Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Impermeabilizzazione fondazioni

Ho bisogno di un consiglio per una fondazione a platea di 350 mq e spessa 60
cm con  fossa ascensore di circa 2 metri di profondità.
La fondazione è al limite della falda, ma poichè in inverno la falda può
risalire di qualche metro, ho bisognodi  impermeabilizzarla.
Sul perimetro esterno della platea ho una parete in CA da 30 cm alta 4 m.
Secondo voi cosa mi conviene usare, membrane, altro?
Gli additivi per CA sono validi o meglio le membrane?
Devo impermeabilizzare solo i lati esterni da 30 cm o anche la base spessa
60?
Grazie

Puoi usare i pannelli di Bentonite Sodica, sono efficaci e utili a creare un
"water stop".
Puoi cercare la "Volteco" realizza buoni prodotti.

 ha scritto nel messaggio
news:bigmuj$she$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Ho visitato il sito della Volteco e la soluzione al mio problema sembra
essere l'utilizzo combinato di due loro prodotti, il Volgrip per la platea e
il Volclay per le paretine.
L'unica alternativa sembrano essere le membrane delle Impex o similari.
La tua esperienza al riguardo?
Grazie per l'aiuto.

La tua esperienza al riguardo?
Ti sconsiglio vivamente l'utilizzo di membrane in pvc per una platea
di fondazione.
le sollecitazioni nell'ambito del cantiere, l'impossibilità di
controllare l'operato di tutte le maestranze (in merito anche al
semplice camminale) fanno sì che, nonostante saldature perfette e
adeguata protezione con tessuto non tessuto di adeguata grammatura,
non si possa mai escludere la presenza di fori o strappi.
La gran convenienza della bentonite è data anche dalla sua capacità di
autoripararsi. In aggiunta ai due prodotti da te citati, io prevederei
come ulteriore precauzione la formazione di una goletta nella platea,
in corrispondenza della base del muro in elevazione, goletta nella
quale verrà posato poco prima del getto, un cordolo in bentonite
armata con rete metallica, in questo modo verrà a formarsi una sorta
di inastro maschio-femmina in corrispondenza della ripresa di getto,
protetto anche questo dalla bentonite, infatti le riprese
platea-parete  e fossa ascensore-platea sono i punti più vulnerabili
in assoluto, in questo tipo di realizzazioni,
 spero di esserti stato utile


Con gli spessori utilizzati raramente si verificano infiltrazioni.
I problemi possono venire dalle riprese di getto tra muri e platea e nella
zona ascensore.
La soluzione migliore è utilizzare il nastro bentonitico con retina da porsi
nella zona di ripresa.
Fai inoltre attenzione nei muri di cantina a come viene lavorato il
calcestruzzo, spesso si creano zone non omogenee all'inizio del getto con la
pompa in cui si formano fessure da ritiro.
La soluzione più sicura a lavori finiti è comunque l'impermeabilizzazione
interna, che viene realizzata da ditte specializzate che sigillano con
intonaci speciali.

intonaci speciali.
Ok allora d'ora in poi impermeabilizzeremo i tetti dall'intradosso del
solaio e le vasche dall'esterno, la soluzione più logica
Saluti da Vitruvio

Grazie per i consigli, a questo punto penso di utilizzare la bentonite.
L'unico dubbio che ho riguarda le fasi di realizzazione della fossa
ascensore.
Hai qualche consiglio da darmi?
Ciao

ascensore.
imho doppio getto, il primo che possa contenere il piede della fossa
come da progetto, allo scopo di regolarizzare le superfici e
permettere la posa della bentonite, a quel punto potrai gettare il
fondo, e poi le pareti insieme alla zona di platea circostante,
Saluti da Vitruvio

 fondo, e poi le pareti insieme alla zona di platea circostante,
Quindi dispongo la Bentonite sul fondo e sui lati della fossa e getto solo
il fondo della fossa, poi proseguo con la posa della Bentonite anche per la
platea e getto le paretine della fossa e la platea.
Giusto?
Grazie per i chiarimenti

Grazie per i chiarimenti
si è proprio quello che intendevo, scusa se non son stato chiarissimo.
De nada
Saluti da Vitruvio

 Saluti da Vitruvio
Il problema comune è sempre risparmiare....quindi ben venga
l'impermeabilizzazione esterna prima del rinterro, ma nella prassi ho sempre
visto lavorare nel modo che ho descritto, ossia giunto bentonitico per le
riprese ed eventuale impermeabilizzazione interna....il tutto sia su terreni
sabbiosi che argillosi con falde di qualche metro più alte della fondazione.
veri problemi di impermeabilizzazione li ho notati solo con le paratie nei
casi in cui non viene realizzato un contromuro interno.

Il problema comune è sempre risparmiare....
ah beh dipende dal concetto che ciascuno di noi ha del risparmio
sarà un caso ma dalle mie parti è prassi consolidata che chi non
utilizza questo sistema finisce coi solito miserandi pozzetti e
relative  pompe di aggottamento,  ma sicuramente dipende dalla pessima
qualità del cls e dell'altrettanto pessima esecuzione del getto
Saluti da Vitruvio

 qualità del cls e dell'altrettanto pessima esecuzione del getto
Io vedo anche molte cantine fatte negli anni 70 fregandosene delle riprese
dei getti, con falda a meno di 1.00 metro dal piano di campagna, che non
hanno traccia di umidità.
Impermeabilizzare bene estenamente non è facile, soprattutto la fondazione,
mentre è fattibile sui muri di cantina.
Sinceramente non ho mai visto infiltrazioni d'acqua dalle platee di spessore
superiore ai 30 cm, sia su sabbia che su argilla, mentre ne ho viste tante
dalle giunzioni dei pozzetti, dalle pareti dei pozzetti prefabbricati, dalla
ripresa tra platea e muro, talvolta anche dai muri con getti mal eseguiti
(in genere capita ad inizio getto) o in corrispondenza dei ferri
distanziatori.

Mi sono fatto fare il preventivo e per l'impermeabilizzazione delle
fondazioni con bentonite avrei una spesa di circa 18/20 euro a mq.
Tra 400 mq di platea e 600 mq di pareti ho una spesa di circa 20000 euro.
Poichč da indagine geologica risulta che la falda č 2 m sotto la quota delle
fondazioni e dei contadini del posto mi hanno assicurato che anche durante
l'inverno la fada resta stabile a quella quota (hanno i pozzi e la falda č
in uno strato di sabbia e ghiaia).
A questo punto per risparmiare qualcosa, cercherň di gettare la platea in
un'unico getto usando piů pompe e curerň bene l'attacco pareti-platea con
una buona guaina e relativa protezione.
L'altro punto molto delicato cmq č il pozzo ascensore/platea.
Ciao e grazie a tutti.