Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: riscaldamento a pavimento e parquet flottante

ciao a tutti!
ho provato a cercare una risposta precisa alla mia domanda ma senza
riuscire a trovare granchè di esaustivo:
se decidessi per un riscaldamento a pavimento avrei particolari
preclusioni sulla scelta dei parquets flottanti e se si, quali?
grazie

 preclusioni sulla scelta dei parquets flottanti e se si, quali?
Il mercato offre un'ampia gamma di soluzioni nel settore parquet per
la posa su riscaldamento a pavimento.
Indispensabile però che lei rivolga la sua attenzione alle tecnologie
cosidette "MULTISTRATO" e non massiccie.
Tale tecnologia prevede l'utilizzo dell'essenza nobile sulla
superficie di calpestio (spess. mm. 3-4 rilevigabile 2-3 volte) in
senso longitudinale e in senso trasversale uno o due fogli in essenza
"povera" (pioppo, abete, ecc.) e questo permette una stabilità
dimensionale che un "massiccio" - sopratutto se di dimensioni generose
- generalmente non offre.
Le dimensioni potranno variare da listelli larghezza cm. 5-7 per
lunghezza 300-500 spess. cm. 1, oppure assi di dimensioni largh. cm.
10-12-14 per lunghezza cm. 80-100-120 spess. cm. 1,2-1,4 fino ad
arrivare ad assi di dimensioni larghezza cm. 17-20-40 per lunghezza
cm. 200-220-400 spess. cm. 1,4-1-5.
Le essenze sono quelle normalmente utilizzate nella scelta di parquet
tradizionale, sia latifoglie che conifere, forse escluso l'olivo che è
essenza troppo "nervosa".
Le finiture superficiali generalmente sono "finite", cioè già
levigate, stuccate, verniciate (o oliate) dal produttore e pertanto il
maggiore costo nell'acquisto è compensato abbondantemente dal minor
costo della messa in opera, senza contare i tempi ristretti di
utilizzo del locale.
I costi variano in base al formato, all'essenza, alla quantità e
partono da euro a metroquadrato 25,00 circa in su. Esiste inoltre una
grande vastità di scelta nel settore "laminato" (decori riproducenti
parquet) ma questa è un'altra storia.
Nella speranza di aver portato chiarimenti, resto a disposizione per
ulteriori chiarimenti

brice...@gmail.com
 ha scritto:

La preclusione maggiore IMHO non e' nel parquet in se', quanto nel fatto 
che la gestione di un riscaldamento di questo tipo con un pavimento in 
legno potrebbe essere complicata.
Mi spiego meglio: essendo il legno isolante la trasmissione del calore 
dal massetto alla superficie e' in un certo modo ostacolata, per cui la 
velocita' di messa a regime del sistema e' piuttosto lenta. 
Personalmente la sconsiglierei in casi in cui non sia possibile decidere 
con largo anticipo i periodi di riscaldamento o serva un tempo di messa 
a regime veloce.
Prova a pensare di dovere accendere il riscaldamento 3-4 ore prima di 
avere la temperatura desiderata...
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 velocita' di messa a regime del sistema e' piuttosto lenta.
Quoto e ringrazio avevo deciso di scriverlo io mi si è risparmiata la 
fatica...:)
Attenzione a fare delle scelte tecniche accoppiando due mode...:) 

 Attenzione a fare delle scelte tecniche accoppiando due mode...:)
Vero, anche se IMVVHO, il problema in realtà non esiste.
Un sistema di riscaldamento a pavimento è per sua natura "lento", non è cioè
adatto a situazioni in cui gli ambienti devono essere scaldati e lasciati
raffreddare con frequenze elevate.
Non è che in queste circostanze non funzioni, ma si perdono gran parte dei
vantaggi in termini di risparmio e confort che una simile soluzione
comporta.
Quindi se uno ha spesso la necessità di spegnere e accendere l'impianto
(prima casa di uno che sta fuori tutti i w.e., seconda casa, ufficio, ecc)
forse conviene valutare una diversa soluzione a prescindere dal
rivestimento.
Parimenti se uno vuole mettere il pavimento in legno sul massetto riscaldato
bisogna osservare alcune accortezze (specificare tipo e spessore in fase di
progetto, anticipare accensioni e spegnimenti) ma non è che la cosa non sia
fattibile.
Repo

 ha scritto nel messaggio 
news:1170837329.1...@h3g2000cwc.googlegroups.com...


