Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Regolarizzazione scarico fuori fognatura abitazione di 3 alloggi

In questo caso non avendo corpo idrico superficiale ove scaricare 
bisogna fare sub-irrigazione, premetto che è una regolarizzazione dello 
scarico da fare in piemonte.
Non sono separate le acque grigie dalle nere dei wc, addirittura nelle 
im-hoff esistente scaricano anche i pluviali.
 
Io volevo fare in questo modo:
- fare scaricare le acque meteoriche in altro modo e non convogliarle 
nella imhoff come ora avviene;
 
- non mettere nessun degrassatore  in quanto le acque wc e bagno e 
cucina non sono separate;
 
- mettere invece un pozzetto di cacciata prima della sub irrigazione che 
funga anche pozzetto prelievi.
 
Chiedo:
- Secondo voi funziona?
- Che tubi usate x la sub irrigazione?
- Suggerimenti?
 
DGE


 
Certo che funziona. Occorre però fare un dimensionamento della lunghezza 
del tubo di sub-irrigazione (in genere D=100/125) in base alla 
permeabilità del terreno.
 
 
Gianluca
 
 
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---


ANCORA un paio di info:
1) usi tubi che in realtà sono nati x il drenaggio tipo questi:
http://www.ntanet.it/materiali1/tubi-drenanti
 
2) oppure fai tagliare con il flessibile dei normali tubi di pvc?
 
Voglio un pozzetto ispezione x eventuali verifiche di cosa scarico nel 
terreno
Ok sul dimensionamento in base al terreno
DGE

Il 09/11/2015 10:08, DGE ha scritto:

Ma perchè non metti un depuratore a fanghi attivi con insufflaggio che 
accetta anche acque miste,poi lo spari in un impiantino di 
subirrigazione dimensionato al minimo (che tanto riceverà acque in 
tabella A) e sei a posto.
Il costo è più alto ma almeno il tuo cliente sta tranquillo
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


Figuriamoci, lui pensava di essere  a posto con la imhoff che ha fatto 
mettere 4 anni fa e scarica a bordo strada, adesso volevo regolarizzare 
al massimo in quanto dobbiamo fare pratica edilizia e poi tanto la 
venderà sta casa
DGE


Auguri e occhio: se vende e dal comune dopo 6 mesi fanno un controllo 
degli scarichi e viene fuori che non funziona, chi ne risponde sei tu....



 
Ovviamente tubi per drenaggio; ti costano meno che tagliare i tubi in 
pvc (che sarebbero anche difficili da posizionare).



te ti riferiva a una tipo: isea SUPER QUATTRO, impianto a fanghi attivi
come modello?
http://www.infobuild.it/2008/07/impianto-a-fanghi-attivi-superquattro/
 
 
ma il problema che mi pongo è che hanno wc e acque grigie unite in unica 
condotta che attualmente scarica nella fossa insieme alle piovane (da 
cosa mi hanno detto), io volevo almeno togliere le piovane e farle 
andare x la loro strada
DGE
ps che non possiamo mica spaccare tutto il cortile mi silurano!!
 


non so, ricordo che tempo fa mi avevano proposto un impianto a fanghi 
attivi che accettava anche acque non degrassate.
ma la cosa finì in fase di studio perchè modificammo tutto l'impianto.
GD


 ps che non possiamo mica spaccare tutto il cortile mi silurano!!
 
Personalmente un impianto a fanghi attivi mi pare ben piu' difficile da 
mantenere operativo, figuriamoci efficiente. Se non hai particolari 
problemi lo eviterei.
 
Concordo al 100% sulla necessita' di togliere i pluviali (ma davvero 
entrano nella Imhoff? Verifica perche' di solito anche il piu' 
scalcagnato dei muratori lo sa che non ci vanno).
La presenza delle acque grigie mi pare meno problematica: fino a 10/15 
anni fa almeno nelle mie zone non ci si poneva assolutamente il problema 
e le Imhoff funzionavano degnamente, salvo l'occasionale pulizia. Certo 
occorre un po' di grazia nell'utilizzare gli scarichi, ma per abitazioni 
private la cosa e' fattibile.
 
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...


Al muratore gli ho detto quando siamo andati a vedere (e sto attendendo 
il modello di imhoff che ha piazzato 4 anni fa) che bisognava toglierli 
e lui mi ha detto ma funziona poi ugualmente?
DGE

 e lui mi ha detto ma funziona poi ugualmente?
 
Gli hai detto di no, vero? Cosi' almeno la prossima volta lo sa.
