Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: prendo la scossa da rca sk audio

ultimamente qualsiasi cosa tocco qui sotto al mio tavolo dove ho computer, 
decoder sky, mixer audio ecc..prendo la scossa.
Ora ho preso la scossa perfino da rca collegati di sk audio. Spesso la 
prendo da prese scart decoder e bocchettoni antenna parabola.
Ma cosa sarà mai?
Grazie 
 
 

 decoder sky, mixer audio ecc..prendo la scossa.
 
Hai qualche alimentatore rotto (dispersione verso massa) e una cattiva
presa di terra.
 
Stacca gli apparecchi uno a uno finchè il problema scompare, così lo
identifichi.
 
Un'altra possibilità è che hai la presa di terra, ma solo sulle prese di
casa, il flio giallo verde non va a terra, in questo caso la dispersione
potrebbe riguardare un dispositivo non tuo (altro appartamento).
 
saluti dispersivi
-- 
Dignità e moneta:
http://dottormistero.blogspot.it/2013/04/dignita-e-moneta.html
 

 ha scritto nel messaggio news:levbvk$ruj$1...@speranza.aioe.org...

Non hai l'impianto con la messa a terra ?!
 
Prova, empiricamente a girare la spina 220v nella presa a muro
 per constatare se la senti ancora.
 
 
-- 
AMD Processors Registry Tweak:
http://grizlod.altervista.org/downloads.html
 
 

 ha scritto nel messaggio news:levbvk$ruj$1...@speranza.aioe.org...

Non hai l'impianto con la messa a terra ?!
Possibile che vi sia anche dispersione, ma dovrebbe scattare
l'interruttore differenziale (salvavita).



Tutta colpa della "Terra"...
non ti preoccupare.
 

 l'interruttore differenziale (salvavita).
 
Per una dispersione sufficiente a dare una scossa lieve (senti la 220 ma
senza conseguenze) alle volte non scatta.
 
saluti scattanti


marvel lo vecchio ha scritto:

Non toccare mai componenti elettrici scalzo, ma devi avere l'accortezza 
di tenere sempre scarpe o ciabatte con suole in gomma
 


 
 
Sì vero, dipende dalla taratura o anche dal modello...


 ha scritto:

Se l'inconveniente e' successo da poco allora come gia' detto
 potrebbe trattarsi di qualche alimentatore che non funziona piu'
 correttamente...
 
-- 
 
 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://www.piaohong.tk/newsgroup
 

 E una mano in tasca.
 
Che c'entra?
 

 ha scritto:

Per scaramanzia..



forse porta bene. come scongiuro... o per scaricare a massa lì...

 Non hai l'impianto con la messa a terra ?!
in tal caso se c'è il salvavita e uno ha uno di quei tester beghelli, 
infilandolo in una presa dovrebbe scattare una sola e non entrambe le 
levette del salvavita?

 livello del torace.
tipo toccare un termosifone...

"marcoblu" <marc...@none.invalid> ha scritto nel messaggio news:levh5p$8f8$3...@speranza.aioe.org...

Di solito, se c'è il salvavita, è presente anche il relativo impianto di messa a terra.
La seconda levetta, scatta in caso di 'corto circuito', non se c'è dispersione a terra.
 
Esempio se il 'live wire' disperde sulla struttura di un lampadario, oppure
(classico) sulla piastra di riscaldamento delle tazzine, che hanno alcuni modelli
 di macchinette per caffè espresso.
 
Per questo, gli ho chiesto se girando la spina la sente ancora...se è direttamente
collegato al 'neutral', non dovrebbe.
 
Ma è solo una "soluzione" temporanea, il problema bisogna risolverlo.


 Le scarpe di cui parli isolano i piedi.
 
No. Isolano tutto il corpo.
Se si cammina scalzi si è allo stesso potenziale del pavimento e 
toccando il case vecchio ad esempio ho avuto in passato senzazioni di 
corrente alle mani.


 Leggi TUTTO quello che ho scritto.
 
Si. Ma la corrente non la tocco, neppure dalla foto :-)
 

ho impianto con salvavita e messa a terra. Fatto nel 1995. 
 
 

 ho impianto con salvavita e messa a terra.
 
Suppongo che tu stia usando una ciabatta (presa multipla), controlla che 
abbia il collegamento di terra, e che sia funzionate.
 
Ciao.
            Luigi. 
 
 

 E una mano in tasca.
 
Mentre tieni la mano in tasca non toccarti il pisello... si sa mai
;-)
 
 
-- 
 
Bob
 
http://www.webalice.it/argonex/
 


deve toccarsi le biglie di acciaio...per scaricare lì a massa 
l'eventuale elettricità... ;-)

 corpo.
 
Perchè i piedi non appartengono al corpo e sono scollegati da esso!   :-)
Le suole in gomma creano un distacco isolante elettrico tra pavimento e 
piedi, mentre le mani e il sederino si comportano come se fossero 
collegati a terra.
Il famoso detto "sono con il culo a terra"

 Il famoso detto "sono con il culo a terra"
quello è riferito alla fine che facevano i mercanti medievali 
insolventi, allora non si andava tanto per il fino: 
http://curiositadifirenze.blogspot.it/2011/08/modi-di-dire-essere-con-il-culo-per.html
 


Allora, siccome gli alimentatori hanno il conduttore di terra (ne ho aperti
 diversi e l'avevano tutti), verifica che la mascherina posteriore faccia 
contatto
 con lo chassis del cabinet e le linguette della stessa tocchino le porte 
della mainboard
 in modo che vi sia contatto metallo-metallo.
L'alimentatore a sua volta, deve essere a contatto col cabinet tramite le 
viti
di ancoraggio allo stesso (metallo-metallo).
 
Se, invece hai la mainboard fuori dal cabinet, dovrai tu stesso collegare un 
filo (giallo-verde)
 dall'alimentatore alle porte e forse ponticellarle tutte.
 
Con un tester, puoi verificare se almeno un foro di ancoraggio delle 
mainboard sia a massa e
in collegamento alle porte I/O posteriori. Nel qual caso, il filo di terra, 
dall'alimentatore, puoi collegarlo
 con due capicorda forati, ad esso.
 
Oppure usi il "trucco" della spina capovolta; magari conviene segnarla con 
un pennarello.
Pero, ricordati che, se cambi presa a muro, dovrai riverificare ...
 
GrizlodŽ
 
 
Grizlod 
 
 

 ha scritto:

Mah...quello che non mi convince e' che il problema a quanto pare
 e' venuto fuori solo di recente.
Percio' non credo che la causa sia nel PC...



Bisognerebbe sapere se ha fatto un qualche tipo di modifiche/cambiamenti...
 
 

forse la causa non è il pc perchè prendo la scossa anche dalla scart del 
mysky hd.
Comunque si, ho almeno 3 ciabatte e devo controllare se hanno tutte la spina 
a tre poli.
 
 


di solito si, ma non č matematico nel caso di impianti obsoleti.
La 46/90 definiva a norma solo il salvavita, altrimenti in certi casi dovevi 
abbattere casa
per mettere a norma con impianto di terra.