Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: UPS e messa a terra

Salve, ho un quesito da porvi.  Ho consultato online alcuni manuali di
prese filtrate e UPS che desiderei comprare e in tutti si dice di
collegarli ad una presa con messa a terra. Purtroppo al momento la messa a
terra non č presente nel mio appartamento, si possono collegare comunque o
no? E' necessaria per la sola protezione dai fulmini, funzionando cosě
correttamente per tutto il resto, o l'UPS non funzionerebbe proprio?
Grazie
Debo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 correttamente per tutto il resto, o l'UPS non funzionerebbe proprio?
Io anche non ho alcuna messa a terra nella mia abitazione.
Proprio per questo ho messo UPS anche alla radio sveglia :-)
Vai tranquillo funziona benissimo, sopratutto se di buona marca/potenza. 

 non funzionerebbe proprio?
Puoi collegarlo, anche se in genere non e` il massimo della vita. Ma
questo vale per molti altri apparecchi elettrici, pc compreso.
Mi e` capitato di fare personamente la messa a terra di un ups (nel
senso che le correti parassite si sono scaricate attraverso la mia
persona). Non e` stato piacevole.
Come risolvere il problema ? Ho visto persone collegare la massa al
calorifero, altri alle tubazioni dell'acqua, altre ancora infilare un
bel tubo di metallo in giardino ... mah ... personalmente consiglio
di mettere a norma l'impianto, sopratutto per la sicurezza personale.
Qui puoi farti una 'cultura'
http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra
-- 
--> x3m <--

 correttamente per tutto il resto, o l'UPS non funzionerebbe proprio?
L'UPS funziona lo stesso; quello che non funziona e' il potenziale 
della linea in uscita: mancando la connessione del neutro a terra, 
durante il funzionamento a batterie, complici i filtri antidisturbo 
degli alimentatori, si rischia che il secondario raggiunga potenziali 
pericolosi rispetto alla terra (= omino scalzo che tocca il telaio di 
una macchina connessa alla massa dell'UPS), con cio' che ne consegue.
Ciao
Luca
-- 
Luca Sasdelli
Microsoft MVP - Server, Security

 correttamente per tutto il resto, o l'UPS non funzionerebbe proprio?
Come ti hanno già detto giustamente gli altri l'ups senza collegamento a
terra può creare situazioni di reale pericolo. Pensa solo ai filtri che
scaricano a terra le sovratensioni, se non c'è una terra il circuito si
chiude sulla persona che sta toccando l'ups o una massa ad esso collegata.
Alcuni ups se non rilevano il collegamento a terra si rifiutano di
accendersi, sono pochi  ma ci sono.
Per questo e molti altri motivi, se fossi in te farei adeguare l'impianto
elettrico.
Saluti
Fabio

 elettrico.
Purtroppo la casa è vecchia e non credo che l'impianto sia sfilabile, o
comunque non tutto, altrimenti provvederei. Quindi anche una semplice
ciabatta con filtro sarebbe inutile?


 ciabatta con filtro sarebbe inutile?
Per salvare le apparecchiature dalle sovratensioni il filtro deve 
essere collegato a terra (per poterle scaricare), non ho idea del 
circuito presente nelle ciabatte con filtro, ma presumo che il 
funzionamento sia il medesimo dei normali scaricatori.
Andando OT: per quanto riguarda l'impianto di casa tua, hai fatto 
montare il differenziale da 30mA? E' il minimo per impianti senza 
impianto di terra; non è la soluzione al problema ma è utile per avere 
qualche possibilità in più di salvarsi la pelle in caso di contatto 
indiretto.
Ciao
Fabio

 montare il differenziale da 30mA?
Ovviamente si!


 il medesimo dei normali scaricatori.
Dubito che il filtro abbia un reale utilità senza messa a terra. Se è 
come nei filtri degli alimentatori, allora per avere un reale filtraggio 
è assolutamente necessaria la messa a terra.
Una volta leggevo su un gruppo, e per questo non posso garantire la 
veridicità di tali affermazione, riguardo alle protezioni antifulmine, 
che sono ottenute tramite ampolle di vetro dove viene creato un vuoto 
d'aria. Il fulmine, se percorre la linea elettrica, scarica a terra 
tramite un arco voltaico fra i due estremi metallici(uno è la fase, 
mentre l'altro è collegato a terra) dell'ampolla. Non so se questo sia 
vero, ma se fosse così, mancando la terra, manderesti il fulmine in giro 
per la massa del gruppo di continuità, e probabilmente anche nella massa 
  del case del pc.

 continuità, e probabilmente anche nella massa   del case del pc.
Gli scaricatori di sovratensione contengono un materiale capace di 
estinguere l'arco e con differenti tensioni di innesco, in sostanza da 
una parte sono collegati all'alimentazione e dall'altra alla terra. E' 
giusta la tua supposizione, se manca la terra la sovratensione si 
scarica tramite la carcassa dell'ups e di tutte le apparecchiature ad 
esso collegate, quindi se in quel momento le stai toccando è una 
situazione molto pericolosa.
Ciao
Fabio