Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: ACcertamento di conformità e barriere

A fine 2002 davano la fine lavori di una ristrutturazione con 
ampliamento inferiore al 20% dove andavano a intervenire in questo 
fabbricato che ha il piano rialzato di cm 160 dal piano cortile 
(edificio di piano seminterrato ad uso cantine, piano rialzato un 
alloggio e piano primo due alloggetti accessibile da scala che serve i 2 
alloggetti)
Nella CE non capisco come mai non hanno anche evidenziato che facevano 3 
alloggi (2 c'erano già anche catastalmente);
ora devo andare a sistemare/regolarizzare alcune tramezze, modifiche 
prospettiche e il fatto che gli alloggi sono 3.
Mi chiedo devo andare a verificare adattabilità degli alloggi e 
l'accessibilità delle parti comuni?
Che in realtà non fanno lavori sono solo regolarizzazioni dei lavori del 
2002.
DGE

 l'accessibilità delle parti comuni?
Sì.
 
-- 
Per contattarmi, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
To contact me, remove -NOSPAM- from address.


 
a meno che l'amministrazione non conceda "deroga", è infatti ammessa la 
richiesta
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 


PER l'accessibilità alle parti comuni posso dichiarare che:
visto che la scala è larga 100 ci piazzero' il servo scala o IN TEORIA 
GIA' CI dovrebbe essere????? in quanto accessibile?
 
che la norma dice larghezza scale minimo 120 ma le scale non sono mai 
state oggetto di lavori
DGE


vivi sereno e dai una generica "adattabilità" autocertificata senza 
elaborati grafici, alla fine una scala larga 100, un corridoio largo 100 
ed un bagno con almeno una parete da 180 ti consentono di certificarla.
Che poi allo stato dei fatti le cose non funzionerebbero è un altro 
discorso, ma siamo in Italia, la LR13 è una legge sanitaria ma il 
controllo è demandato ai comuni, che nel 99% dei casi, perlomeno quelli 
piccoli, se ne fregano.
GD
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


 
dovrebbe essere accessibile..........
però doveva già esserlo prima siccome c'erano già parti comuni
 
quindi potresti dichiarare ( se non hai un modello vincolante........) 
che non "cambiano le precedenti caratteristiche 
inerenti....blablabla......" oppure (valuta tu) che l'intervento non è 
ne di ristrutturazione ne di nuova costruzione
 
 
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 


infatti secondo me non ci vuole proprio perchè non ' nuova costruzione 
ne integrale ristrutturazione, ma il  tecnico ieri mi ha detto che a lui 
basta l'adattabilità con gli schemi che la commissione edilizia li vuole
DGE

 DGE
 
gli schemi SONO obbligatorio (so di colleghi finiti in procura per non 
averli fatti)
 
a stretto rigor di norma l'adattabilità come detto e come sai non basta
 
 
poi sul fatto che sia la C.E. a volerli e soprattutto sul fatto che la 
C.E. valuti un accertamento di conformità.................
 
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 


La CE è consultiva non vincolante e solo su questioni di ornato e 
inserimento ambientale.
NON può effettuare controlli formali e sopratutto commette un illecito 
se nel parere negativo che DEVE essere motivato pena nullità usa queste 
motivazioni.


 GD
 
supermega quotone.
Le CE devono eliminarle tutte.
Sono inutili, false e soprattutto tendenziose :)

 GIA' CI dovrebbe essere????? in quanto accessibile?
Dipende dalla sensibilità del tecnico comunale su questo argomento.
E' uno degli argomenti dove si vede di tutto e di più. Comunque
l'installazione dei meccanismi di sollevamento dovrebbe essere derogata.
Non c'è la possibilità di installare un ascensore, eventualmente
esterno?



 
 
se < 3 piani è prevista deroga:
 
Negli  edifici  residenziali  con  non  più  di  tre  livelli  fuori 
terra  è  consentita  la  deroga
all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi 
compresi i servoscala,
purché  sia  assicurata  la  possibilità  della  loro  installazione  in 
  un  tempo  successivo.
L'ascensore  va  comunque  installato  in  tutti  i  casi  in  cui 
l'accesso  alla  più  alta  unità
immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali 
interrati e/o porticati.
 
 
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 

 l'accesso  alla  più  alta  unità immobiliare è posto oltre il terzo livello,
Infatti, mi pare che si parli di 3 livelli.



 
quindi non "più di tre"
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 

 
la montano anche sui 90 cm
http://www.extrema.it/download/Slim_comm_IT.pdf
 
DGE


Riesci a montare dei servoscale su praticamente ogni cosa, se hai 
abbastanza soldi


 la montano anche sui 90 cm
Ben se è rettilinea. Con un giro ad U e magari i gradini a pié d'oca
vorrei proprio vederlo.


 
http://www.extrema.it/download/Slim_comm_IT.pdf
 
Ben 
