Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Riscaldamento radiante e parquet flottante

Cari amici, dopo i meravigliosi consigli che mi avete dato sulla scelta del
riscaldamento a pavimento sono qui a chiedervi un altro consiglio.. ho
finalmente individuato il parquet da mettere in tutta la casa ed è un
listone flottante in rovere oliato prefinito (15mm di spessore) con al posto
del materassino tradizionale un foglio di cartone ecologico.
Siccome il mio idraulico appena ha visto il pavimento da me scelto ha
decisamente storto il naso dicendo che secondo lui il tutto era troppo
isolante, vorrei chiedere a voi se questo tipo di pavimento limiterà il tipo
di riscaldamento
Seconda domanda... per caso il flottante di questo tipo produce l'effetto
"tamburo" quando ci si cammina sopra con scarpe non di gomma.?? è un effetto
che ho provato a casa di una mia amica.. davvero antipatico e rumoroso.
Grazie come sempre dei vostri consigli

 Grazie come sempre dei vostri consigli
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Cari amici,
 chiedervi un altro consiglio.. ho
Concordo con chi manda gli idraulici a occuparsi di...tubi.
Per flottanti su pannelli radianti altro non v'è da suggerire che
l'apposito materassino specifico:
tessuto poliestere imputrescibile, sp. mm 2.
Perchè 'sto cartone?
E' mica cartone catramato?
Serve forse barriera al vapore per massetto recente?
Il termine "ecologico", posto a fianco di prodotti normalissimi,
per quanto ho esperito, serve soltanto a far pagare cinque ciò
che varrebbe meno di uno senza tale attributo....
La rumorosità al calpestio del flottante è sempre DIVERSA da
quella di altri pavimenti.
Tuttavia se la planarità del sottofondo è buona, grossi problemi
non dovrebbero esserci con un normalissimo materrassino da un
paio di mm.
Il tuo problema maggiore sarà la "taratura" dell'impianto termico
(temp. di esercizio e il tempo di messa a regime dello stesso).
Sono sicuro che avrai qualche problema iniziale... non farti
impressionare dallo scaricabarile tra il termico e... te stessa,
in questo caso, che hai scelto tale pavimento: la soluzione sarà
la taratura.
paul
P.S. a costo di essere tacciato di fare pubblicità, ti consiglio
lo specifico sottopavimento "RP" della "Skema", (nasce per
flottanti melaminici ma va bene anche per legno) (RP =
riscaldamento a pavimento).
Dovresti pagarlo, secondo zone, tra 1,35 e 2,00/ mq + Iva +
trasporto.
In rotoli da 30 mq, h un metro.... non è la panacea a tutti i
mali, primo fra tutti l'isolamento termico, tuttavia è il meno
isolante che io conosca.
P.P.S. Personalmente, in assenza di dati, diffido non poco con la
scelta del "cartone", non l'avevo mai sentito..... tuttavia falli
sforzare un bel po' a convincerti, infatti la carta è un buon
isolante, è putrescibile, è igroscopica ecc ecc.

 isolante, è putrescibile, è igroscopica ecc ecc.
va a finire che metto il classico materassino specifico per questi
impianti... grazie una cifra paul.
Nico

 quale non intendo rinunciare...
      I ragazzi che progettano l'impianto sono proprio ragazzi alla prima
     esperienza o quasi,se ritengono la tua abitazione sia poco isolata per
     la mancanza del cappotto,perche' intendono risolvere il problema
sempli-
      cemente incollando il parquet?
      Cinque anni fa ho realizzato una mansarda,ricavata da una soffitta
      senza cappotto,cartone e listoni prefiniti in ciliegio,flottanti con
incollaggio nelle sole linguatte,riscaldamento radiante a pavimento,zona
      Abruzzo alle pendici della maiella ed a 600 mt slm. il tutto funzio-
     na perfettamente,senza rimbombi o altro.
      ciaofelix:-)
      a pavimento


