Newsgroup: it.discussioni.geometri
Titolo: Domanda su obbligo Conformita' impianto  elettrico1997

Salve a tutti i newsgrouper. Chiedo un aiuto dai professionisti o 
esperti del settore. Nel 1997 Ho affittato un fondo ed iniziato una 
piccola attivita' commerciale (40mq). Feci alcune modifiche 
all'impianto elettrico - preesistente e all'epoca appena realizzato - per
adeguarlo alle mie necessita' (solo punti luce ed un quadro generale per
interruttori dei settori). Il 30 marzo 2008 ho ceduto l'attivita' e i nuovi
gestori mi chiedono il certificato di conformita' dei lavori di modifica 
eseguiti. 
L'elettricista che mi fece i lavori non me lo ha mai consegnato, 
adesso e malaguratamente e' deceduto, la ditta come purtroppo capita,
chiusa. 
Occorre dire che neppure il padrone del fondo ha la certificazione di 
conformita' dell'impianto originale, al quale io, come credo, dovrei 
fornire eventuale adeguamento. 
La cosa che mi domando, sopratutto, e' se all'epoca era obbligatoria 
la "certificazione di conformita'" e se sono obbligato come ex gestore, 
ma non propietario del fondo, a fornirla. Sono anche graditi riferimenti a
leggi da consultare. 
Grazie 

 ha scritto:

La legge degli impianti è la 46/90.
Non essendoci certificazioni per i lavori eseguiti, non resta che 
chiamare un elettricista che esegua la verifica dell'impianto è rilasci 
una certificazione che l'impianto è a norma.
Non sò dire se sia a carico esclusivo del proprietario, ma essendo stata 
ceduta l'attività commerciale ed essendo dovuto essere a norma l'impianto 
per l'attività ceduta, forse è per questo che chiamano in causa proprio 
te.
Saluti
Nicolas
-- 
----------------------------------------------------------
Per scrivermi clic qui:
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=4348

 Nicolas
Chiedo scusa se mi permetto alcune putulaizzazioni spero utili a Zelig.
1) La 46\90 è stata abrogata dal DM 37/2008 che la ha sostituita, quindi 
anche se è vero che al 1997 vigeva la 46\90 ad oggi per risolvere la 
situazione devi rifarti al DM 37/2008.
2) un elettricista, o meglio una ditta installatrice non può rilasciarti una 
certificazione "che l'impianto a norma" in quanto essendo un installatore 
può rilasciare solo la DICHIARAZIONE di conformità relativa ad un impianto 
da lui eseguito.
3) il DM 37/08  all'articolo 7 comma 6, per i casi come il tuo, prevede la 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA resa da un professionista iscritto all'albo 
professionale "per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha 
esercitato la professione, peralmeno cinque anni, nel settore impiantistico 
a cui si riferisce ladichiarazione, sotto personale responsabilita', in 
esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti 
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggettoche 
ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa 
abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settoreimpiantistico a cui si 
riferisce la dichiarazione"
saluti 

un altra piccola precisazione in merito agli obblighi su cui richiedevi 
informazioni.
il DM 37/08 prevedeva all'art. 13 l'obbligo da parte del venditore ad 
allegare agli atti di trasfermiento o la dichiarazione di conformita o la 
dichiarazione di rispondenza di cui al mio precedente intervento.....
tale articolo è però stato abrogato come uno dei primi atti dell'attuale 
governo per cui se nell'atto di trasferimento c'è la solita clausola che il 
compratore accetta il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova.... tu non hai allo stato attuale nessun obbligo sarà lui a doversi 
far carico di ottenere o una dichiarazione di conformità nel caso in cui 
decida di intervenire sull'impianto con adeguamenti a lui funzionali, o di 
farsi rilasciare la dichiarazione di rispondenza se decide che l'impianto 
gli va bene così come è (naturalmente sempre che così come è l'impianto 
risulti conforme alla normativa)
ri saluti 

 tale articolo è però stato abrogato 
--------CUT
Grazie davvero delle esaurienti e gentili risposte. Adesso la cosa mi e'
chiarita.
Saluti

 tale articolo è però stato abrogato 
-------CUT
Grazie davvero delle esaurienti e gentili risposte. 
Adesso ho ben compreso.
I migliori saluti.