Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: [lungo]  Fusibile UPS che salta

Ho un gruppo di continuità Olidata PC Defender 800 (potenza 400 VA, 2 unità
al piombo - 6V 4Ah), cui sono collegati - come da specifiche - un PC e un
monitor dda 17'. Il gruppo ha sempre funzionato regolarmente senza alcun
problema.
Da quando però ho sostituito il monitor NEC con un Sony (sempre CRT e da
17') lo spunto di accensione dello stesso provoca inevitabilmente la
fusione del fusibile in ingresso di rete e quindi l'impossibiltà di
utilizzare l'UPS. Si tratta di un fusibile ritardato da 3.15 ampere, che ho
provato più volte a sostituire con altri con le stesse specifiche, ma senza
alcun risultato. Scollegando il monitor, e continuando ad utilzzare l'UPS
solo con il PC collegato, il tutto continua a funzionare perfettamente.
Devo considerare il gruppo come guasto e rivolgermi quindi all'assistenza
(è ancora in garanzia), oppure potrei
risolvere il problema sostituendo il fusibile con uno da 4 o più ampere?
Avevo scelto l'UPS Olidata perché rispondeva appieno alle mie limitate
esigenze: mi occorreva solo un piccolo gruppo che mi cosentisse di
proteggere il PC da eventuali brevi black-out, avendo il tempo di salvare
il lavoro e chiudere il sistema senza danni. Tutto qui. Del resto Olidata
dichiara che è possibile collegare un PC ( ho un PIII 1000) con monitor da
17'. Che si tratti di un problema legato eslusivamente allo spunto iniziale
del monitor, lo dimostra il fatto che quel paio di volte che il fusibile
non è crollato, il sistema ha continuato a funzionare regolarmente. Ed è
invece stato sufficiente soltanto accendere il monitor - con il gruppo già
acceso e senza null'altro collegato - per provocare l'interruzione del
fusibile.
Ammesso che tale problema venga considerato come presunto difetto dalla
garanzia (il gruppo funziona perfettamente con il mio precedente NEC - flat
aperture grille come il Sony -), questa comporta unicamente la sostituzione
dell'unità difettosa con un'altra di modello e stato similare
(probabilmente rigenerata). Mi sa che non ne ricaverei alcunché!
E' possibile che ci sia incompatibilità con i monitor Sony o questo modello
in particolare (CPD-E230)? Sul sito di Olidata non ho trovato un help
center...Proverò a telefonare al Centro Assistenza Autorizzata per sapere
se hanno notizia di problemi similari.
Per ultimo, vorrei togliermi un dubbio: è possibile che invece sia un
problema (all'alimentazione) del mio esemplare di monitor. Peraltro, ha
poche ore di funzionamento, è in perfetto stato e funziona perfettamente.
Nel caso decidessi di sostituire il gruppo di continuità, vorrei evitare
altre sorprese! 
C'è qualcuno che utilizza questo UPS Olidata con un monitor CRT Sony senza
problemi?
Un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi.

Quasi certamente con un fusibile di amperaggio maggiore dovresti risolvere 
il problema.
Anche se io mi rivolgerei prima all'assistenza tecnica 

 il problema.
Se è stato messo un fusibile con una determinata portata non è un fatto
casuale e aumentando la portata del fusibile riduci sicuramente il rischio
che questo si bruci, ma aumenti anche il rischio che non intervenga quando
serve e nei tempi giusti, con ovvie conseguenze.
Saluti
Fabio

 Un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi.
Da quanto racconti il problema sembrerebbe proprio la corrente di spunto che
richiede il monitor per accendersi, per averne la conferma confronterei i
dati di targa (la trovi di solito sul retro) dei due monitor.
Se ho centrato il problema l'unica soluzione saggia è sostituire l'ups o
collegarlo al pc in modo che effettui lo spegnimento automatico, lasciando
il monitor collegato alla linea normale.
Io eviterei di fare esperimenti con fusibili di portata differente se non
sai bene cosa stai facendo.
Saluti
Fabio

il problema.
si...poi però in caso di sovratensioni bruci l'ups o il monitor, non so 
quanto ti convenga.
In genere quando il carico è superiore alla portata dell'ups questo si 
spegne e stacca la corrente per evitare danni...il fatto che bruci il 
fusibile è strano. Forse l'ups è difettoso, sicuramente sottodimensionato.
-- 
                       -=§=- Muzio -=§=-
***** 
irc.Azzurra.org
 - Togli le X per rispondere *****
«...non sono gli uomini a tradire, ma i loro guai...»