Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Gruppo di continuità (UPS) nuovo non si accende

Ho appena acquistato il mio primo UPS, un cyberpower cp900epfclcd 
https://www.cyberpower.com/eu/en/product/sku/cp900epfclcd
 ed è arrivato 
ieri. Sulle istruzioni c'è scritto di tenerlo in carica almeno 8h prima 
della prima accensione, affinchè la batteria si carichi opportunamente, 
altrimenti non si accende (è una disposizione di sicurezza per il 
trasporto). Dopo circa 24h che l'ho collegato alla presa (ogni volta che 
collego la spina sento un lievissimo e brevissimo segnale acustico tipo 
beep/click), vi ho collegato case e monitor, ho provato a premere il 
pulsante d'accensione, ha fatto il singolo beep ma non si è acceso. Ho 
provato a premere più a lungo, ha fatto il 1^ singolo beep, poi i 2 beep 
ravvicinati, ma nulla; idem quando ho provato a scollegare le periferiche.
Cosa sbaglio? Mica mel'hanno mandato con la batteria morta!? Quali altre 
verifiche posso effettuare?

 della prima accensione, affinchè la batteria si carichi opportunamente,
 
Ma la batteria è collegata?
 
Spesso la batteria è scollegata/ha un isolante da rimuovere. Che dicono le 
istruzioni a riguardo? 
 
Controlla attentamente i due contatti verso la batteria
 
HTH
 
-- 
Norbert il COBOLdo              |Linux user #464864
E anche adesso una parte di me  |
www.mandos.it
 
sorvola Dresda a quota 1 5      |
www.jrrtolkien.it
 
(Pink Floyd)                    |
www.proudneck.org
 

Forse sono venuto a capo del problema ma ho ancora qualche dubbio.
 
Nonostante nella scatola fossero presenti 2 cavi iec-schuko, ho 
banalmente preso il cavo del mio case, cioè un iec-tripolare, ed ho 
usato quello per collegare lo ups alla rete. Da qualche ora ho invce 
usato uno dei cavi iec-schuko per collegarlo e si è accesso! Ho dunque 
riprovato col cavo iec-tripolare e si comportava come se non fosse 
collegato alla rete, cioè emetteva beep e segnava il tempo rimanente 
allo shut down. In pratica è stato quasi 24h collegato senza potersi 
caricare; adesso lo sto facendo caricare usando lo schuko. Ammetto di 
essere meno che principiante ma non immaginavo che uno ups riuscisse a 
"capire" che non fosse collegato alla rete con uno schuko. Esperienze 
simili?
 
Ciò di cui non mi capacito è che, per accenderlo, è necessario premere 
"on" per una decina di secondi. Sulla function setup guide
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/CP_CP1300EPFCLCD_ANL-MULTI.pdf
 
è chiaramente scritto che per accenderlo basta premere on per 2 secondi
 > Press the POWER button for around 2 seconds - you will hear a 
constant tone (1 second) - and release after a short beep.
mentre quei 10 secondi corrispondono allo shutdown forzato
 > If you press the POWER button for more than 10~20 seconds, the UPS 
will shutdown
non mi pare sia specificato nulla di più, sta di fatto che quelle 2 
volte che l'ho acceso ci sono riuscito solo premendo on per quei 10 
secondi circa, idem per poterlo riuscire a spegnere.
 
Sono ciucco io che sbaglio a leggere/eseguire o questo ups ha qualche 
problema?

 uno schuko. Esperienze simili?
 
a bizzeffe. negli uffici c'e' pieno di monitor che si spengono
semplicemente perche' col tempi si smollano i contatti del cavo. Basta
cacciarli dentro meglio.
 
Era solo un problema di contatti.
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 problema?
 
dovevi "incarcare" meglio la spina

Porto un aggiornamento e chiedo consiglio.
Come detto, dopo aver stabilito che gli serve il "suo" cavo e quindi che 
per le prime 24h non è stato ricaricato, l'ho lasciato collegato tutta 
la notte e questa mattina ho provato ad accenderlo. Adesso si accende in 
quei 2-3 secondi e lo spegnimento forzato impiega circa 5 secondi.
A mio parere ieri impiegava più di 10 secondi ad accendersi perchè 
l'avevo appena messo in carica col suo cavo, quindi la batteria stava 
cominciando a caricarsi mentre adesso dovrebbe essere carica al 100%.
Come la vedete? Mi sembra di poter dire che il problema sia risolto; è 
il caso di fare prove? Se sì, come lo posso testare?
 
PS
Ieri per scrupolo ho testato la continuità degli estremi del cavo 
iec-tripolare non "riconosciuto" dallo ups e l'unica nota da rilevare è 
la resistenza piuttosta alta (comunque altalenante) tra i 2 estremi di 
terra. Che sia stato questo il motivo del suo non essere riconosciuto 
dallo ups? Altre ipotesi non mi vengono in mente.


Per testare se funziona non ti basta staccare la spina dell'ups e vedere 
come i carichi a valle si comportano?
Prova a chiedere a casoumanoA...

Ho appena provato con una lampadina da 60W.
 
Appena collegata, l'output dello ups segna un picco di 75w, poi scende a 
64w, infine si stabilizza a 59w. Appena stacco il cavo di rete simulando 
un blackout si nota visivamente un "momento" di discontinuità nel flusso 
di luce erogato della lampadina, sinceramente mi aspettavo di non 
riscontrare nulla ad occhio nudo, che ne pensate? Troppe pretese per uno 
ups del genere?
 
