Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Consiglio UPS

Dovrei acquistare un gruppo di continuitą per il mio computer:
Pentium celeron 500
stampante Epson 600
Monitor NEC FE 700
Message Modem 3Com Us Robotics
Cosa mi consigliate ??
Grazie 1000,
Alessandro.

 wrote in message
9qsndtgihv0vuksu0...@4ax.com...



Innanzitutto bisognerebbe che tu ci dicessi se vuoi acquistarlo:
1 solo per per permetterti di chiudere correttamente il computer,  nel caso
che andasse mancasse la corrente (ma succede raramente che la tolgano)
2 oppure vuoi acquistarlo perchè manca spesso l'energia elettrica
3 perchè hai una rete piena di disturbi
4 o perchè durante l'ultimo temporale ti si è bruciato qualcosa.
nel primo caso puoi acquistare un gruppo qualsiasi, naturalmente
dimensionato per la potenza necessaria ( 250 VA dovrebbero essere
sufficienti, se il monitor è un 17") e che non abbia un tempo di
commutazione rete/batteria maggiore di 8 ms.
nel secondo caso invece devi orientarti su gruppi che "abbiano un qualcosa
in più" e cioè siano in grado di filtrare la tensione in ingresso in quanto
ogni volta che manca la corrente si creano dei disturbi sulla linea. Questi
tipi di UPS usano una tecnologia "Line Interactive" (anche se questa
definizione può variare da marca a marca).
3 se invece hai una rete piena di disturbi devi passare a gruppi con
tecnologia ON LINE, nei quali, in presenza di energia elettrica, la corrente
carica delle batterie che a loro volta alimentano tramite inverter, ecc. il
computer. Essendo i due circuiti "separati", i disturbi di rete non arrivano
al computer, altro vantaggio è che in caso di black out non ci sono tempi di
commutazione rete batteria, in quanto l'inverter è sempre alimentato da
batteria. Lo svantaggio è naturalmente un costo più elevato dovuto al tipo
di tecnologia e al fatto che normalmete non si trovano gruppi ON lIne con
potenza inferiore ai 600 VA.
4 se hai problemi di questo tipo, neanche il miglior UPS può esserti utile
da solo, andrebbe installato a monte dell'impianto uno scaricatore ad alta
energia, nei pressi del computer uno scaricatore a bassa tensione residua ed
infine il gruppo di continuità. Soluzione economicamente non giustificata
per un solo computer (tranne rari casi).
Per il calcolo della potenza necessaria, la misura andrebbe fatta misurando
la corrente assorbita, la tensione di linea al momento della misura ed il
cosfi (fattore di potenza = sfasamento tra tensione e corrente assorbita),
siccome immagino non possa effettuare queste misure hai 2 alternative:
1)potresti "sfruttare" il contatore enel per vedere i kWh consumati, più
praticamente o stacchi tutti i carichi di casa (compresi frigoriferi,
radiosveglie, ecc.) lasciando solo il pc acceso per un paio d'ore, vedendo
quanti giri ha fatto il contatore e moltiplicando per la costante che c'è
scritta sul contatore stesso (e nauralmente dividendo per il tempo
intercorso tra le due letture) oppure, meno precisa, ma più sensata, guardi
(con il pc spento) l'assorbimento in un ora degli apparecchi collegati in
casa, dopodichè accendi anche il computer, dopo un ora guardi quanti kWh hai
consumato e sottrai quelli letti precedentemente senza pc in funzione.
2) ti fidi delle misure che avevo fatto un paio di anni fa, quando ho
comprato il gruppo di continuità, con la configurazione di allora (10 watt+,
10 meno, perchè vado a memoria):
monitor 15"
alimentatore 230W
Celeron 300
cd rom SCSI
HD SCSI 10000 giri Ultra 2 Wide
HD IDE 7200 giri IBM
Masterizzatore SCSI Yamaha 4x4x16
Controller SCSI
modem esterno
Voodoo 3000
2 ventole aggiuntive
2 floppy
sk audio
con questa configurazione il consumo variava da 120W della navigazione
internet ai 140/150 quando stavo scaricando dati da cd ai 180 W asterizzando
ed usando l'altro hd.
Nel tuo caso con un monitor 17" considera 20/30 W in più.
Spero di essere stato chiaro, eventualmente scrivi
Ciao
Giorgio