Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Consumo Watt PC e ripartizione su piu' ciabatte/spine.. (lunghetto)

'Giorno..
spero sia il posto giusto dove chiedere: ho 4 pc collegati in LAN con 
switch/router ADSL. I pc usano, tramite uno switch KVM 
(tastiera/mouse/video), lo stesso schermo LCD; a un pc e' collegata un'unità 
USB esterna con proprio alimentatore e una stampante USB Brother 
multifunzione anch'essa con relativo alim. Quindi gli oggetti da alimentare 
e le relative spine sono in totale 9:
PC1: una spina
Monitor LCD: 1 spina
Router ADSL: 1 spina
Switch Ethernet: 1 spina
Disco USB esterno: 1 spina
Stamp. USB Multifunz: 1 spina
PC2: 1 spina
PC3: 1 spina
PC4: 1 spina
gli alimentatori dei vari PC (nessuno e' nuovissimo) sono tutti sui 300 W...
Nella zona del muro attigua ho due prese elettriche affiancate, quindi, 
nella preoccupazione di non sovraccaricare troppo l'una o l'altra, mi sono 
procurato due ciabatte con interruttore e fusibile di sicurezza (ognuna con 
portata max. 1500 W) e ho provato a ripartire le spine in maniera logica 
sulle due ciabatte..
sulla ciabatta n. 1 ho messo tutto l'occorrente per fara andare il PC1 (che 
e' il principale) con router e switch, monitor, stampante, disco usb, in 
modo che la mia ragazza (che non usa mai gli altri PC) riesca ad utilizzarlo 
e a navigare accendendo una sola ciabatta.
Nella seconda ciabatta ho messo le spine degli altri 3 PC, che vengono usati 
piu' raramente...
Solo che accade questo: soprattutto la sera, se la ciabatta n. 2 e' stata 
accesa per un po' e ha servito almeno due dei tre pc "secondari" , allo 
spegnimento della ciabatta stessa salta la corrente in casa, e mi tocca 
scendere a piano terra x tirare su il salvavita del mio appartamento!
come se quella linea si fosse sovraccaricata o "surriscaldata" in q.che 
modo...
Tempo fa chiamai un amico elettricista, ma non fu in grado di trovare il 
problema, anzi mi disse che le due prese facevano parte della stessa linea e 
che quindi era strano che si sovraccaricasse solo una!
forse e' il "frutto" di una delle prese che e' vecchio e si surriscalda e va 
sostituito..
oppure e' un problema della ciabatta n. 2 (una Trust) ed e' da cambiare...?
Per ora intendo provare a ripartire diversamente le spine, spostando uno dei 
pc secondari sulla ciabatta 1, ma ho paura che ora mi vada in sovraccarico 
quella (c'e' sopra tutto il resto)!! insomma dovrei fare un po' di calcoli e 
di somme..
percui vi chiedo: quanti Watt (a occhio) possono consumare un monitor LCD, 
una stampante USB, un router e uno switch?
non trovo piu' i libriccini dei vari apparecchi, altrimenti mi andrei a 
guardare le specifiche da solo...
esperienze analoghe?
grazie mille per l'attenzione, intanto..
San

 scendere a piano terra x tirare su il salvavita del mio appartamento!
Evidentemente il salvavita interviene per una dispersione verso terra, 
non per un assorbimento che, a dir tanto, sara' si e no di 5-600W, roba 
che non ti permetterebbe l'uso di asciugacapelli, lavatrice eccetera.
Controlla che la linea di terra dell'impianto di casa sia propriamente 
connessa e funzionante, e che le macchine, se dotate di linea di terra, 
siano collegate a dovere. Se proprio dovesse verificarsi ancora un 
problema simile, puoi procurarti un trasformatore 1:1 per 220V (diciamo 
da 1kW) da interporre fra le macchine e la rete elettrica, curando di 
collegare a terra uno dei due fili in uscita dal trasformatore (lato 
utenze, che diventera' il neutro), cosi' da avere una linea sbilanciata 
e a potenziale zero verso terra.
Piu' chiaramente:
- primario del trasformatore alla presa a muro
- secondario del trasformatore: alle ciabatte per i computer, uno dei 
due fili a terra, insieme con la linea di terra delle ciabatte.
In questo modo, se dovesse esserci un assorbimento asimmetrico sulle 
utenze, la connessione lo scarichera' a terra, mentre sul primario del 
trasformatore non ci sara' alcuna asimmetria e il salvavita restera' 
collegato.
Ciao
Luca

 oppure e' un problema della ciabatta n. 2 (una Trust) ed e' da
Io cambierei questa senza pensarci. Per essere sicuro puoi fare una prova:
sposta il PC 1, con annessi e connessi, sulla ciabatta 2 (quella che allo
spegnimento provoca il corto) e i tre PC "secondari" sulla ciabatta 1; poi
controlla il comportamento.
Saluti

 'Giorno..
CiĂ


 
Luca, tenendo buona l'idea della dispersione verso terra, vorrei
aggiungere due elementi che forse chiariscono (o ingarbugliano di piu'?) il
quadro...
il fatto della luce che salta a spegnimento ciabatta avviene SOLO la sera,
specialmente dopo le 22...
questo evento succedeva in realta' gia' un annetto fa, poi per diversi mesi
non si e' piu' verificato, per poi tornare fuori in questo periodo; cosa e'
cambiato? l'appartamento sopra il mio e' stato vuoto per un po', in quanto
in vendita (i vecchi inquilini sono andati via proprio circa un anno fa);
ora da qualche mese ci sono i nuovi proprietari, che come tutti utilizzano
corrente nel loro appartam. per vari scopi (lavatrici, lavori col
trapano).. non vorrei che la cosa fosse collegata; cioe' che ci fosse una
dispersione a terra dall'appartam. di sopra che si somma alla mia!
in pratica, potrebbe essere un problema generale della messa a terra del
condominio?? (a almeno di una specifica linea di corrente?)..
Che si verifichi la sera e' forse perche l'utilizzo generale della luce
nei vari appartam. e' maggiore di sera?
non so, sto fantasticando forse, non sono molto ferrato in materia, pero' se
il probl. e' condominiale posso affrontarlo da un altro punto di vista, per
le eventuali spese soprattutto...
grazie mille di nuovo...
San

 dispersione a terra dall'appartam. di sopra che si somma alla mia!
Questo e' un argomento difficile da affrontare solo mediante 
l'osservazione dei sintomi; la cosa sicuramente fattibile e' chiedere 
all'amministratore del condominio la documentazione sul collaudo del 
pozzetto di terra e, in sua assenza, chiedere di farlo effettuare, dato 
che e' obbligatorio per la sicurezza.
Ciao
Luca