Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Parquet su riscaldamento a pavimento!Problema

Salve ragazzi,
ho un problema con il parquet appena montato.
Praticamentemi hanno posato un parquet prefinito di Iroko 14 mm - 900
mm - 90mm su un impiano di riscaldamento a pavimento. Appena montato
ho visto che in alcuni punti dell'appartamento si sentono degli
scricchiolii del parquet al passaggio.
Ho riferito il tutto al posatore che mi ha detto testualmente "Il
nostro lavoro è ok, se ci sono dei problemi devi rivolgerti a chi ti a
montato il massetto o a chi ti ha fatto l'impianto di riscaldamento
perche molto probabilmente è colpa dei pannelli di polistirolo che si
comprimo e decomprimono al passaggio".
Se è questo il problema no si poteva farlo rilevare prima di montare
il parquet  o al massimo durante la posa?
Premetto che hanno preteso che facessi il consolidamento del massetto
ceh a loro dire era spolverante ed inoltre il testo igrometrico ha
dato risultati ottimi.
Cosa devo fare?
Contesto i lavori?
A chi mi devo rivolgere?
Aiutatemi per favore, anche in privato.
La mia e-mail é 
ilduc...@libero.it
Grazie
------
Il Duca Nero
P.S. Distruggi il MONDO per contattarmi.

Pannelli di polistirolo? ma si tratta di riscaldamento radiante a pavimento?
"Il Duca Nero" <ilduc...@MONDOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:d8ej7vklm67tpgrjr...@4ax.com...


Se non è stata fatta una prima rasatura sopra al grezzo del solaio, per far
aderire bene  i pannelli isolanti al solaio stesso, i pavimenti di legno
continueranno a scricchiolare, e quelli in ceramica/cotto ecc , materiali
fragili, un po' alla volta si fessureranno secondo linee casuali.Informati
su come è stato realizzato il pacchetto (che dovrebbe però essere stato
realizzato secondo tue disposizioni...) dal solaio al calpestìo, e facci
sapere
ciao
alago
"Il Duca Nero" <ilduc...@MONDOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:d8ej7vklm67tpgrjr...@4ax.com...

Se non è stata fatta una prima rasatura sopra al grezzo del solaio, per far
aderire bene  i pannelli isolanti al solaio stesso, i pavimenti di legno
continueranno a scricchiolare, e quelli in ceramica/cotto ecc , materiali
fragili, un po' alla volta si fessureranno secondo linee casuali.Informati
su come è stato realizzato il pacchetto (che dovrebbe però essere stato
realizzato secondo tue disposizioni...) dal solaio al calpestìo, e facci
sapere
ciao
alago

 P.S. Distruggi il MONDO per contattarmi.
       Perche'non descrivi come e'stato realizzato il tutto
       a partire dal getto del solaio,e quotando gli apessori.
       ciaofelix
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

"Il Duca Nero" <ilduc...@MONDOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:d8ej7vklm67tpgrjr...@4ax.com...

