Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: URGENTISSIMO! Punto luce.

Chi può dirmi cosa si intende, ai fini della contabilità, per "punto luce"?
Grazie,
M.M. Pagliari

 M.M. Pagliari
Dal prezzario del Ministero LL. PP. della Regione Lazio per le OO.PP.:
"Punti luce, per impianti incassati, realizzati con cavi N07V-K, sezione
proporzionata per il carico incluso il cavo di protezione, posati in tubazioni
in PVC serie pesante, incluse le scatole e le morsettiere, considerati a
partire dalla scatola di derivazione alla dorsale questa esclusa e compresa
relativa parte dell'impianto di distribuzione:
a) punto luce singolo
b) punto luce doppio
c) punto luce singolo con comando per relè
....."
a cui vanno aggiunti i punti comando (se non previsti nella voce precedente) e
i punti presa di corrente.
Più dettagliatamente il prezzario della Provincia di Trento recita:
"Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, D >=20mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17)mmq;
conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5-2.5mmq e conduttore di protezione,
lunghezza massima 12m.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino
al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte."
ed anche
"Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo
non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,
corrugato, D >=20mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo
H05V-K o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo
antiurto arancione per frutti componibili da incasso da 3-6 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di
compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e
prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di
serraggio, dei morsetti, imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal
retro per permettere il precollegamento; placca di copertura in materiale
plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e
colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni
locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le
scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere
alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte."
Questo nell'accezione più comune, anche se poi ogni installatore cerca di
tirare acqua al suo mulino e magari tenta di *creare* varianti ed
interpretazioni del caso.
A disposizione per eventuali chiarimenti
Francesco Sala

 wrote in message
38DC97C8...@agora.stm.it...

Grazie per l'attenzione e la disponibilità, che ricambio.
Matteo Maria Pagliari.