mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Distanze fra fabbricati, cornicioni e pareti finestrate

Salve a tutti,
nella valutazione della distanza di 10m tra fabbricati, vale anche se
una parete di un solo fabbricato e' finestrata e l'altra no ?? e nel
computo della distanza, valgono anche i cornicioni ?? nel caso
specifico, si tratta di due fabbricati ad un solo piano che si
fronteggiano per circa 2m, e solo la parete di un fabbricato e'
finestrata, mentre l'altra parete dell'altro fabbricato e' cieca...
inoltre in quest'ultimo fabbricato con parete cieca ha un cornicione
di circa 50cm, facente parte di una copertura piana... mi date qualche
vostro parere ?? grazie

 vostro parere ?? grazie
A parte il fatto che i vari PRG in genere escludono sempre dal computo 
delle distanze gli sporti minori ad una certa soglia (1 m, 1.2 m, 1.5 
m... dipende dalle norme locali) anche con riferimento al DM 02.04.68 
bisogna considerare che la distanza č tra "pareti"; quindi un cornicione 
non rileva.
Ciao
Maci

non rileva.
Confermo e aggiungo che il cornicione è valido in caso di eventuali
norme sui ribaltamenti.
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria
LPzR architetti
www.LPzR.it
ICQ 77540493

 non rileva.
ok, grazie a tutti per gli interventi... volevo aggiungere e precisare
che il fabbricato con cornicione e' due metri piu' alto dell'altro,
pero' la distanza si misura sempre in proiezione verticale, vero ?? o
avete qualche riferimento in riguardo alla distanza "vera", cioe' la
minima distanza fra due punti "veri" e non in proiezione fra i
fabbricati...

 norme sui ribaltamenti.
[snip]
Norme sui ribaltamenti?
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...


Nessuna norma sui ribaltamenti, almeno nel PRG , NTA e RE.

Norme sui ribaltamenti?
Ribaltamento dei fronti, rette inclinate tra le sommità dei fabbricati
etc.
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria
http://tinyurl.com/studioarchitettura

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: DIA e Condono

posto meglio, perchč mi sembra che il msg precedente sia un pň
incomprensibile:
Per richiedere una DIA (per una recinzione) che riguardi il lotto di un
edificio per cui č stata presentata domanda di concessione edilizia in
sanatoria, ancora non rilasciata, basta citare gli estremi della domanda di
condono al posto degli estremi di C.E. oppure bisogna per forza aver
ottenuto la C.E. in sanatoria?
Inoltre: per completare la pratica di condono ai fini del rilascio della
C.E. in sanatoria (ove ce ne fosse bisogno) č il professionista che si puň
attivare inviando la documentazione mancante? oppure deve aspettare che il
Comune esamini la sua pratica?
A RC ce ne sono piů di 50.000...
Agostino
 

 Agostino
Quindi attivati, che l'amministrazione si attiva.
alago
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: INFO ANTINCENDIO

 
          Salve.
Nel mio condominio al piano terra esiste un attività commerciale di circa
100mq.
In tale esercizio viene svolta un attività di tappezzeria aperta al pubblico
con molti tappeti e stoffe immagazzinati al suo interno.
Vorrei sapere gentilmente se tale locale in relazione alla suddetta attività
svolta necessita, oppure è ne esente, alle normative vigenti in relazione
alla prevenzione antincendi e se occorre appunto presentare una relazione
e/o progetto presso il Comando VVFF di competanza.
In caso affermativo cosa dovrebbe avere e di che cosa dovrebbe dotarsi per
poter essere in regola?
Grazie in anticipo,
Claudia
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 che cosa dovrebbe dotarsi per poter essere in regola?
M i i i i i i.... ma ...poverini.... c'hai proprio-proprio il dente
avvelenato? :-)))
--
Ciao da MioMao
__________________
* Prenditi un antivirus serio e controlla il tuo PC!
* Ecco dove puoi scaricare alcuni antivirus freeware (gratis!):
http://www.grisoft.com
 - 
http://www.free-av.com/index.htm
http://www.avast.com
 (italiano) - 
http://it.bitdefender.com
 (italiano)
* USALI * PROTEGGITI * USALI *

 con molti tappeti e stoffe immagazzinati al suo interno.
Le attività soggette alle visite di prevenzione incendi sono quelle normate
dal
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982
Se nell'attività che citi si producono, lavorano e detengono i prodotti si
ricade in:
Attività 48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e
detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate,
linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 
q.li
;
oltre 1.000 
q.li
Se invece il locale e di sola esposizione e/o vendita allora:
Attività 87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al
dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e
depositi.
(ma nel tuo caso hai detto che la superficie è di 100 mq per cui non è
soggetta).

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: terreno ipotecato

si può costruire su un terreno ipotecato? e si può vendere?

certo, in modo particolare se chi cotruisce non č il proprietario :) :) :)
ciao

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: agibilità edificio condonato - collaudo

edificio condonato ( 85)
rispetta le norme igienico sanitarie
impianti rifatti e certificati
barriere arch. ok
manca però collaudo/certificato idoneità statica in quanto era minore di 
450 mc
 
come vi comportereste per SCA agibilità ?
 


lo fai fare e poi lo alleghi

 come vi comportereste per SCA agibilità ?
 
se è muratura cioè cose che fino sl 1987 nn andavano collaudate, e mai 
modificato, potresti anche cavartela con due righe inserendo la fine 
lavori al genio civile o quello che era
 
diversamente devi fare un calcolo di verifica a posteriori che ora ai 
sensi delle ntc 2018 si chiama "valutazione della sicurezza" sono coe 
che trovi nel 
reg.to
 regionale, fatto salvo ovviamente quelle regioni 
dove invece la normstiva permette il deposito di un certificato di 
idoneità statica
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: DOCFA 3

Ho un problema riguardo l'utilizzo del programma DOCFA 3; quando devo
associare le immagini raster (precedentemente lette da uno scanner) ai file,
compare il simbolo della clessidra e si blocca il programma! Chi sa darmi la
soluzione del problema?
Grazie a chi mi darà una risposta!
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:80Z180Z24Z252Y...@usenet.libero.it...


