Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: x Manuela e x tutti: scarico condensa caldaie

Credo che sia utile a tutti.
Brevemente riassumo: i limiti di legge per scarico in acque superficiali 
vengono dal Dlgs 155/1999 e Dlgs 258/2000, i quali prevedono valori di 
pH limite per scarico in acque superficiali o fognatura, che sono fra 
5,5 e 9,5. Salvo limiti locali o del gestore.
Essendo i saponi presenti nei reflui domestici fortemente basici, ne 
risulta che diluendo la condensa acida coi reflui medesimi si rientra 
nei limiti.
Esiste poi una norma UNI, la 11071 che regola lo scarico per caldaiette 
inferiori a 35 kW, che recita, piu' o meno:
I reflui ottenuti dalla condensazione dei prodotti della combustione
delle caldaie a gas, hanno un determinato grado di acidita' (pH medio 
circa 4).I reflui domestici, prodotti in grande quantita', hanno una 
notevole basicita'; essi inoltre hanno la capacita' di formare nelle 
condutture un deposito con proprieta' tampone rispetto agli acidi.
Per contro la quantita' massima di condensa producibile per esempio da 
una caldaia a condensazione a gas metano con portata termica 24 kW e' 
pari a 30,7 litri al giorno (considerando un apparecchio ideale, in 
grado di operare una condensazione totale dell'acqua prodotta nella 
combustione, operante alla portata termica nominale per un periodo 
giornaliero di 8 ore) da compararsi con una produzione media giornaliera 
di refluo domestico di circa 180 litri al giorno pro capite.
E' possibile affermare come, mediamente, nelle acque reflue di una
abitazione privata siano contenute 100 volte piu' basi di quelle
necessarie per la neutralizzazione degli acidi presenti nella condensa 
dell'impianto di riscaldamento.  Essendo l'alterazione di pH dovuta alla 
miscelazione del refluo domestico con la condensa acida prodotta da una 
caldaia a condensazione (di potenza minore di 35 kW) praticamente 
trascurabile risulta possibile scaricare direttamente la condensa nella 
fognatura.
A titolo di esempio, si indicano i seguenti casi:
a) Installazione in locale ad uso abitativo: per utilizzi civili non si
rendono necessari particolari accorgimenti essendo i condensati
abbondantemente neutralizzati dai prodotti dei lavaggio e degli altri
scarichi domestici.
b) Installazione in ufficio: nel caso in cui l'ufficio, asservito ad un
apparecchio singolo, abbia un numero di utenti minore di 10, Ë
opportuna l'installazione di un neutralizzatore di condense. Nel
caso in cui il numero di utenti sia maggiore di 10, valgono le stes-
se considerazioni adottate per l'installazione in appartamento ad
uso abitativo.
x Manuela: io segno, eh, che qui le cene aumentano... :)
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 x Manuela: io segno, eh, che qui le cene aumentano... :)
Segna-segna!
Che tanto............. non ti farai mai vedere! ;-)
(visti i precedenti "raduni", che hai sempre evitato come la peste)
ehehhee :-D
Bye
Miomao

 ehehhee :-D
Eh, vabbe', solo perche' ho saltato una volta... Come siete pesanti voi 
geometri... :)


 x Manuela: io segno, eh, che qui le cene aumentano... :)
Oooooooooooooooooooooooooooh.... come "LE cene"? :-D
Avevamo parlato di "UN pranzo". :-)
Fai il bravo dai! :-)
Ciao
Manuela

 Fai il bravo dai! :-)
Certo che faccio il bravo e giusto per quello ti segnalo che la UNI 
suddetta e' stata pubblicata in GU con un decretone del marzo 2006 che 
riporta un po' tutte le UNI sul gas. Questo ti aiuta in due modi:
1. E' di pubblico dominio e quindi te la cerchi e te la scarichi nel suo 
testo integrale (potresti avere delle sorprese, cercalo)
2. E' legge dello stato e non una "semplice" UNI e questo di solito e' 
una buona arma coi tennici... :)


 una buona arma coi tennici... :)
Speriamo perché ultimamente il mio teNNico comunale mi sta facendo
disperare. :-(
Ciao
Manuela