Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: riscaldamento sotto i pavimenti

Quali sono i pregi e i difetti del riscaldamento sotto i pavimenti al posto
di quello tradizionale con i termosifoni ?
Ciao e grazie

 wrote in message 84ttpo$kmg$1...@nslave2.tin.it...


Arriverà presto un intervento che ci spiegherà la convenienza di questo tipo
di impianto, la sua "novità" per le nuove tecnologie introdotte, la facilità
gestionale ed il risparmio (l'ho già letto da qualche parte).
Io aggiungo solo che spesso chi li ha li maledice, e che progettualmente
parlando un impianto che obbliga a rifare il pavimento se c'è un solo
piccolissimo errore di posa (o difetto del materiale, o rottura localizzata)
non mi è mai sembrato un impianto lungimirante.
Parere assolutamente personale.
CM
(ingegnere)

Il problema del gonfiore a piedi e caviglie è stato superato perchè gli
impianti di oggi usano acqua a bassa temperatura.
Se si rompe qualcosa il pavimento lo devi rompere così come lo devi rompere
se ci sono problemi ai tubi che portano l'acqua ai termosifoni classici....a
meno di installare un pavimento galleggiante.
Grosso vantaggio è che non hai la fonte di calore concentrata in un punto,
bensì si diffonde uniformemente nell'ambiente.
Un problema può essere il calcare (a Milano per esempio l'acqua è
durissima), che potrebbe ostruire i tubicini (che hanno una sezione di pochi
millimetri).
Si può ovviare con un semplice sistema di addolcimento dell'acqua che entra
nell'impianto, non so se è già previsto nell'impianto...
Un altro vantaggio è che non hai nessun elemento scaldante (come i
termosifoni) nell'ambiente, quindi hai maggior libertà di arredamento.
Secondo me è un buon prodotto, se installato con le giuste conoscenze...
Ciao
Annabella


PREGI:
Utilizzandoli con in impianto di riscaldamento a bassa temperatura e con
recupero dell'energia dei fumi di scarico si ha prima di tutto un risparmio
energetico che si traduce anche  in un risparmio economico, inoltre si ha un
riscaldamento dei locali più omogeneo senza la classica stratigrafia del
calore degli impianti tradizionali infine non si mette in movimento l'aria
con le immancabili tracce nere in prossimità dei termosifoni degli impianti
tradizionali.
DIFETTI:
Per una resa ottimale l'impianto deve rimanere in funzione molto più tempo
nell'arco della giornata rispetto a quello tradizionale (questo perché
essendo a bassa temperatura impiegherebbe molto tempo per riscaldare un
ambiente).
Ciao


riscaldamento non tanto salutare...
Pare che questi problemi siano legati a impianti vecchi (anni 50 o giù
di lì). Mi risulta che ormai la tecnologia sia migliorata tantissimo.
Ancher la manutenzione, utilizzando tubi flessibili e qualche altro
accorgimento, non dovrebbe essere difficoltosa.
Ciao ciao.
--
Gabriele  
gabri...@tiscalinet.it
--------------------------------------------
Studying architecture in Milan.
Some computer graphics works of mine:
http://www.freeweb.org/NewEntry/LightWorks/gabripranzo/gpranzo.htm

In Finlandia, nelle comuni case di abitazione lo usano tutti, ma loro sono
abituati, come gli orientali, a lasciare le scarpe all'ingresso e camminare
scalzi per tutta la casa. Lì d'inverno le case (parlo di quelle nei boschi),
sono circondate dalla neve, loro amano questo tipo di riscaldamento diffuso in
tutta la casa, come amano farsi la sauna e poi gettarsi per pochi secondi
nella neve; sono abitudini del luogo, in case spesso di legno o pietra, non so
nelle nostre case italiane quanto possa essere consigliabile, anche se
anch'io, avendolo provato di persona, trovo molto confortevole questo sistema,
non nuovo se non per gli italiani.



Ecco alcune informazioni utili a dissipare le perplessita' manifestate.
L'impianto di riscaldamento a pavimento, oggi, non puo' e non deve piu'
essere raffrontato con quelli degli anni 50-60, la cui realizzaione non era
normata giuridicamente e comunque neanche praticamente secondo quelle che al
tempo potevano essere le buone regole dell'arte. Inoltre le tecnologie sia
per la posa che per l'impiego di materiali idonei si sono notevolmente
evolute.
PREGI
1-risparmio di gestione (l'impianto funziona a bassa temperatura max 40°C);
2-ottimizzazione degli spazi (assenza di corpi scaldanti tradizionali);
3-assenza di stratigrafia della temperatura;
4-curva di soddisfacimento fisiologico sperimentale, piu' vicina a quella
ideale rispetto ad altri sistemi con corpi tradizionali;
5-assenza completa di moti convettivi localizzati e distribuiti;
6-salubrita' ambientale(grazie al 5);
7-assenza di manutenzione alla distribuzione;
8-facilita' di installazione;
9-assenza di disturbi termici localizzati ai sensi della ISO 7730,
10-predisposizione per il raffrescamento estivo.
DIFETTI
1-investimento iniziale piu' elevato rispetto i sistemi tradizionali
2-l'impianto di riscaldamento a pavimento non puo 'essere realizzato in
qualunque contesto ma soltanto in edifici aventi caratteristiche di
isolamento conformi ai requisiti della L.10/91.
Da dire inoltre, per rispondere a chi aveva dei dubbi sulla regolazione, che
ad oggi le metodiche di termoregolazione sono notevolmente piu' sofisticate,
si passa dalla regolazione tradizionale a punto fisso a quella elettronica
modulante, quindi piu' gestibile e controllabile dall'utente finale (il
cliente). Inoltre la facolta' di poter impiegare gli stessi elementi in
campo dell'impianto per situazioni frammiste, cioe' coesistenza di circuiti
a bassa temperatura ed alta temperatura (per i bagni) non e' tipica di altri
sistemi. Nulla vi impedirebbe di realizzare dei circuiti a pavimento per
riscaldare i vostri soggiorni, cucine, camere da letto ed utilizzare invece
nei bagni dei corpi scaldanti tradizionali (radiatori, scaldasalviette,
ecc.).
Sui materiali impiegati inoltre, le distribuzioni sono tutte realizzate in
PEx-C, reticolato per via elettrofisica e con bariera anti ossigeno; i
diametri variano da 14 a 18 mm. nel contesto residenziale ai 20 mm.
nell'industriale (quindi a seconda dei casi non proprio dei tubicini come ha
affermato qualcuno). I supporti isolanti sono in PEHD sinterizzato e
resistente sia a sollecitazioni di tipo termico che meccanico (compressione
e flessione semplice). Le problematiche legate alle fessurazioni localizzate
sull'estradosso della pavimentazione sono legate quasi esclusivamente al
materiale che va gettato sopra l'impianto, il quale spesso e volentieri non
risponde ai requisiti minimi imposti dalle norme specifiche delle
applicazioni (DTU 65-80 e UNI EN 1264) e tantomeno a quelle di esecuzione
pratica, composizione granulometrica, dosaggio ottimale, corretta
stagionatura, ecc..
Questo perche' l'esperienza che abbiamo maturato l'ha ampiamente
dimostrato... :-)
Vorrei che queste informazioni venissero considerate solo come uno spunto
per una diversa visione  della tipologia dei impianto descritta e per poter
sfatare radicate  convinzioni di insalubrita' fisiologica.
ing. Vietri G.
ASQ - RDZ srl