Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: L10 e Tipo regolazione e funzionamento

ho Termus, per redigere la L10 / 311 per una civile abitazione con
caldaia autonoma dotata di sonda esterna,
con cronotermostato installato in un ambiente pilota e valvole
termostatiche su tutti i radiatori, cosa devo impostare come tipo di
regolazione?
Cioè termus mette a disposizione le regolazioni previste dalla norma
Uni, ma ad un impianto come quello appena descritto cosa corrisponde?
Regolazione solo di zona?
Regolazione climatica+singolo ambiente? (cronotermostato+ valvole)
regolazione solo per singolo ambiente? (dato che ci sono le valvole
termostatiche)
o altro?
Io credo regolazione climatica + singolo ambiente sia quella giusta,
ma ho il dubbio che l'aggettivo climatico si riferisca solo agli
impianti centralizzati.
Come tener conto poi della presenza della sonda esterna collegata alla
caldaia? questa dovrebbe migliorare il rendimento di regolazione!
Come funzionamento dell'impianto cosa considerate? intermittente,
continuo, o continuo con attenuazione?
il 311 parla di impianti a funzionamento continuo, ma credo che un
imianto a radiatori con cronotermostato sia da considerare
intermittente! o sbaglio?
e poichè sono in zona E, le ore max di funzionamento della caldaia da
impostare sono 14 con 10 ore di spegnimento. dove sbaglio?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Ciao Nicola

 impostare sono 14 con 10 ore di spegnimento.
Di solito si fa cosi' ma non e' detto. Leggi bene il DPR 412.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

> ho Termus, per redigere la L10 / 311 per una civile abitazione con
[cut]
Mi accodo per una domanda.
Ai fini del bilanciamento dell'impianto Termus gioca sul diametro delle
tubazioni e sulla regolazione dei detentori, che vanno scelti ed assegnati
ai terminali con le relative caratteristiche.
Cosa cambia quando installiamo le termostatiche, ovvero come se ne tiene
conto nel calcolo.
Si bilancia comunque coi detentori?
-- 
*Mauro*

quindi tigers correggimi se sbaglio:
se ho caldaia con sonda esterna, cronotermostato più valvole
termostatiche sui radiatori
si imposta regolazione climatica ( per la sonda) + regolazione per
singolo ambiente (per le valvole termostatiche)
se ho solo cronotermostato: regolazione solo di zona
se ho cronotermostato +  valvole termostatiche?  dato che fra le
possibilità non c'è regolazione di zona +singolo ambiente prevale la
regolazione delle valvole termostatiche, quindi regolazione per
singolo ambiente?
e se non ho capito male come funzionamento si imposta intermittente e
poi il programma calcola l'epi già automaticamente in continuo!
allora dato che il calcolo epi è in continuo anche impostando il
funzionamento intermittente è corretto considerare 0.96 (che si
riferisce al continuoi come dice la norma UNI) il rendimento di
emissione dei radiatori e non diminuirlo di 0.02.
allo stesso modo non vanno diminuoti i rendimenti de regolazione
ottenuti in precedenza?
Conosci un buon testo dove si possano trovare queste cose, magari con
esempi applicativi?
Grazie Nicola

 Si bilancia comunque coi detentori?
Ottima domanda che non mi sono mai posto, non facendo poi 'sti grandi 
progetti di impianti. Prima di sparare boiate ti rimando al n. 13 di 
idraulica (la rivista caleffi) che tratta specificamente questo aspetto.
A grandi linee:
- metti dei bilanciatori;
- usi pompe a velocita' variabile;
Cmq leggiti per bene la rivista.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra
le piů ripide ... e.


 esempi applicativi?
C'era un bel manuale dell'Assotermica sui sistemi di regolazione e 
distribuzione. E' un pdf piuttosto corposo che spiega tante belle cose, 
anche quelle che la normativa non dice e non prevede (ancora, perche' 
alcune cosette verranno inserite nelle nuove raccomandazioni CTI a 
quanto ho sentito).


 Cmq leggiti per bene la rivista.
Provvederò, se Dio vuole.. :-))
Nel frattempo ogni contributo è beneaccetto!
-- 
*Mauro*