Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Messa a terra su termosifone...

Ragazzi dato che a casa mia ho un impianto elettrico che fa skifo e manca in
pratica la messa a terra ho pensato di utilizzare i miei termosifoni... ho
notato che la cosa funziona (in precedenza non potevo toccare il PC senza
riskiare di prendere delle lievi scariche elettriche)... che ne pensate la
cosa è riskiosa?
bye bye by goldfix
http://members.xoom.com/goldfix/
gol...@tin.it1234
Eliminare 1234
***************************
http://games.eden.it/dph/
***************************


In effetti i personal computer e piu' in generale le apparecchiature per
elaborazioni dati, sono caratterizzate da non indifferenti correnti di
dispersione.
Il fatto che sfrutti come impianto di terra quello dei termosifoni (e quindi
dell'acqua), puo' avere differenti conseguenze in relazione al tipo di
unita' abitativa (condominio, privata, ecc..).
 Se sopraggiungesse infatti un guasto molto ben piu' grave delle leggere
correnti di dispersione alle quali sei oramai abituato, accadrebbe che la
cosidetta corrente di guasto verrebbe eleminata attraverso l'impianto di
riscaldamento (come tuttora accade) e attraverso tutte le parti metalliche
che lo costituiscono. Di fatto in tale impianto verrebbero a instaurarsi
tensioni di contatto anche pericolose. Il malcapitato che entrasse per un
qualsiasi motivo in contatto con una tale parte metallica, sarebbe quindi
soggetto a tali tensioni e in definitiva a correnti  pericolose per la
salute e addirittura per la vita stessa (bastano appena 20mA).
E' quindi ovvio che se l'abitazione non fa parte del condominio, la
responsabilita' e' confinata entro quelle mura. Se invece l'abitazione fa
parte di un condominio, la cosa si potrebbe riperquotere su ognuno dei
condomini con conseguenze giudiziarie anche notevoli.
Il consiglio che quindi ti do e' quindi questo: Elimina il problema alla
fonte cerca di capire il perche' di tali correnti di dispersione.
Solitamente sono dovute al cedimento di quelche isolante, ad esempio di un
conduttore.
Se puoi, dotati di un impianto di terra. Per la legge 46/90 la tua
abitazione dovrebbe essere dotata di un dispositivo differenziale (noto come
salvavita). Presumo pero' che non l'abbia, altrimenti col PC in quelle
condizioni sarebbe proprio un calvario (scatterebbe in continuazione)!
Questo e' un altro motivo per eliminare il problema alla fonte. Potresti
cosi' regolamentarti.
Beh, spero di esserti stato utile e sufficientemente chiaro. Comunque sia,
fammi sapere le caratteristiche del tuo impianto elettrico, magari posso
darti qualche altro consiglio.
Controlla la sezione dell'alimentatore, in particolare i condensatori, sono
componenti soggetti all'invecchiamento, mal sopportano le (relativamente)
alte temperature generate dai PC attuali e quando cedono, fanno scherzi
proprio di questo tipo.
Ciao. Ivano
              \\\\\/////
            (\@-@/)
---oOO---(    )-----OOo---
____|____|____|____|
__|____|____|____|__                        
ivan...@iname.com

cosa č riskiosa?
Non solo e' rischiosa ma e' vietata dalle norme sulla sicurezza...
Occorre avere un impianto di terra a norma (ed il condominio o il
proprietario dell'immmobile sono tenuti PER LEGGE ad adeguare gli
impianti...).
Saluti,
Francesco

proprio di questo tipo.
Tutto il PC lo assemblato meno di 6 mesi fa... comunque staccherò tutto dato
che ho notato strani ed improvvisi riavvii del PC...
Grazie di tutto!



