Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: cavi per rete gigabit

Ciao a tutti!
Devo cablare la mia abitazione (su due piani, una decina di stanze) per
avere in ogni stanza una porta RJ45 in modo da utilizzare con faciltà
PC, Media Center, console... Il tutto evitanto il wireless (o comunque
non rendendolo indispensabile). Tutti i cavi confluirebbero in una
stanza con switch, server e router.
Considerando di acquistare hardware gigabit, che cavi mi conviene
passare? La posatura la farei fare a un elettricista di fiducia, che ha
già posati cavi di rete per piccoli uffici quindi non ha una grande
esperienza ma in ogni caso seguirei personalmente il lavoro.
Su google e gruppi vari ho letto molte discussioni tra cat 5, 5e e 6,
schermati e non schermati... tutta questa ricerca mi ha messo solo più
dubbi di prima!
In breve, che differenza c'è tra queste categorie?
Grazie!
Heruan
Inviato da X-Privat.Org - Registrazione gratuita 
http://www.x-privat.org/join.php

 ha scritto nel messaggio

Utilizzerei categoria 6 , ma non farei fare la posa da un elettricista, mi
rivolgerei ad una azienda che esegue cablaggi strutturati e chiederei loro
la posa in opera di cavi adatti alla velocità presceltà. Sicuramente ti
costerà qualcosa in più ma dormirai sonni + tranquilli. Puoi dare una
occhiata al sito della Belden per i cavi ed al sito della Panduit per i
cablaggi strutturati. Potrai farti una idea.
Ciao
GB

 costerà qualcosa in più ma dormirai sonni + tranquilli. 
Io invece farei così:
consulterei un'azienda specializzata, ti fai fornire i cavi da loro, li
fai posare al tuo elettricista (che credo costerà meno), e poi fai
completare a loro il lavoro, che possono anche certificare l'impianto.
ciao
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 completare a loro il lavoro, che possono anche certificare l'impianto.
Grazie per entrambe le risposte, ma quali sono i rischi di farli posare
dal mio elettricista?
Mi spiego: rivolgendomi esclusivamente al mio elettricista mi costerebbe
X, la consulenza di un'azienda specializzata mi costerebbe - mettiamo -
X*3. La rete e` domestica e comprenderebbe una decina di prese tra PC e
VoIP. Considerando che l'elettricista non sia un incapace (in ogni caso
mi assicurerei che seguisse gli standard di crimpaggio) quanto rischio
di perdere perfomance correrei? So che ovviamente dipende da chi esegue
il lavoro, ma indicativamente secondo voi sarebbe un grosso rischio? La
posatura di cavi CAT6 e cavi CAT5/5e e` molto differente?
Grazie!
H.

 dal mio elettricista?
Se non conosce la modalita' di esecuzione a regola d'arte, rischi che 
compia degli errori che possono compromettere la funzionalita' del 
cablaggio; ad esempio stress del cavo, coppie spaiate per lunghezza 
eccessiva, errori di cablaggio, interferenze elettromagnetiche, problemi 
con lo schermo (se utilizzato) ... tutte cose gia' viste in caso appunto 
di cablaggio "economico", che si traduce in un costo piu' alto per avere 
tutto funzionante.
Gli errori incidono sulla reiezione ai disturbi e sulle performances dei 
cavi, che possono scendere di molto in termini di efficienza, fino a 
toccare la soglia di accettabilita'.
Per una rete casalinga, probabilmente basta un po' di cura e di verifica 
degli standard; se possibile, trovare qualcuno che possa eseguire il 
collaudo in gigabit per tranquillita'.
Due regolette:
- su google images cerca TIA568 e usa i colori di uno solo degli 
standard A o B (meglio il B);
- le coppie vanno spaiate per non piu' di 1 cm fra una e l'altra 
estremita' del cavo;
- la guaina va spelata il minimo indispensabile, al millimetro;
- lo schermo (se presente) va connesso a terra solo da un lato 
(tipicamente l'armadio) per evitare ground loops;
- il cavo non va tirato con forza, ne' va stretto con fascette in 
plastica o piegato contro agli spigoli, perche' si alterano le 
specifiche della categoria di appartenenza e rischi di introdurre 
disturbi o aumentare molto l'attenuazione;
- il materiale *deve* essere tutto del medesimo standard (es. cavi, 
frutti e patch panel di Cat-5e *O* Cat-6);
- il cavo dovrebbe correre a non meno di 40 cm dalle linee di 
alimentazione e, se possibile, seguendo un percorso ortogonale a queste.
Ciao
Luca