Newsgroup: it.lavoro.professioni.webmaster
Titolo: SEEWEB E' DOWN??

Scusate, ma a voi si vede seeweb???
A me sembra down!!ed anche i siti che ho presso loro!!
Li mortč!


Si,
da un traceroute tutto si fermava a Milano Inet, sembra un problema di 
routing, ora il loro sito č raggiongibile (circa 20 minuti di down) ma i 
server interni non sono ancora raggiungibili ... ho idea che stiano 
rimappando tutto ...
Claudio
-- 
http://www.docebolms.org
 :: E-learning open source
Oggi, 6 luglio 2005, mi sento piů Europeo

 rimappando tutto ...
Rilevazione instradamento verso 
www.seeweb.it
 [217.64.202.174]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2    10 ms     9 ms    10 ms  
xdsl-gw.net.ngi.it
 [xxxxxxx]
  3   358 ms   303 ms   295 ms  
ge0-3-8.milano1-cr6.net.inet.it
 
[194.185.128.242]
  4    10 ms    10 ms    10 ms  
ge3-1.milano1-gsr0.net.inet.it
 
[194.185.46.77]
  5    10 ms     9 ms    10 ms  
ge12-0-0.milano1-cr0.net.inet.it
 
[194.185.46.1]
  6     *        *        *     Richiesta scaduta.
  7     *        *        *     Richiesta scaduta.
  8     *        *        *     Richiesta scaduta.


non per fare il polemico ......ma ca... nemmeno il form dell'assistenza
tecnica funziona? telefono sempre occupato... (o staccato?) 
vabbč.... dai capisco tutto!... ma un messaggino in segreteria o sul form
dell'assistenza tecnica potrebbero metterlo..(non predendo che lo mettano
in home page dove potenziali clienti potrebbero farsi brutte idee... ma
sul form si...!!) 
Cla! ha scritto:



-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sul form si...!!)
c'č scritto qui
http://www.seeweb.it/outage/outage.html
e basta .......     :-(( 

 Li mortč!
Idem per Tophost... ma la posta che mi viene inviata in questo periodo la 
perdo??? 

Ma ora che i siti si vedono, a voi funziona la posta????
A me no!!:-(( Outlook mi dice di reinserire user e pass, la inserisco
, ma niente!!!
Provo sul sito di seeweb l'inserimento del ticket, ma anche li mi dice
che l'user o la pass non č corretta!
Li mortacci!!

 
Se il server mail non è raggiungibile immagino di si

perdo??? 
No, perchè il server che invia ritenterà per parecchio tempo a
spedirla e poi spedirà un avviso al mittente di non esser riuscito a
spedire l'email. I sistemi di posta sono fra i più sicuri, la posta la
puoi perdere solitamente per guasti fisici del server o per
malconfigurazioni dello stesso. In anni non ho mai perso un msg di
posta ne che mi ha spedito email mi ha detto di non esser riuscito a
raggiungermi. I clienti che dicono mi perde la posta 99,9 volte su
cento o è colpa loro o del loro mittente/destinatario.
-- 
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet - ICQ#: 2078431
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 
http://www.wordpress-it.it

 del mondo" e abbasseranno un po' i prezzi, chi lo sa... :-)
Tra l'altro incomincia ad essere un po' datata come affermazione...
Per i prezzi, magari!!! Pare che lo spazio web stia diventando piu' 
prezioso dell'oro, con il costo degli hard disk in caduta libera ormai 
da tanto tempo...
-- 
Falco Stellare - DeepVoid
www.deepvoid.it

 
Si ma i server provano e riprovano per un certo numero di volte ed un
certo periodo di tempo e se il blocco si protrae troppo a lungo al
mittente verrà inviato un messaggio di mancata reperibilità della
casella email e il server pop3 non verrà più contattato dall'smtp
inviante il messaggio.
Però siccome si spera che la cosa venga risolta entro poche ore è quindi
improbabile che la posta venga persa, ci saranno solo ritardi.

 da tanto tempo...
In effetti hanno prezzi assurdi, con un loro hosting entry valore prendi
12 hosting tophost col doppio di spazio e traffico. Non si tratterà con
molta probabilità della stessa cosa però non vedo il motivo di questi
prezzi visto che la connettività è la stessa.

