Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Normativa locale caldaie

Buongiorno a tutti,
non sono un architetto, ho una casa da ristrutturare e sto cercando di 
capire quali possano essere le scelte migliori. Su molti fronti.
La casa è singola ed ha un impianto di riscaldamento a gasolio (100KW) 
posto in una sala caldaie con porte tagliafuoco e presa d'aria.
Sto valutando l'ipotesi di passare al gas metano, ma non riesco a 
trovare un link ad un articolo che elenchi le caratteristiche della sala 
caldaie nel caso di uso di gas (ho il dubbio che l'attuale sala non vada 
bene e non ho molti margini di manovra per modificarla).
Mi servirebbe sapere che tipo (e dimensioni) di aperture verso l'esterno 
sono necessarie etc.
Sapete aiutarmi?
Grazie mille!

LuTonto ha scritto:

1. Rivolgiti ad un tecnico (Architetto o no, purche' se ne intenda di VVF);
2. Esiste un DM recente (2005) sugli impianti a gasolio e uno del 1996 
sugli impianti a gas. Le richieste sono simili ma non uguali e non in 
tutto, per cui alcune modifiche andranno fatte quasi sicuramente; 
definire quali non e' facile se prima non si guardano i luoghi.
3. La potenzialita' che dici e' molto vicina a quella oltre la quale e' 
obbligatorio il rilascio del CPI (116 kW), occhio se cambi bruciatore a 
stare sotto quel limite, se no la parte burocratica (e anche quella 
pratica sotto alcuni aspetti) diventa piu' complicata e l'intervento 
puo' diventare di fatto impossibile.
4. Occhio che anche se sei sotto i 116 kW non sei esente da tutto come 
pensano molti: devi cmq rispettare la norma, solo non sei obbligato a 
richiedere il CPI.
5. Potresti anche avere implicazioni a livello di L.10 (risparmio 
energetico).
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

Grazie,
non l'ho scritto, ma ovviamente farò riferimento ad un tecnico 
competente! E' solo che mi piace capire un po' le cose che faccio... hai 
il riferimento dei DM?
Ciao e Grazie!


 non sono un architetto, ho una casa da ristrutturare
in che zona?


Provincia di Torino

 
Impianti a gas
DM 12.04.1996
aggiornamento:
DM 23.07.2001
Impianti a gasolio
DM 28.04.2005
Sono facilmente reperibili in rete :-)
Ciao
Maci

 
Grazie!!!
Ora li cerco.

 Provincia di Torino
Sto lavorando in questi mesi a Settimo Torinese e noto che fa veramente 
molto freddo, molto più che in Lombardia, per esempio.
Potresti valutare di mettere pompe di calore (se hai la possibilità di 
scavare sotto terra), o pannelli solari, per integrare la caldaia a gasolio.
Il consiglio è quello di fare una casa quasi-passiva, non spenderai molto di 
più e sarai quasi autosufficiente per il riscaldamento
-- 
filippo filippini ingegnere
http://www.studiofranciacorta.com
"La nostra storia è il presente" (Mario Botta) 

 Sapete aiutarmi?
Non so chi sia il fornitore di gas della tua zona, ma molte aziende
energetiche forniscono sevizi di consulenza gratuiti per casi come il tuo.
Loro ti mandano un tecnico che ti dice a grandi linee cosa fare e magari ti
consiglia anche che tipo di aziende contattare per la trasformazione.
Ovviamente la gratuità del servizio non è solo a fin di bene, ma a chi vende
il gas conviene che gli utenti abbandonino il gasolio per diventare loro
clienti.
Repo


Grazie del suggerimento. Il fornitore è Italgas ( devo dire che 
combinano un casino dietro l'altro!!).
Ho l'appuntamneto per il preventivo del'allacciamento in settimana e 
provio a informarmi anche sulla consulenza.
Ciao

