Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Riscaldamento a pavimento

Ciao a Voi tutti.
Sarei assai grato a chi potesse testimoniare le sue impressioni e parere 
circa il riscaldamento a pavimento.
Sono indeciso sull'acquisto di un appartamento di prossima costruzione, che 
prevede questo metodo di riscaldamento.
Siccome ho sentito impressioni contrastanti (ad esempio problemi alle gambe 
dati dal calore... è vero?!?), sono un po' indeciso.
Grazie di cuore comunque a Voi tutti.
Paolo 

 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 ha scritto nel messaggio 
news:9RDSf.17132$nz4....@tornado.fastwebnet.it...


allora ti consiglio il riscaldamento a soffitto... 

il risc. a pav. lo ho in negozio e pure in casa mia.
Le considerazioni positive e negative descritte da altri le ritengo
tutte valide.
Aggiungerei che un vantaggio concreto sia la mancanza di radiatori in
casa che permette la libertà di arredamento e le fastidiose righe nere
in verticale in corrispondenza dei radiatori.
Su un punto non sono d'accordo e cioè che non sia possibile utilizzare
parquet in legno. E' possibile, basta utilizzare parquet a legni
incrociati (sia incollati che flottanti/gallegginti) e per quanto
riguarda il maggior potere isolante del legno, considerazione reale,
questo si elimina dimensionando l'impianto a pavimento nelle zone dove
è previsto il parquet (agendo sull' interassi dei tubi), opera che
compete al progettista termotecnico, ovviamente.
saluti
tipierre.net

 compete al progettista termotecnico, ovviamente.
Concordo parzialmente e ti riporto esperienza di committenti non molto 
soddisfatti (ma erano uomini avvisati per cui... :)  ).


hai ragione, hai scritto bene e me ne scuso. In effetti non hai scritto
che "non è possibile utilizzare...", ma poichè tale considerazione è
quella che si sente spesso in giro, la precisazione servirà comunque a
quanti intenderano utilizzare parquet su risc. a pavim. buona giornata
tipierre.net

Vabbè, posto 'sto pezzo che ho copincollato, può tornare utile.
bear
Condizioni per la posa del parquet su massetto riscaldante
Il massetto deve essere eseguito secondo le indicazioni del produttore del 
sistema riscaldante.
Esso deve essere piano, sufficientemente liscio, con sufficiente durezza 
superficiale, compatto, stagionato e asciutto.
I tubi per il fluido termovettore devono essere coperti da almeno 30 mm di 
massetto per permettere una uniforme e non concentrata diffusione del 
calore.
Tubi troppo vicini alla superficie facilitano la formazione di fessurazioni 
nel parquet. Deve inoltre essere previsto un giunto di costruzione 
perimetrale a tutto il massetto.
Umidità massima per la posa del parquet:
Massetto cementizio: 1,7% - Massetto di anidride: 0,2%,  in peso determinata 
con igrometro a carburo.
Per ottenere questo è necessario, dopo una sufficiente stagionatura, 
provvedere al riscaldamento del massetto per  almeno 2 - 3 settimane con una 
temperatura del fluido a circa 35° C.
Il riscaldamento deve essere spento 2 - 3 giorni prima della posa.
Dopo la posa può essere messo in funzione aumentando gradatamente la 
temperatura di circa 3 - 5° C.  al giorno fino a portarlo alle condizioni di 
esercizio.
Prima della posa l'umidità del massetto va sempre verificata, anche in 
profondità.
Normalmente per massetti riscaldanti non è ammessa l'esecuzione di rasature, 
consolidamenti o impermeabilizzazioni superficiali.
Solo in caso di limitate irregolarità è ammesso l'intervento per 
sistemazioni, utilizzando prodotti idonei alle condizioni di esercizio.
E' consigliabile l'applicazione di un idoneo primer per migliorare l'aderenza 
degli adesivi usati.
E' sempre consigliabile (e prescritto nel caso di impiego di colle a 
dispersione acquosa) mettere il riscaldamento in funzione per alcuni giorni 
prima di iniziare a levigare il pavimento: questo allo scopo di permettere 
un assestamento del parquet prima della stuccatura.
Per evitare fessurazioni del parquet posto in opera, è opportuno evitare di 
coprire i pavimenti con tappeti o altri materiali isolanti termici.
E inoltre importante mantenere una adeguata umidità relativa dell'aria 
(50-60%) per garantire un sufficiente equilibrio nel contenuto di umidità 
del legno e una buona salubrità ambientale.
Durante l'incollaggio del pavimento di legno, va assolutamente evitato l'incollaggio 
dei fianchi degli elementi di parquet!
Nota: Sulla base delle caratteristiche del legno impiegato, non si può 
escludere la formazione di fessurazioni durante il periodo di riscaldamento.
Se esse sono regolarmente distribuite sulla superficie non costituiscono 
difetto e devono essere tollerate.
L'umidità del parquet deve essere attentamente controllata prima della posa, 
per verificare che non sia superiore ai valori massimi ammessi.
Nella posa di pavimenti galleggianti va considerata la resistenza termica 
dello strato di isolamento acustico (circa 2 - 2,5 mm di spess.) che va 
posto sotto al pavimento, e sceglierne un tipo specificatamente  idoneo alla 
posa su pavimenti riscaldanti.
 

