Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: tracce impianti elettrici

esiste un criterio per tracciare gli impianti elettrici e in genere
le tracce dei corrugati.
ieri il muratore le faceva senza rispettare bene gli angoli, insomma
"tagliava corto" di traverso rispetto
alla direzione dei forati, in diagonale, invece che in orizzontale e
verticale. cosa ne dite? posso riprenderlo oppure
no?
grazie.
F.

 "tagliava corto" di traverso rispetto
lascia fare al muratore, sta facendo bene.
Alessio

 lascia fare al muratore, sta facendo bene.
Progetto impianti elettrici da una vita ed è sempre da evitare passare
digonalmente sulle parete, a meno che non sia possibile fare altrimenti, la
buona regola e quella di seguire, in caso di tracce a parete, percorso
verticali ed orizzontali, onde evitare possibili danneggiamenti dei cavi in
caso ad esempio di fori per appendere quadri, infatti se non si segue una
regola nella disposizione delle tubature come fa un povero cristo ad intuire
dopo in quale punto e meglio evitare di forare.
Io al posto tuo farei rifare le tracce.
Saluti

 verticali ed orizzontali, onde evitare possibili danneggiamenti ...

 ha scritto nel messaggio
news:c5tdgf$q0s$1...@lacerta.tiscalinet.it...


"fabry" <> ha scritto

la regola č che il corrugato venga posato naturalmente, in modo che il filo
dentro possa scorrere il piů possibile.

 angoli a 90 gradi?
Sicuramente in questo il tuo elettricista non farà cose stupide, non esiste
uan regola per le curve, c'e' una norma CEI che impone che un cavo non possa
avere una corvutara superriore ad una determinato valore (c'e' proprio una
formuletta) ma dato che se facesse curve troppo strette poi l'elettricista
non riuscirebbe ad infilare i cavi, perche non gli passerebbe la sonda, non
credo sia suo interesse fare curve molto strette.
La cosa che succede spesso, e che devi cercare non farli fare e quella di
riepire il corrugaro completamente dai cavi.
Mi spiego meglio per norma un tubo sottotraccia non deve essere riempito per
piu del 50/70 % della sua capienza (scusa ma adesso non ricordo bene la
cifra), io per tenermi sul sicuro indico il 50%, questo per tener conto di
eventuali ampliamenti dell'impianto anche per usi futuri, per una migliore
dissipazione del calore e per lo sfilaggio agevole di eventuali cavi
danneggiati.
Invece di solito gli elettricisti epr risparmiare e per fare tracce più
piccole, riempiono il tubo fino all'inverosimile, e se devi in seguito
sfilare qualche cavo devi rompere il muro.
Ciao

 F.
_MM_

fabry ha scritto:

       Il tracciamento degli impianti elettrici non e' compito del murato-
      re o manovale che sia,il progettista dell'impianto provvede a segna-
      re sui muri le linee da seguire.
       A quota -30 dal soffitto (dipende dalla trave) e parallela allo
stes-
      so passeranno le linee di distribuzione e dei servizi,a + 30 dal pa-
       vimento le linee prese,comandi e punti luce sia a soffitto che a
      parete deriveranno in modo ortogonale alle prime e sempre tramite
      scatola di derivazione o cassetta comando.
      Le curve max 90 gradi e con raggio 10 volte il diametro del corruga-
      to,un bravo muratore sfruttera' gli occhi dei laterizi per il
passaggio dei corrugati,si da demolire
      e ripristinare il meno possibile.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it