Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: scia antincendio

Per una scia antincendio relativa ad un attività vendita autoveicoli e 
officina (autorimessa) con superfice superiore a 300 mq, quali 
documento/i a firma di professionista antincendio è
necessario allegare ?
 
E quali a firma di tecnico abilitato (non iscritto negli elenchi per 
l'antincendio)?
 
Grazie

 l'antincendio)?
 
L'asseverazione generale puo' compilarla anche un tecnico non abilitato, 
anche se e' consigliato che lo sia. Se pero' la presenti senza essere 
abilitato non te la possono respingere per quel motivo.
 
Perdona ma dato che la tua domanda e' un po' strana mi sento di 
chiederti se il parere di conformita' ce l'hai gia' e cosa dice chi l'ha 
fatto.
 
Vista la delicatezza della materia VVF mi sentirei anche di 
sconsigliarti la pratica fai da te.
 
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...


Non ho niente.
Si tratta di un fabbricato oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della 
L. 47/85 per il quale viene richesta l'agibilità.

 L. 47/85 per il quale viene richesta l'agibilità.
 
Vedi che ho fatto bene a domandare? :)
Premesso che il consiglio e' di rivolgersi ad un tecnico esperto di VVF, 
dato che probabilmente ti servira' in ogni caso, ci sono dei punti da 
chiarire:
Tu dici rivendita autoveicoli e officina, quindi sono 2 tipologie di 
attivita': una e' una rivendita ed e' regolamentata dalla norma sulle 
attivita' commerciali se supera i 400 mq ed in minima parte dal DM sulle 
autorimesse se supera i 30 autoveicoli presenti. L'altra, l'officina, 
non e' regolamentata ma va trattata se supera i 300 mq.
 
Se l'autofficina e' inferiore a 300 mq e ragionevolmente separata 
dall'attivita' di vendita (= con parete e portoni tagliafuoco) E se 
l'attivita' di vendita+officina non superano i 400 mq te la cavi senza 
parere e senza SCIA.
 
Ma proprio perche' la situazione non e' di immediata lettura ti 
consiglio il consulto di un tecnico vicino a te.


L'officina si trova a piano seminterrato, ed ha una superfice di circa 
170 mq, al massimo ci entrano 4 auto.
La rivendita di auto si trova al piano rialzato (circa un metro al di 
sopra del piano di campagna) ed ha una supefice speculare di circa 170 
mq. Al massimo ci entrano 5 auto.
 
I due piani sono collegati con una piccola rampa scala interna senza 
porte tagliafuoco.
Il piano seminterrato ha un unico accesso dall' esterno con rampa che 
dal piano di campagna scende al piano seminterrato.
Il piano rialzato, idem, ha un unico accesso dall'esterno, con rampa che 
dal piano di campagna sale al piano rialzato.
 
Quali norme di sicurezza antincendio deve rispettare ai fini 
dell'installazione di porte tagliafuoco e di eventuali altri presidi 
antincendio ?
 
Come giustifico l'eventuale omissione della scia considerato che i due 
locali comunque adibiti alla sosta di autoveicoli superano nel complesso 
la superfice di 300 mq., appartengono ad un unico proprietario, stanno 
sopra e sotto, fanno parte dello stesso edificio ?
 
Ti ringrazio per l'aiuto.


 sopra e sotto, fanno parte dello stesso edificio ?
 
La verifica di assoggettabilita' ai controlli VVF spetta per legge 
all'utilizzatore dei locali. Se qualcuno vuole contestare la tua 
dichiarazione di esenzione lo deve motivare.
 
Di fatto pero' spessoi comuni per parare il didietro a tutti chiedono 
che la valutazione sia eseguita e messa per iscritto da un tecnico 
competente, a volte addirittura abilitato 818.
Resta anche il mio consiglio: rivolgiti e paga un tecnico esperto di VVF 
che possa vedere i locali e darti un parere piu' fondato del mio.
 
Se poi sei in zona Brescia lo posso fare anche io.
