Newsgroup: it.arti.architettura
Titolo: Tetto ventilato dubbio

Egregi colleghi e colleghe, spero che qualcuno possa aiutarmi a dirimere la 
seguente questione.
Attori principali: un architetto direttore dei lavori, un impresario 
decisionista, un committente che si fida più dell'impresario che di se 
stesso.
Dimenticavo... il sottoscritto, archittetto che ha fatto l'architettonico e 
che ha proposto al commitente di realizzare il tetto ventilato con struttura 
in legno.
Il tetto è quasi completo ora; la camera di ventilazione però, a mio parere, 
è stata fatta un pò a pene canino.
Mi spiego: non sono un esperto di coperture ventilate, ma ho cercato di 
informarmi sulle caratteristiche del tetto ventilato e da quanto ho visto (e 
secondo la normativa Uni), si può parlare di tetto ventilato per una 
pendenza di falda del 35% ca, quando la camera di ventilazione è di cmq 550 
per metro lineare (ciò a garantire l'effetto camino); per cui bisognerebbe 
usare 2 listelli da cm 6 di altezza x 4 di larghezza (al metro lineare) di 
supporto allo strato OSB sovrastante, (ciò garantisce cmq 600 al metri 
lineare di falda).
La ditta specializzata in coperture in legno e che si vanta di stare da 40 
anni sul mercato, invece,  ha fatto sistemare 2 listelli e mezzo, per metro 
lineare   (altezza cm 4 e larghezza cm 5), con il risultato diuna camera di 
ventilazione  di cmq 318 al metro lineare.
In più, data l'esperienza indiscussa della ditta stessa, la camera d'aria in 
corrispondenza dei 6 abbaini è stata realizzata non dal basso verso l'alto, 
ma in orizzontale (ovviamente senza colmo aperto per l'abbaino). Inoltre, e 
siccome gli operai della ditta sono esperti, tra i pannelli dello strato OSB 
spesso si nota il distacco di 1 cm circa; i pannelli di isolante (doppio 
strato da cm 4), inoltre, non sono stati messi, come logica e scienza 
vorrebbero, in maniera sfalsata sia sullo strato che tra uno strato e 
l'altro, ma uno sull'altro con una precisione certosina (e alla faccia di 
ipotetici ponti termici). Ma siccome la ditta è esperta è il direttore dei 
lavori è felice è contento, sembra che sono tutti soddisfatti tranne me.
Voi cosa ne pensate?  Sbaglio io a tormentarmi per le cappellate fatte 
oppure non ho ragione di preoccuparmi per l'efficienza del tetto (che sempre 
secondo la norma attualmente è microventilato e non ventilavo come lo volevo 
io)?
Grazie 

 attualmente è microventilato e non ventilavo come lo volevo io)?
Il committente cosa dice e sopratutto, sta costruendo per se o per vendere?
Se il committente è contento così e ci andrà a vivere lui, lascia perdere, 
al limite usa la vecchia battuta che torna sempre buona in questi casi, 
davanti a tutte le sue maestranze, con il sorriso sulle labbra, puoi digli: 
"il progetto prevedeva un'intercapedine da 6 cm, che non ci sia differenza 
fra 6 e 4 cm lo può raccontare a sua moglie, ma stia tranquillo che farà 
solo finta di crederci".
Repo 

 
-- 
Siamo tutti un po' abusivi a questo mondo!
Spirito Libero

Generalmente consiglio di dimensionare la camera di ventilazione in 
ragione della lunghezza della falda nel rapporto 1:100 (falda lunga 5 
metri=intercapedine da 5 cm), comunque a partire da 4/5 cm di spessore.
Dalla tua descrizione non ho capito dove avete messo l'isolante. Se 
l'avete messo prima della camera di ventilazione (quindi vicino 
all'ambiente riscaldato), mi sembra che possa andare bene, quindi non mi 
preoccuperei più di tanto.
ciao
Gianluca