Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: UPS, strane tensioni in uscita

Salve a tutti,
ho appena comprato un UPS da 800VA (tecnologia Line interactive) per
risolvere problemi di cali di tensione (sto in una zona rurale e i
brownout sono all'ordine del giorno, mentre posso aspettarmi con
certezza un blackout almeno una volta alla settimana).
Premetto che 800VA sono piu' che sufficienti per le mie necessita'.
Ho notato che l'Automatic Voltage Regulator entra in funzione ogni
qualvolta mi si accende qualche elettrodomestrico "power hungry", e
questo non mi stupisce per nulla; il funzionamento credo che si basi
su un classico trasformatore multi-tap che commuta, pare che sia un
design piu' che standard. Quello che mi preoccupa un  po' e' che la
tensione in uscita, misurata con un voltmetro AC, passa da 212 V in
modalita' normale a 250-245V in modalita' di boost della tensione.
Questi valori sono accettabili, e soprattutto sono accettabili tali
"salti".
Ho appena speso una bella cifretta per un nuovo monitor LCD e non
vorrei giocarmelo per un UPS "ballerino".
Grazie per la pazienza, aspetto lumi in proposito.
Brownout

 ha scritto nel messaggio
news:207378c2.04122...@posting.google.com...

Di che marca sarebbe l'UPS?
Comunque i range di tensione è ancora nella norma.

"salti".
Il mio APC SmartUPS 1000 fa circa cosě. Sembra che in fase di AVR
boost la tensione salga di esattamente +30V.
--
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing on usenet and in e-mail?

 Comunque i range di tensione è ancora nella norma.
L'UPS e' un cessoso Trust UPS Energy Protector 800, lo so che no vale nulla
ma l'ho visto ad una fiera e costava poco (mi direte: altro motivo per non
comprarlo, ma mi serviva e non volevo svenarmi).
So che in funzione l'AVR solo perche' sento un click interno (tipo un rele'
che scatta o qualcosa del genere), ma l'UPS non ha interfaccia col pc;
d'altro canto so che non entrano in funzione le batterie perche' altrimenti
si metterebbe a suonare un buzzer.
Sapete dirmi quali sono le tecnologie AVR che mi posso aspettare di trovarci
dentro?
Brownout

Pare che oggi abbia serie difficolta' ad esprimermi in un italiano 
decente oltre a dimenticarmi le cose.
Volevo anche dire che la mia preoccupazione deriva dal fatto che l'AVR 
entra in funzione diverse volte al giorno (molte a dire il vero dato 
che la pompa dell'acqua dell'impianto domestico assorbe molta corrente 
allo spunto, quindi 90% delle volte che un rubinetto viene aperto la 
tensione fornita al mio PC e schermo salta da 210V a 250V).
Se ci collegassi qualcosa alimentato con un alimentatore lineare (un 
modem esterno ad esempio)?
	Brownout

 Grazie per la pazienza, aspetto lumi in proposito.
bhe guarda, i range di tensione sono alti negli elettrodomestici come nei
monitor, io ho un economico 800va della NEO , quello vecchio non mi
soddisfaceva aveva tempi di risposta troppo lenti, adesso a casa ho un
climatizzatore che regolarmente mi fa accendere l'avr , al piano di sotto i
miei con forno, lavatrici e via dicendo... insomma, e' un continuo TLIK
(entrata in funzione) TLAK ritorno alla modalita' normal.
Le tensioni che ho adesso in normal sono 206 In e 203Out
mentre con l'avr attivo : 203In  223Out
le tensioni le misuro con il pannello di controllo del Ups e con un tester.
Il vecchio modello invece mi sparava FISSI i 240 bho ! Cmq rientrano nella
piena tolleranza.
-- 
[Gigio2k]
http://www.g2kweb.it
[ it-alt.comp.hardware.modding ] - 
http://www.g2kweb.it/ichm

 mentre con l'avr attivo : 203In  223Out
Gia' ma in voltage boost io mi ritrovo 250-245V, attraverso 
osservazioni ho visto che la soglia e' piu' o meno a 215V, e' un bel 
gradino mi pare.
Sino a 210V preferirei che non intervenisse, ma senza aprirlo e 
metterci le mani dentro (eventualita' che preferirei rimandare sino 
alla sostituzione della batteria) questo comportamento non puo' essere 
cambiato visto che non ha interfacce verso il PC o switch (l'ho pagato 
62 euro, non potevo aspettarmi di piu').
  Brownout