Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: un paio di dubbi sulla verifica termotecnica

Vorrei ,per curiosità personale,  verificare il mio appartamento secondo la
l10/91
faccio a voi qs domande perchè probabilmente non oserei farle ad un
termotecnico :-)
Per cui se sieti liberi di non rispondere ma vi chiedo per favore di non
insultarmi :-)
1)Quali sono le verifiche indispensabili per la legge 10/91?(FEN rendimento
globale medio stagionale che devono stare entro i limiti di legge? e basta o
c'è altro?)
2)Nei dati del generatore/calcolo del rendimento termico utile mi chiede il
delta fra
temperatura del fluido del generatore e temperatura ambiente ; cosa è? in
via approssimativa cosa posso mettere?
3)Per periodo giornaliero di attivazione del generatore cosa devo inserire?
le ore regolamentari per  legge?
So benissimo che la verifica fatta da me  non ha alcun valore e non pretendo
di fare un calcolo preciso ,era solo per avere un'idea : di sicuro non la
faccio vedere a nessuno !;-)


.....puoi sempre farla firmare da un archietto, il quale poi alla fine forse
ha meno cognizioni in materia di te :-)
Sperando di esserti stato d'aiuto
igv

Grazie Ingegnere,
sei stato disponibilissimo: non era mia intenzione scomodare addirittura un
Ing!
(proprio un Ing. doveva rispondermi!)
Comunque:
valori calcolati (prima della risposta dell'Ing)
per FEN : 62,56
per Cd : 0,61
per Ng: 0,690
per Np:0,868
mentre i limiti di legge risultano:
FEN: 70,02
Cd: 0,39
Ng:0,69
Da profano direi che FEN è inferiore al limite di legge, stessa cosa per Ng
che lo eguaglia.
Ma non lo è Cd ,valore per il quale il programma prevede la
verifica.Probabilmente ho sbagliato ad inserire qualche dato, ma quali dati
influiscono su qs valore?
Comunque Ing. questo non è proprio il mio campo: perfino un Arch. ne
saprebbe più di me:-)
Ing. Gennaro Vietri ha scritto nel messaggio ...


Grazie Ingegnere,
sei stato disponibilissimo: non era mia intenzione scomodare addirittura un
Ing!
(proprio un Ing. doveva rispondermi!)
valori calcolati (prima della risposta dell'Ing)
per FEN : 62,56
per Cd : 0,61
per Ng: 0,690
per Np:0,868
mentre i limiti di legge risultano:
FEN: 70,02
Cd: 0,39
Ng:0,69
Da profano direi che FEN č inferiore al limite di legge, stessa cosa per Ng
che lo eguaglia.
Ma non lo č Cd ,valore per il quale il programma prevede la
verifica.Probabilmente ho sbagliato ad inserire qualche dato, ma quali dati
influiscono su qs valore?
Comunque Ing. questo non č proprio il mio campo: perfino un Arch. ne
saprebbe piů di me:-)


Dopo le correzioni del delta temperature (20°) e delle ore di
attivazioni che nella zona E sono 16 ne è uscito questo:
Il FEN E' VERIFICATO
Il RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE  (Ng) calcolato è di : 0,622
metre il limite di legge è 0,690 .
Il programma mi esce con questo messaggio: RENDIMENTO GLOBALE MEDIO
STAGIONALE NON VERIFICATO.  Mentre me lo da per VERIFICATO quando 
l'Ng calcolato risulta superiore al limite di legge!Com'è questa
storia?

 storia?
Che programma usi?

mi puoi dire qualche sito web dove vengono riportati questi dati e altri
utili alla verifica della legge 10?Io ho trovato parecchie cose, ma alla
fine non son oche ripetizioni delle norme, ma di tecnico c'è veramente
poco...............


 poco...............
Le norme non sono un manuale di progettazione, più che altro forniscono dei
parametri prestazionali entri i quali si deve attenere il tecnico.
Il delta T è una scelta del progettista, in funzione di ciò che deve
realizzare, quindi ta temp ambiente te la danno le norme la tempo di entrata
quella di uscita le fissi te in funzione dell'esperienza, dei consigli della
stampa tecnica, di cosa (e soprattutto di come) si è studiato ecc ecc.


Concordo pienamente, con quanto sopra esposto.
Inoltre mi correggo sulla limitazione che avevo postato:
NIg <=NGlim
diventa:
NIg >=NGlim
ovvero il rendimento globale stagionale maggiore uguale a quello limite.
Non volevo dare msg scorretti causati da una digitazione troppo veloce :-)
saluti

 stampa tecnica...
mi dai qualche fonte se volessi approdondire l'argomento?

 mi dai qualche fonte se volessi approdondire l'argomento?
Esempio i quederni della caleffi. 
www.caleffi.it
 (ti consiglio di scaricare
quello delle reti di distribuzione e quello relativo agli impianti a
collettori) sono in formato pdf.

proprio quello che cercavo
grazie!!!
--
*********************
rimuovi le tre zeta dopo geodario per rispondere
(sempre che ci siano!)
"MFD" <M...@2.HD> ha scritto nel messaggio
news:RGlH9.3189$%p6.2...@news.edisontel.com...


 ha scritto nel messaggio
news:3def...@news.cis.it...

...e se non ricordo male si puo' scaricare anche il sw per il calcolo delle
reti.
I quaderni della Caleffi sono indubbiamente un ottimo punto di partenza.
bye