No, guarda che la legge non obbliga i propetari di vecchie unita' abitative
a fare un impianto di terra laddove inesistente. Semmai obbliga
all'adeguamento inserendo un dispositivo differenziale nell'impianto
esistente.
Molto probabilmente il differenziale inserito nell'impianto di goldfix non
interviene perche' la corrente dispersa dai PC e' inferiore alla soglia di
intervento del differenziale.
Le prese dei PC hanno il terzo contatto di terra? Sono prese Siemens?.
Se si prova ad eliminare il contatto centrale. Fammi sapere


in pratica la messa a terra [...]
Okkio: se la presa elettrica a cui colleghi il monitor é sprovvista della
messa a terra, l'amico ti spara fuori il decuplo delle radiazioni em (almeno
questo é quello che afferma il comitato svedese TCO).
Sono fissato, vero? :-)
ciao
Enos
en...@qnet.conecta.it
PS ciao MasviL


Si oltre ad essere rischiosa perche' potresti avere TUTTI i
termosifoni sotto tensione! In oltre  con il passare degli anni si
possono bucare i tubi per effetto dell'eletrolisi
Ivano Pan.

 
Se non ricordo male la 46/90 prevede non solo la presenza 
dell'interruttore differenziale, ma anche il corretto coordinamento di 
quest'ultimo con l'impianto di terra. 
-- 
"Chick"
Attenzione: Per rispondere via e-mail usate 
            l'indirizzo nella signature
Warning: To reply by email use the address below
-------------------------------------------------
e-mail: 
grup...@iol.it
-------------------------------------------------

 possono bucare i tubi per effetto dell'eletrolisi
Infatti.
A me è capitato che si sono bucati 2 serbatoi zincati (dopo 2-3 anni, per 
effetto delle scariche elettriche), e senza che ci fosse collegato 
niente...
-- 
---> 
ra...@bigfoot.com
ICQ: 11928715
----------------------------------------------------------------------
ATTENZIONE:
L'indirizzo nell'header è stato modificato per evitare pubblicità.
Utilizzate l'indirizzo qui sopra per rispondere.
----------------------------------------------------------------------

A proposito di: "Re: Messa a terra su termosifone...", goldfix scriveva:
  >Comunque è un problema
  >che ho notato su altri computer, portandomene uno dallo studio dove lavoro
  >(e dove i PC non soffrono di questo problema dato che c'è tutto l'impianto
  >elettrico nuovo) e montandolo a casa inizia a disperdere corrente... quindi
  >penso proprio che il problema sia causato dal mio impanto di messa a terra
  >del tutto assente (manca il filo centrale all'interno della presa!! :)
Permettimi di intervenire. Se porti il computer allo studio (dove tutte le
prese, immagino, abbiano la terra e siano e collegate ad un interruttore
magnetotermico differenziale -salvavita-) e funziona perfettamente allora o
l'impianto e' comunque pericoloso oppure il tuo pc NON disperde corrente.
Ammettendo che l'impianto sia realizzato a regola d'arte secondo quanto previsto
dalla 46/90, e supponendo che il tuo pc abbia quel problema, allora
l'interruttore dovrebbe togliere corrente immediatamente, evitando, ed
identificando, in tal modo potenziali situazioni di pericolo. Quindi, a meno che
la corrente dispersa sia inferiore a 0,03A, in tutti questi casi sia
l'interruttore differenziale a casa che, a maggior ragione, quello allo studio
devono intervenire.
Diverso sarebbe se tu avessi in casa (o allo studio) l'impianto collegato a
terra SENZA aver protetto le linee con il salvavita: anche in questo caso la
scossa non la prenderesti ma non perche' l'interruttore scatta, ma perche' la
corrente sul cabinet verrebbe dispersa altrove per es. nel pozzetto di terra o
(molto pericoloso) sui termosifoni.
Spero di non aver detto troppe sciocchezze. Ciao.
---------------------------------
La natura umana ha i suoi confini: può sopportare la gioia, il dolore e le sofferenze
fino ad un certo grado e viene distrutta non appena questo viene superato.
Per rispondere elimina TAGLIA dall'indirizzo.