Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: calcolo SPF pompe di calore...

io non ci capisco piů nulla... ma il rendimento stagionale delle pompe di 
calore, SPF, come lo calcolo?
perchč leggendo nei vari forum pare sia una passeggiata avere SPF per pompe 
aria-acqua maggiori di 2,875 (limite al di sotto del quale la pompa di 
calore non funziona, per convenzione, utilizzando energia rinnovabile), 
eppure a me viene sempre un valore piů basso...
 
 


 
cerco  di essere semplice e non tecnico, e parlo solo per il riscaldamento 
non per il raffrescamento dove, se pur i principi sono gli stessi entrano in 
gioco altri fattori.
Non è una cosa semplice in quanto il COP (coeff. di prestazione) varia in 
funzione della temperatura esterna, quindi varia (teoricamente) istante per 
istante in funzione dell'andamento delle temperature.
Il COP di macchina è infatti indicato per una temp interna ed una esterna, 
ben precise.
Il rendimento globale dipende quidi dalla temperuta media del sito dove 
viene installata la macchina.
Attenzione il max rend si ottiene per climi  miti.
Un metodo molto approssimativo, semza impiego di modelli matematici 
complessi, è quello di basarsi sulla temp. media mensile del sito e 
calcolare le medie mensili, e quindi il rendimento stagionale.
Però è molto impreciso,personalmente uso sw con modelli molto più complessi, 
che utilizzano standard normativi (es normee UNI)
 
Cmq un rendimento di 2,875 non lo vedo per località con temp. sotto i 10°C 
di media, chiaramente stiamo parlando di pompe aria/aria e/o aria/acqua dove 
se la temp est. scende sotto 0°C occorre lo sbrinamento e quindi minore resa
Personalemente mi accontento se con temp sotto i 10°C arrivo ad un 2,3 
reale.
Per pompe "geotermiche" che sfruttano l'acqua del sottosuolo, i discorsi 
sono diversi hanno rendimenti superiori ma i costi di esercizio sono 
maggiori
Ci sono poi altri sistemi che hanno un misto di tecnologie intorno alla 
pompa di calore ma sono complessi si di progettazione che di realizzazione, 
in questi casi ho raggiunto (eccezionalmente) anche i 5 circa. ma sono 
sistemi che prevedono un mix di tecnologie non solo la PDC
 
 
 

 ben precise.
 
 
io parlavo di SPF, non di COP... o forse mi son perso qualcosa nel 
ragionamento... :-) 
 
 

 ragionamento... :-)
 
Non cambia granche', le due cose sono legate.
 
Piuttosto resta da dire che in effetti il tutto e' perfino piu' 
complicato di come ha detto eddyligo, perche' il COP varia in funzione 
anche del carico della macchina esterna, oltreche' della temperatura.
 
Devi cercare nei cataloghi tecnici dei produttori, sono dati che non 
vengono riportati nei normali cataloghi, dove c'e' il classico COP a 
+7°/20°C.
Se ti fai dare i cataloghi di dettaglio troverai i diversi COP alle 
diverse temperature, per le diverse combinazioni per le macchine e per 
il diverso CARICO delle stesse.
 
Le UNI TS danno poi il procedimento per determinare SPF una volta 
inseriti questi dati.
 
Cmq e' possibilissimo che in zone del nord Italia la PdC non raggiunga 
il rendimento che chiedi: perche' pensi che tanti produttori si stiano 
lanciando su sistemi misti PdC/caldaia? La caldaia rende di piu' nei 
mesi piu' freddi, la PdC nelle stagioni intermedie, il rendimento 
stagionale si alza.
 
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...


Quando scrivi "Cmq un rendimento di 2,875 non lo vedo per località con temp. sotto i 10°C" è riferito alla temperatura media annua?