Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Problema salnitro su paramano e operatività?

immagine
https://ibb.co/4VBKKfJ
 
 
Volevo chiedere:
1) come mai si forma il salnitro su muro esterno di paramano?
quali possono essere le cause? e rimedi? possibile rimuoverlo
 
2) è possibile dopo averlo rimosso effttuare un cappotto su detti muri?
sia per il problema salnitro che paramano?
consigli?
 
Grazie


cosa vuol dire paramano?
 

 
 
Le cause è sempre una sola. Muro bagnato e sali solubili nel mattone o 
nella malta di allettamento.
Probabile che in quella terrazza ristagna l'acqua.


Il 16/05/22 09:31, DGE ha scritto:

Secondo me è acqua di dilavamento dal terrazzino sopra.
Non ne serve tanta, basta che entri nelle fughe mobilizzando i sali.
 
Probabilmente non c'è una guaina liquida appena sotto il pavimento. Per 
risolvere servirebbe tale guaina e una scossalina che allontani l'acqua 
dalla parete sottostante. Questo anche prima di fare il cappotto.
 
 
Gianluca


facciata costruita con mattone faccia a vista


vedendo ache dall'altra parte della casa che il problema è proprio sotto 
il terrazzo
https://ibb.co/yBqrsgc
 
 
quindi mi sa che hai ragionissimo
DGE


Nel corso degli anni penso di avere fatto realizzare alcuni km quadrati 
di rivestimenti in paramano, in tutte le salse e situazioni.
La fuoriuscita di sali è strana, ho visto muri che per anni non hanno 
avuto problemi "fiorire" all'improvviso, in ogni caso basta lasciarli 
sfogare, se da fastidio alla vista  gli si da una spazzolata  e si 
rimuove il salnitro,se invece vuoi aspettare si puliscono da soli dopo 
qualche mese, ma alla fine non è un fenomeno dannoso (sempre che sia 
acqua da di lavamento, se arriva da dietro o da infiltrazioni è un altro 
paio di maniche)
però, visto anche dove sono localizzate le "fioriture", una domanda alla 
padrona di casa la farei: non è che lava le terrazze usando acqua e 
ammoniaca o detersivi con ammoniaca? perchè alla fine il salnitro si 
forma quando l'ammoniaca e i batteri interagiscono con il carbonato di 
potassio, e se versi sopra ai mattoni acqua con ammoniaca è l'attivante 
perfetto.
GD

 GD
 
Possono essere benissimo solfati; i nitrati vengono apportati di solito 
attraverso risalita capillare da terreni a loro volta ricchi di nitrati.
 
Dal punto di vista tecnico che siano nitrati o solfati poco cambia 
(sempre di contaminazione si tratta); per togliersi la curiosità basta 
assaggiarli: se sono amari sono solfati, se danno una sensazione di 
freddo sulla lingua sono nitrati.
 
Gianluca

 per togliersi la curiosità basta assaggiarli
Mi pare non siano proprio salutari...
 
-- 
Per contattarmi, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
To contact me, remove -NOSPAM- from address.

 
 
Li metti sulla punta della lingua e poi sputi...
 
 
Gianluca


al fine di realizzare il capotto, in casi del genere si può anche fare 
un valutazione diversa, che ovviamente ha i suoi pro e contro. Non è 
detto che sia adatta al tuo caso. Sicuramente è adatta per vecchie 
murature in mattoni pieni con risalite capillari
 
Sembrerebbe che il problema ( che va comunque affrontato e risolto) 
riguardi solo locali NON scaldati ( ci sono grossi portoni ) al piano terra
 
Quindi , se lo si ritiene utile, si può anche pensare di fare al 1P un 
capotto (per esempio  16 cm) e al piano terra una controparete in 
laterizio ( es: 12 cm ) lasciando i rimanenti cm di cassa vuota e poi 
areare con dei grigliati questa parete.
 
Ovviamente questa controparete potrà di nuovo essere a vista oppure in 
semipieni finita come il capotto
 
Dico questo perchè non sempre risolvere problemi del genere richiede 
tempi compatibili con la posa del cappotto ( occorre accertare bene la 
causa e soprattutto aspettare tempo per essere sicuri che non si ripresenti
 
 
 
 
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 

 causa e soprattutto aspettare tempo per essere sicuri che non si ripresenti
 
Tutto giusto.
Solo una nota: per i locali non riscaldati non si può godere delle 
agevolazioni fiscali.