Controlla anche che la cartella dove si trova l'imagine sia massimo di 8 
caratteri (senza spazi e/o caratteri speciali) e che si trovi in una cartella 
sempre di otto caratteri.
Occhi che il desktop non va bene come base d'appoggio per il docfa.
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Assicurazione professionale

Sto meditando di cambiare assicurazione (ho quella dell'Unipol), c'ï¿œ per 
caso qualcuno che ha avuto la (mala)sorte di dover mettere alla prova la 
propria assicurazione e ne ï¿œ rimasto soddisfatto?
Grazie
Ciao
Gianluca

no, ma tramite un broker assicurativo che si occupa di clienti istituzionali 
sono venuto a conoscenza di una compagnia assicurativa che ha dei prezzi 
piuttosto concorrenziali.
bisogna avere un fatturato inferiore a 100.000 euro, calcolato sull'anno 
precedente, importo che comunque non va a regolazione (per cui un singolo 
professionista "organizzato" non dovrebbe avere grosse difficoltï¿œ)
ha una franchigia fissa di 1000 Euro per indennizzo
e soprattutto non bisogna aver avuto sinistri in ambito professionale.
come copertura ï¿œ tutta l'attivitï¿œ professionale nei limiti delle proprie 
competneze (sono compresi anche la sicurezza e lo strutturale)
i premi vanno da meno di 300 - a meno 700 a seconda del massimale di 
indennizzo (250.000 - 1.000.000)
il prodotto si chiama Dual Professioni Geometri
personalemente mi sono fatto fare una serie di preventivi da varie 
compagnie, compreso quella confenzionata con la categoria, ma i premi sono 
stati sempre simili, ma venivano lasciati fuori sicurezza e strutturale.
se qualcuno ha avuto esperienze in merito .........
PS non l'ho ancora sottoscritto la polizza sono in attesa delle condizioni 
generali, ma ci sto pensando. 

 generali, ma ci sto pensando.
IO l'ho fatta da 2 anni qui
http://www.aecunderwriting.it/Public/file/Questionario%20Lloyd%27s%20CNGEOMETRI.pdf
tramite broker della mia zona
DGE 

Zurigo 
ass.ni
 che ï¿œ anche convenzionata con il collegio.
ciao
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: consiglio per monitor cad

Devo acquistare un nuovo monitor per il computer; vorrei prenderne uno del
tipo  LCD (piatto) da 17 pollici.
In base alle Vs. conoscenze questo tipo di monitor viene utilizzato al
meglio per il cad.?
Grazie anticipatamente per i consigli.

Mirco Zaina

con il prezzo di un LCD 17, ti compri un ottimo 19 pollici
ciao.

condivido pienamente il consiglio, se poi prendi un Sony 420GS 19"....
eccellente!!
ciao


Condivido in pieno! 19' o meglio 21' Sony (posseggo entrambi). Ho
provato vari LCD e ne sono rimasto deluso! Vai sul tradizionale di
qualita'. Ciao.
----------------------------------------------
Paolo Folchitto - Fotografia & Grafica 3D  - Freelance Photographer & 3D Graphics - 
http://www.paolofolchitto.it

 ha scritto nel messaggio
news:9rp8p8$kjc$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Per chi vuole fare CAD o grafica in generale i monitor
LCD sono in genere sconsigliati.
Il motivo è che il dot pitch , cioè la distanza dei singoli
pixel di un LCD è di 0.27dp, mentre in un buon CRT (tubo
catodico) è di 0.24 / 0.25.
Ovviamente più è basso questo valore maggiore è la definizione
che puoi avere.
Condivido quindi i suggerimenti dei colleghi :-))
Non come suggerimento, ma come "curiosità", ho sentito
parlare di un "tizio", che invece di usare il monitor
CRT o LCD utilizza un proiettore collegato al PC (un
apparecchetto che dovrebbe costare sui 10/15 milioni).
E' come avere un "monitor" piuttosto grande...
Non male per lavorare con un CAD :-)))
Ovviamente bisogna vedere la qualità e la risoluzione,
cmq un proiettore di quella cifra sicuramente permette
una buona visibilità anche senza oscurare completamente
la stanza.
--
Daniele Pinna  (leva oops. per rispondere) * ICQ 24567484
Sito Web: Il DoCFa in Pillole: 
www.dapinna.too.it

 meglio per il cad.?
Di  consigli ne hai avuto già molti, ne aggiungo uno che esula un po' dal
contesto, ma spero possa esserti utile: postare la domanda nel giusto posto:
(it.comp.software.cad) permette di ottenere risposte più affidabili.

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Pregeo e BCNC

Un mappale è censito al catasto urbano come BCNC, ora ho necessità di
frazionare tale BCNC in quanto è stata realizzata una cabina elettrica; il
catasto al fine di evitare la firma di tutti i proprietari (alcune
centianaia di famiglie in quanto si tratta dell'area cortiliva di un enorme
gruppo di palazzine) di specificare in Pregeo che è BCNC, ma è una opzione
del programma oppure devo solo specificarlo nella relazione. A qualcuno è
capitato un caso simile ?.
Grazie
Marco Righetti

 ha scritto nel messaggio 
news:45daf2f5$0$37206$4faf...@reader3.news.tin.it...


Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Chi usa "Docmus"?

?
-- 
Ciao 

 anche con la versione 4 del docfa, non se ne parla piů (penso che non 


 nell'acqua dell'Acca software....ciao!!
Eppure lo uso da quando � uscito e non so farne a meno.
E' compatibile anche con docfa 4.00.
Per me � il software pi� produttivo che ho in studio.
-- 
Ciao
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: cemento osmotico

Ciao
ho applicato ad una parete di cemento armato con presenza di umidità
in controspinta (moderata) due mani di cemento osmotico a pennello. Nel
giro di 3 giorni continuo a notare un fenomeno di trasudazione, simile
alla condensa, nei punti con maggiore umidità.
In pratica il cemento osmotico appare più scuro con presenza di
goccioline sulla superficie.
E' normale questa cosa? Come mi devo comportare? 
Grazie

 E' normale questa cosa? Come mi devo comportare?
Ciao, può essere proprio condensa. Il cemento osmotico infatti non è
permeabile e si forma sulla sua superficie la condensa, se il substrato
è ad una temperatura più bassa (proprio come sulla bottiglia
dell'acqua tolta dal frigo). é per questo motivo che si usano intonaci
deumidificanti anche sulle superfici impermeabilizzate, non per
dissipare eventuali uscirìte di acqua, ma per annullare visivamente
gli effetti della condensa. cmq. dovrebbe essere visivamente
comprensibile la differenza tra condensa ed infiltrazione
(l'infiltrazione può avvenire da un punto o più punti specifici,
mentre la condensa è generalizzata per zone). Per controspinta, al
cemento osmotico io preferirei una malta elastica speficica (tipo
volteco o similare). Ciao. Luciano.

