Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Acqua piovana riusata nelle cassette dei WC

Avete esperienze nella progettazione di nuove costruzioni?
Che tipo di impianti avete usato? marca modelli, siete soddisfatti?
Consigli?
Nel mio caso sarebbe una villetta e pensavo di mettere una piccola vasca 
(200 lt) nel sottottetto da fare riempire x caduta naturale i 3 wc
e che sarebbe alimentata da vasca da 3/5000 lt interrata in cortile.
DGE
ps sarï¿œ anche usata x irrigazione e orto e viene solo captata dal tetto 
a 4 falde


Non ne ho mai usate, in ogni caso devono essere dotati di filtri per 
polvere e impuritï¿œ varie.nla cercherei con un piccolo sistema di 
clorazione, anche a pastiglioni tipo quelli delle piscine, perchï¿œ mi 
dicono tendano a svilupparsi alghe ed affini altrimenti.
GD
PS:
aspetto con impazienza l'intervento di Eddyligo, che sicuramente ha una 
casistica ed una esperienza smisurata e che darï¿œ delle dritte da 
salvarsi da qualche parte :)
 
 
---
Questa e-mail ï¿œ priva di virus e malware perchï¿œ ï¿œ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 da qualche parte :)
 
Eccomi :)
Il gioco non vale la candela a meno che non vi siano problemi di 
approviggionamento idrico
Giï¿œ tentato in Sicilia dove manca acqua.
Perï¿œ
-  dimensioni tetti oltre 600 mq
- vasca di decantazione per le polveri foglie ecc, che le prime piogge 
trasportano sempre, nonostante i 3 mc  ne3i grossi temporali la vel.H2O ï¿œ 
eccessiva per una decantazione efficiente per cui si tente a sporcare la 
vasca di accumulo.
 - vasca accumulo 18 mc
- uso solo per irrigazione del giardino e non per usi interni, quindi nessun 
dispositivo di purificazione, sempre necessario anche per i wc.altrimenti si 
possono generare  delle "mucillagini" che alla fine ostruiscono i tubi (mi ï¿œ 
capitato con i tubi di condensa dei cdz,
- pompe di tipo per acque sporche (settiche) quindi particolarmente robuste 
e capaci di pompare di tutto
 
nonostante ciï¿œ occorre fare la manutenzione ogni 2/3 anni conviene solo 
perchï¿œ nel mese d'agosto manca l'acqua potabile, a cui ho ovviato con un 
apposito accumulo con depuratore, ma i costi sono elevati, per cui conviene 
solo perchï¿œ non c'ï¿œ acqua, altrimenti ï¿œ una follia economica.


 
 
"eddy.ligo"  ha scritto nel messaggio news:ll7p5n$mf4$1...@speranza.aioe.org...
 
Eccomi :)
Il gioco non vale la candela a meno che non vi siano problemi di
approviggionamento idrico
Giï¿œ tentato in Sicilia dove manca acqua.
Perï¿œ
-  dimensioni tetti oltre 600 mq
- vasca di decantazione per le polveri foglie ecc, che le prime piogge
trasportano sempre, nonostante i 3 mc  ne3i grossi temporali la vel.H2O ï¿œ
eccessiva per una decantazione efficiente per cui si tente a sporcare la
vasca di accumulo.
- vasca accumulo 18 mc
- uso solo per irrigazione del giardino e non per usi interni, quindi nessun
dispositivo di purificazione, sempre necessario anche per i wc.altrimenti si
possono generare  delle "mucillagini" che alla fine ostruiscono i tubi (mi ï¿œ
capitato con i tubi di condensa dei cdz,
- pompe di tipo per acque sporche (settiche) quindi particolarmente robuste
e capaci di pompare di tutto
 
nonostante ciï¿œ occorre fare la manutenzione ogni 2/3 anni conviene solo
perchï¿œ nel mese d'agosto manca l'acqua potabile, a cui ho ovviato con un
apposito accumulo con depuratore, ma i costi sono elevati, per cui conviene
solo perchï¿œ non c'ï¿œ acqua, altrimenti ï¿œ una follia economica.
 
 
sostanzialmente conferma quanto mi ï¿œ stato riferito da un collega che per 
anni ha tentato.
 
il collega perï¿œ mi segnalava alcune alcuni problemi per l'irrigazione, in 
quanto nella vasca di accumulo si possono formare batteri che poi possono 
essere sparsi sui giardini, con conseguenti problemi per le persone, 
principalmente bambini ed anziati.
 
segnalo inoltre che il recupero delle acque meteoriche per i wc l'ho visto 
in un contro commerciale in toscana, ad empoli se non erro. i sanitari erano 
perï¿œ macchiati di un simpatico color giallo paglierino, tanto da far si che 
la direzione del centro ha ritenuto opportuno affiggere dei cartelli ove 
precisava che il colore era dovuto al trattamento che l'acqua subiva prima 
dell'utilizzo.
 
 
 
 

 subiva prima dell'utilizzo.
 
Ovvio, ciï¿œ dipende dal tipo di trattamento, se ï¿œ a base di cloro non macchia 


Il 16/05/2014 17:18, DGE ha scritto:

Convegno 29.05.2014 a Cherasco (cn)
puo' interessare anche a GD
http://www.ording.cuneo.it/Corsi%20e%20Convegni/Convegni%20e%20corsi%20con%20crediti/Locandina%20invito.pdf
 
DGE