Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: Terra !!!

Un mio amico abita in una casa costruita alla fine degli anni 60, nel suo
impianto elettrico, la terra non c'č.
Quali sono gli svantaggi per l'impianto hifi?
Quali sono i rimedi?
La risposta: rifare l'impianto č scontata :-)
ciao

 Quali sono i rimedi?
Aggiungere un filo giallo verde di sezione uguale a quella dell'impianto
elettrico o appena maggiore e collegarlo ad un picchetto infilato a terra o
al  limite, ma è illegale, ad una conduttura dell'acqua.. Con una sonda
guidafili in tre ore al massimo si sistema tutta la casa.
Sapete perchè la terra applicata sulle condutture dell'acqua da qualche anno
non è più consentita?
Ecco quello che mi ha detto un tecnico:
"Le eventuali dispersioni provocano la perforazione dei tubi in rame
rivestito, così diffusi nelle case moderne.Una volta invece, insieme al
picchetto doveva esserci anche una presa sull'impianto idraulico". Ecco
perchè si continuano a vendere  gli appositi morsetti per i collegamenti a
terra con lo stesso diametro dei tubi idraulici.
Per cui se si tratta di una casa  con un impianto idraulico tradizionale
nessun rischio di perdite.
--
Peter & Pan ©
www.mandg.it/nicolaprisco/Default.htm

 guidafili in tre ore al massimo si sistema tutta la casa.
Sei ancora in tempo a negare tutto !!  ;)

 ha scritto nel messaggio
news:aqlnhe$b0688$1...@ID-83050.news.dfncis.de...

invece a me risulta, norme alla mano, che è ammesso collegare l'impianto idraulico a terra per
equipotenzialità. Non può divenire collettore principare di terra per un motivo. Molti impianti
moderni sono in PVC (plastica) e quelli in rame sono giuntati con guarnizioni in teflon. anche
quelli di acciaio potrebbero avere discontinuità a causa di flessibili, stoppa...
fatti due conti...

 guidafili in tre ore al massimo si sistema tutta la casa.
Pensi di trovare delle canne nei muri di una casa degli anni 60?
io dico che trova filtubo (cavo rigido) posato direttamente sotto intonaco. roba da mazzetta e
scalpello.
Semmai, se abitano in un condominio serio, questo dovrebbe aver adeguato l'impianto delle scale da
anni . quindi anche se si abita anche  piani alti raggiungere la linea condominiale di terra č
facile.  c'č sicuramente una scatola di derivazione ogni piano. ed č un diritto.


Se sicuro? Se metto la mia lavatrice a terra (abito all'ultimo piano)
e se questa, per una qualsiasi ragione, fà contatto, quello sotto che
si sta facendo la doccia e sta armeggiando con i rubinetti...
Semplice curiosità e se non gli succede niente, perchè?.
mm

 ha scritto nel messaggio
news:FIwz9.18698$XO.8...@news2.tin.it...

E perchè, ho rifatto le linee di terra a casa mia, e tanto tempo c'ho
impiegato a passare il giallo-verde con l'aiuto di un amico.
Forse dovevo specificare che riguardava solo la filatura, la cosa più
seccante. Il sistema più rapido è lasciare il filo unico con un margine di
una ventina di cm. per ogni presa. Poi con calma ho collegato i poli
centrali.
Questo è il vantaggio del far da sé, non sei costretto a pagare ad ore uno
che ci impiega il doppio del tempo.
Ciao,


 facile.  c'è sicuramente una scatola di derivazione ogni piano. ed è un
diritto.
Se non mette a terra la presa dell'impianto hi-fi, cosa provoca agli
apparecchi?
La qualità è influenzata?
Scusate la mia ignoranza in materia :-(

 fatti due conti...
E c'e pure un problema di massa estranea che potrebbe portarti tensioni
pericolose a causa di guasti in altri impianti.
La norma ammette l'uso dei tubi dell'acqua come dispersori subordinatamente
all'autorizzazione del gestore dell'acquedotto.
Saluti a tutti e... occhio a toccare i fili!
Roberto FURLAN

 non è più consentita?
Ci sono stati diversi infortuni mortali a causa di questa "tecnica" di messa
a terra, subiti dall'idraulico di turno che era chiamato a sostituire il
contatore, infatti in caso di forte dispersione a terra, finchè il circuito
dei tubi (ammesso che siano in metallo) è continuo, non ci sono grossi
problemi, al momento che si interrompe, come ad esempio nel caso del
distacco del tubo per cambiare il contatore, tra le due parti di impianto si
stabilisce una differenza di potenziale molto alta, in pratica 220V, il
malcapitato, quando prendeva in mano il tubo (sgocciolante) dalla parte
dell'abitazione, rimaneva folgorato.
A presto Alessandro

 ha scritto nel messaggio
news:3dcea071...@powernews.libero.it...

in questi casi l'unico (pessimo) conduttore che garantisce continuità è l'acqua...
ed infatti è proprio questa è la via di fuga tipica dei scaldabagni rotti. Io personalmente mi son
lessato i maroni una volta entrando in vasca...
sconsiglio di fare certi esperimenti di terra fai da te.
Ho fatto in passato molta manutenzione a impianti di vecchie case e nonmi sembra proprio il caso.
semmai, un consiglio che posso dare.
una volta si rifaceva l'impianto al 6 piano di un palazzo senza terra.
tracciando ho incontrato un pilastro di cemento armato. ricordo che negli scheletri ci sono metri e
metri di gabbia di acciaio. io scoprii un tondino e lo misurai circa 50 ohm. non son molto ma
meglio di niente. Era sicuramente ottimo per scaricare l'elettricità statica di un hi fi e di un pc
e per coadiuvare un differenziale. inoltre non ha punti scoperti in altri appartamenti. abbiamo
deciso di adottarlo, mettendo un differenziale da 10mA per aumentare la sicurezza.
Quando si decideranno a mettere la terra non dovranno far altro di escluderlo o parallelarlo.

ma non intendevo sperimentarlo! Infatti mi immagginavo un bella
lessata per quello di sotto. L'impianto l'hanno rifatto a norma e il
giallo verde l'hanno aggiunto. Presumo che allora sia vietato usare i
tubi per scaricare a terra.
mm




In IF8A9.21104$
8E3.6...@twister2.libero.it
, Alex, 
mart...@technet.it
, il


Dipende.
Se le apparecchiature che compongono la tua catena audio prevedono il
collegamento a terra del telaio (lo si capisce dalla presenza del terzo
contatto sulle spine), ai fini della sicurezza e della corretta
funzionalita' delle apparecchiature stesse e' obbligatorio collegarle ad un
impianto di terra efficiente.
Se le apparecchiature, invece, non prevedono il collegamento a terra
(normale spina a due poli non polarizzata) in quanto costruite in doppio
isolamento, il collegamento a terra e' addirittura vietato dalla Norma CEI
in quanto ci puo' essere pericolo di massa estranea.
Il consiglio che mi sento di dare, in generale, e' quello di evitare con
cura di allestire catene audio con apparecchi misti dei due tipi. Si corre
infatti il rischio di realizzare dei collegamenti a terra "di fatto",
pericolosi per la sicurezza e per le prestazioni delle apparecchiature
stesse.
Saluti,
Roberto FURLAN
-- 
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

 stesse.
Grazie Roberto, riferirņ
ciao