Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: distanza dal fabbricato per bombolone gas

Salve a tutti.
Devo fornire di impianto di riscaldamento un edificio da poco ristrutturato.
Tutte le tubazioni e canalizzazioni sono fatte, manca la caldaia e il
bombolone del gas (la zona non è servita dal metano). Essendo l'edificio di
vecchia costruzione (Edificio medioevale apeena ristrutturato) posso mettere
il bombolone adiacente alle mura perimetrali? (complentamente interrato) se
non è possibile qual'è la distanza minima. Faccio presente che l'edificio
sarà destinato a ristorante-locanda.
Grazie a chi vorrà collaborare e Auguri a tutti di felice anno nuovo.
Geom. Domenico Salimbeni.

L'installazione di serbatoi fissi di gpl č regolamentata dal D.M. 31/3/84
del Ministero dell'interno.
Le distanze da fabbricati sono indicate ai punti 4.3 e 4.4 del D.M. citato a
seconda che i fabbricati siano o meno all'interno della proprietą servita
dal gpl.
In ogni caso il serbatoio interrato deve essere posto ad una distanza minima
di 5 metri dal fabbricato destinato a pubblico esercizio.
Spero di essere stato chiaro.
Buon 1999 a tutti.
Geometra Angelo Molinari
Vigili del fuoco - Ancona
mol...@tin.it

...


 bombolone del gas...
Egr. collega/ghi,
innanzi tutto bisogna chiarire il tipo di serbatoio che si intende
installare in quanto ne esistono di vari tipi e ogni tipo è disciplinato
da una norma (decreto, circolare, ecc.) diversa.
-> Fuori terra ?;
-> Interrato in cassero di c.a. ?;
-> Interrato con rivestimento in polietilene ?;
-> Interrato con rivestimento in resine epossidiche e sistema di
protezione catodica ?;
Poi occorre chiarire la volumetria di stoccaggio del serbatoio, o meglio
del deposito (il deposito potrebbe essere costituito da più serbatoi
singoli):
-> fino a 3 mc ?;
-> da 3 mc a 5 mc ?;
-> oltre 5 mc ?;
Di seguito Vi elenco alcune delle normative di riferimento:
-> D.M. 31.03.1984 "Norme di sicurezza per la progettazione, la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc";
-> Lettera Circolare 19.10.1984 n.21250/4106 "D.M. 31.03.1984 - Norme di
sicurezza... Criteri esplicativi";
-> Lettera Circolare 26.01.1993 n.1235/4106 "Chiarimenti interpretativi
del D.M. 31.03.1984...";
-> Lettera Circolare 27.09.1994 n.P2168/4106 "Utilizzo di serbatoi
interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc,
per lo stoccaggio di GPL, collocati in contenitori di polietilene";
-> Decreto 13.10.1994 - "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di
capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di
capacità complessiva superiore a 5.000 Kg";
-> Lettera Circolare 27.10.1995 n. P2004/4106 - "Depositi di GPL di
capacità fino a 5 mc in serbatoi interrati protetti da un rivestimento
in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di
protezione catodica ad anodi sacrificali in magnesio";  
-> Lettera Circolare 27.10.1995 n. P2005/4106- "Depositi di GPL di
capacità fino a 5 mc Utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale
di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l.,
collocati in contenitori di polietilene";  
-> Ministero dell'Interno. Lettera Circolare 18.04.1996 n. Prot. n.
P734/4106 sott. 40/D - "Serbatoi di GPL, in depositi con capacità fino a
5 mc, destinati alla installazione interrata del tipo con protezione
catodica e del tipo orizzintale in guscio di polietilene ad alta
densità";  
Sono a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Per quanto in mia conoscenza, ovviamente :)
---------------------------------------------------------
Geom. Tiziano Succi - Parma
Responsabile ufficio tecnico Lampogas
ufficio...@lampogas.it




ufficio...@lampogas.it
Grazie Tiziano della esaudiente risposta per tutto il ng.
Hai per caso quegli schemi che le ditte di bomboloni
pubblicano con riassunte le norme per l'installazione (tipo disegnini commentati?)
Io ho qls ma non e' completo.
Li invii al ng in file .gif o .jpg zippato?
Grazie ancora.
gg
===
g.gram...@ba.dada.it
(togli XYZ per rispondere)

 (togli XYZ per rispondere)
Potrei fare la scansione dei depliant "Lampogas", dove, per ogni tipo di
serbatoio, sono riportate le distanze di sicurezza.
Se le dimensioni dei file (anche zippati) dovessero risultare mostruose
:), comunicherò a tutto il ng le dimensioni, in modo da inviare i file
solo a chi me lo richiederà espressamente.
Datemi... solo il tempo di predisporre il tutto :)
Ecco, inoltre, alcuni testi da consultare:
"Liquidi e gas infiammabili - produzione immagazzinamento e vendita"
Gioacchino Giomi
Ed: EPC
Lire 50.000
 
"Manuale di prevenzione incendi nell'edilizia e nell'industria"
Leonardo Corbo
Ed: Pirola
Lire 135.000
"Norme di prevenzione incendi"
Leonardo Corbo
Ed: Pirola
Lire 115.000
----------------------------------------------
Geom. Tiziano Succi - Parma
Responsabile ufficio tecnico Lampogas
Albo geom. prov. PR n°1982
ufficio...@lampogas.it

...


Gianni
Io ricordo che, non potendo postere files binari in questo ng, il sig.
Tiziano potrebbe postare il file su it.binary.file previa richiesta di
autorizzazione all'amministratore del suddetto ng.
In tal modo con una sola "spedizione" farebbe contenti tutti i
frequentatori di questo ng.
grazie.
ciao
ilFede
----------------------------------------------------------------
In cosa crede un computer?
Manicheismo, senz'altro.