Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: PROBLEMA CON RELAZIONE LEGGE 10

Programma di calcolo TERMUS.
Possibile che una abitazione su 2 piani, isolata con tutti i crismi e 
con impianto di generazione a pompa di calore da 5,8 kw per riscald. e 
raffr. e altra piccola pompa di calore da 1,7 kw per ACS, oltre a FV da 
3kwp riesca a soddisfare tutte le necessità e addirittura ottengo un 
edificio in classe A4 con EP di 4.37 kwh/anno???
A me sembra che ci sia qualcosa che non va.


prima domanda: hai inserito tutti i PT ?
 
 
-- 
www.studiomirano.it
 

 prima domanda: hai inserito tutti i PT ?
Ed i ricambi d'aria e le ombreggiature delle superfici trasparenti (su
quelle opache di solito conta niente, ma forse in un A4...)?
 
Comunque sì... tra poco le case doranno essere ad energia quasi zero, e
potresti esserci arrivato in anticipo ;-)
 
-- 
Per contattarmi, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
To contact me, remove -NOSPAM- from address.


SI CERTO.
secondo me il problema è nell'impianto.
Uso la pompa di calore IMMERGAS MAGIS PRO 8 KW. I dati sono forniti dal 
produttore. Secondo me barano sui dati. Specie sulle temperature minime 
e massime di cut-off.

 A me sembra che ci sia qualcosa che non va.
 
parlane con l'assistenza, magari inviando la comemssa

 e massime di cut-off.
In questo caso dovresti avere una segnalazione di insufficienza
dell'impianto... credo (non conosco Termus).
Prova a vedere se metti un impianto simulato in coda alla pompa (o una
normale caldaia a gas), se risulta essere utilizzato.


 
Basta dichiarare che la pompa funziona fino a -2 e vedrai come cambia il 
risultato.
Per dirti se da -2 la porto a 2 mi chiede di aggiungere una reistenza. 
Se metto la resistenza passiamo subito da 6 a 21 kwhmq/anno.
 

 risultato.
Anche. Dipende poi da dove si trova... qui il -2 è sicuramente ancora
insufficiente.
 
-- 
Per rispondere, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.

Il 03/10/2017 09:20, Pietro ha scritto:

Accertati di avere inserito in modo corretto i dati. I PT contano poco o 
nulla, dato che saranno al 90% tutti talmente corretti o quasi corretti 
per cui con incidenza minimale.
Le temperature di cut-off sono realistiche, certamente il COP crolla. Se 
hanno fatto le prove secondo la UNI EN i dati dichiarati dovrebbero 
comprendere la resistenza integrativa, se non la comprendono chiaramente 
e' da da aggiungere, ma e' difficile capire come e quando la fa entrare 
in gioco.
 
4.37 mi sembra cmq un po' poco, mi aspetto diciamo almeno un 12/15 se 
non hai preso accorgimenti particolari.
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...


veneto


Infatti se metto il cut-off a +2 e metto la resistenza integrativa 
saliamo subito a 21.
Ciao


però se non ho letto male la loro scheda mi pare che il cut off sia a 
-2. E con -2 mettere o non mettere la resistenza non cambia quasi nulla 
nel calcolo.

 veneto
Cortina o Venezia?! ;-)


 
padova :D


Cut-off o TOL? Sono 2 cose diverse e di solito il cut-off lo puoi 
regolare con l'elettronica in modo da avere rendimenti migliori della 
sola PdC quando il COP crolla.
