Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Correzione ponti termici.

Secondo voi, quanto è lecito sporgere dalla oltre i solai dei livelli di
piano della zona riscaldata, tenendo conto che si va a
ridurre/correggere il ponte termico? Che poi in certi casi può costare
di più fermarsi prima che andare in battuta a marciapiedi/linde non
troppo lontane...
 
-- 
Per rispondere, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.

 
 
Se vuoi una risposta alla buona: almeno quanto lo spessore del solaio.
Se vuoi una risposta teorica: risulta dalla verifica analitica del ponte 
termico.
 
Gianluca

 termico.
Pertanto probabilmente dipende dal tipo di muratura... una muratura in
calcestruzzo dovrebbe trasmettere più freddo di una in laterizio,
pertanto potrebbe avere un senso coprire il muro del seminterrato, un
po' meno quello del sottotetto.
Comunque proverò a fare 2 simulazioni con Iris...


 po' meno quello del sottotetto.
 
Ovviamente.
 
Gianluca

Ho fatto un po' di prove, simulndo un edificio con un piano riscaldato,
scantinato e sottotetto non riscaldati, murature in laterizio doppio
UNI, scantinato con muratura in c.a da 25cm., solai in laterocemento,
cappotto EPS lambda 0,031 da 12cm. (riporto psi interno/esterno, X =
rischio muffa) 
 
P.T. Muro - solaio scantinato n.r.
 
1. cappotto fino al limite inf. del solaio psi= 0,424 / 0,099
2. cappotto fino oltre a  50cm. del solaio psi= 0,225 /-0,099
2. cappotto fino oltre a 100cm. del solaio psi= 0,199 /-0,125
 
P.T. Muro - solaio sottotetto n.r. (non isolato)
 
1. cappotto fino al limite sup. del solaio psi= 0,440 / 0,013 X
2. cappotto fino oltre a  50cm. del solaio psi= 0,205 /-0,221
2. cappotto fino oltre a 100cm. del solaio psi= 0,197 /-0,229
 
P.T. Muro - solaio sottotetto n.r. (isolato con 14cm.lana di roccia)
 
1. cappotto fino al limite sup. del solaio psi= 0,632 / 0,519 X
2. cappotto fino oltre a  50cm. del solaio psi= 0,214 / 0,101
2. cappotto fino oltre a 100cm. del solaio psi= 0,198 / 0,086
 
IMHO, 50cm. sono più che giustificati, 1 metro è tirato per i capelli.
 
P.S. Non mi è chiaro come fare la verifica del 15% per la correzione dei
P.T.


 
normalmente perché un ponte termico possa essere considerato corretto 
bisogna estendere l'isolamento 1 metro oltre il ponte termico.

 bisogna estendere l'isolamento 1 metro oltre il ponte termico.
Beh, l'allegato A del D.Lgs. 192/05 da una spiegazione diversa (ma
sinceramente non ho capito come applicarla):
"ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete
fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte
termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete
corrente"
... ovvero, nel caso del cappotto che si "ferma" per la presenza di
ambienti non riscaldati?! Già anche con il semplice pilastro nella
muratura corrente, di che larghezza considero la parete fittizia? 1
metro per parte? Dove sta scritto?
Comunque se hai una qualche indicazione che riferimento al metro,
sarebbe interessante capire in base a cosa venga data questa
indicazione.
 
 
-- 
Per contattarmi, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
To contact me, remove -NOSPAM- from address.

 
l'avevo trovata in un documento prodotto da casa clima se non ricordo male.
Certo la definizione del 192 è più precisa.
Forse il "metro" era una interpretazione per dire che sicuramente ci 
stai dentro.

 
 
Io li calcolo, quando mi servono, seguendo la UNI EN ISO 10211 e la UNI 
EN ISO 13788
 
Sostanzialmente si fanno verifiche mensili nei confronti della 
condensazione superficiale e si determina il fattore fRsi= (Tsi-Te)/(Ti-Te)
 
Con l'analisi analitica si determina il fRsi e si controlla che sia 
maggiore di quello richiesto. Non verifico il 15% perché il metodo è più 
preciso.
 
Queste verifiche le faccio con un software free per analisi agli 
elementi finiti ed un mio foglio di calcolo.
 
Il software che hai usato tu fa in automatico queste verifiche ma non 
(mi pare) ti offre la verifica come fRsi.
 
Purtroppo la verifica non è semplice (avevo fatto un corso molti anni 
fa); adesso mi pare che si vada nella direzione delle verifiche nel 
transitorio.
 
 
Gianluca