il tubo a monte vada in 
pressione (le caditoie si riempiono e sfiorano) perché la velocità di 
scolo è data solo dalla pressione (a tubo pieno) e dalla pendenza del 
pelo libero (quando il regime diventa a sezione parziale).
 
Poi c'è il problema non da poco, che ti hanno già segnalato, di depositi 
nelle tubazioni --> quando la pioggia cessa il tubo pian piano si svuota 
(immagina un tubo dell'acqua per irrigazione quando chiudi il rubinetto) 
e la velocità di deflusso è talente lenta che consente l'accumulo anche 
delle parti fini.
 
 
Gianluca
 
 


1,5% vuol dire che in un piazzale di 200 m (in zone industriali se ne 
trovano tanti) avresti bisogno di 3 m di dislivello. Cosa praticamente 
impossibile.
io comunque mi riferivo alle tubazioni che collegano le caditoie al 
collettore. Non al collettore (che sia fognario o altro).


 
E se hai un piazzale in piano? come fai a fare 196 cm di delta?
vuol dire che hai pozzetti fondi 2 metri? altro che caditoie...


si tratta solo di porzione della parte di un piazzale dove si
fanno lavori in primis messa in sicurezza del piazzale, di conseguenza 
non posso fare come voglio, la superficie è circa 280/290 mq
grazie delle dritte
DGE

 
si ok, se fai tutto nuovo e in condizioni ideali. quindi una situazione 
completamente diversa da quella in cui si trova DGE.
 

 
 
delta positivo in che senso?
che il punto di igresso è più basso di quello di uscita?

 
quindi pompa. e accumulo se nel frattempo l'hai svuotata...

 
 
si infatti. però se riesco preferisco creare un accumulo regolato usando 
le condotte piuttosto che le vasche