Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Problema con gruppo di continuità

Ho un gruppo di continuità APS abbastanza vecchio.
Quando faccio dei test scollegando il cavo di alimentazione il gruppo di 
continuità funziona fornendo corrente. Quando invece la corrente va via 
perché ci sono troppi elettodomestici attaccati (non al gruppo di 
continuità) si spegne tutto.
Qualcuno ha idea del perché?

Scriveva Ragnarok domenica, 12/09/10:

 L'UPS in questione è un modello del tipo OffLine?

 L'UPS in questione è un modello del tipo OffLine?
Che vuol dire?


Solitamente gli UPS si distinguono in:
     * offline: costituiscono la maggior parte degli ups domestici e di 
piccola taglia: sono i più semplici ed economici in assoluto. 
Solitamente la tensione prelevata in ingresso viene trasferita 
direttamente all'uscita tramite bypass ( passaggio diretto senza 
trasformazioni ). L'alimentatore si limita a mantenere la batteria 
carica. Durante un blackout viene attivato l'inverter e uno switch lo 
collega all'uscita dell'ups. L'inverter trasforma la tensione continua 
delle batterie in tensione "alternata". Hanno un tempo di intervento di 
circa 5/6 ms.
     * online o "a doppia conversione":costituiscono una classe 
"speciale" di ups, e vengono utilizzati in ambiti specifici. Il 
comportamento è opposto a quello degli ups offline: tutta la tensione 
prelevata viene trasformata in tensione continua, tale tensione in parte 
mantiene carica la batteria, il resto alimenta l'inverter che è sempre 
attivo. Chiaramente la separazione tra ingresso ed uscita è totale e la 
batteria garantisce che la tensione di uscita sia esente da disturbi. Il 
funzionamento continuo impone dei costi elevati, da un lato per via dei 
componenti, robusti, dall'altro per via dei consumi dei due circuiti di 
trasformazione della tensione. Il tempo di intervento è chiaramente nullo.
     * line-interactive: costituiscono la maggior parte degli ups 
moderni. Ocuppano la fascia medio-alta del mercato e uniscono i pregi 
delle due classi precedenti. Tali dispositivi integrano un circuito 
addizionale detto AVR disponibile anche come dispositivo indipendente. 
Durante il normale funzionamento l'inverter è inattivo e la tensione 
viene filtrata e ripulita, almeno in parte, dei disturbi che può 
presentare. Quando i disturbi diventano più gravi, o insorge un 
blackout, interviene l'inverter. In questo caso il tempo di intervento è 
di circa 4ms o meno, ma mai nullo.
da:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1459150
Saluti

 Qualcuno ha idea del perché?
l'ups e' vecchio. E le batterie?
Adriano

 Solitamente gli UPS si distinguono in:
Credo di avere quello off line ma non capisco il nesso con la mia domanda.

 l'ups e' vecchio. E le batterie?
Le batterie pure. Ma le batterie o vanno o non vanno. Perché se salta la 
luce non vanno mentre se la tolgo io vanno?

 non vanno mentre se la tolgo io vanno?
questo dettaglio mi era sfuggito. In teoria, che tu tolga la spina o 
che vada via la corrente e' la stessa cosa, quindi non mi spiego il 
malfunzionamento. Pero' non e' vero che le batterie vanno o non vanno.
Quando il mio apc mi segnala la necessita' di sostituire le batterie, 
queste vanno sostituite davvero. Se le misuri con il tester, a vuoto, 
apparentemente sembrano sane; in pratica pero'non vanno: appena c'e' un 
minimo carico vanno a terra senza riuscire a tenere acceso il pc.
Adriano

Il 13/09/10, Ragnarok ha detto :

C'entra perchè in tal caso ci potrebbe essere un problema al relè di 
bypass dell'UPS...

 bypass dell'UPS...
Se stacco il cavo non c'è?