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: info pratica CATASTO BERGAMO

Gentili colleghi, ho una pratica catastale da presentare a Bergamo e avrei
bisogno di un vostro parere.
Devo frazionare in varie UIU un'UIU con area cortilizia (tipica casa di
corte).Questa unità è accatastata con fg.X e mapp.Y intero e sulla scheda
catastale figura esserci appunto anche l'area esterna.
Ora, quest'area esterna verrà divisa in 4 posti auto.La mia domanda è:
come si comportano al catasto di bergamo?devo fare un frazionamento ai
terreni o basta solo frazionare con le schede assegnando ad ogni posto
auto un sub.?
Grazie a quelli che vorranno rispondermi.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

divisione di area urbana (causale) - da indicare in altre variazioni -
ciao dalla bassa terronia....NA
PaKy

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Esecuzione lavori

Ho ottenuto la concessione in sanatoria nel 2005 con la legge sul
condono 47/85  per la realizzazione di un fabbricato abusivo realizzato
nel 1976.
Insiste nella Concessione come prescrizione la realizzazione di alcuni
lavori (identificati nel DPR 380/01 all'art. 3 comma 1  lett. B..).
Posso realizzarli direttamente? senza fare nessuna Dia e senza darne
comunicazione?
c'è qualche legge di riferimento in merito?



Domanda interessante, comunque penso che almeno l'inizio lavori glie
lo dovresti dare....., ma chiedere al comune no eh?

jonny ha scritto:

La lettera b) dell'articolo citato riguarda gli interventi di 
manutenzione straordinaria, quindi devi andare da un geometra e far 
predisporre apposita DIA
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: per chi fa catasto a MILANO

Devo predisporre un DOCFA per un collega relativo 
ad un nuovo capannone
che insiste su una particella che era FR ed aveva 
gia' un fabbricato sopra.
Alcune domande:
- perche' a MILANO i subalterni partono dal 700?
-     "       "       "          sulla mappa dei 
terreni ho un numero per ogni
   fabbricato insistente sulla particella, mentre 
ai Fabbricati ho un numero
   solo con i relativi subalterni?
- ci sono cose particolari che devo fare o 
scrivere in relazione?
- se opta per il consegnarlo a mano (gli 
consigliero' il telematico),
   deposito della firma?
- altro?
grazie a chi vorra' rispondermi!!
enrico ortolan 

- altro?
si, aspetta anche le risposte degli esperti veri :-)
--
federico reyneri
LPzR architetti
www.LPzR.it


scusate, a tal proposito dove rimane l'ufficio decentrato? dovrei consegnare 
un docfa, devo prendere appuntamento? io sono di varese ma la pratica 
rientra nel comune di milano. grazie 

 :-)
spero che qualcuno si faccia vivo!!:-)))
per adesso grazie.
enrico

prenotazione on line?
http://tinyurl.com/3cbvsw
Uffici
Via Catone 24  20158 Milano
Tel 02.884.67961 - Fax 02.884.68229
Responsabile del Servizio
Spada Daniele
Segreteria
Bartolini Marialuisa tel. 02.884.67946 fax 02.884.67991
Orari
Gli Uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,00.
Il pomeriggio solo il mercoledì dalle 14,45 alle ore 16,00 (solo per
privati).
Sevizio di consulenza: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00.
L’ultimo giorno del mese gli sportelli erogheranno i servizi fino alle
ore 11.
Nel mese di Agosto si effettuerà orario ridotto.
Come arrivare
Mezzi pubblici:
• filobus 90 - 91 - 92
• tram 3
• passante ferroviario fermata Lancetti-Bovisa
Inoltre si dispone di ampio parcheggio interno per auto e moto.
------
I professionisti possono presentare i documenti tecnici del catasto
terreni e fabbricati, relativi al territorio comunale (a partire da
febbraio 2005, il deposito dei frazionamenti viene accettato
esclusivamente presso la nostra sede).

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Piscina abusiva (?)

C'e' una definizione di piscina?
Se la costruisco abusivamente che succede ?
Dalla strada non si vede e bisogna entrare nella proprietą..
Ciao
Giovanni
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Dalla strada non si vede e bisogna entrare nella proprietà..
     Dall'alto si vede? :-(
     ciaofelix:-)


 ha scritto nel messaggio
news:bmn34p$d8s$1...@news.newsland.it...


Un mio cliente ha ricevuto una sanzione per una piscina abusiva, in quanto:
- era poggiato su una base di c.a.
- era collegato da impianti fissi (acqua).
Se la piscina è fuori terra, non ha basamenti e viene riempita col tubo di
gomma è un discorso, altrimenti va progettata (il fatto che non si vede da
fuori incide solo sulla probabilità di essere beccati!)


