Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: caldaie tipo C < 35 KW e garage

da una circolare del '94 risulta che le caldaie inferiori a 35 kw, anche di
tipo C, non possono essere installate nel garage.
Ne deduco che se io le installo in un disimpegno che confina col garage,
nessuno si pone il problema, non infrango la circolare e tutto č ok, anche
se fra i due locale c'č una semplice porticina in legno.
Il mio problema č:
caldaia di tipo C installata in garage, per regolarizzare la situazione si
decide di realizzare nel garage un tramezzo, in pratica dentro il garage si
fa un nuovo locale apposta per la caldaia. L'impiantista mi dice che questo
nuovo locale deve essere separato dal garage con una porta "tagliafuoco" (in
lamiera dice lui), ha ragione? Perchč?
Secondo me basterebbe una semplice porta in legno, come il caso del
disimpegno confinante che ho riportato all'inizio del mio discorso. Sbaglio?
--
Studio geometra MIRANO Dario
www.studiomirano.it
Progettazione - Direzione lavori - Catasto terreni e fabbricati -
Cartellonistica - Grafica 2D e 3D

 disimpegno confinante che ho riportato all'inizio del mio discorso. Sbaglio?
In legno no di sicuro, quantomeno metallica.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 ha scritto nel messaggio
news:N6off.66855$Pe2.1...@twister2.libero.it...


vi ringrazio per le risposte, ma allora mi chiedo: la caldaia non sarebbe
potuta essere installata neanche nel disimpegno, poichè esso era separato
dal garage solo da una porta di legno, vero?

 ha scritto nel messaggio
news:V75gf.46929$65.13...@twister1.libero.it...


 metallica piena con autochiusura.
Per il senso di apertura della porta: dovrebbe avvenire verso
il garage, confermi?
Roberto

Roberto ha scritto:

Quello non e' obbligatorio per piccole CT (<116 kW mi pare).
Cmq nel disimpegno con porta in legno non puo' (potrebbe?) stare. Credo 
di ricordare che anche le tipo C non possano cmq stare in locali del 
tutto privi di aerazione.


allora...
LE NORME:
Le caldaie di tipo C non si possono installare in nessun garage (circolari
del 10 marzo 1994 e 15 giugno 1994)
Delle caldaie viene detto solo questo, tra loro e il garage potrebbe esserci
anche solo un asse di legno....
D.M. 1 febbraio 1986
punto 1.2
la norma non interessa garage esistenti o garage di cui non faccio variare
la superficie in più o in meno del 20%
punto 2.1
qualsiasi garage, anche di un solo posto auto, deve essere separato da
qualsiasi altra cosa (quindi anche dall'abitazione, ma anche solo da un
locale di sgombero) da una struttura REI 60 e da una porta metallica piena
con chiusura automatica.
LE MIE DEDUZIONI:
- se il garage è nuovo, allora tra la caldaia di tipo c e il garage ci sarà
per forza una porta metallica e una struttura REI 60, poichè questo è un
requisito del garage
- se il garage è esistente, la caldaia non sarà nel garage, ma tra questa e
il garage potrebbe anche solo esserci un tavolato di legno
LE MIE DOMANDE:
- ho sbagliato qualcosa nelle deduzioni?
- cosa si intende per porta metalica piena con chiusura metallica?
- se il garage è esistente e confina con un locale di sgombero che io
trasformo in abitazione, la struttura tra garage e locale di sgombero (ora
abitazione), deve essere REI 60 o no?Il garage era preesistente, quindi
direi di no....
In ultimo: circolare 19 febbraio 1997:
comunicanti alle autorimesse (anche singole) ci possono essere impianti
termici, ma le porte devono essere REI 120......ma anche per le caldaie di
tipo C??????

 tipo C??????
Dici questa?
---------------------
  Lettera Circolare del Ministerodell'Interno prot. N. 402/4134 del 
19/2/1997
OGGETTO:Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di 
impianti termicialimentati a gas metano di portata nominale non 
superiore a 35 kW Chiarimenti
&nbsp;
Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del 
Fuoco e direcente dal C. I .G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti 
inerenti l’ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di 
installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata 
nominale non superiore a 35kW.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico 
Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art.10 del 
D.P.R.29luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del 
punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 
autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singolibox 
e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente 
coni citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte 
aventicaratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
------------------
Mi pare chiaro: parla di impianti termici a gas metano, quindi anche le 
tipo C.



si, dicevo proprio quella che hai riporato. In effetti mi sembra abbastanza
chiara.....
Quindi intorno al garage: strutture REI 60 e porta REI 120 se al di là c'è
un caldaia.
Pensavo di provare a porre il quesito magari sul newsgroup degli ingegneri,
magari sanno consigliare qualche articolo da leggere in merito, poichè mi
interesserebbe bene approfondire l'argomento.
Comunque ti ringrazio per le tue delucidazioni!