Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Quante Kcal/m3 ?

Il mio idraulico mi ha consigliato di fare il calcolo dei watt necessari per
il riscaldamento del bagno
con con 50 Kcal/m3
a me sembrano un po troppi!
....il bagno ha un solo lato che da sull'esterno con rivestimento a 
cappotto.
Potrei stare sui 40 Kcal/m3??
Ciao e grazie!
Daniele

Danpa_76 ha scritto:

Il mio ingegnere dice che e' meglio se gli idraulici attaccano i tubi e 
basta, e che il calcolo dei watt dovrebbe essere fatto in occasione del 
progetto, non quando arriva l'idraulico durante i lavori.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

Danpa_76 ha scritto:

ma gli idraulici della tua zona ti fanno i conti ancora con le calorie???
Solo il riscaldamento del bagno? che isolamento hai (spessori almeno 
dell'intero muro o meglio la trasmittanza)? che tipo di caldaia usi?

Danpa_76 ha scritto:

dimenticavo... quanti metri quadrati sono il tuo bagno??? altezza (non 
do mai per scontato nulla!! non si sa mai!)? finestre? tipo di finestre?

 ha scritto nel messaggio 
news:46dd2b92$0$36444$4faf...@reader5.news.tin.it...

Allora io ho fatto questo calcolo:
Superficie Bagno 9.05 m2
Volume Bagno    19.91 m3
Finestra il alluminio con doppiovetro  50*150
3 pareti danno su altri locali riscaldati. e sono fatte col forato da 8 + 
intonaco
1 parete è da 30 con uno strato di lana di roccia e rivestita con un 
isolante da 6 cm che da su intercapedine della copertura del tetto in 
alluminio
Tutte le pareti del bagno sono rivestite con piastrelle di marmo da 1 cm.
A pavimento ho 6.25 M2 di riscaldamento a pavimento  che con 90 Watt/m
fornisce 562.5 Watt
ora dovrei integrarlo con un termoarredo che lavora a bassa temperatura = 40 
gradi
(Con delta t di 20 gradi il termoarredo rende 0.3 rispetto la resa espressa 
dal catalogo con delta t di 50 gradi)
Vorrei sapere solo quanti watt devo fornire col termoarredo per integrare i 
652 del riscaldamento a pavimento.
spero di essermi fatto capire ;-)
Grazie mille!!
Daniele

 652 del riscaldamento a pavimento.
Secondo il tuo idraulico 50*1.186*19.91-562=618W
Ora c'è da scegliere il termoarredo che con Tm40°C e Tr 37°C abbia 
emissione pari a quella indicata.
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com


ma il mio dubbio č proprio sul dato iniziale...č giusto 50 kcal/m3 per un 
bagno?? 

 bagno??
Ma si.. bene o male.. Metti una testina termostatica sul radiatore e 
poi l'impianto si autoregola
-- 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com


faro' cosi' sicuramente, ma penso di arrivare a 45 kcal/m3, gia' cosi č 
veramente grosso (1.4 m * 0.8 m di altezza)
speriamo in bene!
Grazie per la disponibilita'!


Concordo (anche se 50 kcal/m3 sono forse eccessive), e non mi sembra il caso 
di spaccare il capello in quattro per un'applicazione che interessa un unico 
locale di dimensioni, per altro, molto limitate.
Gli idraulici, si sa, fanno un tanto al chilo, ma, per esperienze indirette, 
in fondo non sbagliano poi di tanto, ed inoltre raramente sottodimensionano 
gli impianti, per cui normalmente assicurano un clima confortevole (si parla 
ovviamente di impianti domestici).
Marco