Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Cavi elettrici su una parete in pietra

Problema:
gli ambienti interni al piano terra di un immobile da restaurare (tre
ambienti impilati: ingresso, cucina, lavanderia) sono costituiti da pareti
in pietra non squadrata e calce a vista.
La realizzazione dell'impianto elettrico implica il ricorso a canalizzazioni
esterne (altre soluzioni possibili?). Qualcuno può indicarmi tipi di
canaline in materiale non plastico, coordinate con cassette e quant'altro
necessario, utilizzabili in questa situazione?
Grazie

		Questo è un problema che mi si è presentato spesso, di solito lo risolvo canalizzando il tutto in tubi di rame (quello che si 
usa per gli impianti termici non coibentato va benissimo) che verrà collegato alla terra dall'elettricista e le cassette te le fai fare su misura 
(sono poi, semplicemente, delle "scatole" di rame con il coperchio).
		Da tre o quattro anni a questa parte ci sono anche ditte (qualunque grosso fornitore di materiale elettrico te ne fornirà 
un'ampia scelta) che commercializzano tutto il necessario per impianti a vista "stile primi anni '20" con supporti e interruttori in ceramica, 
cavo intrecciato e scatole esterne, ma tutto perfettamente a norma (però è materiale piuttosto caro).
Ciao.
-- 
Posted from 
mailrelay3.inwind.it
 [212.141.54.103] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 necessario, utilizzabili in questa situazione?
[cut]
Usa il rame a vista, un po' costoso ma di buon effetto. Ci sono ditte
che producono il tutto (ultimamente il sistema viene molto usato
nell'arredamento di Pub e trattorie). Fai attenzione durante il
montaggio! Bisogna usare morsetti, chiodi e viti di rame! Il rame,
infatti, non deve assolutamente entrare in contatto con altri metalli
altrimenti si ossiderebbe molto in fretta (effetto batteria). Se il rame
non fa' al caso tuo prova a fare delle tracce a pavimento lungo le
pareti usando delle grate (di ferro ossidato ad es.). Facilmente
ispezionabili ed esteticamente piu' "moderne".
Ciao
Z@r - Alessandro
--
"Nostra Signora della Santa accelerazione non ci mollare adesso"

 ha scritto nel messaggio
news:dBnj7.70177$TS4.5...@news2.tin.it...

Penso che la soluzione migliore sia utilizzare materiale vecchio (cavi in
filassite, interruttori, prese ed isolatori in ceramica) e fare tutto a
vista, poi si utilizza il sistema BUS, che permette di avere un impianto a
norma anche con materiale vecchio e fuori norma, inoltre con questo sistema
puo realizzare funzioni ed effetti molto interessanti. Inoltre i sistemi BUS
sono molto flessibili, sicuri e funzionali.
ciao
--
-----------------------------------
Giovanni Scacchia
bCAD Training Center
giov...@bcad.it
www.bcad.it
-----------------------------------

 ha scritto nel messaggio
news:dBnj7.70177$TS4.5...@news2.tin.it...


 grazie
Il sistema BUS (nonn ricordo di cosa e' l'acronimo) permette di realizzari
impianti cosiddetti intelligenti, in pratica sugli interruttori, pulsanti, e
tutti gli altri componenti di comando non passa la tensione di rete ma un
segnale BUS (digitale), in questo modo si possono reataurare anche vecchi
impianti rendendoli a norme CEI in quanto sui componenti di comando non
passa tensione pericolosa.
Questi comandi cosi' configurati mandano dei segnali agli accessori
desiderati collegati direttamente e nelle vicinanze di luci, prese, motori,
ecc. , ecollegati inoltre fra di loro con una linea bus (che puo' essere
composta, con determinate interfacce, anche dai vecchi fili) in questo modo
basta portare le linee a 220 Volt agli utlizzatori (ad esempio passando
sopra al solaio per le luci), riducendo di molto le tracce necessarie  ed
allo stesso modo relizzando impianti modernissimi.
Il sistema BUS con determinate interfacce si puo' collegare a quasi tutti i
componenti elettrici esistenti, quindi si possono riutilizzare anche
vecchissimi componenti, e si possono con questo sistema fare molte funzioni,
come ad esempio, accendere e spegnere luci, regolare luminosita', comandare
serrandine elettriche, disconnettere carichi al raggiungimento di
determinate potenze (risparmio energetico), con un solo comando fare
compiere a tutti i componenti installati determinae funzioni (i cosiddetti
scenari, ad esempio delle luci si spengono, altre si accendono altre
riducono la luminosita', e delle finestre si chiudono o aprono)
Tutti le principali ditte di materiale elettrico hanno un loso sistema BUS
che quasi sempre e compatibile con lo standard EIB, io personalmente
utilizzo quello della bTicino perche sul loro sito c'e un buon software
gratuito per progettare questi impianti.
Il costo della realizzazione di un impianto BUS rispetto ad uno tradizionale
su un edificio in costruzione, tenendo conto dei costi maggiori per i
componenti e dei rispanrmi sulle opere edili,  e maggiore di circa il 20 %
(stime fatte dalle ditte produttrici)
Con il sistema BUS si ottiene:
sicurezza (dato che non passa tensione sui comandi),
flessibilita' (dato che ogni comando puo' essere riconfigurato ogni volte
che si vuole assegnandogli nuove funzioni senza intervenire fisicamente
sull'impianto, e risparmio (su vecchi edifici realizzazione di meno opere
murarie),
semplicita' (una volta progettati e semplicissimo realizzarli e molto facile
fare manutenzione).
A me piacciono questi impianti e e quando mi capita' l'occasione e mi
sembrano da preferire li utilizzo sempre.
Ciao


 norma anche con materiale vecchio e fuori norma,
Non diciamo fesserei non verrei che qualcuno ci credesse