Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Areazione nell'abitativo

Chiedo una cosa... una volta si parlava dell'areazione di camere, soggiorni 
ecc nella misura di 1/16 (e 1/8 di illuminazione). Oggi è tutto 1/8, 
illuminazione e ventilazione. é corretto?!
Saluti 


Mah, non ho capito bene, 1/8 per la superficie illuminante è il DM
5/7/1975 senz'altro. Per la ventilazione che sappia io non c'è un
rapporto standard, salvo che alcune raccomandazioni CTI se non sbaglio
(magari recupero gli estremi) parlano di 0,5 ricambi completi d'aria
ogni ora.
Non credo di esserti stato troppo d'aiuto.....

 Non credo di esserti stato troppo d'aiuto.....
Ciao
Maci

 Maci
Dallo schema di requisiti cogenti vè assicurata l'areazione dei locali in 
forma continua e discontinua, in particoare per bagni e cucina dove il 
ricambio continuo aiuta ad espellere aria carica di umidità e quindi 
soggetta a favorire formazione di muffe ecc.
Però in tutti gli ambienti và assicurato il ricambio discontinuo, tramite 
apertura di porte/finestre, nella misura di 1/8, che mi sembra molto 
rispetto a quanto si usave tempi addietro.
Torna il discorso?!
Saluti 