 prezzi visto che la connettività è la stessa.
Si, ma con seeweb hai database senza limiti di spazio e su valore mi pare
anche nessun limite di traffico e l'affidabilità è molto superiore. 
-- 
Friends may come and go, but enemies tend to accumulate.
Blog: 
http://www.carloamoretti.it/blog

 prezzi visto che la connettività è la stessa.
ognuno decide i propri prezzi in base a quelle che ritiene opportune 
decisioni e politiche aziendali.
Sta al mercato decidere se quelle tariffe sono appropriate e se 
rappresentano un buon investimento o meno.
Non mi pare che seeweb ospiti pochi clienti o clienti di poco conto. Un 
motivo ci sara'
Pero' io ricordo questo incident qui di seeweb e non altri. Mentre 
ricordo tantissime lamentele su questo ng per TopHost e altri provider 
meno "cari"
gli hard disk costano sempre meno, e' vero... ma, tanto per fare un 
esempio, le persone che sono sempre necessarie per sistemare i guasti le 
consideriamo? E la loro formazione continua?
E che ci sia sempre qualcuno reperibile?
e che i server stiano dietro a dispositivi di sicurezza e che siano 
sempre alimentati in caso di interruzioni?
e che poi serve una amministrazione contabile, qualcuno che risponda al 
telefono... ecc. ecc.
il costo di un hosting non e' certamente solo il prezzo degli hard disk, 
mi pare (senza alcun intento polemico eh, davvero) 

improbabile che la posta venga persa, ci saranno solo ritardi.
Ed io che ho detto ? :) Se il problema dovesse durare giorni in ogni
caso il mittente verrà avvisato che l'email non è stata consegnata e
provvederà in maniere alternative. Ma PERDERE msg è praticamente
impossibile a meno che per perdere si intenda nn ricevere


 A me sembra down!!ed anche i siti che ho presso loro!!
Salve a tutti, mi sembra corretto intervenire stante il fatto che frequento
questo gruppo e che alcuni dei nostri clienti sono sempre presenti qui e,
ad onor del vero, con un attaggiamento sempre professionale e disponibile
nei nostri confronti.
Vi dico brevemente cosa e' successo:
Premetto intanto che i problemi hanno riguardato il solo datacenter di
Frosinone e quindi la totalità dei servizi di Hosting condiviso, la
totalità dei servizi di tipo VPS, una parte dei servizi Dedicated Hosting e
Enterprise; i servizi di co-location e parte di quelli di Hosting Dedicato
allocati presso il nostro datacenter di Milano non sono stati interessati
dal problema.
Questa notte (verso le 02.00) è andato in avaria l'impianto principale di
climatizzazione del datacenter di Frosinone; l'impianto di climatizzazione
di backup, subito a seguire ha avuto problemi anch'esso e alle 05.00 circa
abbiamo avuto dei seri problemi di sovrattemperatura che hanno portato al
blocco di molti server, sistemi di rete (router, firewall, switch) e della
parte storage su SAN. Risultato: tutto il datacenter di Frosione ed il suo
contenuto fuori rete.
La rimessa in servizio del tutto purtroppo ha richiesto molto tempo: la rete
e' tornata online verso le 08.00 mentre tutti i servizi (compresi Hosting
Shared e VPS) sono rientrati progressivamente in servizio entro le 12.00.
Siamo costernati per l'accaduto e ce ne scusiamo molto; non abbiamo
argomenti a nostra discolpa benchè riteniamo di aver preso tutte le
precauzioni possibili (dal doppio impianto di climatizzazione fino alla
revisione periodica dell'impianto e, ironia della sorte, proprio venerdì
scorso era stato fatto l'ultimo "tagliando" al sistema di refrigerazione).
Saluto tutti e ...torno al lavoro.

 
esatto, tipo una mail proveniante da una newsletter e/o un sito web

anche i miei siti con tophost non sono visibili: questo perchè tophost
usa traffico seeweb

 inviante il messaggio.
dipende dall'impostazione di retry del server smtp che oscilla dalle 24 ore 
ai 5 giorni
-- 
Christian Paparelli
http://www.ithost.ch