Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: messa a norma di camino - non funziona più

Mi hanno sistemato una casa dell'800 con grande camino nella sala avente 
una bocca larga 1,40 ed alta originariamente 1,30 circa adesso è stato 
alzato il basamento ed è alta 1,10 circa ed il vcamino esterno è ora 
alto oltre un metro e me peraltro non piace.
Al suo interno si immette anche un forno la cui canna è però chiusa da 
tempo e la canna era corrispondente alla bocca che si restringenva 
gradualmente verso la cima (la casa ha un piano e la soffitta, quindi la 
cima era orientativamente a 9-10 metri; il camino esterno era alto 40 cm 
circa); all'interno del camino adesso è stato posto un tubo di acciao di 
circa 30 - 35 cm di diametro.
Prima dei lavori il camino aveva ogni tanto dei problemi di fumo, adesso 
li ha sempre e non riesco più ad usarlo se non apro continuamente le 
finestre; con 3-4 accensioni del fuoco la riverniciatura della parete si 
è già scurita.
L'impresa che ha fatto i lavori mi addetto di accenderlo perchè la canna 
si deve asciugare e per questo l'ho acceso varie volte, ma aprendo 
continuamente le finestre e le porta; la canna è stata chiusa con del 
cemento ed all'interno è posto ora il tubo, perfettamente dritto.
Nel venire di recente a risolvere il problema il titolare dell'impresa 
mi ha detto che bisogna attaccare davanti alla bocca una tavola di gesso 
verticale per creare un volume, ergo deduco vorrà ridurre la dimensione 
della bocca, che è l'elemento più interessante di questo camino che 
peraltro ha già anche abbruttito elevando il basamento; allora mi 
domando non era meglio lasciare la canna così come era, che il volume 
prima era molto più ampio?
Ho letto che la messa a norma significa in primis non avere fumo in 
casa, ma che la canna deve essere diritta, mentre prima era diciamo 
affusolata.
Cosa mi consigliate di fare?
grazie

 grazie
I camini antichi non facevano fumo:
1° perché avevano una canna grande proporzionata alla superficie della 
bocca;
2° perché bruciavano in un ambiente grande con porte e finestre piene 
di "spifferi" e quindi avevano modo di asportare aria da bruciare.
Ora tu avrai finestre e porte con guarnizioni; hai una canna dritta ma 
ridotta di superficie.
Chiaramente l'aria che il camino brucia non è rapportata con 
l'ambiente.
C'è una giusta proporzione da rispettare tra: superficie della 
bocca/superficie della canna/volume dell'ambiente.
A questo punto l'unica soluzione è la diminuzione della superficie 
della bocca magari solo all'interno lasciando inalterata la parte 
ornamentale esterna e rivestendo il restringimento con maioliche.
Un'altra soluzione sarebbe quella di mettere una lamiera di ghisa o di 
acciaio che scaldandosi favorisce la risalita dell'aria combusta e 
sagomata in modo da restringere la parte interna in corrispondenza 
dell'architrave per creare l'effetto "tubo venturi".
-- 
Ciao

 grazie
-- 
Ciao

 grazie
cambiare nik
-- 
Ciao

 cambiare nik
mi correggo, cambiare aria...
-- 
Ciao


io chiederei alla ditta esecutrice dei lavori una dichiarazione di
conformità, non tanto per il camino che non essendo un impianto
termico (definizione DPR 412) non occorre, ma bensì per la canna
fumaria visto che quella deve essere dimensionata e posata secondo
norma, come dice la norma UNI 10683 "generatore di calore a legna"
dimensionamento canna secondo UNI 9615.
Infine una coriusità è presente la griglia aria comburente alla base
del camno?
Saluti

il grande fardello ha scritto:

Ti ringrazio molto per tutte le spiegazioni.