Maci
Il problema è che il ricambio contonuo andrebbe garantito, viste le 
tipologie di infisso "stagno" che si montano oggi, dalla ventilazione 
meccanizzata (vedi ALDES).
Di seguito qualche appunto...
Wer
Schema requisiti cogenti Provincia Emilia Romagna: notare, schema già dal 
1999....
ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.10 AGGIORNATO AL:
20/12/1999 PAG.: 1/3
Ventilazione
ESIGENZE DA SODDISFARE
Il controllo della ventilazione degli spazi chiusi è uno dei requisiti che 
concorrono al mantenimento
dell'equilibrio omeostatico dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento 
dell'esigenza del benessere
termoigrometrico e del benessere respiratorio-olfattivo.
La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a:
? controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli 
di benessere igrotermico invernale,
contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di 
colonie microbiche;
? contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico 
estivo;
? assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
? assicurare un adeguato ricambio d'aria, per evitare la presenza di 
impurità dell'aria e di gas nocivi;
? assicurare l'afflusso dell'aria richiesta dalla combustione nei locali in 
cui sono installati apparecchi a
combustione1.
Al raggiungimento del requisito concorrono le caratteristiche tipologiche e 
di esposizione al vento dell'edificio.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le funzioni dell'art.78.
Il requisito, in relazione al campo di applicazione, è suddiviso in:
? RC 3.10.1: VENTILAZIONE PER LE FUNZIONI DEI RAGGRUPPAMENTI A, E, B CON 
ESCLUSIONE DELLE FUNZIONI
ARTIGIANALI, MANIFATTURIERE, COMMERCIALI, NONCHÈ PER LE FUNZIONI ABITATIVE 
DEL RAGGRUPPAMENTO D
? RC 3.10.2: VENTILAZIONE PER TUTTE LE ALTRE FUNZIONI, ESCLUSI GLI 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
LIVELLI DI PRESTAZIONE
Il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d'aria orario 
"n"[m3/hm3]. Il numero di ricambi d'aria
orario "n" rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume d'aria 
rinnovato in un'ora all'interno del
medesimo spazio.
I ricambi d'aria si distinguono in:
1 Nei locali in cui sono installati apparecchi a gas di tipo A o B o 
apparecchi di cottura deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta
dalla combustione (vedere punto 3.1 della UNI 7129).
Punto 4.1 - Tipo A: apparecchi previsti per non essere collegati a un 
condotto o a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della
combustione verso l'esterno del locale. Tipo B: apparecchi previsti per 
essere collegati a un condotto o a un dispositivo di evacuazione
dei prodotti della combustione verso l'esterno del locale; l'aria comburente 
è prelevata direttamente nell'ambiente dove gli apparecchi
sono installati.
Viene di seguito riportato un estratto dei punti più significativi della UNI 
7129, approvata con DM 21/4/93, pubblicato sulla G.U. n. 43 del
3/5/93 e recante norme per la sicurezza per gli apparecchi a gas per uso 
domestico aventi portata termica non superiore a 35 kw.
Punto 3.1 - L'afflusso dell'aria di combustione deve preferibilmente 
avvenire per via diretta tramite:
- aperture permanenti praticate sulle pareti esterne dei locali da 
ventilare;
- condotti di ventilazione singoli oppure ramificati.
È consentita la ventilazione indiretta mediante prelievo da locali attigui 
con le limitazioni di cui al punto 3.3 della citata UNI.
Punto 3.2 - Le aperture su pareti esterne del locale da ventilare devono:
- avere sezione libera netta di almeno 6 cm2 per ogni kw con un minimo di 
100 cm2;
- essere situate ad una quota prossima a quella del pavimento; ove questo 
non sia possibile la sezione dovrà essere aumentata di
almeno il 50%.
DM 21/4/93, art.1 punto b - Per gli apparecchi a gas privi del dispositivo 
di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione di
cui alla UNI 7129 devono essere maggiorate del 100% con un minimo di 200 
cm2.
ALLEGATO A / 1 FAMIGLIA 3 REQUISITO COGENTE: 3.10 AGGIORNATO AL:
20/12/1999 PAG.: 2/3
- continui, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi e 
attraverso le prese d'aria esterne;
- discontinui, se avvengono con il controllo da parte dell'utente, ad 
esempio, tramite l'apertura delle
finestre, oppure tramite la ventilazione meccanica comandata dall'utente. 2
Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano 
a garantire il raggiungimento dei
ricambi d'aria continui prescritti, occorre ricorrere anche alla 
ventilazione continua meccanica.3
R.C. 3.10.1 - Ventilazione per le funzioni dei raggruppamenti A, E, B con 
esclusione
delle funzioni artigianali, manifatturiere, commerciali, nonché per le
funzioni abitative del raggruppamento D
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 81
Spazi per attività principale:
? superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (ricambio 
discontinuo)
? n > 0,5 m3/hm3
? in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura:
. superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (compresa la 
superficie della zona cottura).
. n > 0,5 m3/hm3 e, in aggiunta, n > 3 m3/hm3 (ricambio discontinuo) da 
ubicare in corrispondenza dei
punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione.
Bagni, servizi igienici:
? n > 0,5 m3/hm3 se dotati di apertura all'esterno
? n > 5 m3/hm3 se non dotati di apertura all'esterno, assicurata da di 
impianto di estrazione forzata (ricambi
discontinui).
Spazi di circolazione e collegamento ad uso comune:
? n > 0,5 m3/hm3
? nelle scale i ricambi discontinui devono essere garantiti dalla presenza 
di finestre apribili ovvero devono
essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene4
Spazi ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali):
? n > 0,5 m3/hm3
? ricambi discontinui n > 20 m3/hm3 (oppure determinabili in relazione alla 
capienza dello spazio in ragione di
30 m3/h per persona)
Spazi di pertinenza dell'unità immobiliare o dell'organismo abitativo 
(autorimesse) vedere la normativa
specifica5
Circ.min.n.3151 del 22/5/1967 Criteri di valutazione delle grandezze atte a 
rappresentare le proprietà
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie.
Circ.min.n.13011 del 22/11/1974 Requisiti fisico- tecnici per le costruzioni 
edilizie. Proprietà termiche,
igrometriche, di ventilazione e di illuminazione.
DM 5/7/1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 
relativamente all'altezza
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;
(modificato con DM 9/6/1999).
DM 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate all'edilizia scolastica ecc. 
(aggiornato con DM
13/9/77).
L. 27/5/1975 n. 166 Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività 
edilizia
Circ.n.23271/4122 del 15/10/1975 Legge 27/5/75, n.166 "Norme per interventi 
straordinari per attività
edilizia" - D.M. 5/7/75 "Modificazione istruzioni ministeriali 20/6/1896
relativamente altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali 
dei
locali di abitazione".
L. 5/8/1978 n. 457 Norme per l'edilizia residenziale, art.43.
DM 1/2/1986 Norme di sicurezza antincendio per le costruzioni e l'esercizio 
di
autorimesse e simili.
DM 21/4/1993 Approvazione delle norme UNI - CIG, recante norme per la 
sicurezza
nell'impiego del gas combustibile.
Delib.Cons.Reg.15/12/1998 n. 1061 Requisiti funzionali e prestazionali 
minimi delle strutture adibite a
soggiorni per minori.
UNI - EN 42 - 76 Prove di permeabilità all'aria.
UNI - 10344 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.
UNI - 7979/79 Classificazione degli infissi esterni (verticali) in base alla 
permeabilità
all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento.