Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: UPS e salvavita

Possiedo un UPS apc es-700, è da un pò di tempo che manifesto periodici 
stacchi del differenziale ( salvavita), ne ho parlato con 
l'elettricista, ma chiaramente non è venuto a capo della cosa, poichè 
non era facile isolare il problema visto la sporaticità degli eventi...
tuttavia man mano mi è sorto il dubbio leggendo le caratteristiche
del differenziale gewiss restart-pro il quale, oltre alle funzioni di 
riarmo automatico, è indicato, tra le altre cose, anche in caso di 
presenza di UPS. In effetti  la causa può essere proprio l'UPS in quanto 
può generare delle lievi cadute di tensione che male vengono 
interpretate dal salvavita.
 
Deciso a risolvere il problema ho momentaneamente isolato l'ups ( cioè 
lo spento :-) ed in effetti è ormai tre giorni che la mattina quando mi
alzo trovo il salvavita al suo posto.
 
A questo punto mi chiedo, tutti gli UPS generano questi problemi? è 
opportuno cambiare il differenziale è prendere il gewiss che tra l'altro
ha anche la comoda funziona di riarmo, ma che costa quasi 200 euro?
E se poi stacca lo stesso?
 
 

 A questo punto mi chiedo, tutti gli UPS generano questi problemi?
 
Al proposito si legge
http://www.pcprofessionale.it/2013/12/06/gruppo-di-continuita-e-salvavita/
 
 


avevo letto...bah mi sa che dovrò cambiare il salvavita, sperando che 
tutto rientri o che almeno il riarmo lo faccia per me.
 

 E se poi stacca lo stesso?
 
Spendi dei soldi inutilmente :D
 
Fai fare un'analisi accurata e poi compra quello adatto...
imho non tralasciare i prodotti BTicino ;)

 A questo punto mi chiedo, tutti gli UPS generano questi problemi?
 
A me non provoca nulla di tutto questo...


In effetti non è così recente, ma in alcuni periodi capita più spesso...
io sarei anche disposto a cambiare differenziale, mettendo quello della 
gewiss, il quale, a dire di chi lo ha provato in situazioni analoghe, ha 
risolto il problema, però temo di spendere soldi senza poi 
risolvere...tra l'altro la serie es 700 me l'hanno cambiata già due 
volte in garanzia visto che non teneva accesa neanche una lampadina. Ho 
sempre comprato APC il primo ups della serie es 600 mi durò 
anni...quest'ultimo è veramente scadente.
 

> A questo punto mi chiedo, tutti gli UPS generano questi problemi?
 
Cambi la taratura del differenziale e vivi tranquillo.
 
Se ti faccio vedere il mio UPS scrauso e ti dò un'idea del mio impianto
elettrico di casa ti spaventi. Il mio elettricista si spaventa davvero,
quando deve metterci le mani. Troppi fili e troppo vecchi e troppa
dispersione, eppure funziona.
 

 non era facile isolare il problema visto la sporaticità degli eventi...
 
potrebbe anche dipendere da un varistore all'interno del UPS un po' 
fuori specifica che innesca a tensione troppo bassa facendo scorrere 
troppa corrente verso la terra
-- 
bye
!(!1|1)
 

Il 25/01/16 10:28, edevils ha scritto:

scusate, ma chi ha scritto quell'articolo è un imbecille!! (alla faccia 
del giornalismo da sottoscala...)
 
1) il differenziale controlla la "differenza di corrente" tra i due 
conduttori e piu' un impianto è esteso piu' queste dispersioni 
"capacitive" si presentano e possono
2) ogni apparecchio elettronico (lavatrice, lavastoviglie, forno a 
microonde, piano cottura, frigorifero, pc, stampante, monitor,ecct) 
monta un filtro antidisturbo che provoca già per sua natura una piccola 
dispersione (che puo' arrivare anche a 1mA per apparato)
3) il consoglio di cambiare il differenziale con uno meno sensibile è da 
ignorante puro in materia: è come cercare di compensare la perdita di 
uno scolapasta aumentando l'acqua in ingresso (e non tappando i buchi)
4) qualsiasi elettricista "serio" sa esattamente cosa fare: per la 
cronaca il restart riarma in automatico solo se non ci sono guasti in 
corso e, salvo guasti, è un'apparecchio molto valido
 
La soluzione migliore è, dopo aver verificato il corretto funzionamento 
dell'ups, eseguire una misurazione della corrente di dispersione 
naturale dell'impianto con l'apposita pinza per le dispersioni: se si 
attesta intorno agli 8-10mA la soluzione migliore è suddividere i 
circuiti su 2 o piu' differenziali (cosa che tra l'altro la nuova 
normativa in vigore da 2 anni CEI64-8 impone già di base)
 
ricordarsi che in  presenza di apparati elettronici è fortemente 
consigliato l'uso di differenziali di tipo "A", ovvero sensibili anche 
alle correnti unidirezionali pulsanti.
L'uso di differenziali di tipo AC, in presenza di tali correnti, 
potrebbe non garantire l'intervento nei tempi richiesti dalla norma.
 
Ovviamente tutto questo discorso è valido solo ed esclusivamente in 
presenza di un impianto fatto a norma, ovvero coordinamento corretto dei 
dispositivi e soprattutto presenza dell'impianto di terra.
Occhio nei condomini perchè tale requisito (impianto a norma) deve 
essere presente in tutti gli appartamenti, altrimenti la corrente di un 
impianto non a norma potrebbe rientrare in casa vostra tramite 
l'impianto di terra e creare una seria situazione di pericolo.
 
 
 
-- 
Saluti
Bruno

 l'impianto di terra e creare una seria situazione di pericolo.
 
Ri-sottoscrivo.
 
Saluti
Fabio
 

 dispersione, eppure funziona.
 
Senza offesa, ma hai fatto un gravissimo errore. In un impianto non a 
norma in cui l'elettricista si spaventa a mettere le mani, hai diminuito 
la protezione offerta dal differenziale.
 
Oggi giorno si spendono soldi per cavolate e poi si va avanti con 
impianti elettrici pericolosi perchè "tanto funzionano", ma ricordatevi 
che la corrente è un assassino silenzioso e invisibile e quando la 
sentite potrebbe essere troppo tardi.

 
http://www.pcprofessionale.it/2013/12/06/gruppo-di-continuita-e-salvavita/
 
 
Un articolo saturo di, oramai non più rara, incompetenza.
 

 la protezione offerta dal differenziale.
 
Allora per cortesia vieni subito a casa mia appena puoi, così ti spiego 
il problema, che non riguarda certo solo l'impianto elettrico.
 
Visto che il problema in sè non è risolvibile, almeno l'impianto 
elettrico te lo faccio vedere, anche se ti toccherà risolvere problemi 
ben peggiori, prima solo di farti vedere dove sta il contatore.
 
E' una sfida.
 
A me piacciono le sfide, vediamo come te la cavi nei miei panni IRL.
 
Se riesci a risolvere *tutti* i miei problemi in un lasso di tempo 
ragionevole, possiamo anche accordarci sul prezzo :-)
 
Ho idea che non ci riuscirai, o sarà il lavoro peggiore della tua vita, 
ma se ce la fai potresti sempre guadagnare più soldi di quanti ne potrei 
immaginare io, ed io ho una fervida immaginazione.
 
Altrimenti è solo tempo perso, e mi fermo qui.