 
Si, il suggerimento sulla pompa di calore è interessante. Avevo già 
cominciato ad addocchiare quelle soluzioni.
Non ho ancora ben capito cosa serva, ma di terreno attorno ce n'è 
parecchio. Scavare in profondità non so invece se è fattibile perché la 
casa appoggia su uno strato roccioso.
I pannelli solari invece sono piuttosto antiestetici e tenerei a scartarli.
Tra l'altro ricorrere ad forme di riscaldamneto alternative lo trovo 
molto interessante. Certo, devo dare anche un'occhio ai costi!!
Ciao

scavare sotto terra),
non capisco il nesso tra pompe di calore e scavare sotto terra.
almeno non per il riscaldamento.
a meno di utilizzare la geotermia ma è altamente sconveniente per una
casa singola.
--
federico reyneri architetto
ICQ 149062387
*underlabo -226 is dead
 new office under construction

 casa singola.
con il conto energia non č + cosě!
ma č un caso particolare da valutare 

 casa singola.
dislessia mia ma vedo che ci sei arrivato da solo... scusate 

 casa singola.
caro omonimo,
i sistemi a "pompa di calore", per fare un esempio semplice, sono anche i 
condizionatori che d'estate fanno freddo e d'inverno, invertendo il ciclo, 
producono aria calda. Questi sistemi utilizzano l'aria esterna come mezzo 
per scambiare calore. Se al posto dell'aria si usano dispositivi che 
utilizzano l'acqua o la terra per effettuare questo scambio di calore, si 
ottiene un rendimento maggiore, quindi un minor consumo di energia per 
climatizzare un ambiente. Proprio per il riscaldamento, se hai avuto modo di 
informarti, si dice che i normali climatizzatori funzionano fino a pochi 
gradi sopra lo zero e calano notevolmente di rendimento man mano che la 
temperatura esterna scende sotto questi limiti. Con un sistema di serpentine 
piazzate sotto terra si sfrutta un ambiente che difficilmente andrà sotto 
gli zero gradi, mantendo il sistema più efficiente.
Spero di essermi spiegato, anche se non sono un esperto...
Saluti.
federico 

Spero di essermi spiegato, anche se non sono un esperto...
questo lo so, ma tu ti sei mai fatto fare un preventivo per un sistema
del genere per una palazzina di 5 piani?
sai quanto deve essere profondo il pozzo?
ecco.
diciamo che risulta conveniente a partire dai 4000-5000 mq di
superficie e cmq si deve ammortizzare l'investimento in alcuni anni.



Avevo solo risposto al fatto che non capivi il nesso tra pompe di calore e 
scavare sotto terra. :-)
(Ma poi, perché una palazzina di 5 piani? Non si parlava di una casa 
singola?)


Si,
è una casa singola!!!
Da quanto ho letto i pozzi sono profondi 100/150 m, ma si può realizzare 
anche una rete di condotti larga e relativamente poco profonda.
Comunque da quanto ho capito per case piccole non c'è convenienza.
Per la cronaca, la mia sala termica non sarebbe a norma col metano... 
quindi o faccio modifiche o resto col gasolio.
Ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:hLhxf.124142$65.35...@twister1.libero.it...

 L'alternativa è sfruttare, con un pozzo, l'acqua di falda (se disponibile).
Se si fanno le cose in regola occorre però sobbarcarsi di altri oneri che il 
Comune richiede per la depurazione dell'acqua recapitata in fogna, anche se 
l'unico trattamento subito da quella è un semplice salto termico; se si 
vuole risparmiare occorre fare due pozzi, necessariamente distanti per non 
creare cortocircuiti, e riimmettere l'acqua in falda.
Questo è quello che succede a Firenze; peccato perchè la falda è a portata e 
le pompe di calore acqua-acqua presentano dei COP molto interessanti.
ciao
Marco

le pompe di calore acqua-acqua presentano dei COP molto interessanti.
Si, anche qui a Milano ci sono problemi per l'utilizzo di acqua di
falda. Per prima cosa serve una autorizzazione al prelievo, poi una
per lo scarico e in ogni caso lo scarico non può essere fatto
direttamente in falda perchè l'acqua "usata" viene considerata
"rifiuto industriale" con tutte le conseguenze del caso.



ho scritto che non è conveniente per un edificio di 5 piani, figurati
per una casa singola.
ma le leggi le risposte?


> ma le leggi le risposte?
---
non capisco il nesso tra pompe di calore e scavare sotto terra.
almeno non per il riscaldamento.
a meno di utilizzare la geotermia ma č altamente sconveniente per una
casa singola.
---
Non capisci il nesso tra pompe di calore e scavare sotto terra. Io leggo 
questo.
Comunque, non fa niente, si fa per scrivere e imparare, no?
Ciao.


scrisse:

vabbč, fine della polemica.
ciao
