Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: di gruppi di continuitą superiori al minimo sindacale

>>>>  
http://www.bb2002.it
 :)  <<<<<
........... [ al lavoro ] ...........


 
il consumo lo fanno gli HD e le cpu, 6 pc + nas non significa nulla.
E cmq ti conviene un piccolo ups accoppiato ad un elettrogeno ad innesco 
automatico, se davvero hai esigenze di quel livello... un 4/5Kw ti costa 
meno di 1k euro. 
 
 

 
 
l'utilizzo dei computer è tipicamente ufficio, la cpu è impegnata 
mediamente al 98% a non fare un tubo, i dischi girano poco, non ci sono 
programmi che ne richiedono un accesso continuo (usano posta & word al 
90%), il NAS (usato per i backup) è sotto stress solo un paio di ore al 
giorno, durante la pausa pranzo, i monitor son tutti LED/LCD a 
relativamente basso consumo (da 19" a 22")


 relativamente basso consumo (da 19" a 22")
 
ahò... c'hai na manica di fancazzisti in sto ufficio :D!
Scherzi a parte, o misuri l'assorbimento massimo, oppure lo calcoli dalle 
specifiche hardware...andare per tentativi imho non è possibile, anche 
perchè l'ups non può sapere se manca la corrente quando qualcuno sta 
lavorando, oppure quando siete tutti al bar ;). *deve* essere 
sovradimensionato, per forza.
Tieni presente che un paio di questi, che ti reggono meno di 200Watt per 
un'ora (e non ti basterebbero), costano >2k 
eurozzi...
http://www.apc.com/shop/it/it/products/APC-Smart-UPS-1500-VA-LCD-RM-1U-230-V/P-SMT1500RMI1U
 
 
 

 
 
grazie
 
questo modello è nella lista che ho già a disposizione; io cercavo qualcosa 
di più GROSSO: ho in mente un affare grande come un congelatore orizzontale 
che avevamo installato una decina buona di anni fa in una ditta e che mi 
teneva svegli e attivi una ventina di pc e monitor per un tempo decisamente 
lungo, un paio di ore, niente generatore esterno, lavorava tutto in "RAM" 
;)
 
ovviamente costava un botto e pesava come una corazzata, se ne stava in un 
locale tutto suo, all'origine di tutto l'impianto elettrico 
dell'edificio... 
adesso non ho tale esigenza, mi basterebbe un terzo di quel coso, ma non 
ricordo nè il nome nè le specifiche per cui chiedo qui :)



 
e non costano un botto ;-) :-)


 
Sei un bravo uvaglione :-)
 
Ci sono degli ups da 10K VA a oltre 40k VA come questo da
Apc: SY10K40H da 10000 VA
 
in cui è possibile collegare tutta una serie di
pc ed accessori, rispettando e valutando bene
le potenze impegnate (attiva e reattiva) :-)
 
Leggi anche questo:
 
http://www.onlite.it/guida_ups/gli_ups/tipi_ups.html
 
 
Ma non dimenticare che le batterie tampone contribuiscono ugualmente
al buon funzionamento di qualsiasi apparato :-D

 un tempo superiore: 30' o 60' o 120' (ma non oltre)
 
i VA li calcoli in base ai consumi, per l'autonomia ci sbatti delle
batteria e sei a posto...
Per dire se vuoi prendere un 1500:
http://www.apc.com/shop/it/it/products/LCD-rack-tower-APC-Smart-UPS-X-1500-VA-200-230-V/P-SMX1500RMI2U
 
con 5 pacchi batteria, e a pieno carico fai due ore di autonomia...
 
 
 
-- 
MirkoB.   
ne...@bsi-net.it
 
Motoretta BMW R1200R Lightgrey
 
L'indirizzo ema@il non è da considerarsi pubblico,
ma utilizzabile solo per temi inerenti il NG corrente

 
 
grazie


 
 
grazie anche a te



 
con un carico del genere o spendi un botto di ups oppure ne prendi uno 
"potente" abbinato ad un gruppo elettrogeno
Tieni conto di prendere un on-line doppia conversione (accetta senza 
problema l'energia generata da motogeneratori inferiori ai 10Kw) e 
suddividi i circuiti in base alla priorità (questi ups sono in grado si 
"spegnere" le uscite in base all'autonomia residua.
Due sole cose:
1) verifica con il tuo elettricista la suddivisione dei circuiti
2) viste le potenze in ballo, ricordati di far installare il pulsante 
EPO da usare in caso di emergenza
 
Per il generatore un 6Kw insonorizzato con quadro di commutazione , da 
provare periodicamente
E ricordati la riserva di carburante :-)
 
-- 
Saluti
Bruno