Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: canna fumaria:rispetto distanze

salve, vorrei sapere qual'è la distanza minima da rispettare tra il 
camignolo di una abitazione (A) e la facciata dell'altra abitazione(B). Mi 
spiego.L'abitazione A è ad un livello inferiore rispetto alla B e a circa 
2,5-3 mt di distanza. Costruendo la canna fumaria  nell'abitazione A, il suo 
camignolo, pur andando un pò più in alto delle finestre dell'abitazione B è 
comunque a circa 3 mt di distanza. Ciò è ammissibile ed eventualmente qual'è 
l'art. del codice civile che ne regola la distanza?
Grazie, Paola 

Ciao Paola

Non è una questione di codice civile..
Inizia a leggerti queste cosine (è parte di una perizia che scrissi un paio
di mesi fa).. che sono da comprendere ed adattare alla TUA situazione.
Inoltre, dovresti cercare anche norme locali (es. quelle del regolamento
locale d'igiene e quelle della tua regione).
----
Il comma 9 del DPR 421/93, come modificato dal DPR 551/99, dal 6 aprile 2000
fornisce le seguenti disposizioni, oggi vigenti:
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente
[nota personale: la norma UNI-CIG 7129], nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle
singole unità immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le
disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi,
qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei
prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi
con combustione asservita da ventilatore.
-  nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di
intervento di tipo conservativo , precedentemente mai dotato di alcun tipo
di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o
sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo
scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base
all'art. 1, primo comma, lettera f ), quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari.
La regolamentazione tecnica vigente, anche in materia di evacuazione dei
fumi prodotti dalla combustione, è la seguente:
Norme tecniche UNI - CIG 7129 - DICEMBRE 2001
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione
[...]
5.3.3 Comignoli
Per comignolo si intende il dispositivo posto generalmente a coronamento di
un camino singolo o di una canna fumaria collettiva ramificata, atto a
facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.
Esso deve soddisfare i seguenti requisiti:
- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o
della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella
canna fumaria della pioggia e della neve;
- essere costruito in modo che, anche in caso di venti di ogni direzione ed
inclinazione, venga comunque assicurata l'evacuazione dei prodotti della
combustione.
La quota di sbocco (dove per quota di sbocco si intende quella che
corrisponde alla sommità del camino /canna fumaria, indipendentemente da
eventuali comignoli) deve essere al di fuori della cosiddetta zona di
reflusso, al fine di evitare la formazione di contropressioni che
impediscano la libera evacuazione in atmosfera dei prodotti della
combustione. É necessario quindi che vengano adottate le altezze minime
indicate negli schemi della figura 15.
[devi trovarti la figura n.15 .. io celo.. ma non te lado!) :-D
Legenda (della figura 15)
a) Tetto piano -- b) Tetto a 15°-- c) Tetto a 30° -- d) Tetto a 45° -- e)
Tetto a 60° -- 1) Distanza > 5 m -- 2) Volume tecnico -- 3) Distanza ?5 m -- 
4) Distanza > 1,85 m -- 5) Distanza ?1,85 m -- 6) 0,50 m oltre il colmo -- 
7) Zona di reflusso -- 8) Distanza > 1,30 m -- 9) Distanza ?1,30 m -- 10)
Distanza > 1,50 m -- 11) Distanza ?1,50 m -- 12) Distanza > 1,20 m -- 13)
Distanza ?1,20 m
Inooltre, gli apparecchi installati, comprese le tubazioni di scarico e gli
esalatori, devono rispettare quanto riportato dal DPR 21 aprile 1993, n.246
(G.U. 22-7-1993, n. 170) denominato "Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/cee relativa ai prodotti da costruzione". RIpeto, vale
anche per i comignoli prefabbricati, così come le canne di esalazione:
devono essere certificati alla fonte, oltre che all'impianto, e naturalmente
riportare il marchio CE.
---------------
Bye
Il Perfetto di Milano

Paola ci ha detto :

pagina 26-27 uni 7129 
http://www.sicurezzaweb.it/normetecniche/unicigguri/uni_7129.pdf

> ed eventualmente qual'č l'art. del codice civile che ne regola la 


 abitazioni 
Ciao,
dal sito di Edilclima, per generatori di potenzialità inferiori a 35 Kw:
- caldaie a combustibile liquido e solido (esclusa la legna) in comuni 
delle zone A e B secondo il regolamento della legge 615/66 (DPR 
22.12.1979 n. 1391, art. 6.15-6.17):
lo sbocco deve essere più alto di 1 m rispetto a qualunque ostacolo 
distante meno di 10 m; lo sbocco posto a distanza tra 10 e 50 m da 
aperture di locali abitati deve avere quota superiore a quella 
dell'apertura più alta. E' possibile chiedere deroga al comune: in ogni 
caso i camini possono sboccare ad altezza non inferiore a quella del 
filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni 
metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
Tutte le altre situazioni sono scoperte: per cautela potranno essere 
adottate le indicazioni della legge 615/66.
Ciao, Alessio

