Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: una domanda per termotecnici...

Gent.mi Geom. o Ing.
Sto cercando di verificare il mio appartamento secondo l'art.28 della legge
10/91 con il programma Lex 10 professional prestatomi da un amico.
Ripeto  che non sono del settore e la mia č solo una curiositŕ personale.
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti ho ottenuto questo risultato:
Valori calcolati:
FEN=72,76
Cd=0,75
Ng =0,701
Valori limiti di legge:
FEN=114,00
Cd=0,75
Ng =0,69
Il programma ora mi da tutto come verificato.
Ho un po di confusione...non dovrebbero essere entrambi(FEN e Ng)  sotto il
limite di legge per risultare verificati??Com'č questa storia?
Grazie ;)

 Grazie ;)
Hey.... ma non è che stai trollando? ;-)))
--
Ciao da MioMao!
____________________
http://www.gaem.it
http://www.casapagina.it

Ciao Mao,
non ho capito la tua "risposta"...
MioMao ha scritto nel messaggio ...


 non ho capito la tua "risposta"...
Un troll è un tipo (qualcuno direbbe un animale...) che volutamente agita un
NG provocando acerbe discussioni, la cosiddetta zizzania... per capirci il
tipo che entra in questo NG postando "i geometri sono unamassa di
stronzi..."
e credo che te non c'entri nulla e forse chi ti ha risposto nemmeno sa
esattamente cosa voglia dire troll, più probabilmente intendeva dire che hai
già un thread aperto con lo stesso argomento e che è da maleducati inserire
più volte lo stesso messaggio magari con diversi soggetti.
Cmq, venendo alla tua risposta, immagino che tu stia "giocando" con un prg
per la verifica della legge 10, in ogni modo il propramma ti fornisce dei
valori da inserire nella relazione di calcolo che presenterai al comune  e
più che al dimensionamento dell'impianto termico serve per la verifica
dell'efficienza del sistema edificio-impianto ai fini del risparmio
energetico. E precisamente la verifica delle dispersioni attraverso
l'involucro edilizio (Cd), del Fabbisogno energetico normalizzato (FEN), del
rendimento globale medio stagionale dell'impianto (etag) cioè dell'efficenza
del generatore di calore, del sistema di distribuzione, dei terminali di
emissione, del sistema di regolazione.
Ora i parametri in gioco sono così tanti e vari che è impossibile darti una
risposta univoca, sul perchè tu abbia quei valori, per quanto riguarda la
verifica in senso stretto la legge (l'hai letta vero? magari insieme al
regolamento) impone che il valore calcolate del FEN risulti "inferiore a"
(art. 7 del DPR) mentre per il rendimento deve essere "non inferiore a"
(art. 5 del DPR) e val calcolotao al 30% e al 100%.
Insomma FEN calcolato < FEN limite mentre etag calcolato >= etag min
Questo è tutto spero di averci preso perchè sono andato a memoria... ;-PP

Io ti ringrazio tantissimo per la risposta che č stata precisa e
esauriente,ma ci tenevo anche a scusarmi con tutti per i miei "doppi"
annunci. E' la prima volta che chiedo su un newsgroup e non so bene come
funziona outlook con i news. Se compaiono piu volte gli stessi annunci č
perchč ho fatto un po di casino e con l'ora del computer che era
completamente sballata  e con il server delle news e con tante altre cose.
Ho anche cercato di cancellali ma non ci sono riuscito:cercherč di fare piů
attenzione le prossime volte ve lo prometto.
Grazie ancora.