Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Re: si stacca il contatore

 acceso!!! cosa fare?
Prova a ridurre l'OC :D

 ho aggiunto una prolunga alla ciabatta... che sia quello?
Scherzavo, che OC devi fare per fare saltare la corrente.. :D
Sembra piuttosto o un cortocircuito (un cavo o presa che vanno in corto 
facendo saltare la sicura) o il contatore difettoso. Oppure consumio 
talmente tanto da superare la soglia. Controlla i dati del contatore..

 acceso!!! cosa fare?
Ti salta il contatore o il salvavita?
Mi sembra molto difficile che sia il contatore. Anche ammettendo uno 
spike di assorbimento elevatissimo, i contatori non staccano all'istante 
ma hanno un certo ritardo (a meno che quelli elettronici... boh quelli 
non saprei). Però mi pare strano, dovrebbe essere un corto o quasi.
Il salvavita invece è diverso: quello sì deve intervenire a bomba, ma se 
lo fa quando nessuno sta prendendo la scossa allora è sintomo di qualche 
problema sulla linea.
Se è il salvavita vuol dire che hai uno dei due rami della rete elettrica 
che perde verso massa. Se dipende da una ciabatta, buttala e comprane una 
seria. Se dipende dal PC e sul cavo di alimentazione del PC non hai la 
massa, butta il cavo e mettine uno serio (con spina Siemens o al massimo 
quella lurida italiana, ma sempre a 3 terminali).
Se con un cavo con massa attaccato ad una ciabatta seria ed una presa a 
muro sicuramente a posto (provane sempre un'altra per tagliare al testa 
al toro) vedi che continua a scattare quando attachi il PC, butta 
l'alimentatore del PC (non scherzo: buttalo anche se costa 200 euro!) e 
prendine uno serio.

ullim ha pensato forte :

ok, ma la soglia te la stacca dopo 20minuti di avvertimenti, non appena 
attacchi il carico
-- 
[ b a z ]
"Scettico io? Ne dubito!"
" La coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione"
- socio MSTC - Responsabile Gruppi Antanati Gomito/Piede
- SnS pf - socio sostenitore n°16506
- *Mister Vistracàonpetto*  :-)

 prendine uno serio.
E' uno Zalman... ma non dipende da quello... succedeva anche con l'altro 
PC... 

 PC...
è un "corto", un filo che tocca a massa o sulla presa a muro o sui cavi 
e/o la ciabatta che hai usato per attaccare i 2PC.
Basta guardare cosa hai usato per entrambi i PC e provare a 
sostituirlo.
Poi smonterei anche la presa a muro e controllerei che sia tutto a 
posto ben serrato (logicamente togli la corrente dal generale prima!)


 o sui cavi e/o la ciabatta che hai usato per attaccare i 2PC.
Per verificarlo, stacca la ciabatta dalla presa e dal pc e provala su 
un'altra presa di casa. Se non salta il salvavita non č la ciabatta.
Stessa prova falla con il pc, staccandolo dalla ciabatta e collegandolo 
direttamente alla presa a muro.

 anche lě ogni tanto il salvavita si stacca... :(
Spiegami meglio :), a quale spina ti riferisci?
Non voglio essere pignolo e desidero aiutarti ma per farlo, ho bisogno che 
tu sia piů preciso.


Non so. Io avuto una bruttisima sorpresa con un aAntec Truepower. Ali 
silenziosissimo ma and un certo punto è saltato tutto l'impianto di casa.
Per fortuna la MB è rimasta intatta.


pure io ho avuto un problema similare
da un po' di tempo sentivo dei crepitii nelle casse audio , e 
contemporaneamente anche il digitale terrestre faceva squadrettamenti, 
che era sulla stessa ciabatta collegato il tutto ad un unica presa di 
corrente sia pc che tv che casse
nelle ultime due settimane c'è stata una morìa di lampade a risparmio 
energetico in casa, ... e continuavo a non riuscire ad identificare la 
fonte dei disturbi, dato che ormai ero sicuro fosse un 'falso-contatto'
stavo cominciando a preoccuparmi , visto che temevo un possibile 
corto-circuito quando IO non fossi in casa
sostituendo una lampadina del lampadario , una sera , in emergenza per 
metterla nella lampada da tavolo a portata di mano dell'anziana mamma 
... ho sentito uno sfrigolìo provenire dagli attacchi del lampadario a 
ridosso del soffitto
e questo nonostante tutti i lampadari fossero su una linea elettrica 
completamente separata dalle prese ... nonostante l'impianto vecchio di 
parecchi anni ...
finalmente trovato il colpevole
armati di santa pazienza e , come ti hanno già consigliat, controlla 
*TUTTO* l'impianto di casa : la fonte del problema potrebbe essere da 
qualsiasi parte :-(