Egregio Duca Nero,
vorrei poter sfatare anzittutto, l'elevata e pare comune assurdita' secondo
la quale se si manifestano delle anomalie sul rivestimento sopra un impianto
a pavimento, di certo la responsabilita' NON E' MAI dell'impianto, ma sempre
e comunque di quello che c'e' sopra. L'impianto a pavimento e' un impianto
di semplice concezione e realizzazione. Sono 8 anni che giro per i cantieri
ove sono installati impianti a pavimento e ne ho viste di cotte e di crude.
Se senti degli scricchiolii al passaggio sora il pavimento, la causa non e'
certo da attribuire all'impianto, ma potrebbe essere:
1-il prodotto  a matrice cementizia sopra l'impianto, non e' stato
confezionato secondo le prescizioni dell'impiantista e/o del distributore
del materiale. Nel senso che magari non e' stato rispettato il rapporto a/c
idoneo per il suo confezionamento, sono stati usati aggregati che non in
curva e magari gelivi, esaltando la reazione alcali aggregati (reazione
chimica tra i granuli di cemento,l'acqua dell'impasto e gli
agglomerati,dando luogo a prodotti secondari come la calce, di certo non
positivi per il massetto).
2-la stagionatura accelerata del massetto, potrebbe essere un'altra
concausa. Per effetto della messa a regime con l'impianto prima dei canonici
28 giorni, l'acqua d'impasto e' velocemente maturata esaltando le
deformazioni termoigrometriche di confezionamento e stagionali. In questo
caso e soprattutto lungo le perimetrature degli ambienti, al passaggio,
risulta evidente quella strana sensazione di rumore "vuoto " e/o sordo che
magari al centro dell'ambiente non  c'e'. Questo e' il tipico  sintomo
dell'imbarcamento del getto.
3-il consolidamento del massetto, normalmente si realizza, solo se si sono
presentate superficialmente delle anomalie di aggregazione. Stati di
fessurazione esagerati rispetto al loro standard o resistenze meccaniche ai
carichi statici e dinamici basse.
4- se il pavimento in legno e' stato incollato.....sull'estradosso del
massetto, sarebbe da verificare con quale adesivo. Da ricordare che il
calcestruzzo e' un materiale vivo e come tale si deforma sempre e cmq
durante l'arco della sua esistenza. se esntra in contatto con altri
materiali, sarebbe importante secglierli con caratteristiche di elatsicita'
maggiori o similari a quelle del cls. Questo  per far si che le deformazioni
del rivestimento, seguano quelle del cls.
Il pannello (PST o PSE polistirolo e/o polistirene) a supporto
dell'impianto, non ha nessuna responsabilita'. E' un supporto comprimibile,
che per effetto del peso del cls si deforma dinamicamente e dopo qualche
anno plasticizza. Ha solo funzione di casseforma a pardere per l'impianto e
di isolamento termo-acustico.
Aneddoto:
-vado in un cantiere per un sopralluogo per un caso analogo al tuo. Otto
persone mi stavano aspettando.(vengo da treviso ed il cantiere era a
bergamo).....il proprietario della casa, la moglie, l'architetto, il
termotecnico, l'idraulico, il geometra, l'elettricista....tiro fuori la
macchina fotografica e faccio delle fotografie sul pavimento ( in legno da
15 mm). Evidenti stati di sollevamento e sensazioni di vuoto sotto alcune
zone perimetrali. Prendo il mio pirometro e comincio a monitorare le
temperature superficiali del pavimento. Tutte molto basse...l'impianto non
era in funzione. Ok dico io, allora simuliamo una richiesta di
energia...facciamo partire la caldaia....
L'idraulico mi guarda quasi inebetito...e mi dice: la caldaia? la devo
ancora installare, me la porteranno tra una settimana.....
E tra le risate di alcuni presenti, che non avendo capito, avevano almeno
intuito (il termotecnico)...ce ne siamo andati..... :-)
Poi ho suggerito al proprietario della casa di far fare un carotaggio sul
massetto e di sottoporre il provino ad un laboratorio di controllo qualita'
materiali edili per le consuete prove distruttive e caratteriologiche. Il
pavimentista, che aveva anche confezionato il massetto, tenetevi saldi,
erano 20 anni che confezionava schifezze, con aggregati solo di parte fine
(sabbia e basta), con rapporti a/c a spanne e  con leganti a basso dosaggio
100 kg/mc !!!!!
saluti
ing. GV

 intuito (il termotecnico)...ce ne siamo andati..... :-)
Sinceramente non ho capito nemmeno io ;-)

 > Contesto i lavori?
Decisamente

anno plasticizza. Ha solo funzione di casseforma a pard settimane la caldaiaere per l'impianto e

------


 Sinceramente non ho capito nemmeno io ;-)
Prima che mi pigli per stupido... dico che è una battuta eh eh eh !!

 era presente una minima "polverosità" del massetto
---e che sarebbe la poverosita'?
Lei puo' rivalersi o sul pavimentista o su chi le ha confezionato il
prodotto a matrice cementizia.
L'idraulico e' l'unica figura che non ha nessuna responsabilita'.
Saluti
(non potro' risponderle prima di 10 gg in quanto saro'all'estero)