Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Riscaldamento a pavimento

Ciao a tutti.
Chiedo un consiglio a chi ha esperienza in materia o da chi comunque ha
un parere fondato circa gli impianti di riscaldamento a pavimento.
Il mio futuro appartamento (è un fase di realizzazione) sarà al primo
piano, sopra un'appartamento di sviluppo analogo. Confinerà per 3 lati
con l'esterno, il quarto confinerà con vano scale. L'solamento a
"cappotto" sarà di cm.5 di polistirolo (solo i 3 lati confinanti con
l'esterno).
Vorrei inserire un impianto di riscaldamento a pavimento, ma la misura
utile è di soli 10-12 cm compresa piastrella o parquet. L'idraulico
propone una soluzione non convnzionale, ovvero quella di adottare un
tappeto isolante di 1 cm con "funghetti" da 3 cm. In sostanza mi propone
la riduzione dell'altezza del pannello isolante. la realizzazione
vedrebbe quindi questi strati (a crescere): soletta portante, impianti
idraulici ed elettrici, primo massetto di ricopertura, tappeto isolante
di 1 cm con "funghetti" da 3 cm, 2 massetto con inserimento di rete
metallica elettrosaldata, piastrella.
Mi domando se non è meglio prevedere una soluzione che veda gli impianti
elettrici e idraulici sullo stesso piano del tappeto isolante, di modo
che si possa utilizzare un tappeto più spesso e quindi più isolante.
Ovviamente occorrerebbe curare con attenzione il "layout"
dell'impiantistica, ma non credo sia impossiblile.
Voi che ne dite?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Ciao a tutti. Vorrei porre un quesito per avere il vostro
consiglio/suggerimento. Nella mia casa di prossima realizzazione vorrei
inserire un impianto di riscaldamento a pavimento. Ho a disposizione
10-11 cm. per installare tubature di acqua, elettricità, per i pannelli
isolanti dell'impianto di riscaldamento e per le piastrelle.
L'draulico suggerisce la sulozione dell'impianto "ribassato" che
permette, in ordine a crescere, la posa di:
1 - tubi acqua e elettricità
2 - primo massetto
3 - impianto di riscaldamento a pavimento
4 - secondo massetto comprensivo di maglia metallica elettrosaldata.
Mi domando se non sia preferibile la soluzione di mettere sullo stesso
piano i tubi di acqua e dell'elettricità e l'impianto di riscaldamento a
pavimento. Ciò permetterebbe l'utilizzo d un tappeto isolante più
spesso. Vi sono senz'altro maggiore problemi di disegno degli impianti,
ma forse ne vale la pena.


 Voi che ne dite?
Io ho fatto un intervento con impianto a pavimento su 13/14cm di 
grezzo. Ho fatto diventar matto l'impresario, gli elettricisti e 
l'idraulico, ma alla fine ci sto con 2cm di pannello + funghetto.. 
Pochissimi scavalcamenti, fasci di canne sui bordi delle stanze (dove 
non poserò i pannelli), rottura puntuale della soletta di c.a. dove era 
inevitabile l'incrocio dei tubi..
Come sottofondo degli impianti ho usato sabbia e cemnto senza 
alleggerito, dato ch enon mi garantivano la portata perchè sopra il 
ricoprimento sopra la malta che a sua volta ricopriva i tubi era troppo 
poco..

 Voi che ne dite?
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

sono d'accordo con le considerazioni degli altri e vorrei sottolineare
che anche lo spessore che prevedi per l'ultimo strato prima del
pavimento (circa 2 cm) è assai pericoloso per lo scarso spessore. Se
sarai obbligato a farlo, utilizza un masssetto arricchito con additivi
per cemento (per assistenza tecnica 
www.kerakoll.com
) al fine di
evitare crepe, "scartellamenti" (distacco di pezzi di massetto) e
tensioni sul pavimento dovuto alla temperatura, sopratutto
nell'utilizzo del parquet.
In alternativa esistono pannelli in truciolare con piedini regolabili
che eliminano l'utilizzo di caldane in cemento e sabbia, soluzione più
costosa ma tecnicamente più affidabile (
www.ecosprint.it
).
saluti
tipierre.net