Quindi sei lo stesso che si lamenta dell'onorario del geometra!
E fatti 'sta piscina, ma non ci rompere più i c.........i.
Perché dovremmo darti dei consigli se ci tratti a pesci in faccia.
Definizione di piscina: luogo in cui affogare gli imbecilli!
Giacomo
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: altezza marciapiede pericolosa

Salve, vorrei chiedervi se esiste qualche regolamento che specifiche le
caratteristiche dei marciapiedi.
Chiedo questo in relazione a dei lavori vicino a casa mia: stanno
realizzando un marciapiede, tra l'altro molto stretto (ma forse in effetti
non si può allargare), più basso della strada (la strada infatti verrà
alzata), delimitato da una cordonata (che è più alta sia della strada che
del marciapiede) che tra l'altro può fare inciampare pericolosamente i
pedoni, essendo tra l'altro un marciapiede trafficatissimo e strettissimo, e
pure la strada è trafficatissima!!
Sono sicuro che faranno solo una cordonata, ho chiesto... hanno detto che in
un tratto limitato "forse" metteranno i pilastrini, quelli alti 30 cm,
collegati da una catena, ancora più pericolosi
grazie a chi saprà risolvere questo problema!
e un grazie anche da tutti i pedoni che non inciamperanno ;-)

Sulle strade di nuova realizzazione il marciapiede deve essere minimo 1,5
metri per permettere anche a un disabile la rotazione a 360°. Per
manutenzioni sull'esistente ove possibile si cerca di mantere la larghezza
costante a 1,5 salvo particolari eccezioni di sede stradale dove si puo'
arrivare anche a fare marciapiedi inferiori a un metro.
Cmq il cordono in genere ha una battuta rispetto alla zanella o cmq alla
strada di +14/16 cm
Dipende cmq la pendenza e la baulatura che poiche viene data alla strada..di
solito il 2% dalla mezzeria per far defluire le acque piovane in griglia.
Cmq fin quando non si ha un piano finito della strada o almeno i chiusini
della fognatura che determinano la quota finale del manto bituminoso č
facile a occhi pensare che siano sbagliate le quote per uno non addetto ai
lavori.
saluti
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

Scusate la dislessia sono di fretta


 lavori.
fidati, ho chiesto quale sarà il piano finito, ed ho pure visto i progetti

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Tariffa Amministratore

Buongiorno,
qualcuno sa do ve trovare le tariffe per amministratore di condominio?
Devo fare un preventivo per amministrare un piccolo condominio ma non ho
idea di quanto chiedere.
Chi mi aiuta?
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:aSxvd.26022$Zk.4...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: certificazione enrgetica news

Certificazione edifici esistenti
È in corso di conversione in legge il DL 112 del 25 giugno 2008, recante 
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria", che abroga l'obbligo di allegazione della certificazione 
energetica nei casi di trasferimento a titolo oneroso e locazione di interi 
immobili  singole unità immobiliari.
Tali abrogazioni sono contenute nell'emendamento 35.15 all'Art.35 del 
DL112/2008  proposto nella seduta di giovedì 10 luglio dalla Commissione V 
della Camera.
Il documento è in corso di esame in Commissione.
Maggiori informazioni verranno fornite appena verificate.

DGE ha scritto:

  E le regioni che hanno legiferato in materia come ad es. la Lombardia?
Ciao.
___________________
Albert.one

Sembra che DGE abbia detto :

Della serie fare e disfare è sempre lavorare :D

carina come situazione, io dovrei fare rogito per una casa che rientra
nell'obbligo della certificazione...

>  E le regioni che hanno legiferato in materia come ad es. la Lombardia?
credo che funzioni come per l'urbanistica. La lombardia ha la 12/05 
quindi il 380 passa in "secondo piano"

Sfiga per chi opera in quelle regioni :D
Comunque è il classico sistema all'italiota....
Non funzionerà mai nulla fino a che il metodo è tale che si fanno le regole 
ma appena ci si accorge che applicarle è rellativamente difficile, allora si 
torna indietro...
ciao 

 ciao
Già :-(
Ciao.
___________________
Albert.one

E le regioni che hanno legiferato in materia come ad es. la Lombardia?
Mi stavo chiedendo la stessa cosa
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria
LPzR architetti
www.LPzR.it
ICQ 77540493

 Mi stavo chiedendo la stessa cosa
beh, dovrebbe valere quanto previsto dal dgr lombardo
sta già succedendo la stessa cosa: a livello nazionale non serve più 
l'ACE per la detrazione del 55% dfei serramenti, ma il dgr richiede 
l'ACE per tutte le agevolazioni fiscali
quindi in Lombardia imho dovrà essere sempre fatto (cmq credi 
decideranno i notai)
Ciao, Alessio
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Ditta catastale con nascituri

Devo lavorare su una ditta in cui tra gli intestati mi trovo:
A proprietą per......
B  proprietą per......
C usufrutto.....
Nascituri di C comproprietario
Vi č mai capitato?Inoltre C č una signora anziana che devo fare e quindi 
purtroppo per lei di nascituri ormai.....
Grazie per le risposte.
Saluti
Andrea 

 purtroppo per lei di nascituri ormai.....
forse i nascituri di C sono nati..... e quindi basta presentare una 
voltura per allineare la ditta. Forse. O mi sfugge qualcosa?
ciao
mauro

 purtroppo per lei di nascituri ormai.....
bè giuridicamente se C adotta qualcuno, io direi che la persona
adottata è un nascituro di C,
solo per il fatto che i figli legittimi, legittimati, adottati etc
etc, hanno gli stessi diritti.
e dunque mo come lo risolvi il problema??

 
Ma che tipo di pratica devi redigere?
___________________
Albert.one

 Albert.one
Devo fare un TF, cmq una volta corretta la ditta con il TF pronto già 
firmato e depositato in comune Ta Da mi ritrovo le particelle modificate dal 
casino
creato dalle variazioni colturali Agea.....e vai
Saluti
Andrea
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Conseguenze categoria errata

Se un locale accatastato C/2 viene adibito a negozio quali conseguenze
sanzionatorie esistono ?Cosa rischia il proprietario e cosa il
conduttore. 
Grazie mille. Saluti

 ha scritto nel messaggio 
news:1164570749.1...@45g2000cws.googlegroups.com...


KAYAK ha scritto:
Grazie per la risposta.
Quindi come inquilino/conduttore se mi attengo all'attività indicata
nel contratto di locazione (e non eseguo opere nel locale) dovrei
essere tranquillo. Giusto ?

 ha scritto nel messaggio 
news:1164638803.7...@l12g2000cwl.googlegroups.com...

