Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: IMPIANTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Da pochi giorni ho acquistato un mini appartamento, a Istrana (TV),
(cucina soggiorno / bagno/ camera matrimoniale) al piano terra, di mq 43
calpestabili.Ora, con questa palazzina, sono arrivati quasi al tetto,
vorrei sapere quanto prima bisogna dire all'impresario se volessi fare
l'impianto a pavimento.Vorrei sapere all'incirca, la differenza di prezzo
di questo appartamento,da fare un impianto a radiatori, o a
pavimento.Inoltre anche i prņ e i contro, su questa nuova tecnologia
dell'impianto di riscaldamento a pavimento.Attendo risposta abbastanza
urgente.Grazie  Oscar Nome e Cognome: Oscar Gasparini Ditta: Privato
E-Mail: 
og5...@tin.it
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 E-Mail: 
og5...@tin.it
Cordiali saluti
G.V.

 Inviato via 
http://usenet.libero.it
Ciao karl....
stavo pensando da tempo di scrivere una monografia sull'argomento, ma il
tempo e' sempre tiranno.
Potrei pero' scrivere una paginetta html, da pubblicare sul mio sito e su
quello di altri utenti, in modo tale da far chiarezza almeno sugli aspetti
essenziali di funzionamento dell'impianto.....
Anche il tuo contributo sarebbe ben accetto.....
Bye
G.

(cucina soggiorno / bagno/ camera matrimoniale) al piano terra, di mq 43
Non hai detto se l'impianto di riscaldamento della palazzina e'
centralizzato o no. Nel caso sia centralizzato fare solo il tuo
appartamento a pannelli non dovrebbe essere cosi' facile (aspetto
smentite dall'ing Vietri).
--
sign under construction

 G.
Caro Ing.
una sorta di "piccolo vademecum" sull'argomento non farebbe del male a
nessuno, ma soprattutto servirebbe a chiarire le idee a buona parte di
colleghi, me compreso,
ma anche a parecchi "tecnici del settore" che talvolta vendono una cosa per
un'altra
(l'importante è vendere!).
Saluti e a presto.
Karl


 tempo e' sempre tiranno.
Potremmo anche cercare di ampliare la discussione, dai semplici pro e
contro... magari ne potrebbe nascere un 3d e poi con un po' di taglia
incolla... la guida
Provo io, ad aprire un altro argomento...
Non esiste più alcun ragionevole dubbio sulla validità di tali impianti,
molti invece ne rimangono sul saper progettare e realizzare tale tipo di
impianto...
Per un progettista che vuole avvicinarsi al mondo degli impianti a pannelli
radianti, può essere sufficiente l'omonimo quaderno (di M. Doninelli) della
Caleffi?


Si ritengo sia ottimo per cominciare....

 ha scritto nel messaggio
news:ll0pdvcu1kprro969...@4ax.com...

Ciao
la tua osservazione e' pertinente. Se per centralizzato si intende solo la
distribuzione del calore (energia primaria), la questione si risolve
posizionando nell'alloggio in questione una cassetta di distribuzione con i
relativi collettori a numerosita' adeguata.
Per effetto della centralizzazione della sorgente di energia, il problema
diventa esclusivamente termoregolativo.
Esempio: la caldaia centralizzata, produce energia ad alta temperatura per i
corpi convenzionali (ti = 70°C, te =60°C, tm c.s. = 65°C, delta T DPR 442 =
10°C).
Ovviamente, tale potenziale di scambio termico per l'impianto a pavimento
sarebbe troppo elevato, percio' in ingresso ed all'interno della cassetta di
distribuzione, si installa una bella valvola miscelatrice a 3 vie con
sensore esterno di temperatura, che mi controlla il movimento di apertura e
chiusura della stessa, con una modalita' elettronica e modulante. Una unita'
remota in ambiente per la gestione della temperatura ambientale e' poi
d'obbligo.
L'essenziale e' che la regoalzione di caldaia sia tale da garantire sempre e
negli orari prefissati l'energia in ingresso per il circuito a pavimento.
Ho gia' realizzato impianti centralizzati a c.s. differenziati e le uniche
difficolta' ad oggi riscontrate sono sempre e come e' facile intuire causate
dalla scarsa conoscenza delle persone sul funzionamento degli impianti a
pavimento.
Poi i condomini si scanneranno sulla ripartizione millesimale dei costi
dell'energia, pensando erroneamente che l'impianto a pavimento consumi piu'
di uno a radiatori, ,ma un bel contawatt in ingresso ad ogni circuito
risolve tutto.
bye e buon lavoro
gv

 risolve tutto.
quando si parla di soldi allora si presta più attenzione!!!
Secondo il mio modesto parere, l'errore di fondo è quello di usare dei
termini troppo tecnici e, per molti, di difficile comprensione; alla fine
della festa...è il committente che decide, ma se non ha le idee chiare non
sarà, certamente, il suo impiantista a complicarsi la vita, vedi
l'installazione dell'ennesimo impianto a radiatori.
Ciao Karl


 l'installazione dell'ennesimo impianto a radiatori.
In definitiva per la scelta comandano due cose:
a) l'estetica e/o lo spazio, oppure la necessità di tutelare un bene
architettonico.
b) un clima freddo che comporta la necessità di aver un impianto sempre o
quasi acceso.Quando leggi "inerzia termica" vuol dire, che con l'impianto a
pavimento ti scordi il detto "accendi che sento freddo" o l'hai fatto per
tempo o te lo tieni (il freddo intendo).
Detto questo un impianto del genere deve esser "pensato" insieme con la
casa, perchè occorre pensare bene a dove far passare i tubi e gli altri
impianti; a quanto verrà alto il solaio una volta finito il tutto (problemi
per porte e finestre) ecc. Inoltre deve esser fatto bene, montato a regola
d'arte da uno bravo e non un arruffone preso lì per caso; con un massetto
idoneo possibilmente non fatto dal primo extracomunitario che passa ma da un
bravo artigiano che utilizzi prodotti di prima qualità magari premiscelati.
Infine occorre pure pensare bene alle finiture, mi spiego se cambi pavimento
che ne sò dal gres procellanato metti il parquet l'impianto potrebbe
risentirne e magari non scalda bene...
Insomma ti piace l'idea, te la puoi permettere e conosci tecnici e
maestranze specializzate che hanno fatto già questo tipo di lavoro, e magari
conosci pure le impressioni di qualche cliente soddisfatto... FALLO ne
trarrai solo benefici. Diversamente metti i termosifoni.
Ciao!!
P.S.
Quello che non capivi era una risposta di un tecnico ad un altro tecnico, in
cui si parlava della possibilità o meno di mettere l'impianto a pavimento in
un contesto dove c'è un impianto centralizzato. In sintesi la risposta è si
non ci sono problemi, l'unica cosa è che nei termosifoni l'acqua va a una
temperatura molto più alta di quella che si utilizza negli impianti a
pavimento, quindi occorre prevedere appositi accorgimenti.