Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: pozzo acqua e pompe sommerse...

Un cliente mi ha posto il seguente problema:
si ha un pozzo per l'estrazione di acqua, della profondità di 90 metri. 
Attualmente l'impianto è composto da una pompa sommersa (non so il tipo ma 
dovrebbe essere da 1,5 HP), autoclave (la palla da 35 litri con 
pressostato). L'acqua va diretta alle utenze sia di casa che esterne 
(giardinaggio). Ne consegue che la pompa "attacca e stacca" molto di 
frequente oscillando da una pressione minima di 1,5 a una massima di circa 
3 atm.
Chiede se è meglio dotare l'impianto di una cisterna di accumulo di circa 
1000 litri di cui 600 di utilizzo e 400 di riserva. In questo modo la 
pompa si avvierebbe solo alla fine dei 600 litri. Alla uscita della 
cisterna ci sarebbe una pompa di piccola potenza con regolatore di 
pressione.
A mio parere la soluzione da lui proposta non è male, anzi auspicabile. Ma 
non so dare una risposta UNIVOCA e secca.
Unica cosa è che, cercando info sulle pompe sommerse, ho letto che hanno 
un "numero massimo di avviamenti orari" prescritto (intorno ai 10 - 15). 
Tale fatto depone decisamente in favore della soluzione con cisterna.
Avete esperienze o link da fornirmi?

 Avete esperienze o link da fornirmi?
Il limite di avviamento e' li' per la salvaguardia della pompa. Superando il
limite (che di solito arriva anche a 15-20 avviamenti/h la vita della pompa
e' a rischio se non altro come durata massima).
L'idea del serbatoio e' buona se non ci fosse l'uso alimentare, che mi
lascia qualche perplessita' sulla necessita' di un'eventuale depurazione
dell'acqua.
Forse e' sufficiente montare un'autoclave piu' grande (ci sono formule
empiriche che dovresti trovare facilmente per dimensionarla in modo da
ridurre il numero di avviamenti orari).
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra le
più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 ha scritto nel messaggio
news:opscwatq...@powernews.libero.it...



Dovrò contattare un buon idraulico! Sai dove posso imparare tali formule e 
capire bene come funziona l'autoclave? Nel senso, la palla è da 35 litri. 
Immagino sia il volume complessivo tra aria e acqua. Se tutto fuzionasse 
bene, quanta acqua mi dovrebbe erogare "la palla" prima di far inserire il 
motore?

 ombra, non dovrebbe dare problemi.
(Lo dico da appassionato acquariofilo di lungo corso) hai idea di quali,
quanti microrganismi ed alghe proliferano in un qualsiasi recipiente
d'acqua, anche se non "illuminato"? :-) Bastano un paio di settimane... e
con un microscopio ti ci puoi divertire per MESI! :-))))
Non so quanto sia fattibile nel tuo caso, ma almeno un trattamento con UV e
carbone, prima di immetterla nella rete di casa... sarebbe -quanto meno-
opportuno. Prova a curiosare tra le varie metodologie di potabilizzazione;
dovresti trovare delle apparecchiature piuttosto contenute, sia come
dimensione che nel costo.
--
Ciao da MioMao
__________________
* Prenditi un antivirus serio e controlla il tuo PC!
* Ecco dove puoi scaricare alcuni antivirus freeware (gratis!):
http://www.grisoft.com
 - 
http://www.free-av.com/index.htm
http://www.avast.com
 (italiano) - 
http://it.bitdefender.com
 (italiano)
* USALI * PROTEGGITI * USALI *

 con un microscopio ti ci puoi divertire per MESI! :-))))
Azz! MioMao, sotto questo punto hai ragione! Anch'io da acquariofilo (di 
breve corso, ma ritengo buono) avrei dovuto pensarci. E ci pensero' 
seriamente, anche.
In merito al problema, sto valutando se far installare un vaso del sistema 
ad autoclave di dimensioni maggiori.
Grazie per lo scambio.