 caso della distanza che deve avere la canna fumaria
[...]
Paola, va che non stiamo giocando a "lascia o raddoppia", neh! :-D :-D
Repetita juvant: la UNI 7129 dice:
----
La quota di sbocco (dove per quota di sbocco si intende quella che
corrisponde alla sommità del camino /canna fumaria, indipendentemente da
eventuali comignoli) deve essere al di fuori della cosiddetta zona di
reflusso, al fine di evitare la formazione di contropressioni che
impediscano la libera evacuazione in atmosfera dei prodotti della
combustione. É necessario quindi che vengano adottate le altezze minime
indicate negli schemi della figura 15.
[devi trovarti la figura n.15 .. io celo.. ma non te lado!) :-D
----
BON.. lo schema della figura 15 NON parla solo di "altezza della bocca del
camino" dalla falda del tetto.. ma anche della loro distanza da da elementi
circostanti. Guarda con maggiore attenzione, pliz :-)
Nel tuo caso (eccheppalle) se il comigliolo (sbocco della canna) è posto ad
un'altezza => 50 cm, rispetto alla TETTO della tua finestra (quindi.. non
della tua finestra.. ma della copertura del fabbricato!).. allora può essere
installato ad un MINIMO di 3 metri di distanza. Altrimenti..... deve stare a
5 metri.
Ok? :-)
Acchiappati il link che ti ha postato SuperP... e guarda con attenzione la
figura 15 (il primo disegno del gruppo "15".. ce ne sono tanti).  Poi, se ti
leggi con attenzione anche il resto... non può che farti bene.
Ciao e buona vacanze (io ormai mi sono cadute le spalle, perciò io mi vado
in vacanza e io mi credo che la si che io ci rilasserò un poco pure pure
meglio che qui e che gnente! Non trovi anche tu, se lo cerchi? - miocuggino,
miocuggino - AUGH!).
:-P
---- 
Bye
Muco
Venne e un giorno disse: "E da domani, grande festa! Votiamo pure senza
usare il cervello! Tanto non serve.."
LOL

Alessio, già questo mi è utile: il mio caso però è proprio del camino a 
legna!
"Alessio" <ale...@non.te.lo.dico> ha scritto nel messaggio 
news:44d79b62$0$47967$4faf...@reader3.news.tin.it...


 n. 1391, art. 6.15-6.17):
.......peccato che l'art.1 di quel DPR dice:
--------
Capo I
GENERALITA'
Art. 1.
CAMPO D'APPLICAZIONE
Le presenti norme *si applicano* a tutti gli impianti termici di
potenzialità *superiore* alle 30.000 kcal/h, non inseriti in un ciclo di
produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale
previste dalla legge.
--------
Bye
Augh Augh Augh Augh  AUUUUUUULLA (bel posto).

 legna!
........e allora lascia perdere... :-D :-D
Bye
Ramarro Verde (no-padania).

 --------
Il problema, già avuto tempo fa, è proprio che la UNI 7129 è riferita ad 
impianti sotto i 35. Per quelli superiori esiste solo questa.
Per Paola: Il *perfetto* :-P di Milano dice una cosa sensata, se non sei 
coperta da norme specifiche segui la 7129 e nessuno *dovrebbe* 
contestare il tuo operato.
:-()
Ciao, Alessio

 in vacanza e io mi credo che la si che io ci rilasserò un poco pure pure....
Dopo che ti sei rilassato possimao tornare "migliori amici"??
:-DDD
LOL
Ciao, Alessio

 LOL
No, finchè non la smetterai di fare il "tifoso di calcio". :-P
:-D
Bye
A

Bello il pippone, caro il mio "perfettino"..... ghghghghgh.
Ma nella tua immensità ti sei dimenticato di rispondere alla domanda della 
Paola....
Ciao e vai in ferie....

 Ciao e vai in ferie....
Ma va... stavo solo scherzando! :-D :-D
Dato che mi sei simpatico, ho deciso di rimandare le vancaze a data da
destinarsi. :-P
:-D
Bye
Il GPS di Milano

Ma Paola non chiede quale deve essere la distanza minima necessaria per 
evitare il riflusso e quindi evitare che il camino "non tiri".
Chiede quale deve essere la distanza per evitare che il fumo possa dare 
fastidio al proprietario della finestra.
O sbaglio?
Ciao 





Comunque, come detto da Alessio,
 
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, 
n. 1391, 
Regolamento per l’esecuzione della L. 13 
luglio 1966, n. 615 prevede che le bocche dei camini siano almeno un metro più 
alte del punto più alto dei fabbricati limitrofi distanti meno di 10 
metri.


ciao



 ha scritto nel 
  messaggio 
news:CSXBg.65869$zy5.1...@twister1.libero.it
...
