Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Messa a terra pc

Secondo voi un unità UPS può fungere anche da terra per il pc in una 
casa dove la messa a terra non è fatta bene?

 casa dove la messa a terra non è fatta bene?
Se l'Ups è connesso a una buona "messa a terra" allora offrirà
anche una buona messa a terra al Pc e quant'altro, visto che si
comporterà da semplice diramazione.
Guido Veloce
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 casa dove la messa a terra non è fatta bene?
Se l'UPS non è a terra, no.
Piglia un filo elettrico (di quelli con cavo di rame unico, non fatto di 
tanti fili), scoprine le estemità, legane una alla struttura metallica 
dell'alimentatore (sfrutta la griglia per il passaggio dell'aria, annoda 
lì) e l'altra mettila a contatto col metallo di un termosifone (o 
direttamente col muro o anche col pavimento, purché non siano di 
materiale isolante). 
Ecco la tua messa a terra. Funzionerà benissimo.
-- 
Bye, Lem
Ceterum censeo ISLAM esse delendum
_________________________________________________________________
Non sprecare i cicli idle della tua CPU, né quelli della tua GPU.
 
http://www.rnaworld.de/rnaworld/
 
 
http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
http://boincsimap.org/boincsimap/
 
http://www.gpugrid.net/
 

 Ecco la tua messa a terra. Funzionerà benissimo.
Dipende cosa intendi per "funzionerà benissimo".
Se ti pare accettabile che il contatto di una fase con una massa metallica
del computer metta in tensione altre masse metalliche come il termosifone
allora ok.
Non a caso tale pratica, assai diffusa in passato, oggi è esplicitamente
proibita.
Vale invece il contrario, ossia l'ideale è mettere a terra anche le varie
masse conduttrici presenti (per esempio, radiatori, infissi metallici,
ringhiere, armatura metallica delle strutture in calcestruzzo armato). In
qualche caso è anche obbligatorio.
In altri termini, la prevenzione primaria della folgorazione è la
realizzazione dell'equipotenzialità.
Tra parentesi, se le tubazioni dell'acqua non sono metalliche il
collegamento alla terra nemmeno si realizza.
-- 
*Mauro*
Sobrii estote, vigilate.
Adversarius vester Diabolus tamquam leo rugiens
circuit quaerens quem devoret. 1Pt 5.8

 dove la messa a terra non è fatta bene?
Direi di no...

 collegamento alla terra nemmeno si realizza.
Ho pure il riscaldamento a pavimento, dovrei sfondare il parquette per 
arrivarci.. :D

casa dove la messa a terra non è fatta bene?
La terra o c'è o non c'è.
L'ups non aggiunge niente.

 Tra parentesi, se le tubazioni dell'acqua non sono metalliche 
Basta che un pezzo di metallo tocchi il muro.
Gli spuntoni che li reggono, per esempio.
Visto che la terra nell'appartamento non c'è (o fa schifo), non è che ci 
siano altre alternative, se uno non vuol far mettere a posto l'impianto 
(che ovviamente è molto consigliato).


 Ecco la tua messa a terra. Funzionerà benissimo.
Io eviterei. Anche ammettendo che le tubature siano interamente
metalliche per tutta la tratta, e non è detto, e che il contatto sia 
perfetto in ogni giuntura (mai usato teflon o treccia+pasta verde?),
la resistenza sarebbe talmente alta da rendere quasi del tutto inutile
le terra per quell'uso.
Usare i tubi dell'acqua per la terra va bene se devi farti un'antenna
(ricevente) di fortuna, ma per la rete elettrica serve a poco ed è 
pericoloso: i tubi sono gli stessi che ti servono vasca e doccia, tanto 
per dirne una.
Ci sono normative ben precise che normano la messa a terra degli
edifici. Se l'OP non vive in una palazzina abusiva dovrebbe poter
ottenere la messa a terra regolare a costi umani, ma questo è meglio 
chiederlo ad un elettricista.

 (che ovviamente è molto consigliato).
Direi! ;-)


 lě) e l'altra mettila a contatto col metallo di un termosifone (o
Stai consigliando una cosa vietata dalle norme e soprattutto pericolosa.
Io eviterei.
Saluti
Fabio