 ha scritto nel messaggio
news:9RDSf.17132$nz4....@tornado.fastwebnet.it...


salve a tigers ed a tutti;e' la prima volta che partecipo a qualunque
gruppo internet e spero di non sbagliare;
desidero intervenire sul discorso degli impianti riscaldamento a
pavimento poiche' sto' valutando se installarlo nella mia nuova casa(ma
credo proprio di si),ma avrei qualcosa da aggiungere: un "difetto"che
mi e' stato riferito sta' nel fatto che questo riscaldamento nelle
camere non va' molto bene poiche' dormendo si e' molto a ridosso della
polvere ambiete che il calore stesso tende a far salire verso il
soffitto;quindi la si respira di piu' e per un tempo piu' lungo.
vorrei sapere cosa ne pensate.
io credo che con un termostato ambiente in camera ,posso mantenere la
temperatura ridotta e far funzionare per meno ore,raggirando cosi'
l'eventuale problema.
altro dubbio:mettere un cronotermostato in ogni stanza e' una idea
valida ai fini di un buon rapporto tra confort ambiente e risparmio dei
costi di esercizio(usura e consumo enel delle pompe impianto e della
caldaia)
riguardo pavimentazione in legno:cosa intendete con "legni incrociati?"
grazie a chi mi rispondera', e se avete suggerimenti su come
partecipare al gruppo ,ditemelo pure.

 partecipare al gruppo ,ditemelo pure.
1. cerca le FAQ di ogni gruppo;
2. cerca le FAQ di Usenet. Per trovarle: Google e poi FAQ usenet, al 
limite scegli "solo pagine in italiano";


 compete al progettista termotecnico, ovviamente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vorrei ora chiedere:
quale essenza di legno prefinito e' preferibile usare nei risc. a
pavim.?hanno tutti la stessa conducibilita' termica?
grazie.

 partecipare al gruppo ,ditemelo pure.
per "legni incrociati" detti anche "multistrato" (definizione non
troppo tecnica) s'intendono tavole, listelli, listoni, ecc. di parquet
che presentano l'essenza in legno nobile (rovere, faggio, teak, ecc.)
nella parte superiore destinata al calpestio. La parte inferiore è
composta generalmente da essenze cosidette "povere" (abete, pioppo,
ecc.) che vengono posizionate con la fibra del legno in maniera
trasversale rispetto alla fibra dell'essenza nobile.
Esistono tipologie "multistrato" composte da 2 strati (nobile più
povero trasversale) che si ritrovano perlopiù su tavolette di formato
medio-piccolo e pertanto da incollare al massetto.
Esistono pure tipologie "multistrato" composte da 3 strati (nobile -
povero trasversale - povero/nobile longitudinale) che si ritrovano
perlopiù su tavole di dimensioni generose (cm. 20/40x200/400) e
pertanto con possibilità di posa "galleggiante/flottante (senza colla)
su materassino di scorrimento.
Tipologie che potrai vedere meglio consultando siti di produttori o
meglio ancora visitando il rivenditore di parquet più vicino.
saluti
tipierre.net