Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Pozzetto concentratore.

Dovo intervenire su una linea di scarico di un condominio eistente per
eliminare 2 SADO che si intasano periodicamente, ed ora il comune
accetta in fogna le acque nere non pretrattate (perň chiede il
condensagrassi per le acque saponate), vorrei sapere cosa ne pensate di
far confluire a caduta in un unico pozzetto 2 colonne di acque nere,
l'uscita dal condensagrassi e un pluviale (~50mq di copertura). Io
pensavo di fare una serie di brage con quella a valle con ispezione a
vite, ma l'impresa dice che č meglio far confluire in un pozzetto
facendo cadere il tutto sopra la linea principale, con il tubo aperto
superiormente e facendo la sguscia dentro il pozzetto. La line
principale parte piů a monte dove ci sono altre 2 colonne di scarico con
relativo sado e pozzetto nel quale confluisce anche una pluviale (~40mq
di terrazzi).
Il problema č che devo essere certo che non ci saranno fuoriuscite di
odori, in quanto il tutto si trova davanti agli ingressi di alcuni
negozi.
-- 
Per contattarmi, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
To contact me, remove -NOSPAM- from address.

fammi capire 2 cose.
1) cos'è un SADO
2) nella fognatura comunale butti dentro tutto? Pluviali, bagno e 
secchiaio???
 
 

Aladino <borgob...@SPAM-alice.it> wrote:
 
P.S. Trattandosi di lavorare su una linea in funzione, ho pensato di
rifare la linea a valle dei SADO da eliminare, in modo da poter
presisporre il tutto ed interrompere l'utilizzo solo per il tempo
necessario a modificare i raccordi. Voi come fareste?


 secchiaio???
Sì. Il condominio non ha la possibilità di smaltire le acque piovane, e
la linea fognaria è unica. Come detto, adesso vengono pretrattate le
acque nere, ma il comune non lo richiede più,  mentre chiede il
pre-trattamento delle saponate.


Fai le condensagrassi ai piedi della colonna dei secchiai.
Bypassa le fosse settiche (puoi anche lasciarle).
Porta tutto in un pozzetto che poi collegherai alla fognatura tramite un 
sifone firenze.
Ciao


 
Lo schema dell'impianto di smaltimento è:
- condensagrassi vicino al piede delle colonne;
- linee acque nere/gialle in colonne separate;
- pozzetti di ispezione ad ogni innesto (anche ad ogni curva, se 
necessario);
- alla fine confluisci in un firenze entrando con un D=160 e poi in 
fognatura.
 
Se non vuoi problemi di odore non devi avere sversamenti all'aria 
(pozzetti con sversamento diretto). Al limite dovrebbero esistere (non 
li ho mai usati) chiusini a tenuta, ma non mi fiderei molto.
 
Gianluca
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

 li ho mai usati) chiusini a tenuta, ma non mi fiderei molto.
Infatti, sono da evitare, altrimenti i proprietari dei negozi (già
esasperati per i continui intasamenti delle fosse esistenti) non la
prenderebbero bene.
Io avevo già espresso la mia opinione sul fatto di usare condutture
sigillate, ma un condomino impresario, insiste che secondo lui è meglio
fare dei pozzetti sulla nuova linea con sversamento di tutte le colonne
(più facile da fare e da controllare per eventuali problemi), usando per
l'appunto i chiusini a tenuta.



 
sicuro che le acque meteoriche possano andare in fogna? In Emilia non si 
può. Lo fanno lo stesso, ma se ti beccano devi rifare lo scarico.
 
 
-- 
mauro

io farei solo ispezioni. Nessun pozzetto aperto.
 


 
Io preferisco i tubi chiusi.
Se si intasa in genere si intasa il sifone firenze e i pozzetti dietro 
aperti ti si riempiono fino all'orlo.
Fai uno schema distributivo semplice e funzionale e verifica il 
dimensionamento dei diametri.
