Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: impianti gas

Vorrei porre un quesito probabilmente banale.
In un monolocale posso installare una cucina a gas?
Non è che una cucina è assimilata ad un apparecchio di tipo B e 
quindi non può essere installato in camera, e di conseguenza, 
neanche in un monolocale?
grazie
Fritz
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it

 neanche in un monolocale?
Esatto.
Rif. = Norma UNI-CIG 7129, lettera D, punto 4.4 e (se riportato) anche il
Regolamento locale di Igiene (da noi, in Lombardia: manuale tecnico, punto
4.4).
--
Bye
MioMao

MioMao ha scritto:

La 7129 al punto 4.4 lettera D, parla delle aperture di 
ventilazione, ma non dice che non posso installare una cucina a 
gas.


 ha scritto nel messaggio 
news:27300381.1137082790298.JavaMail.newsgroup@sc-ng-1...


 dall'apparecchio!!! Quindi a te il conto....
Sono d'accordo con te, ma il mio dubbio è se una cucina a gas 
per la 7129 è assimilabile a un apparecchio di tipo B oppure è 
una cosa a parte, da considerare diversamente.
Fritz


 una cosa a parte, da considerare diversamente.
Leggi bene la 7129 (è lunghetta e pure noiosa)... e poi formula le tue
conclusioni :-)
-- 
Bye
MioMao

I fornelli di cucina non sono caldaie di tipo B, sono apparecchi di tipo A, 
quindi consentito con apertura adeguata verso l'esterno.
"MioMao" <chied...@pappapero.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:n3Pxf.29771$av6....@tornado.fastwebnet.it...


 tipo A, quindi consentito con apertura adeguata verso l'esterno.
----UNI 7129---
2.5. Apparecchi di utilizzazione
«La classificazione in tipi degli apparecchi a gas, secondo il metodo di
prelievo dell'aria comburente e di scarico dei prodotti della combustione, è
stabilita dalla UNI 10642 [...]
---UNI 10642---
Classificazione generale degli apaprecchi
[...]
3.1 Tipo A
Apparecchio non previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo
di evacuazione
dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è
installato.
Il prelievo dell'aria comburente e l'evacuazione dei prodotti della
combustione avvengono
nel locale di installazione.
Tipo A1: Apparecchio di tipo A senza ventilatore.
Tipo A2: Apparecchio di tipo A munito di ventilatore a valle della camera di
combustione/
scambiatore di calore.
Tipo A3: Apparecchio di tipo A munito di ventilatore a monte della camera di
combustione/
scambiatore di calore.
[...]
(.....chiarissimo) :-DDD
----UNI 7129---
4.2. Apparecchi di tipo A
Sono apparecchi di piccola potenza e con funzionamento continuo o
discontinuo.
La potenza massima, i limiti al loro impiego, la loro ubicazione e le
particolari prescrizioni per la ventilazione dei locali in cui sono
installati, sono indicati in 2.5.1.5.
-----
2.5.1.5. Gli scaldacqua istantanei di portata termica sino a 11 kW, gli
apparecchi ad accumulo fino ad una capacità utile di 50 l di acqua ed una
portata termica di 4,65 kW, gli apparecchi indipendenti per il riscaldamento
ambientale sino ad una portata termica di 3,5 kW e tutti gli altri
apparecchi a gas aventi una portata termica fino a 2,9 kW (apparecchi di
tipo A), * *esclusi gli apparecchi di cottura* *, possono essere installati
*senza condotto di scarico* per i prodotti della combustione, purché vengano
rispettate le condizioni contenute nel D. M. 30-10-1981 e le seguenti: [...]
-----
3.1. Generalità
Avvertenze sulla indispensabilità della ventilazione, sui mezzi per
realizzarla previsti in questa norma, sull'importanza di non impedirne il
funzionamento *devono essere contenute nei libretti* di istruzione degli
apparecchi di *tipo A, B e di cottura*. L'apparecchio stesso dovrà portare
un'etichetta con la scritta: "Attenzione - Questo apparecchio può essere
installato e funzionare soltanto in locali permanentemente ventilati secondo
la norma UNI 7129 ".
-----
3.1.1. Volumi di aria
É indispensabile che nei locali in cui sono istallati apparecchi a gas (di
tipo A o B, o *apparecchi di cottura*) possa affluire almeno tanta aria
quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione del gas e dalla
ventilazione del locale.[....]
-----
Nota 3 - Per i locali in cui è installato *un solo apparecchio di cottura a
gas* e nei quali l'evacuazione dell'aria viziata e dei prodotti della
combustione è ottenuta a mezzo di un elettroventilatore o di una cappa
aspirante elettrica, la necessaria ventilazione è assicurata quando esistono
le aperture di ventilazione prevista in 3.2.1 della presente norma. In tal
caso, negli locali adiacenti e direttamente comunicanti con il locale di
installazione della cappa aspirante elettrica o dello elettroventilatore, è
consentito esclusivamente l'uso di apparecchi di tipo C. Inoltre si applica
quanto previsto alla precedente lettera a)».
------
Questo è quanto detto dalla 7129 in merito agli apparecchi di cottura.
Non ho sottomano (a questo punto... non la ricordo) la norma che indica i
limiti di installazione, rispetto all'uso di apparecchi a fiamma libera nei
locali usati (anche) per dormire. Ma c'è... eccome se c'è! :-)  Nel primo
msg avevo scritto che si trattava della 7129 (ciumbia.. mica posso
ricordarmi tutto!!); confermo che non è così... anche perchè il punto 4.4
della 7129 non possiede la lettera D da me indicata... così come non
possiede il 3.5 (che non esiste), definente i tipi C (ciò è riferito ad un
mio appunto, che mi ero fatto a suo tempo, nel quale avevo scritto che tali
riferimenti erano contenuti nella 7129; è chiaro che mi sono scritto un
riferimento sbagliato).
Btw, vi assicuro che tale norma esiste (ciumbia se esiste!) :-))
Infine, come già accennavo, vanno verificate anche le disposizione del
Regolamento d'Igiene (proprio perchè il quesito riguardava un monolocale).
--
Bye
MioMao

 monolocale).
Quoto di nuovo. :-)
Saluti
GeA

 Si tratta forse di questa? :-)
Ciumbia, direi di si! :-)))
(anche se va letta con moooooooolta calma ed attenzione)
Grande GeA! :-)
--
Bye
MioMao