Comunque l'output resta 59w ed il tempo stimato rimanente è di 46-45 
minuti. Qui
https://www.cyberpower.com/eu/en/product/sku/cp900epfclcd#runtime_chart
 
trovate il grafico che mette in relazione il carico (x) ed il tempo (y) 
riferito al modello in oggetto, ovvero 900va = 540w (batteria rbp0051). 
Se non commetto errori, l'equazione che mette in relazione le 2 misure 
nel range 50-100w è y=-0,66*x+93, da cui 59w -> 54,06 min.
In definitiva lo scostamento % tra il valore teorico del grafico (54min) 
e quello appena rilevato (45min) a seguito della prova è circa del 17%, 
ovvero questo ups appena preso e con la batteria in dotazione ha un 
"rendimento" del 83% rispetto a quello che promette il costruttore.
 
Che ne pensate? Considerando che mi è costato 200eur compresa la 
spedizione e che è un pure sine wave da 540w, vale i soldi spesi?

 costano di più.
 
Comunque essendo un modello Line Interactive + AVR non ci
dovrebbe essere un ritardo percettibile...

Vorrei sottoporvi un altro comportamento di questo ups su cui chiedo un 
chiarimento.
Vorrei sincerarmi che la ventola interna funzioni correttamente anche 
perchè la presenza di questa è stato uno dei principali motivi per cui 
l'ho acquistato. Ho staccato la presa simulando un blackout, ho 
cominciato a sentire il normale beep di segnalazione e i dispositivi 
collegati hanno continuato a funzionare; mi aspettavo di sentire anche 
la ventola di raffreddamento che cominciava a girare ma nulla. Io ci 
sento piuttosto bene quindi escluderei che gira in modo tanto silenzioso.
Mi sfugge ancora qualcosa di banale o c'è la possibilità di un qualche 
malfunzionamento della ventola? Quali altre prove potrei eseguire per 
testarla che non invalidino la garanzia?

 chiarimento.
 
Tu sei uno di quelli a cui non venderei manco una scatola di Lego, ma che si
ostina a voler fare tutto da se' pur non sapendo nemmeno unire i punti per
vedere che cosa apparira'.
 
Sono strasicuro che lo stipendio minimo che becchi e' sopra i 1500 e che hai
la casa che vomita iphone e imac.
 
Cosedapazzi...
 
 
 

 testarla che non invalidino la garanzia?
 
Uhm, vediamo, la ventola raffredda spostando
aria... Come si fa a vedere se vi e` un flusso
di aria? Magari, forse, per esempio, con un
foglio di carta velina o similmente?
 
 
bye,
 
-- 
 
piergiorgio
 

Scusate la mia totale ignoranza in materia ma è la mia prima volta con 
uno ups, solo adesso mi rendo conto degli strafalcioni.
 
Immaginavo, forse sbagliando, fosse normale testare il funzionamento 
della ventola di un nuovo ups per evitare di trovarsi un domani, ovvero 
fuori garanzia, con una ventola malfunzionante. In buona sostanza, per 
far attaccare la ventola, deve verificarsi il surriscaldamento tipico 
dell'utilizzo della batteria, ovvero simulare un blackout per un tempo 
sufficientemente prolungato affinchè questa di scaldi e faccia partire 
la ventola, giusto? Sarebbe questa una prova eventualmente lesiva per la 
batteria o altri componenti? Eventualmente immagino che sarebbe il caso 
di collegarvi un carico piuttosto basso, per far stressare la batteria 
il meno possibile durante la prova, concordate?

 anche la ventola di raffreddamento che cominciava a girare ma nulla.
 
la ventola probabilmente attacca quando l'inverter comincia a
scaldare, non subito.



Da come scrivi tu sembrerebbe sarebbe
stato meglio un UPS *senza* ventola.
 
bye,
 
-- 
 
piergiorgio
 

in definitiva, nel caso in cui la ventola o magari il termostato che la 
fa partire risultino difettosi di fabbrica, non si può far nulla per 
stabilirlo fin da principio, ovvero entro i primi 5gg dall'acquisto.
 
su amazon sto leggendo i commenti più disparati dagli acquirenti in 
merito alla ventola: c'è a chi si avvia appena questo ups passa 
all'alimentazione a batteria, c'è a chi si avvia dopo un tot di tempo, 
cioè quando scalda, c'è chi sostiene che la si può testare premendo su 
"control" per effettuare un self test di batteria e ventola, cosa che ho 
fatto ma non l'ho comunque sentita.
sul cartaceo (manuale, guida veloce, etc.) non è specificato nulla, 
evidentemente al costruttore non interessa dare informazioni in merito. qui
https://www.ixbt.com/power/ups/cyberpower-1300epfclcd.shtml
 
hanno aperto la versione 1300 di questo ups; si può tradurre con google
https://www-ixbt-com.translate.goog/power/ups/cyberpower-1300epfclcd.shtml?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it
 
voi capite se c'è scritto qualcosa in merito? ho cercato "ventola" e 
"raffredd" ma non ho riscontrato notizie. come ripetuto, non conosco 
nulla della materia e quindi chiedo a voi se visivamente da questa foto
https://www.ixbt.com/power/ups/photos/cyberpower/cp1300/10.jpg
 
riuscite a vederla; forse se ne vede il profilo orizzontale sopra il 
trasformatore?

 quindi chiedo a voi se visivamente da questa foto
 
A piena potenza ha 4 minuti di autonomia, fai in fretta a vedere se
soffia o no :-)
