Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: sostituzione termosifone con termoarredo

Vorrei togliere un termosifone da dietro alla porta del bagno, e sostituirlo 
con un termoarredo,
da installare sopra il bidet.
C'e' una discussione con l'idraulico, circa la dimensione del termoarredo.
Lui dice che serve da cm. 75(l)x180(h).
Io dico 45(l)x150(h).
Il bagno è grande cm. 175(largo)x300(lungo)x270(alto).
Il lato lungo (mt. 3) del bagno è esposto a sud, prende il sole tutto l'anno 
per
tutta la mattina dalle 9 alle 14,30.
Appunto, sembrano esserci questioni di dimensioni, in quanto il
tecnico indica come necessario un radiatore con resa termica pari a 1104
Watt, che dovrebbe avere le dimensioni di cm. 75x180.
Ciò renderebbe necessario un termoarredo di dimensioni tali, da renderne
impossibile il collocamento in detta posizione, sopra il bidet (a sx c'è
la cassetta del water, a dx la vasca).
Invece, secondo la formula fornitami da amico idraulico:
A (175 cm.) x B (300 cm.) x H (270 cm.) x 4.5 x10 = kl/cal x 1.16 = watt
Cioè 637 kl/cal.           ovvero             738,92 watt.
Dove A, B, H, sono le dimensioni del locale bagno.
Quindi, secondo tale calcolo, sarebbe sufficiente un termoarredo di potenza
pari almeno a 738,92 watt, ovvero di dimensioni pari a cm.  45(L) x 150 (H).
Invece, l'idraulico dell'impresa costruttrice dice che applica un "DeltaT 
50", che
non so cosa significhi, ma vista la posizione assolata della parete 
(finestrata) del bagno,
non riesco a capire perchè il problema, se esiste, non sia risolvibile 
aggiungendo
qualche elemento ad un altro radiatore, ad esempio in camera da letto, 
adiacente al bagno.
Potete darmi, cortesemente, qualche chiarimento?
Grazie.
F.

 ha scritto nel messaggio 
news:4422e689$0$29099$5fc...@news.tiscali.it...


deltaT di 50 gradi significa che, se l'ambiente è a 20 gradi,
l'acqua nel termoarredo è 70 gradi?
F.


 F.
Il deltaT di 50 gradi di cui ti parla l'idraulico è un dato esposto nei 
cataloghi dei costruttori di termoarredi a cui sono associate le varie rese 
di questi in funzione della taglia, ossia il costruttore garantisce che con 
quel deltaT è assicurata la prestazione riportata nel catalogo.
scaricati la scheda tecnica da questo link:
http://www.cordivari.it/prodotti/info.php?id=24&pagina=3
deltaT di 50 gradi significa che la differenza fra la temperatura media del 
termoarredo e l'ambiente è di 50 gradi, questo vuol dire che la temperatura 
dell'acqua in ingresso nel termoarredo deve essere superiore a 70 gradi 
(l'acqua per cedere calore all'ambiente deve diminuire la sua temperatura); 
come puoi verificare dal link citato, per quel termoarredo le rese sono 
calcolate in funzione di acqua in ingresso di 75 gradi ed in uscita a 65 
gradi.
Per quanto riguarda una stima di larga massima del calore da fornire al tuo 
ambiente, di volume pari a a (1.75x3.00x2.70) = 14.175 mc, considerando una 
necessità di circa 25 kcal/h per mc, si arriva ad un totale di 425.25 kcal/h 
pari a 425.25x1.163 = 494 watt.
Per tener conto che il bagno ad alcuni può piacere più caldo degli altri 
ambienti, che i dati riportati dai cataloghi non sempre sono veritieri, che 
vogliamo tenere una temperatura di mandata dell'acqua più bassa, 
dell'intermittenza dell'impianto ecc. il dato su esposto andrebbe maggiorato 
di un buon 30-40%, per cui, con riferimento al link citato, dovresti 
adottare la taglia superiore (600 mm x1807 mm).
Preciso di non essere uno sponsor della Cordivari e che il link suggerito è 
il primo uscito con google; produttori di termoarredi ne esistono molti 
altri.
ciao
Marco

 che con quel deltaT è assicurata la prestazione riportata nel catalogo.
... 

non ho capito perchè 425 kcal/h.
14.175 mc x 25 kcal/h per mc  fa 354.


 dovresti adottare la taglia superiore (600 mm x1807 mm).
... 


ciao
Marco

 ...