Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Quesito sugli impianti

Ciao,
qualcuno sa dirmi se nel rifacimento degli impianti elettrici (per la messa
a norma) e' possibile far passare cavi per impianti industriali nella
stessa canalina di quelli civili?
I cavi che servono una lavanderia di piccole dimensioni possono essere
considerati facenti parte della categoria degli impianti industriali?
Grazie a tutti in anticipo.
-- 
Max©


Idem come sopra.
Facci sapere.
Francesco Sala
--
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ING. FRANCESCO SALA
Electrical Engineer in ROMA - ITALY
E-MAIL
mailto:
fr....@agora.stm.it
WEB SITE
http://www.agora.stm.it/Fr.Sala/home.htm
NEWSGATE TO: AGORA.DISCUSSIONI.INGEGNERI
http://www.news.agora.it/newsgate/agora.discussioni.ingegneri/index.html
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Beh, innanzitutto mi scuso per non essere un ingegnere elettronico e per
non capirci assolutamente un tubo di impiantistica......
comunque volevo solo sapere se una ditta che sta mettendo a norma un
impianto elettrico in un palazzo puo' inserire i cavi (boh, io li chiamo
cosi') :) di categoria industriale nella stessa canalina (idem come prima)
:) con quelli civili che servono le normali abitazioni.
Se ancora non si capisce andrņ a ripassarmi i sinonimi.......:)
Ciao e grazie (abbi pazienza, non tutti ci intendiamo di tutto......per
questo si chiede)
:)
-- 
Max©

 Beh, innanzitutto mi scuso per non essere un ingegnere elettronico
Anche se fossi stato un ingegnere elettronico non ci avresti capito molto di
più: forse avresti dovuto essere un ingegnere elettrotecnico o elettrico. ;-)
Cercherò di essere  "comprensibile". ;-)
Supposto che:
1) le canaline siano tubi incassati nella muratura.
2) i cavi di categoria industriale siano normali conduttori che servono utenze
"industriali" (ovvero non abitazioni)
3) le uniche tensioni in gioco per gli impianti siano 380V trifase e 220V
monofase/bifase/trifase.
e premesso che si definisce impianto quanto a valle di un contatore (10
contatori ENEL = 10 impianti), il problema è riconducible alla seguente
domanda:
E' ammesso far passare i conduttori di differenti impianti nella stessa
tubazione?
La norma CEI 64-8 riporta il seguente commento all'art. 520.1: "...si
raccomanda che i cavi, i tubi protettivi, i canali, le cassette terminali e
quelle eventuali disposte lungo i montanti siano distinti per ogni montante;
peraltro le cassette rompitratta o di ammarro, nelle quali i cavi sono
passanti senza morsetti, possono essere comuni a diversi circuiti..."
Innanzi tutto è una raccomandazione e non un articolo di norma, ma consigli
del genere è bene seguirli sempre (anche perché hanno un senso).
Eppoi è rivolta ai nuovi impianti, ovvero non è retroattiva: l'adeguamento
alla 46/90 fa un grosso sconto alla normativa e non richiede che un palazzo
debba essere "sventrato" per rifare tutte le canalizzazioni ed adeguarle in
toto alle norme vigenti.
Fondamentale è che i cavi siano TUTTI isolati per la tensione maggiore tra
tutti i sistemi a contatto, ovvero niente cavi del citofono, telefono o altro
nello stesso tubo degli impianti elettrici.
Mi domando: la distinzione tra cavi "industriali" e "civili" la fai in base
alla sezione?
Se così fosse, immagino si tratti di cavi "grossetti": ti sei chiesto se
invece c'è spazio nelle tubazioni?
Se sono a contatto con cavi di altri impianti non sarà il caso di verificare
le portate di tutti gli impianti promiscui, visto i carichi "industriali"(la
portata di corrente di un cavo è funzione della temperatura; i cavi scaldano
in funzione della corrente che li percorre e riscaldano i cavi adiacenti)?
Se sono cavi di un nuovo impianto, non sarebbe meglio rispettare la norma CEI?
Spero di esserti stato d'aiuto, altrimenti fammi sapere.
Saluti