       Cinque anni fa ho realizzato una mansarda,ricavata da una
soffitta
Infatti.... sei arrivata alla sceneggiata che ti avevo proposto
PRIMA della posa del parquet, di solito avviene DOPO, quando, con
impianto tarato per marmittoni, il committente insoddisfatto
cerca ragione del poco calore e tecnici impreparati danno la
colpa al flottante senza saper o voler intervenire sull'impianto.
RIPETO:
Parquet incollato 10 mm:  Resist. termica:  0,048 m^2 K/W
Parquet flottante 15 mm:  Resist. termica:  0,110 m^2 K/W
Qual è il problema?
Maggior tempo di entrata a regime dell'impianto.(punto e basta)
Soluzioni: Migliore taratura: cioè aumento della T° (provare
aumenti piccolissimi 1 o 2 G° alla volta)
                Anticipo dell'accensione (provare ad aggiungere
anticipi di dieci minuti per volta)
Il fatto che i "tecnici" paventino i ponti termici costituiti
dalle travi perimetrali è semplicemente ridicolo in quanto:
1°) Se, come suppongo, al di sotto del pannello radiante è stato
posto un buon isolamento, il calore DOVRA' andare comunque verso
l'ALTO, cioè in casa, magari in un tempo maggiore.
2°) Anche se la superficie laterale della soletta termica non
fosse isolata verso il perimetro esterno (cosa totalmente assurda
perché almeno uno stacco tecnico per le dilatazione deve pur
esserci, altrimenti denunciali subito), riguarderebbe una
percentuale ridicola di tutta la superficie.
3°) Se, come lascerebbe supporre la critica mossa all'edificio,
l'efficienza termica dello stesso fosse miserrima, non sarà il
tipo di pavimento a peggiorare le cose.
paul

 tipo di pavimento a peggiorare le cose.
certo che no anche se dicono che con un incollato la resistenza è minore e
quindi anche la resa dell'impianto..
Che dire paul, sei stato molto gentile... come sempre..
tu mi consigli quindi di tenere duro e non mollare il mio bel pavimentino di
listoni rovere prefinito?
Cercherò un nuovo incontro per fare presente queste cose che mi dici...
guardandomi bene dal dire che le ho lette su internet e che me le ha
consigliate paul ;-) altrimenti prima si incavolano e poi si rifiutano di
ascoltare.. lo sai che in questo mondo sono tutti così siscettibili..
Ti terrò aggiornato
saluti
Nico

 Nico
Aggiungo:
Se hai scelto il massetto riscaldante è perche supponi di fruire
di tempi certi, prolungati e prevedibili di riscaldamento:
Gli orari di permanenza in casa sono certi, lunghi e programmati.
In questo caso il masssetto riscaldante è convenientissimo,
l'avere il flottante imporrà anticipo di accenzione ma anche
anticipo di spegnimento.
Se supponi invece di avere orari random, brevi ed imprevedibili
permanenze in casa allora (economicamente parlando) ti convengono
i termosifoni o addirittura i termoventilatori.
Se l'edificio nel suo insieme viene giudicato un po' disperdente,
qualunque sistema ...disperderà.
Abbiamo realizzato perfino seconde case di montagna con flottante
da 15 mm e quel materassino di cui ti ho detto:
i problemi sono solo stati quelli della sceneggiata standard...
L'impiantista aveva previsto anticipo di accensione, rispetto
all'arrivo, al venerdì mattina alle 8,00: il risultato della
sceneggiata fu una accensione alle 5,30 (e relativo anticipo
dello spegnimento la domenica sera).
paul

 dello spegnimento la domenica sera).
Il tutto è ora davvero chiaro.. tutto chiaro tranne il perchè mi trovano
tutte queste storie per farmi cambiare il pavimento!!
O sono ignoranti oppure temono che io mi possa lamentare poi in un futuro
prossimo nel caso possa avere freddo.
L'importante è che, anche accendendo con anticipo, io possa stare al caldo,
sono purtroppo una tipa davvero feddolosa e con i classici termosifoni della
casa nella quale attualmente vivo, tengo la temperatura a 22°-23°.. tanto
vero?
Salutoni
Nico

 Nico
Dolce e tenera Nicoletta, raffinata ragazza. Mia venere dal corpo sinuoso.
Se queste parole ti riscaldano.. dai retta a me... riscalda il tuo cuore con
degli abbracci molto caldi... stupenda ed intrigante donna.