Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: aerazione e ventilazione apparecchi di cottura: foro o non foro?

Ho letto molti post prima di scrivere, ma mi pare ci sia gran
confusione sull'argomento.
Mi riferisco alla norma che trovate qui
http://www.comune.sp.it/bollinoblu/uni_10738.pdf
quoto:
---------------------------------
4.1.1 I locali contenenti solo apparecchi di cottura dotati di
dispositivi di controllo di fiamma
e con portata termica non superiore a 11,6 kW (10000 kcal/h), si
considerano idonei
dal punto di vista della ventilazione se hanno volume uguale o maggiore
di 20 m3
(superficie in pianta circa 7 m ) e dispongono di finestre o
portefinestre prospicienti
l'esterno apribili (per I'aerazione vedere 5).
Ai fini del calcolo del volume del locale di installazione può essere
considerato anche
il locale contiguo e comunicante senza interposizione di porte, purchè
detto locale
rispetti i seguenti requisiti:
- non sia adibito a camera da letto;
- non vi siano installati altri apparecchi a gas;
- non sia un ambiente con pericolo di incendio (per esempio
autorimessa, magazzino
di materiali combustibili, ecc.).
I locali contenenti apparecchi di cottura privi di dispositivi di
controllo di fiamma sul
piano di lavoro, o con volume minore di 20 m3, devono essere ventilati
a mezzo di
apposite aperture verso I'esterno aventi superficie minima pari a 100
cm2,
indipendentemente dalla presenza di finestre o portefinestre.
----------------------------------
Questa è la situazione in cui mi trovo io: solo un apparecchio cottura
a metano con dispositivo di sicurezza (la caldaia non ce l'ho in casa,
è fuori in terrazza), la stanza è più di 20m3, finestre ci sono,
quindi ho pensato: non devo fare il famoso foro nella parte bassa del
muro da 100cm2 di cui si parla tanto nei post e anche nei corridoi
degli uffici. Tuttavia, leggendo bene più avanti, pare che ci voglia
anche un altro foro. Quoto ancora:
----------------------------------
5.3.1 un elettroventilatore (estrattore) applicato alla parete esterna
o alla finestra, oppure
collegato ad un apposito condotto di scarico verso I'esterno, da
mettere in funzione
durante tutto il tempo di funzionamento dell'apparecchio di cottura.
In questo caso
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il ventilatore non può tassativamente essere collegato a canne
fumarie destinate
allo scarico di apparecchi diversi da quelli di cottura, quali caldaie,
scaldabagni e
stufe anche se installati su altri piani;
- nel locale non vi deve essere alcun condotto di scarico funzionante o
fuori servizio,
a meno che non sia tappato o sigillato;
- I'elettroventilatore deve avere una portata di aria di alrneno 2
m3/h ogni 1000 kcal/h
di portata termica installata:
oppure mediante:
5.3.2 un apposito foro, verso I'esterno, nella parte alta della
parete o dell'infisso con una
superficie netta non minore di 100 cm2. Tale foro non concorre al
calcolo della
superficie di ventilazione prevista in 4.1.
Tuttavia I'apertura di ventilazione di cui in 4.1, può essere
coincidente con quella di
aerazione sopra descritta (con esclusione degli impianti alimentati a
GPL, vedere
appendice D), in tale caso I'apertura unica deve risultare ubicata
necessariamente
nella parte alta del locale ed avere una superficie netta non minore di
250 cm2.
Nell'appendice D sono riportati alcuni esempi riferiti alle superfici
di aerazione e di
ventilazione dei locali contenenti solo apparecchi di cottura.
------------------------------------------
Io non ho la cappa aspirante, ma solo la canna fumaria predisposta allo
scopo ma inutilizzata (non è un comune con la caldaia, è separata).
Quindi, riassumendo, ci vuole:
- 1 foro per l'afflusso dell'aria (ventilazione) nella parte bassa, ma
me lo posso risparmiare in base al punto 4.1.1
- 1 foro per il deflusso (aerazione) lo devo fare in alto (es.
cassettoni avvolgibili), da 100cm2, oppure devo mettere la cappa o un
ventilatore che soffia nella canna fumaria ora inutilizzata e quindi
risparmiarmi il foro.
Ho capito bene?

 ha scritto nel messaggio 
news:1166686213.0...@80g2000cwy.googlegroups.com...



Grazie di cuore. Un consiglio davvero utile. Anzi, utilissimo, così
ora so come fare.
La tua è una generosità che ti viene suggerita dal Natale in arrivo?
E poi, davvero, complimenti per il modo di postare, allegando tutto il
messaggio originale. 
Così si fa! Complimenti.

Ho capito bene?
Si, bravo!
L'appendice D della norma che tu hai citato ha una tabellina
molto chiara che riassume tutto cio' che hai scritto.
Ciao!!

 ha scritto nel messaggio 
news:1166714693.0...@48g2000cwx.googlegroups.com...
piero ha scritto:

Hei, depressione prenatalizia? Io non c'entro, prenditela con babbonatale
e la cocacola!
Io ti ho fatto i complimenti in modo sincero perchè avevi trovato la 
soluzione esatta,
e tu mi rispondi in modo polemico....
Allora non è vero che a Natale sono tutti più buoni :-(
Ciao

 Ciao
Scusa, è che mi è capitato altre volte di essere aggredito
verbalmente.
Mi pareva una presa in giro, ma evidentemente mi sono sbagliato.
Se è così ti porgo le mie scuse per l'equivoco. 
ciao

Vi ringrazio tutti per le risposte.
Dato che devo mettermi in regola, ci sono delle scadenze per farlo
senza andare incontro a sanzioni?

 ha scritto nel messaggio 
news:1166686213.0...@80g2000cwy.googlegroups.com...
Ho letto molti post prima di scrivere, ma mi pare ci sia gran
confusione sull'argomento.
Mi riferisco alla norma che trovate qui
http://www.comune.sp.it/bollinoblu/uni_10738.pdf
........................
La 10738 si riferisce ad impianti pre esistenti al 1990.
La UNI 7129 no?
(la trovi free in rete)
ciao
Marco 

 Marco
Non sono riuscito a trovarla. Non potresti indicarmi un link?
ciao

 senza andare incontro a sanzioni?
Sei già in ritardo.
devi farlo subito!!!

 Non sono riuscito a trovarla. Non potresti indicarmi un link?
http://www.google.it/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rls=GGGL,GGGL:2006-13,GGGL:it&q=UNI+7129+PDF
http://www.sicurezzaonline.it/nortec/unigas/unigas.htm
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

Francesco-PC- ha scritto:

Sto installando la cappa e il tubo di scarico in questi giorni visto
che sono ferie.
Qualche giorno fa era venuto il tizio del controllo caldaia a fare il
collaudo e non mi aveva informato della possibilita' di non fare il
foro nel caso che ho descitto nei precedenti post. Mi chiedo se i
centri di assistenza sono informati. Sara' meglio che mi stampi la
norma e la tenga a portata di mano.
Ma alla fine non ho capito se la uni 10738 e' stata integrata /
sostituita/ modificata da altre norme  o no? Il mio impianto certamente
e' precedente al 1990, quindi si applica questa, giusto?