Grazie veramente a tutti per quanto mi avete riferito!
Sono info preziose delle quali farò certamente tesoro.
Mi pare ad ogni modo di capire che (utilizzando il gergo di qualche
tecnico che ho provato a contattare) la trasmittanza termica è una
variabile importante da tenere in considerazione sia per il massetto
che per il parquet, mentre l'inerzia termica è variabile da tenere in
considerazione ai fini dei tempi di raggiungimento di una temperatura
a regime dell'ambiente.
Assimilati questi concetti Vi chiedo tuttavia ancora: meglio i
parquets incollati o i flottanti? devo temere i pannelli
fonoassorbenti che vengono posti sotto il flottante?
Grazie ancora
gidru ha scritto:


Resistenza termica MEDIA del parquet:
Massello INCOLLATO AL MASSETTO:
spess.   mm  8        resist. term.  (m²K/W):     0,038
spess.   mm  10      resist. term.  (m²K/W):     0,048
Massello inchiodato a magatelli annegati nel massetto:
spess.   mm  22      resist. term.  (m²K/W):     0,105
Multistrato INCOLLATO al massetto:
spess.   mm  10   resist. term.  (m²K/W): 0,048-0,065
Multistato FLOTTANTE
spess.   mm  15      resist. term.  (m²K/W):     0,110
Solo in quest'ultimo caso è da prevedere il famoso materassino che sarà 
rigorosamente del tipo "RP"
(che pare essere acronimo di "Riscald.Pavim."), in pratica si tratta di TNT, 
il famoso tessuto non tessuto.
In tutti gli altri casi vigono le (note?) procedure di posa su massetti 
riscaldati.
Un  BUON (e sottolineo vigorosamente il buon) termotecnico è perfettamente 
in grado di attivare tutte le compensazioni da apportare al regime 
dell'impianto per rendere ininfluente l'isolamento del parquet.
In pratica si tratta quasi solo di anticipare accensione e spegnimento di 
tempo congruo.
bear 


Se posa flottante/galleggiante si dovrà prevedere una guaina di
scorrimento fra legno e sottofondo. Ovviamente tale guaina
contribuisce ad un maggiore isolamento termo acustico, quindi si dovrà
prevedere una guaina adatta per risc. a pav. Vantaggio della posa
flottante, un risultato soddisfacente anche in presenza di sottofondi
non propriamente perfetti. I pannelli in polistirolo non costituiscono
problema poichè saranno comunque coperti dal massetto (minimo cm. 4
max cm. 7). Economicità generale.
Se posa incollata (la colla non fa spessore) la bontà del lavoro è
assolutamente combinata con la bontà del sottofondo che dovrà essere
asciutto, compatto, privo di gbe e/o buchi, planare, con sabbia fine
come intonaco al civile. Caratteristiche queste che non sempre si
trovano nei cantieri, ahimè. Expansive in generale
Saluti
www.tipierre.net

 fattibile.
Non avevo detto questo. Da li' a dire che il problema non esiste ce ne 
corre. A volte il periodo di occupazione non puo' essere deciso, anche 
quando di solito lo e'. Ad es. in una casa: magari si sta fuori tutto il 
giorno per cui poco male se devo accendere con anticipo la sera (hanno 
inventato i cronotermostati gia' da un po'...) ma se un giorno rientro 
prima trovero' freddo, e restera' cosi' per qualche ora... mmmhhh :(


 ambienti umidi.
Ahi ahi, sul sito che indichi tu, non ho trovato informazioni su questo 
tipo di parquet: dove le trovo?
Perche' in effetti ho le mie perplessita', ma vorrei qualche 
informazione tecnica...
[snip]


 prima trovero' freddo, e restera' cosi' per qualche ora... mmmhhh :(
Guarda che alla fine stiamo dicendo la stessa cosa.
Il vantaggio dei riscaldamenti a pavimento consiste nel saper sfruttare al
massimo il funzionamento delle caldaie a condensazione, facendole lavorare
con temperature di mandata bassa.
Probabilmente, a parità di altri fattori, si ha lo stesso consumo facendo
scendere la temperatura a 16 gradi nei periodi di non utilizzo con un
impianto tradizionale e mantenendola a 18 con un impianto a pavimento.
A quel punto uno sceglie se mettersi al riparo dagli imprevisti e avere
sempre la casa calda o usare i radianti come fossero un impianto
tradizionale, facendo viaggiare la temperatura lungo una sinusoide e
risparmiare ancora qualcosina (IMHO poco).
Il fatto di usare il legno come rivestimento può accentuare una
caratteristica che è già insita nel tipo di impianto, ma quando io dicevo
che il problema non esiste lo facevo perchè credo che chi sceglie i radianti
debba comunque mettere in conto il fatto di non poter avere riscaldamenti
repentini.
Repo

 ha scritto nel messaggio 
news:45cb3f33$0$26041$4faf...@reader5.news.tin.it...


 preclusioni sulla scelta dei parquets flottanti e se si, quali?
    Nessuna preclusione, sia per i flottanti pretrattati che per 
   il tradizionale listello incollato, la scelta del tipo prescinde
   dal riscaldamento sottopavimento, qualche ditta ne propone alcuni
   come particolarmente studiati per questo impiego ma mi sa tanto
   di geniale trovata per cavalcare l'attuale "Boom" di queste solu-
   zioni.   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 repentini.
Si', si' siamo d'accordo.


 garanzie sul riscal a pavimento
E i risultati e le garanzie dove sono? Chiedo solo di avere una scheda 
tecnica perche' mi interessa. Sono sempre portato a dubitare delle 
"ottime garanzie" dei venditori quando non sono supportati da uno 
straccio di considerazione tecnica. Soprattutto quando, come ti ripeto, 
ho i miei dubbi che la cosa possa funzionare.
