Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Calcolo portata acque nere

Per un allaccio in fogna al collettore consortile comunale come faccio
a calcolare la portata delle acque nere? La formula dovrebbe essere la
seguente:
DxCmax xCridxNabit/86400
D = dotazione in litri per abitante al giorno mediamente 300l
Cmax = rapporto portata max e quella media annua circa 2,5
Crid = coefficiente di riduzione circa 0,8
NAbit = numero di abitanti
86400 = che dovrebbe essere una costante (???)
Tendenzialmente i progetti riguardano villini in un centro
residenziale, se io ho una villa con due o tre piani I° piano
sogg+cucina+2bagni+2letto Terra idem tenendo presente che è costituita
da una sola famiglia, come faccio a calcolare la portata delle acque?
P.S.: ho trovato anche questa formula utilizzata per questo tipo di
scopi:
Q = N x D x 0,8 x 2,5 = litri/giorno	Q = 1 x 500 x 0,8 x 2.5 = 1000
litri/giorno
Dove N = appartamenti o lacali; D = dotazione giornaliera max (500 l
per appartamento, 100 l per locale)
Questa formula non l'ho trovata da nessuna parte, è simile ma manca la
divisione per 86400, qualcuno sa spiegarmi ance questa?
Spero di essere riuscito a spiegarmi, e ringrazio a chiunque mi
aiuterà.
grazie

yos...@gmail.com
 ha scritto:

Poiché:
D è la dotazione di acqua per abitante, espressa in l/giorno/abitante
Cmax e Crid sono delle costanti adimensionali
Nabit esprime il numero di abitanti
la prima formula di dà come risultato una portata espressa in l/giorno; 
infatti
86400 sono i numeri di secondi in un giorno (60 sec/min x 60 min/ora x 
24 ore)
In questo modo ottieni la portata in l/sec.
La seconda formula è la stessa ma ti da il risultato in l/giorno.
Tendenzialmente preferisco la prima alla seconda: un appartamento di 2 
locali ed uno di 10, se abitati entrambi da 2 persone consumano (più o 
meno) lo stesso quantitativo d'acqua. Per stimare il numero di abitanti 
puoi basarti sui posti letto delle camere.
Alcune considerazioni:
l'unico numero certo è 86.400: direi che è improbabile che un giorno  
decida di avere un numero di secondi diverso da 86.400 :-))
Sugli altri valori occorre fare qualche valutazioni più attenta.
Per esempio la dotazione di 300 l/g/ab è un po' pesante, in genere 
utilizzata nelle città (tiene conto anche degli scarichi aggiuntivi 
rispetto alle abitazioni).
Per il coefficiente di riduzione in genere si usa 0,8 ma occorre 
valutare il contesto: in città sarà più elevato (praticamente tutta 
l'acqua che utilizzo va negli scarichi); se ho delle villette 
probabilmente va bene così.
Per il coefficiente di massimo utilizzo, se si tratta di un collettore 
periferico, alcuni manuali consigliano 3,0
Ciao
Maci

Prima di tutto grazie, per il caso specifico utilizzando la formula
 DxCmax xCridxNabit/86400
D        = dotazione max giornaliera pari a 300 litri
Cmax = pari a 2,5
Crid    = pari 0,8
N abit = pari a 2 (numero abitanti l'appartamento)
calcolo portata
300x2,5x0,8x2/86400 = 0,01 litri/sec al giorno 864 litri
Il collettore utilizzato per l'allaccio è del diametro di 160mm mentre
il principale è di 250mm (consortile comunale)
i pozzetti di ispezione sno 50x50
Un parere...faccio bene?
Grazie nuovamente

yos...@gmail.com
 ha scritto:

Ehm... scusa un attimo (avevo letto frettolosamente il tuo post).
Ma tutto questo lo chiedi per l'allaccio di una sola villetta???
E' solo una tua curiosità vero?
Perché tecnicamente il problema non si pone:
Con un 160 allacci un condominio intero.
Il tuo scarico, nel momento di massima piena, riempie il tubo per 3-4 mm
Il collettore comunale è in grado di smaltire gli scarichi di qualche 
migliaio di persone!
Ciao
Maci

Essenzialmente devo progettare diversi allacci in fogna per un centro
residenziale e quelli fatti precedentemente da un altro tecnico sono
tutti allacciati al collettore consortile con tubi in PVC dal diametro
di 160mm, siccome ho visto le sue relazioni tecniche dove era presente
la formula di cui sopra, mi era venuto il dubbio. Se mi dici questo
posso anche omettere il calcolo della portata oppure posso inserire
quella del post precedente.
Scusa se ti faccio questa domanda: hai fatto allacci di questo tipo se
si hai fatto per qualcuno la scheda per scarico in rete fognaria delle
acque reflue domestiche se si puoi inviarmela. E' òa prima volta che
faccio questo tipo di progettazione in un comune che praticamente non
mi conoscono per niente, quindi vorrei avere più informazioni
possibili.
Ti ringrazio per l'interesse.
ciao


Non so cosa intendi per "scheda per scarico in rete fognaria".
In genere uso la modulistica che ha il comune.
Non mi č mai capitato perň che per  l'allacciamento mi venisse chiesto 
il calcolo delle portate.
Ciao
Maci

La scheda di scarico è quella dove viene inserito la tipologia
abitativa, uso dell'abitazione, numero, numero di scarichi, materiali
impiegati consumo annuale in mc... però stavo pensando, visto che la
maggior parte di queste cose le ho inserite nella relazione tecnica è
probabile che vada bene così; provo a portarla in Comune ed al limite
la integro con altro che mi viene richiesto.
Grazie di tutto
P.S.: a questo punto provo anche io ad omettere il calcolo della
portata, se mi viene chiesto applico l'esempio di cui sopra.