Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Caldaia camera aperta

Un idraulico mi ha detto che non è più possibile istallare una caldaia a 
camera aperta in una cucina. Per un altro idraulico, invece, si può 
istallare.
Chi ha ragione dei due?
E' vero che le caldaie a camera aperta possono essere istallate solo in 
appositi "locali caldaia" e che nelle cucine si deve istallare solo caldaie 
a camera chiusa?
Nel mio caso dovrei sostituire una vecchia caldaia a camera aperta con una 
caldaia nuova. Mettendo quella a camera stagna avrei problemi con la canna 
fumaria esistente (che è in muratura) e non so se è oggettivamente possibile 
far passare un nuovo tubo ("incamiciare") all'interno della vecchia canna 
fumaria.

 camera aperta in una cucina.
cosi' risulta anche a me e anche gia' da alcuni anni.

DGE ha scritto:

Cerca UNI 7129 ed avrai una risposta a tutto.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 
Ciao Tigers,
non ho risposto direttamente ad ANDREA perché avevo qualche dubbio.
Ma con la tua risposta i dubbi sono aumentati :-))
Io ho solo la 7129/92,  ho visto qualcosa sull'aggiornamento /97, non so 
se c'è qualche altra modifica. Mi pare di concludere che la caldaia a 
camera aperta (tipo "B") ha un divieto specifico per camere da letto e 
bagni, ma non per le cucine.
Mi ero posto però il problema del DPR 412/93: inizialmente imponeva le 
caldaie di tipo "C" nei locali di abitazione e relegava le "B" in 
apposito locale. Poi è stato corretto il tiro (mi pare dopo una tiratina 
d'orecchie della UE) consentendo ancora l'uso delle "B", ma con 
l'obbligo di garantire 0,4 mq di aerazione permanente. Come dire: 
lasciate perdere :-)
Il DPR mi pare consenta comunque la mera sostituzione di caldaie di tipo 
"B", quando non si modificano altri elementi dell'impianto. Questa 
affermazione era particolarmente importante con la vecchia norma (sono 
ammesse solo le "C"), ora non capisco se, in caso di mera sostituzione, 
si debba comunque ricavare l'aerazione di 0,4 mq.
Quindi, tornando al quesito di ANDREA, mi verrebbe da dire che in linea 
di principio la caldaia si può sostituire, trattandosi di mera 
sostituzione *IMHO* senza ricavare l'aerazione maggiorata.
Ma probabilmente mi sono perso qualcosa, non è decisamente il mio campo :-(
Cheddici?
Ciao
Maci

 Cheddici?
Che non e' nemmeno il mio campo specifico, per cui dovrei perdere un po' 
di tempo che non ho per approfondire. Forse prossimamente lo faro' e vi 
comunichero' la mia decisione... Mi ritiro per deliberare. :)


 costretti a restare bloccati su quella del 1992).
[snip]
Si', recepita dal DM 27.3.2006.


 costretti a restare bloccati su quella del 1992).
ora vige quella del 2001
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com

 Chi ha ragione dei due?
Non devi chiedere ad un idraulico, ma ad un tecnico
Se non sei in un monolocale allora puoi installarla (soprattutto per i 
problemi della canna fumaria esistente)
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com



Le casistiche sono differenti:
se l'intervento che vai ad eseguire è una mera sostituzione, cioè una 
semplice sostituzione di una caldaia
a camera aperta a tiraggio naturale, allora puoi farla, però devi verificare 
lo stato del camino, poichè lo stesso deve essere integro e non ostruito 
(video-ispezione)
se l'intervento consiste in una nuova installazione, allora non è possibile 
installarla all'interno dell'unità abitativa.
Ricorda sempre che lo scarico dei fumi deve essere a tetto, facendo molta 
attenzione alle distanze delle aperture dei vicini.
Nel tuo specifico caso puoi eseguire la semplice sostituzione con altra 
caldaia a camera aperta viste le precedenti prescrizioni e occorre 
verificare che vi sia un'apertura di ventilazione di almeno 160 cmq (se non 
erro), di più se nello stesso ambiente è presente un piano cottura non 
valvolato e forno a gas (ti consiglio di verificare la UNI). Comunque per 
evitare problemi ti consiglio di installare una caldaia a tiraggio forzato e 
camera stagna, così risolvi ogni problema legato alla sicurezza, poichè la 
camera stagna dovrà prelevare aria direttamente dall'esterno ed evacuare i 
fumi di scarico direttamente oltre il tetto tramite una tubazione che dalla 
caldaia, in un pezzo unico, giunge sino al tetto. Di norma in una canna di 
eternit o fibrocemento da 120 mm passa tranquillamente un tubo in acciaio 
AISI 316 a doppia parete da 80 mm. si tratta di verificare che la canna non 
sia ostruita.
Ciao
Roberto S.
figlio di idraulico = non capisce un tubo........ahimé anche geometra.
Rapallo (Ge) 

 installarla all'interno dell'unità abitativa.
[snip]
Per completezza, dove e' stabilito il divieto?
