Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: compartimentazione rei 60

Salve. Vi chiedo consiglio.
Devo compartimentare il vano scala di un albergo e pensavo di utilizzare 
delle lastre di cartongesso tipo promatec 100 per avere un pacchetto 
d'insieme di compartimentazione REI 60...Il problema č che al piano terra 
del vano scala hanno abbattuto 2 passaggi laterali (muratura e porta) 
aprendo cosě un corridoio che va dalla reception, attraversa il pianerottolo 
del vano scale e finisce in un'altra stanza. Ora, a mio avviso, queste 2 
aperture non compartimentabili fan si che il vano scala non sia a norma per 
l'antincendio...Io professionista incaricato di computare queste opere di 
compartimentazione come mi devo comportare? devo mettere una nota nel 
computo che comunque la compartimentazione del vano scala non č a norma 
poichč non č del tutto chiuso? altro?
grazie per l'aiuto
Solitobip 

 poichè non è del tutto chiuso? altro?
Non e' detto che la presenza delle porte e dei passaggi annulli la 
compartimentazione: basta mettere delle porte REI. Pero' ci sono altre 
cose da valutare, ad esempio se sia ammesso o meno il passaggio diretto 
fra vano scala ed altri locali, cioe' se la scala sia del tipo protetto 
ovvero a prova di fumo, piu' varie altre cosette che solo un "esperto" 
in VVF puo' valutare.
Tu non lo sei, presumo da quel che scrivi quindi il consiglio e' di 
passare la pulce all'orecchio ad esempio del progettista (non del 
proprietario) e chiedere una verifica. Magari per non urtare la 
sensibilita' fai una domanda neutra del tipo: "Ma qui le porte devono 
essere REI come il vano o bastano quelle normali?".
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 essere REI come il vano o bastano quelle normali?".
Non ho contatti diretti col progettista....sono stato assunto al volo 
dall'impresa per computare ciò che non era stato computato inizialmente e 
poichè questi sono lavori necessari perchè richiesti dai vigili del fuoco, 
sono da inserire come nuove voci.
Ad essere sincero non me ne frega granchè di andare a discutere con un 
qualsiasi progettista sul suo progetto che nemmeno conosco in pieno. Il mio 
compito è quello di dare un importo ai lavori richiesti..Quello che mi 
chiedo, per una questione di completezza del computo e di etica 
professionale, è: è corretto che aggiunga una nota in cui faccio presente 
che non essendo presenti porte o murature di compartimentazione in questo 
passaggio non considero rispettato lo standard di rei 60 e quindi il mio 
computo potrebbe ritenersi nullo poichè non conteggiate le parti mancanti?
SOlitobip

 computo potrebbe ritenersi nullo poichè non conteggiate le parti mancanti?
Se vuoi il mio parere da professionista te l'ho gia' dato: mi incazzerei 
di piu' se l'impresa facesse "appunti" al mio progetto senza consultarmi 
prima piuttosto che se mi chiedesse un chiarimento sul progetto.
In ogni caso non vedo che c'entri l'"annullamento del computo" con la 
mancanza di porte o pareti. Tanto piu' che col ruolo che hai (solo 
computare) non hai sicuramente ne' l'autorita' ne' l'incarico di 
valutare o modificare le prescrizioni per l'antincendio. A questo punto 
chiedi a chi ne sa ed e' responsabile, non credi?



Due cose.
La prima č che per essere REI 60 basta una tramezza da 8 con intonaco da 
tutte e due le parti. Le lastre PROMATEC le usi per arrivare a 120 o 180.
La seconda č che se ti chiedono solo REI60 quasi sicuramente non vogliono un 
vano compartimentato ma solo che la struttura della via d'esodo sia REI 60.
Di solito, per i vani scala compartimentati, ci vuole un locale filtro prima 
dei vani scala e poi vani scala e porte di accesso devono essere almeno REI 
120.
Ciao 

 120.
Mah, chissa' se si tratta di compartimentare il vano scala o che altro. 
Ripeto: solo il progettista potra' valutare che cosa serve e dove. Da 
qui possiamo fare solo ipotesi fantasiose (comprese le mie); che fra 
l'altro al nostro amico non interessano per il computo.


Infatti! Se devi fare il computo, limitati a quello. Per il resto lascia che 
sia il progettista DD.LL. ad arrangiarsi. Tanto se poi deve ottenere il CPI 
se non ha adempiuto correttamente vedrai che i pompieri glielo spiegano bene 
loro!!!! 


Vero, ma io sono anni che uso solo il poroton per le tramezze (e sempre da 
10) e quindi lo davo per scontato.
Chiedo venia
Ciao

pietro ha scritto:

Eh, sei un'eccezione... Ma le usi sempre o solo dove hai problemi di VVF?


 -- 
Sempre.
Ormai costano come quelle normali e poi con tutte le tracce e gli impianti 
che vanno installati nelle tramezze, con quelle da 8 me le sventravano 
sempre tutte. Cosě ho adottato questo metodo, tanto con gli intonaci che si 
danno adesso arrivi a 13 cm. o anche meno. 


Ringrazio tutti per gli spunti...per il discorso dell'etica è la mia etica 
che va in gioco, non quella degli altri..se un progettista che nemmeno so 
come si chiama ha preso fior di quattrini per progettare male una cosa non è 
affar mio...mi hanno chiamato per capire quanto si puo spendere a tappare 
queste lacune...io gli darò una botta di costi e farò notare che la 
compartimentazione in oggetto sarà garantita soltanto se verranno costruiti 
murature divisorie che delimitino il vano scala. me ne sarei potuto sbattere 
ma la mia etica professionale mi chede di assolvere in pieno il compito che 
mi è stato affidato e facendo così credo di fare anche oltre. Io non firmo 
nulla per cui saranno poi cazzi del progettista che ha approvato il tutto. 

 nulla per cui saranno poi cazzi del progettista che ha approvato il tutto. 
Mah, il tutto non mi pare molto etico, pero' a scelta tua. A quel punto 
tanto vale stare zitti.
