Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Regolazione riscaldamento a pavimento

Ciao a tutto il newsgroup,
Scusate il disturbo, ho provato a spulciare tra i vecchi post ma non ho 
trovato le risposte che cercavo. Sto acquistando la mia prima casa, un 
appartamento di circa 80 mq: è in fase di costruzione.
Mi è stato proposto un impianto di riscaldamento a pavimento Viessmann 
con caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 100. 
La cosa che mi lascia perplesso è che nei due bagni vorrebbero installare 
solo dei normali radiatori, dato che, a detta loro, in questi due 
ambienti si vuole mantenere una temperatura un po' più alta, oppure 
riscaldarli in periodi di mezza stagione in cui il riscaldamento 
principale è spento.
Come regolazione del tutto verrebbero installati tre termostati: uno 
nella zona giorno, uno nella zona notte e l'ultimo in uno dei due bagni 
in modo da avere le regolazioni indipendenti.
Leggendo i vecchi post però mi sembrava che tutto quanto propostomi non 
fosse molto corretto: purtroppo non sono un esperto. Qualcuno di voi può 
consigliarmi sulla configurazione più indicata per riscaldamento, caldaia 
e relativa regolazione?
Ad esempio ho letto che si consigliava l'uso di una sonda esterna invece 
dei termostati interni....
Ciao a tutti.
Marco.
 

 ha scritto nel messaggio
news:Xns9363EF733B610...@130.133.1.4...

Salve, per entrare subito nel merito del quesito posto:
1-il motivo per il quale nei bagni (generalmente i locali piu' sfavoriti per
l'impianto a pavimento) si installano anche i radiatori o soltanto i
radiatori e' legato alla esiguita' della superficie pannellabile e quindi
all'impossibilita' termica di soddisfare appieno il fabbisogno del locale in
quelstione. Nei bagni la norma prevede una temperatura ambiente maggiore dei
20°C, solitamente 24°C e per questo motivo l'impianto a pavimento da solo
non riesce ad emettere superficialmente quanto serve. Si predispone sempre
quindi e ad integrazione, uno scaldasalviette che normalmente lavora a media
o alta temperatura, proprio allo scopo di sopperire quella quota parte di
energia mancante per il bilancio termico del locale.
2-la regolazione climatica, soprattutto se la caldaia a monte dell'impianto
e' ad alto rendimento (condensazione), deve assolutamente funzionare in
modalita' elettronica e modulante, ovvero con un sensore esterno ed una
curva del ciclo di riscaldamento. Deve essere in grado di dare piu' energia
all'impianto quando si realizzano le condizioni estreme di progetto (-5°C
per es.) e meno energia quando ci si allontana da queste. Il tutto
conformemente per mantenere la temperatura nel locale prefissata ed una
temperatura di mandata all'impianto adeguata alle condizioni esterne
ambientali.
3-la regolazione per zona con dei termostati e' possibile, a condizione che
sussistano ulteriore dispositivi che interagiscono con il comando remoto,
ovvero dei circolatori inseriti nella cassetta del collettore o delle
valvole di zona a 2 o 3 vie servocomandate.
4-il funzionamento  migliore pero' per l'impianto a pavimento e' a regime
continuo, pur comunque prevedendo delle attenuazioni di temperatura, magari
quando il cliente in casa non c'e' o e' fuori per parecchie ore al giorno.
Da ricordare che l'impianto a pavimento non e' un radiatore e percio' non si
puo' regolare termicamente come tale. Un periodo di attenuazione deve essere
di almeno 4 ore. In questo caso la massa termica del pavimento, anche se il
circuito a mezzo di un termostato o di una regolazione cliamatica dice di
attenuare, continua a rendere lo stesso all'ambiente energia sotto forma di
calore delle superficie a se' attigue. Il riscaldamento delle pareti e delle
superifci ambientali fa poi il resto. Una regoalzione climatica intelligente
di caldaia o esterna, consente di pianificare cicli di riscaldamento e di
attenuazioni specifiche anche per l'impianto a pavimento. E di sicuro credo
che la Vitodens 100 ne sia dotata.
Cordiali saluti
ing. GV

 ha scritto nel messaggio
news:Xns9363EF733B610...@130.133.1.4...


 Non è più efficente il riscaldamento a battiscopa?
Nei servizi igienici la superficie a pavimento di per se gia' e' poca e
percio' anche quella della pareti ambientali.
Il riscaldamento a battiscopa, per funzionamento e concezione non e' un
impianto a bassa temperatura, percio' per nulla si concilia con i sistemi
sopradescritti...(pavimento e parete). Se si sceglie il pannello radiante,
installare in un ambiente quello a  battiscopa, significherebbe aver capito
poco del concetto della bassa temperatura e del comfort fisiologico. A quel
punto tanto varrebbe installare i consueti radiatori.
Bye
y.