Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: giunti di dilatazione

secondo voi è sufficiente un taglio di un centimetro in profondità per 
inserire dei giunti di dilatazione in una pavimentazione in c.a. alta 15 cm 
con rete elettrosaldata e utilizzata come parcheggio auto private?
di quanti cm occorrerebbe il giunto? 

In news:48779179$0$1082$
4faf...@reader1.news.tin.it
,
Marco  quando non aveva nulla da fare ha scritto:

Almeno la metà dello spessore
-- 
Ciao

"il grande fardello" <nonte...@virgilio.it.invalid> ha scritto nel 
messaggio news:487792a2$0$41655$4faf...@reader4.news.tin.it...

ora che è già stato fatto tutto e ci sono crepe ovunque la situazione è 
rimediabile oppure devono smantellare tutto? 

 Almeno la metà dello spessore
ma una domanda mi sorge spontanea......ma tra mettere giunti per un cm di 
profondità o metterne per 7 cm di profondità considerando che i metri di 
lunghezza totali sono circa 80 metri? 


concordo! 


ma quando parlate di almeno la metà vi riferite solo al taglio nel c.a. o 
anche alla guarnizione in gomma o ad entrambi?
chiedo questo perchè ora sono sceso giù e ho preso le misure esatte: taglio 
da 1,8 cm e guarnizione in  gomma da 0.5 mm! 

 da 1,8 cm e guarnizione in  gomma da 0.5 mm! 
OK...
Ti dico la mia:
- lo spessore della "gomma", non ha alcuna importanza;
- la profondità del taglio è... a dir poco, ridicola. :-P
Comunque, per venirne a capo, domandati 'ste cose:
1) A cosa sono dovute le dilatazioni?
2) Cos'è un giunto di dilatazione?
3) A cosa serve il giunto di dilatazione?
4) Come deve essere realizzato un giunto di dilatazione?
Se ci pensi, sono semplici sequenze logiche.. ;-)
Risposte possibili:
A cosa sono dovute le dilatazioni?
1) Le dilatazioni sono dovute ad aspetti inerenti la fisica dei
    materiali e dei corpi (solidi, liquidi, gassosi, ferrarelle...).
    Possono essere dovute ad escursione termica, a flessione naturale,
    a flessione o compressione indotta, etc..
    Casi sicuramente applicabili ad un pavimento carrabile.
Cos'è un giunto di dilatazione?
2) Il giunto di dilatazione è, banalmente, un DISTACCO fra elementi
    (pensa alle strutture prefabbricate), che impedisce loro di unirsi
    o di essere unite (pensa a Don Abbondio) :-D  ...scherzo ;-P
Quindi: a cosa serve il giunto di dilatazione?
3) Serve ad evitare che un "elemento", durante la fase di dilatazione,
    si rompa per l'eccessiva "pressione" che subisce (al suo interno),
    permettendo quindi al "corpo dell'elemento" di dilatarsi
    normalmente, senza produrre guasti e dissesti.
Quindi: come deve essere realizzato un giunto di dilatazione?
4) deve essere realizzato in modo che il "corpo dell'elemento" POSSA 
dilatarsi senza rompersi (sembra banale, ma proprio non lo è!) ;-P
Altre domande:
- il giunto di dilatazione che hanno realizzato a casa tua CONSENTE 
all'intero corpo di dilatarsi senza rompersi?
Risposta possibile:
- NO, perchè il "corpo dell'elemento" non risulta essere frazionato in 
sottoparti, chiaramente distaccate fra loro; infatti il "taglio" che hai 
rilevato è profondo solo 18 mm, quindi poco più di 1/10 dello spessore 
generale del corpo (150 mm). Ne consegue che il "corpo dell'elemento", 
nella sezione del giunto eseguito, è INTERO  e UNITO per la maggior 
parte del suo spessore:
- quindi le "sottoparti" esistono solo per uno spessore di 18 mm; ;-P
- quindi le "sottoparti" (18 mm) hanno spazio per potersi dilatare;
- ....ma il corpo di CLS (150-18= 132 mm)... NO!
- quindi il corpo è soggetto ai dissesti
....che si sono regolarmente  manifestati. :-)
Credo di essere stato logorroico... ma chiaro! :D
Bye
M

Credo di essere stato logorroico... ma chiaro! :D
grazie mille sei stato molto preciso. più di cosi' non si poteva fare!
ultima domanda: la situazione è rimediabile ora come ora? possono eliminare 
le crepe e adeguare la profondità dei tagli? cosa devo pretendere dalla 
ditta che ha eseguito i lavori? 

 ditta che ha eseguito i lavori? 
Immagino tu sia stato seguito da un tecnico, durante i lavori. Ora che 
sei venuto a capo del "processo di deformazione" (nel senso che li hai 
capiti), rivolgiti a lui e fallo intervenire, eventualmente 
responsabilizzandolo per non aver verificato l'opera. In caso opposto 
(cioè: hai fatto i lavori a banana, cioè senza tecnico), trovane uno 
della zona e fatti seguire da lui, nei confronti dell'impresa.  Questo 
perchè a te, l'impresa, dirà sempre e solo che ha eseguito l'opera nel 
migliore dei modi. Di fronte ad un tecnico esperto, invece, ci 
penseranno su due volte o, quanto meno, non avranno MENO argomenti di 
lui, da porre sul piatto della discussione...
Ciao e fai il bravo :-)
Bye
M

potrei ricordare male)..
la rete elettrosaldata è stata posizionata in fondo e non in 
superficie....cosa intendi per armata male con un solo foglio? per quello 
che mi ricordo erano tante griglie quadrate l'una affianco all'altra 
posizionate in uno strato unico  in maniera tale da ricoprire tutta la 
superficie 


Solo sulle cause civili in merito ai cosiddetti pavimenti industriali, 
ci sono dei libri interi (e belli grossi); ma ce ne sono molti più 
sulla progettazione ed esecuzione degli stessi.
Infatti il pavimento industriale va progettato e nel progetto vanno 
previsti i giunti (che ce ne sono di tipi diversi). Quindi il contratto 
con l'impresa andrebbe fatto sulla base di tale progetto ecc.
Comunque, anche solo per capire il motivo delle lesioni, affidati ad un 
tecnico esperto, magari non della zona. :-)))
-- 
Tony

 progettazione ed esecuzione degli stessi.
in capitolato non erano previsti i giunti....abbiamo speranza di ottenere 
quello che ci spetta? 


Ma il capitolato da chi è stato redatto? 


da  un architetto 

 da  un architetto
a prescindere... nel capitolato cosa c'è scritto ? almeno una norma di 
riferimento o qualcosa nella voce di elenco prezzi.
Comunque tali questioni tecniche te le deve risolvere il DL.
-- 
Tony

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.842f7d87b...@officina.it...

nessun riferimento ai giunti 

>> da  un architetto
il DL ci ha detto che è normale che si formino delle cavillature !! 


Delle leggere cavillature possono formarsi anche per il ritiro del 
calcestruzzo durante la presa e se modeste possono anche essere considerate 
normali, specialmente all'aperto in estate. Ma non hai detto dove è stata 
messa in opera questa pavimentazione. In ogni caso le dimensioni e la 
distanza fra i giunti di dilatazione andrebbero progettate con cura.