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Art.5, lettera d) [DL494/96]

Qualcun è in grado di spiegarmi il significato dell'art.5, lettera d) del DL
494?
"d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;"
Grazie
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 Grazie
AHAHAHAHAHAHA!
Questa 494 !!!!
Ogni tanto ci si sofferma su un articolo e si ride .....o magari piange .
Gia ma questo articoletto riportato dal nostro amico qui sopra che dice?:O
Parlando da Coordinatore ti dico ...che per parti sociali si intendono
..responsabili dei lavoratori per la sicurezza.......squadra anti
incendio.....squadra pronto soccorso....rspp......eventuale preposto
.....datore di lavoro.
Dunque dovresti controllare quali sono i compiti che ogni uno si è dato
nella azienda e come vengono ripartiti (sicurezza) al fine  di garantire un
migliore coordinamento tra le parti sociali di quell'impresa e le parti
sociali dell'altra impresa ...........uff che palle a spiegare sta cosa .
Spero si essere chiaro
Se non ci so riuscito famme un fisckio che c'ariprovo .
saluti 494trosi :D
toni
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: chiedo una piccola consulenza su un immobile

Dovrei acquistare un immobile all'asta, questo immobile ha una 
superfetazione abusiva descritta in perizia e sanabile, secondo la 
perizia, pagando una multa di 7500 euro piu spese legali, il problema è 
che rivolgendomi all'ufficio tecnico del comune sono venuto a conoscenza 
del fatto che questo immobile in realtà non è sanabile e i 7500 euro 
sono una multa e non una sanatoria e l'immobile è inalienabile se non 
viene abbattuta la superfetazione, il problema è che la superfetazione è 
parte integrante della casa e rimuoverla è un gran casino.
Allora la mia domanda è la seguente: chi deve pagare la multa? io o il 
vecchio proprietario(l'ufficio tecnico non mi ha saputo rispondere).
Un altro quesito è il seguente: come funzionano le famose sanatorie che 
ogni tanto saltano fuori?
Il tipo dell'ufficio tecnico mi ha inoltre detto che la casa non è 
ampliabile in nessun modo, che fine ha fatto il piano casa tanto 
pubblicizzato?

 pubblicizzato?
il piano casa dipende dalla legislazione regionale

 pubblicizzato?
Ora vado a memoria ma mi pare che comunque sia escluso dal "Piano Casa" 
l'ampliamento
in sanatoria (ho un dubbio se sulla L.S. o su alcune L.R.) per cui comunque 
dovresti prima
acquistare, poi fare un progetto per la demolizione (pagando evidentemente 
7500 euri), finiti
i lavori di demolizione dovresti fare la fine dei lavori e quindi un nuovo 
progetto per
l'ampliamento e magari iniziare i lavori prima di aprile 2011 vista che il 
piano casa decade.
BUONA FORTUNA,
Mauri 



Acquistando all'asta da un'esecuzione immobiliare (che presumo sia il tuo 
caso), l'acquirente ha 120 gg di tempo per produrre domanda di sanatoria 
edilizia ai sensi della 47/85 e succ. Probabilmente il tecnico che ha 
redatto la perizia faceva riferimento a questa possibilità (fai verificare 
anche gli importi, 7500 euro potrebbero non essere sufficienti a coprire 
sanzioni e oneri con le tabelle dell'ultimo condono). Non so se la risposta 
del tecnico comunale è dovuta a vincoli presenti non accertati dal 
periziante e che rendono impossibile la sanatoria o a non sua conoscenza 
della norma.
Penso che prima di fare un acquisto così "complesso", dovresti farti 
assistere da un bravo tecnico.
Biagio
 

 pubblicizzato?
E' sostanzialmente naufragato perché sulla materia urbanistica non vi è 
praticamente nessuna competenza dello Stato centrale, ma è quasi tutto 
devoluto alle Regioni e ai Comuni. 

 devoluto alle Regioni e ai Comuni.
appunto, dipende dalla legislazione regionale....


ghrazie a tutti

 un gran casino.
sarebbe da verificare la possibilitï¿œ di evitare la demolziione 
applicando il comma 2 dell'art 33 del TU edilizia
-- 
Il dio del calcio mangia orecchiette
PuGliamo l'Italia
http://www.youtube.com/watch?v=5rRX8GzJNEI&feature=related

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: detrazioni 36%

Si hanno notizie se verranno prorogate le detrazioni del 36% (o come pare
addirittura mantenute definitive a regime)?

 ha scritto nel 
messaggio news:OkP3f.12951$Pe2.2...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: [OT] Lavaggi del cervello

Ciao a tutti,
premetto che sono totalmente contro i lavori (se tali sono) tipo MLM.
Ho purtroppo la sfortuna di avere un collega in ufficio che invece li
appoggia in pieno.
Non vuol sentire ragione.......guai a parlargliene male.
Il 24.2 su raitre c'e' stata una trasmissione che parlava proprio di queste
"catene" (Mi manda raitre); dove si denunciavano alcune truffe.
Io gliene ho parlato al mio collega (che non aveva visto la trasmissione) e
di seguito ecco quello che mi ha risposto:
<lui> "sai chi ha inventato il MLM?"
<io> "credo gli americani"
<lui> "no!"
.......pausa
<lui> "Gesù Cristo, e ha iniziato con 12" 
<io> "!?!?!?!?!? :-o :-o "
<lui> "Anche fare figli è un MLM"
<io> "!!!!!!!!!! :-o "
........pausa
<io> "non bestemmiare!!.......cambiamo discorso"
Ora, non per essere estremista nell'essere contrario ai MLM, ma qui
esagerano.....è un vero e proprio addestramento di autòmi!
Appunto, lavaggi del cervello!!
Ma ci pensate? In una coppia che decide di procreare con tutto l'amore di
questo mondo......e uno gli dice "beh è un MLM!!!"
Oppure il prete in chiesa che nell'Eucarestia ricordando l'Ultima Cena ti
parla di come è del tutto uguale a un MLM!!!!
Roba da pazzi.......aiutooooo!!
Scusate l'OT e lo sfogo ma non ce la facevo a tenerlo per me.
Graditi commenti sul NG.

...
sarà anche OT ma è benedetto questo tuo sfogo
FF

premetto che sono totalmente contro i lavori (se tali sono) tipo MLM.


Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Sister Storicizzati

"Errore in inserimento della richiesta di ripristino"
 
qualcuno sa come procedere?
 

 qualcuno sa come procedere?
No!  Anch'io ho fatto una richiesta di ripristino è non mi a dato
nessun risultato........  misteri SOGEI

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Voltura quote immobili senza successione?

Alcuni immobili (per lo più terreni agricoli e boschi) risultano ancora 
intestati,
per la quota di 1/3, a "CAIO" deceduto però da oltre 15 anni ...
al momento della morte di "CAIO" non è stata presentata denuncia di 
successione ...
i terreni e gli immobili sono sempre stati goduti e lavorati da "Tizio"...
come bisogna procedere per fare ora la voltura e intestare le quote di 
"CAIO" a "TIZIO" ?
è possibile fare per usucapione e, se sì, come?
Saluti e grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:8hi%i.175056$U01.1...@twister1.libero.it...


ma l'usucapione è ventennale 

 ha scritto nel messaggio
news:5kw%i.171732$%k.31...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:sHC%i.172012$%k.31...@twister2.libero.it...

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Quesito partica prevenzione incendi

salve a tutti,
ho iniziato ieri un pogetto per una palazzina di 18 appartamenti, che
prevede 15 box a cielo libero.
secondo la normativa anicendio č necessario il parere preventivo dei VVF e
la richiesta del CPI.
Ho aperto il librone del Corbo (manuale di prevenzione incendi nell'edilizia
e nell'industria), per vedere le caratteristiche che deono avere questi box.
l'art. 2.2 prevede che le strutture verticali ed orizzontali cosě come le
eventuali suddivisioni interne dei box debbano essere realizzate con
materiali non combustibili.
ora la mia domanda č che tipo di materiale utilizzo? negli altri casi č
prevista una classe di resistenza al fuoco ( REI 60 90) nel mio caso č
generico.
che mi dite?

 che mi dite?
La REI indica solo un tempo di resistenza, quantificato appunto in
scaglioni di minuti.
L'incombustibilità è invece una qualità che "qualsiasi" porta metallica
-per esempio - soddisfa.
Saluti
Af
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 L'incombustibilità è invece una qualità che "qualsiasi" porta
etallica  -per esempio - soddisfa.
certo ma nel caso di strutture orizzontali o verticali ?
in c.a. ?

 ha scritto nel messaggio
news:2S7Lb.238975$e6.94...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:btjt6u$gj6$1...@newsread.albacom.net...


Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: nuovo parcheggio condominiale

Buonasera
avrei una curiosita'
in un condominio con giardino confinante con strada comunale
sarebbe utile ricavare 5 posti auto con accesso direttamente dalla strada
- aldil� del fatto che a 50 metri ci sia un piccolo parcheggio comunale
- aldil� che il valore economico sarebbe limitato (piccolo paese di
montagna)
- aldil� delle piccole opere di recinzione da modificare (paletti con
rete) e del sottofondo (massetti autobloccanti o simile)
quanto potrebbe costare a livello burocratico ?
( tecnico x D.I.A. , oneri comunali , ecc )
grazie x eventuali suggerimenti
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ( tecnico x D.I.A. , oneri comunali , ecc )
Senti un tecnico della tua zona ... x i costi il NG potrebbe non
essere sufficiente. Ciao.

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: ruralitÓ al 50%

Un soggetto coltivatore diretto avente tutti i requisiti della legge 133/1994
nonchè quanto previsto dalla circolare c 1/1022 avendo la comproprietà al 50%
di immobile assieme al fratello non a suo carico fiscalmente fà decadere la
ruralità al coltivatore. Alla lettura della circolare sembrerebbe di si.
E nel caso fosse un sì è riconosciuta rurale solo la sua quota di ruralità
mentre il fratello deve pagare sul reddito fondiario 
-----------------------------------------
Messaggio inviato con Excite Newsgroup.
http://www.excite.it/newsgroup

 ha scritto nel messaggio
news:ce5v0g$p2u$1...@news-intl.excite.it...

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: TORO ASSICURAZIONI POLIZA PROFESSIONALE NON PAGA

Tanto per nn dimenticare e fare buona pubblicità.
 
OKKIO GENTE E' TRA LE PIU CARE E NON TUTELA UNA BEATA "**NCHIA"
 
FARE PASSA PAROLA AI COLLEGHI
 
DENGHIU' :D :D
 
 

Il 24/04/2012, cam ha detto :

AGGIUNGO UNA "Z" AL TITOLO lol lol
 
 


A MIO parere bisogna andare verso le polizze tipo anglosassone all risk
DGE
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Esame

Qualcuno sa il quesito della prima prova?

 ha scritto nel messaggio
news:1130413363.7...@o13g2000cwo.googlegroups.com...


 ha scritto 
  nel messaggio 
news:1130413363.7...@o13g2000cwo.googlegroups.com
...


 ha scritto 
  nel messaggio 
news:43610b54$0$29554$4faf...@reader1.news.tin.it
...


 ha 
  scritto nel messaggio 
news:43611363$0$8498$5fc...@news.tiscali.it
...


 ha scritto 
  nel messaggio 
news:1130413363.7...@o13g2000cwo.googlegroups.com
...


 Nessuno mi dice niente dels prova di oggi?
Saranno collassati tutti? :-D
Dai... facci sapere qual'e' stato il tema... :-)
--
Bye
MioMao

 
  ha scritto nel messaggio 
news:hLF8f.7920$hC1....@tornado.fastwebnet.it
...


attento...all'orale ti metteranno sotto torchio...in bocca la lupo

 ha scritto nel 
  messaggio 
news:1130610203.3...@z14g2000cwz.googlegroups.com
...
vedrai 
  all'orale...come ti meterranno sotto torchio...in bocca al 
lupo



 ah.. crepi il lupo.. ;.-)))
Non postare in html sui NG è proibito dal regolamento ed è considerata cosa
da maleducati.
Il perché è presto detto: a te sembra figo, agli altri che ricordo
utilizzano computer e software diversi dal tuo il tuo msg può apparire
come una lunga sorta di caratteri incomprensibili.
Per quanto riguarda il tuo esame lo scritto serve a far un minimo di
scrematura, cioè ti si chiede quello che di base dovrebbe almeno aver
sentito dire un geometra (e guarda che a lavorar sulle cose del secondo
scritto oltre a tanti bei soldini si ottiene tanta soddisfazione, io conosco
geometri che DETTANO ai notai quello che deve essere scritto nell'atto e
queste sono cose che nessun ingegnere MAI POTRA' portar via ad un geometra)
il resto avrai modo di sentirtelo chiedere all'orale, anche se al dire il
vero è più probabile che le domande verteranno su quello che hai scritto nel
CV ovvero nel libricino.

 ha scritto nel messaggio
news:4364075b$0$20494$4faf...@reader4.news.tin.it...


 giorni..... come faccio sempre e solo in otto ore ?!?
Un tema del genere è ampiamente sviluppabile in 8 ore, considera che a te è 
richiesta non la migliore soluzione possibile ottimizzata al contesto e al 
committente (come avviene nel lavoro reale) ma una qualunque soluzione che 
risultiti essere semplice e praticabile.
Se può esser d'aiuto non credo esista una prova d'esame di stato che duri 
più di 8 ore, almeno nel settore tecnico. Capisco comunque lo smarrimento 
pre e post esame provocato al "giovine", le superiori sono molto cambiate e 
anche se fossero rimaste uguali ci sono sempre i due anni di pratica che 
fanno considerare tutto in maniera diversa.

 ha scritto nel messaggio
news:43650e11$1$13347$4faf...@reader2.news.tin.it...


 strano ....
A beh... sei molto giovane dentro però ^_^... e allora in bocca al lupo due 
volte...
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: invio telematico trento e bolzano

non ï¿œ ancora possibile giusto? in quanto hanno un loro catasto ?
qualche tecnico della zona

 
Cosa intendi...
Qui in Trentino esiste giï¿œ l'invio telematico, non tutti i 
professionisti lo possono usare.
Nel senso che bisogna ampliare il proprio profilo del sistema 
informatico provinciale (Openkat: 
www.catastotn.it
 oppure 
www.catastobz.it
) ed avere una chiavetta usb rilasciata dalla camera di 
commercio di Trento per la firma digitale.
oMeZ

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: contributi concessori

Roma---zona O3---villino bifamiliare
Per la determinazione del contributo concessorio va calcolato solo il
1-Contributo relativo all'onere di urbanizzazione  secondo il DCC 30 maggio
1978 n.2961
        oppure anche
2-Contributo relativo all'onere del costo di costruzione secondo il DCC 30
maggio 1978 n.2966
insomma si sommano i due contributi oppure no????
Infine: Quanto costerebbe una PERIZIA GIURATA CONTRIBUTI CONCESSORI?
Qualcuno
di voi puň farla?
                grazie comunque.


Si sommano i contributi concessori legge 10 /77 comprendono i costi di
costruzione (paragonabile ad una imposta) e gli oneri di urbanizzazione che
"sarebbero" un contributo alle spese che il comune sostiene per le opere di
urbanizzazione, strade scuole fognature ecc.
Il costo è quello previsto dalla Tariffa professionale L.143/49 ed è in
percentuale sul valore di stima.
eddy

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Visure a Milano

Avrei bisogno di un collega che mi facesse una visura a Milano, visto che
non è ancora collegata con gli uffici in client-server.
Grazie
Mauro Simeoli
msim...@global.it
msim...@inwind.it

 ha scritto nel messaggio
news:8kbls0$afi$1...@news.IT.net...


Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: TC 1610

Salve, qualcuno, conosce la Stazione Totale in Oggetto?
erroneamente ho modificato nel menù conf l'Index-Verticale come posso
ripristinarlo? qual'è la procedura?
ringrazio anticipatamente

 e cosě ?
Si.... č ciň che involontariamente ho eseguito.
come ripristinare il valore originale?
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:UaaOb.4319$nC1....@news.edisontel.com...


 Piercarlo
Ti ringrazio, nč approfitto ;-))), hai qualche suggerimento..... come
ricalibrarlo???

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Estimo

C'è qualcuno che conosce qualche sito che tratta l'estimo ed in particolare
espropri e/o occupazioni d'urgenza per lavori di posa di gasdotti?
Grazie a chiunque possa darmi l'indicazione di cui sopra

 wrote in message
t1M%6.17107$F85.5...@news.infostrada.it...


 wrote in message
t1M%6.17107$F85.5...@news.infostrada.it...

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: collaborazioni esterne comuni

Salve a tutti, 
avrei intenzione di proporre il mio studio tecnico ai vari comuni ed enti in zona per delle collaborazioni esterne, qualcuno ha idea di come predisporre o sa dove trovare una lettera di collaborazione di questo tipo?
Grazie in anticipo!
-----
www.stgzanivalentina.it
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 Grazie in anticipo!
Dovresti chiederla a Rutelli e quindi a Visco (che è il suo "bau-bau") ;-)
In merito agli incarichi a professionisti esterni, da parte dei Comuni, 
dai un occhio all'ultima Finanziaria... scoprirai "grandi cose".
Bye
M

 dai un occhio all'ultima Finanziaria... scoprirai "grandi cose".
Confermo.
Non so i dettagli, ma hanno ridotto drasticamente la possibilità di 
collaborazioni
esterne. Anche se poi ssappiamo che una scappatoia la trovano sempre.
Un nostro collega lavora da circa 3 anni come "collaboratore" presso un 
Comune
a cui rilascia regolare fattura, ma per quest'anno hanno tutti paura!!!
enrico

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Competenze geometri

Cari colleghi, se č possibile desidero ricere delucidazioni in materie di
progettazione su impainti elettrici, sulla verifica delle messe a terra
...in parole povere cosa possiamo fare noi Geometri.
Grazie a tutti.

