Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Rivestimenti in legno su pavimento radiante?

Quali accorgimenti per i parchetti in legno da apporre su di un pavimento
con riscaldamento radiante? Si può incorrere in problemi di fessurazione?
Quale tipo di legno è preferibile usare? Grazie
a chi gentilmente mi saprà dare una risposta.
Giuliano

"Giuliano" ha scritto nel messaggio

E' difficile dare una risposta. Tra le variabili legate al tipo di legno da
utilizzare, vi è anche la modalità di posa... Ho sentito parlare di una
particolare tecnica di posa dei pavimenti in legno su "letto di sabbia".
Sembra essere ottima come soluzione per i pavimenti radianti (e non solo).
In ogni caso ti consiglio di interpellare più posatori.

 wrote in message
0y5d7.5554$2L.1...@news.infostrada.it...

...accorgimenti di tipo strutturale posono essere i seguenti:
1. il tipo di legno da utilizzare per il parquet deve essere tale da avere
una buona conduttivita' termica, ovvero capacita' di trasmettere il
calore,nel caso del pavimento radiante, per irraggiamento all'ambiente (un
valore elevato di conduttivita' significa maggiore capacita' di trasferire
calore). Il fornitore del materiale deve essere in grado di dare qs valore.
In genere non sussistono pbm  per resistenze termiche limiti a 0.15 w/mqK;
2. la conduttivita' termica del pavimento definisce poi allo stesso modo
anche la resistenza termica del rivestimento, ovvero la inerzia che
l'impianto deve vincere per dare la stessa sensazione di comfort all'interno
dl locale da riscaldare. Quindi maggiore è lo spessore, maggiore e' la
resistenza termica del rivestimento;
3. noto che sia il valore della conduttivita' del rivestimento ed il suo
spessore si determina facilmente la resistenza termica specifica e la si
confronta con il valore summenzionato. Per R>di 0.15 , allora o si cambia
tipo di legno oppure si lavora sullo spessore (in genere + basso);
4. il legno impiegato deve essere naturalmente essicato e non deve
presentare morfologicamente configurazioni nodulari che costituiscono
veicolo perfetto per l'infiltrazione della umidita' ambiente;
...accorgimenti legati alla posa invece:
5. ci si deve accertare che durante la posa del rivestimento sovrastante, le
maestranze edili che hanno confezionato il massetto in cls, non abbiano
estirpato la cornice perimetrale in polietilene HD, qs perche' il
rivestimento non deve mai avere contatto diretto con la parete;
6. la posa del parquet puo' essere eseguita con prodotti atipici di alcune
aziende che forniscono supporti per rivestimenti, adesiivi epossidici ad
elevata elasticita' per esempio, oppure in alternativa, anche se lo
sconsiglio vivamente, su letto di sabbia. Attenzione pero' lo spessore del
letto non deve essere eccessivo, inoltre su sabbia la giunzione tra elemento
ed elemento in legno non e' mai perfetta e la stabilita' del parquet non e'
mai garantita. La sabbia inoltre e' un veicolo perfetto per la risalita
capillare dell'acqua;
7. la scelta di un prodotto adesivo che abbia proprita' elastiche elevate,
e' opportuna. Ricordiamoci che il legno e' un materiale vivo, come il
calcestruzzo e durante tutta la sua esistenza si muove, si deforma, per
effetto del cambiamento stagionale di temperatura, per variazioni
termoigrometriche dell'ambiente e per il fabbisogno termico da soddisfare.
Percio' affinche le defomazioni tra elemento ed elemento siano congruenti ho
bisogno di un supporto coesivo che non mi differenzi queste deformazioni,
per evitare fessurazioni localizzate, dovute o ad una eccessiva dilatazione
o anisotropa deformazione superficiale;
8. rivolgersi ad installatori/posatori di rivestimenti in legno che abbiano
gia' maturato esperienza nella posa su pannelli radianti. In genere chi non
e' esperto o lontano dalle tematiche affrontate, sconsiglia l'uso del
parquet oltre che quello dell'impianto a pannelli, perche' dice cha " fa
male ai piedi ";
9. accertarsi che il massetto sovrastante sia stato confezionato a regola
d'arte, in quanto l'impianto a pavimento, e' tecnicamente adeguato per
soddisfare le esignze termiche di progetto  e se si manifestano delle
problematiche superficiali e' troppo facile dire che la responsabilita'
dell'impianto, quanto piuttosto invece le " schifezze che il cliente ci
butta sopra".
10. mi sono sovente imbattuto in episodi del tipo:
".........ho avuto un pbm col vs. impianto tutto il rivestimento in cotto
fiorentino in alcuni punti mi si e' sollevato, non sono contento penso che
ora vi faro' causa....."
vado a fare il sopralluogo verifico la conformita' di quanto manifestato dal
cliente, abitazione nuova, isolata ai sensi 10/91, ma in alcuni punti la
mattonella di cotto si era completamente sollevata. il cliente si lamenta
con me, dando man forte al pavimentista li presente, il quale fiero di aver
suggerito al cliente di rivalersi sull'azienda assumeva atteggiamento quasi
trionfale. Ok dico accendiamo l'impianto e verifichaimo attraverso un
monitoraggio termometrico quotidiano se la temperatura superficiale sia
maggiore di quella prevista ai termini di legge e se possa avere causato pbm
alla pavimentazione, giusto per accertare le reali responsabilita'. Dico al
cliente finale di andare ad accendere la caldaia in centrale termica....alla
mia domanda rimane sbigottito e mi  risponde "...la caldaia? l'idraulico mi
ha detto che me la portera' tra 2 settimane! "
Spero di esserLe stato utile.
ing. Vietri
(resp.le tecnico di azienda di impianti a pavimento e parete)