Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Distanze elettrodotti

Come si misura la distanza di un elettrodotto da una civile abitazione?
in piano dalla proiezione della linea stessa sul terreno alla sagoma
dell'edificio, oppure in "diagonale, cioè dall'estremità più vicina
della linea stessa ( considerando che la centro i cavi si abbassano di
parecchio) alla parte più alta dell'edificio ( es: la liena di colmo
).
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:1150306222....@f6g2000cwb.googlegroups.com...

Parecchio tempo fa mi è capitato di svolgere una funzione di supporto ad un
CTU su un problema di questo genere in una disputa ENEL proprietrario di un
edificio che aveva sopraelevato.
Per determinare la distanza dell'elettrodotto non fu sifficiente misurarla
direttamente. (Oggi comunque questa operazione con i teodoliti a misurazione
della distanza con laser senza prisma l'operazione è semplice.)
C'era (e credo ci sia tutt'ora) una normativa tecnica che detta le
condizioni di come si calcola distanza da un elettrodotto. Bisogna calcolare
la catenaria sotto l'azione del vento e per un'inclinazione assegnata, ad
una data temperatura ambiente.
Il problema per la catenaria è che bisogna conoscere la sua geometria reale,
la tensione e le caratteristiche del cavo elastiche del cavo elettrico.
Materiale, Modulo di elasticità di Young, peso al metro e coefficiente di
dilatazione termica. Questi parametri il giudice li fece dichiarare
ufficialmente dall'ENEL.
Oggi con i teodoliti suddetti è possibile anche rilevare la catenaria reale
in un certo tratto e fare anche un confronto calcolo-situazione reale per
poi trasformarla nelle condizioni dettate dalla norma.
Insomma, se c'è una questione di questo genere in ballo, bisogna fare una
cosa abbastanza elaborata.
Spero ti sia stato utile!
ciao
gitac

ninni ha scritto:

Esistono per lo meno 2 problemi.
Il primo è legato alla servitù di elettrodotto, il secondo è legato
specificamente alla distanza dai cavi.
Per il primo problema, in genere, esiste una striscia di terreno in
asse alla congiungente di due tralicci consecutivi, la cui estensione
è generalmente riportata nell'atto pubblico. In tale fascia è vietato
di tutto e di più.
Per il secondo problema, esite una norma in materia, non ricordo gli
estremi, che definisce le distanze e come misurarle. A memoria, ricordo
che deve essere considerato, sezione per sezione lungo il singolo cavo,
il cerchio di raggio pari alla distanza stabilita e centro coincidente
con il cavo nella sezione considerata. La distanza limite è funzione
del tipo di elettrodotto.
Un suggerimento. Pur se è vero che dovrebbe essere calcolata la
catenaria, tuttavia per le necessità pratiche del tecnico vedi se i
cavi presentano "quei pallini" in asse ai cavi. Con le triangolazioni,
(se non hai uno strumento laser (soggetto peraltro all'interferenza del
campo elettro-magnetico), in una giornata senza vento, potresti
ricavarti gli andamenti dei cavi.
Ciao.

 estremi, .........
Vedi se questo può essere utile e se è stato aggiornato qualcosa:
art. 5 del D.P.C.M. 23/04/1992.
" Distanze di rispetto dagli elettrodotti."
Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e
380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad
altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le
seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
linee a 132 kV ³  10 m
linee a 220 kV ³  18 m
linee a 380 kV ³  28 m
Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a
380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione
diretta da quelle sopra indicate.
Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze
previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.
Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di
rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art.
8.
La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una
sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante
i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti
nella cabina o sottostazione stessa."


A seguito dell'emanazione dei due decreti che seguono,
d.p.c.m. 8 luglio 2003 Limiti di esposizione ... esposizioni ai campi
elettrici e magnetici ... generati da frequenze 100 KHz - 300 GHz
d.p.c.m. 8 luglio 2003 Limiti di esposizione ... esposizioni ai campi
elettrici e magnetici ... generati dagli elettrodotti (50 Hz)
la normativa è cambiata completamente e non sono piu' in vigore le
norme del decreto D.P.C.M. 23/04/1992.
In particolare non vige piu' il metodo semplificato per valutare le
distanze di rispetto da osservare. Deve infatti essere condotta
un'indagine sul campo per la misurazione dell'intensità del campo
elettrico e magnetico.
Ho avuto occasione di intrattenere rapporti con ASL, ENEL, GRTN, TERNA
ed altri enti vari che mi hanno fatto perdere una marea di tempo senza
arrivare a nessuna conclusione.
Ciao,
Nick

 elettrico e magnetico.
 
O.K. Terrò presente.
Ciao.