 ....in parole povere cosa possiamo fare noi Geometri.
Se, almeno in teoria, possiamo espletare solo le attività che abbiamo
studiato a scuola, allora la progettazione di impianti elettrici ci è
inibita. O sbaglio ?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 studiato a scuola, allora la progettazione di impianti elettrici ci č


 > inibita. O sbaglio ?
hai ragione, inoltre tempo fa, avevo pensato di prendere il secondo diploma
di perito, presentandomi da esterno agli esami, avendo lavorato parecchio su
impianti elettrici in uno studio di ingegneria, e tuttavia non ho potuto
perche' ci sono materie con laboratorio che si devono frequentare
obbligatoriamente.
-- 
saluti
francesco ottaviano

 spuntata... ci sono delle sentenze in merito.
Mi pareva invece che le competenze degli architetti fossero state
riconosciute, ma limitate alla sola parte di esclusiva competenza
dell'edificio progettato. Cioe': posso progettare l'impianot elettrico di un
edificio ma non un elettrodotto, gli scarichi dei pluviali ma non la
fognatura, etc.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra le
piů ripide ... e.
www.tigers.3000.it
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: convertire coordinate gauss boaga a wgs84

Salve,
vorrei chiedervi con quale software si può convertire le coordinate
gauss boaga in wgs84.
Ho provato CartLab ma il programma converte solo da gauss boaga a
cassini soldner.
Come potrei fare per fare la conversione per queste due coordinate?
Conoscete qualche software che mi permette di fare questo?

Kaboom ha scritto:

Sempre Cartlab -> passaggio fra sistemi -> da Roma40 a WGS84 ;->
(l'approssimazione e' al metro).
Paolo

 (l'approssimazione e' al metro).
Mi hanno dato questi punti presi con dispositivi GPS e mi hanno detto
che sono coordinate gauss boaga:
1  2454700.9810  4702239.3906
2  2454692.8578  4702235.4634
3  2454684.6357  4702232.3392
Questi sono alcuni dei punti che mi hanno dato. Il primo numero è il
numero del punto, le altre due sono le coordinate in formato gauss
boaga.
Siccome devo inserirli nel gps Garmin mi serve convertirli in WGS84.
Ho provato come mi hai detto ma non so come gestire questi dati.

Ho fatto una prova ... devi andare in "PASSAGGIO DI SISTEMI" ---
"PIANE" e li scegli i sistemi che ti interezzano.
Fai attenzione che le tue coordinate sono scritte invertite, ovvero 1 -
E - N
Prova e vedrai che così funziona
Ciao
Kaboom ha scritto:


 Ciao
Ci sono riuscito.
Grazie mille per l'aiuto!

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Agevolazioni 4% - ristrutturazione prima casa

Una persona esegue dei lavori di ristrutturazione con un piccolo
ampliamento a fabbricato di civile abitazione, di cui č proprietario
di 1/3.-
Puņ beneficiare dell'aliquota Iva del 4%, prevista all'interno della
tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, alla voce 21, tenuto
conto che non ha altre proprietą?
Volevo essere sicuro che l'aliquota non sia riservata esclusivamente
all'acquisto della prima casa di abitazione ma anche per i lavori in
essa eseguiti.-
L'aliquota per quali fatture č utilizzabile, (opere e/o servizi)?
Quale documentazione bisogna consegnare ai costruttori ed ad altri?
Ringrazio anticipatamente eventuali chiarimenti.-
Geom. Luca Iacomini

 L'aliquota per quali fatture è utilizzabile, (opere e/o servizi)?


Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Attendibilità punti utente

Come da oggetto: qul'è l'attendibilità da mettere
nelle righe 8 , punto utente per i tipi mappali in
deroga a seguito di tipo di frazionamento?
Quella del libretto del frazionamento del lotto?
Ciao
-- 
Ciao
Giacomo

deroga a seguito di tipo di frazionamento?
attendibilita' 52.
--
Overlook

 ha scritto:

Perché?
-- 
Ciao
Giacomo


Ciao, Albert.one
Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: programmi di computo metrico chi me li procura?

accetto proposte
grazie

 grazie
        QUESTO E' UN MESSAGGIO PROMOZIONALE, SE NON SIETE INTERESSATI
NON LEGGETELO!!!!!!!!!!.....E SE LO LEGGETE NON VENITEMI POI A FARE I
SOLITI DISCORSI SULLA PUBBLICITA' NEL NG!!! :)))
      Dipende cosa intendi per "procurare"....se ti interessa da me puoi
comprare il programma Contab Win.....fai un salto nella mia Home
Page.....puoi vedere il listino prezzi e scaricare anche la versione
Demo!!!
L'indirizzo e' 
http://www.hydranet.it/computeria
    Ciao.
geom. Paolo De Marco

Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: problema docfa

Devo fare un docfa di un edificio accatastato al terreni nel 1983 e
successivamente all'urbano però qui non è ancora passato. Adesso il
fabbricato a subito delle variazioni percui l'ho riaccatastato al terreni e
dovrei portarlo all'urbano.
il problema è che io non so la data di costruzione delle variazioni perciò o
paura che se le invento ci siano dei problemi fiscali
inoltre non ho la data ne il protocollo del precedente accatastamento che
posso fare?
grazie a chiunque mi sappia aiutare

innanzitutto le date non s'inventano, sicuramente i proprietari sapranno
qualcosa in merito alle variazioni apportate. Fai la visura catastale e/o
vedi fra le pratiche sospese.

...


Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Domanda su pignoramento

La questione potrebbe essere più di tipo legale che tecnico....
 
Un mio cliente è comproprierario per 1/4 assieme ad altri tre parenti 
con eguali quote.
Uno dei parenti subisce il pignoramento che diventa esecutivo e di 
conseguenza il mio cliente riceve avviso che l'immobile sarà venduto 
all'asta.
 
Ho letto e riletto la comunicazione e ho cercato anche riferimenti 
normativi ma ancora non sono riuscito a capire se all'asta andrà solo la 
proprietà del creditore (1/4 indivisa) oppure tutto l'immobile.
 
Qualcuno ha avuto casi simili?


solo x 1/4 e ci mancherebbe ancora eh eh
DGE


Allo stato (e con lo stato) attuale non mi meraviglio più di nulla!!! :-)
 

Consulta la perizia di stima e risolverai l'arcano
 
 
 
 
<Al.Ba.> ha scritto nel messaggio 
news:4f8d50a9$0$1387$4faf...@reader2.news.tin.it...


 
 
Non ne sarei così sicuro.
 
Proprio alcuni giorni fa parlavo con un notaio
che ha fatto un atto di vendita forzata proprio come il caso sopra.
 
Ai fratelli che avevano quote ha poi liquidato la loro parte.
 
M74