Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: irko

ciao ragazzi,
accidenti che vespaio che ho sollevato...devo difendermi :-)))!!!
sono assoloutamente d'accordo con Carburo
e Umbertino che ringrazio per l'interesse, la passione e le informazioni.
sono molto sensibile ai problemi legati all'ecologia tant'é che ho chiesto
collanti ecologici e atossici per il parquet e per i pavimenti/rivestimenti
dei bagni, e avrei sicuamente optato fin dall'inizio per un'essenza
proveniente da boschi cedui se mi fosse venuto in mente...chissa' perche'
neanche alla neolaureata architetto che si occupa del mio cantiere non e'
venuto in
mente...tantomeno al parquettista, o ai rivenditori a cui mi sono
rivolta...o al piastrellista per via delle colle...e perche' non parlare
anche del pittore che
quando sciacqua i pennelli chissa' che danni causa all'ambiente...
comunque la casa e' mia e sono io a dovermi preoccupare dei materiali che
vengono impiegati.
alla fine della fiera (come si dice dalle mie parti) dato che l'Iroko non
l'ho ancora trovato, invece di sgridarmi e basta :-))) perche' non mi dite
presso quali aziende trovo un essenza adatta al pavimento radiante e
proveniente da boschi
cedui??? lo chiedo perche' nessun rivenditore mi ha mai nominato nulla in
merito quindi sospetto che non
abbiano tali essenze...fate presto pero' perche' il massetto e' stato
iniziato oggi!!!
baci e grazie
Elena

Se ti va ancora l'iroko telefona a 075 8647607, Stile pavimenti legno 
s.p.a., vedrai che lo trovi, la signora Nadia ti indicherà il rappresentante 
della tua zona.
Se invece non puoi fare a meno di legno ceduo, visto che non c'è una specie 
veramente adatta alla bisogna, puoi sempre arrenderti alla rovere.
Non è che sia proprio il massimo, ma alla fine della fiera è il meno peggio, 
tra i legni europei, per il fine che ti proponi: pannelli radianti.
Però, in questo caso etremizza al massimo le indicazioni che ho già più 
volte dato, specialmente prolungando (di un bel po') il periodo di 
riscaldamento post posa e pre levigatura.
Tuttavia fessurazioni, anche un po' forti, saranno inevitabili.
Usa colla bicomponente.
Se proprio volessi usare (ma nel tuo caso non te lo consiglierei) della 
colla vinilica aspetta un mesetto prima di iniziare il ciclo termico di cui 
sopra.
Esiste anche una bicomponente atossica, dicono, ma credo siano bufale per 
creduloni, vedi un po' tu, preferisco non pronunciarmi in merito. Posso solo 
dire che la normale bicomponente, una volta essiccata, non è che emetta 
alcuna sostanza volatile, a meno di incendiarla, il che mi pare poco 
probabile.
Per le  problematiche ambientalistiche, rimando a quanto già detto.
paul

 
Sto preparando un progetto in questi giorni, di appartamento con pannelli 
radianti esistenti e il cliente chiede un uso estensivo di parquet pregiati, 
a liste non grandi, enormi (oltre 2 metri....) in settimana sento il mio 
affidabile fornitore e ti faccio sapere..
buon weekend
Umbertino 

 ha scritto nel messaggio 
news:R1Sce.73300$IN.12...@twister2.libero.it...

In questo caso:
Prefinito flottante spess. mm 15
Specie legnosa:  poco importante
Resist. termica:   circa  0,110 m2  K/W
Materassino:   tipo "PR"  (pannelli redianti)
Problemi in taratura impianto:  si, ma risolvibili.
paul