Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Cavi Fast Ethernet a conduttore solido o intrecciato?

Devo passare i cavi per una nuova rete. Quale dei due č meglio?
Ciao.
Asdoo

 >
Grazie.
Come mai č meglio l'intrecciato. Non č + facile crimpare quello solido?
Ciao e grazie di nuovo.
Asdoo

 Devo passare i cavi per una nuova rete. Quale dei due è meglio?
non c'e' diffrenza in termini di caratteristiche atte alla 100baseT che
vai a costruire. normalmente si usa quello rigido sotto il pavimento
riservando alla patch l'altro. rimane mera comodità di posa e come tale
va valutata

 ha scritto nel messaggio
news:bebobm$23ttd$1...@ID-65620.news.dfncis.de...


 
Scusami ma devo dissentire, c'è un'enorme differenza qualitativa tra un 
UTP solido e uno intrecciato.
Il cavo intrecciato ha il vantaggio di essere molto flessibile e per questo 
è particolarmente indicato per realizzare le patch che girano negli uffici.
Ma la flessibilità ha un costo: il cavo flessibile ha un'attenuazione di 
segnale molto maggiore di un cavo solido e per questo le norme 
raccomandano di non superare i 10 metri complessivi di cavo flessibile 
per tratta.
Il resto della cablatura della tratta è indispensabile che sia fatta con cavo 
pieno.
bye
armaged

 per tratta.
immagino sia 100, ma allora xche' la gigabit su rame funziona? ;)
lo standard prevede 100 perche' altrimenti il rpotocollo delle
collisioni basato sul tempo non funziona. period

 
Non vorrei essere stato frainteso: tu puoi anche stendere un'intera tratta 
(100m) usando cavo flessibile (stranded cable) ed ottenere il   
funzionamento della rete, ma non puoi certo dire di aver fatto un buon 
lavoro.
Anzi, hai fatto un pessimo lavoro usando un cavo con alta attenuazione 
(diminuendo fortemente i margini di lavoro) e con un alto costo (il cavo 
stranded costa più del cavo pieno).
Non è un caso che le raccomandazioni TIA/EIA 568A raccomandano 
caldamente di limitare lo stranded a max 10m per tratta facendo i 
restanti 90m con cavo pieno (solid cable). 
I 10m di stranded vengono usualmente ripartiti in due patch cord da 5m 
da usare per la connessione agli host, beneficiando della grande 
flessibilità dello stranded rispetto al solid cable.
Questo se vuoi rimanere all'interno delle specifiche. Se invece vuoi 
andare fuori specifica con tratte più lunghe del consentito lo stranded 
viene definitivamente surclassato dal solid cable in termini di lunghezza 
della tratta raggiungibile in 10Base-T o 100Base-TX.
bye
armaged

 caldamente di limitare lo stranded a max 10m per tratta
questo mi interessa, non mi era mai saltato all'occhio. Ti ringrazio per
qualche riferimento
ciao

 
qui puoi trovare i dettagli della normativa che ti interessano:
http://www.smcelectric.com/568a1.asp
siccome i cavi patch flessibili non possono superare i 10m in una tratta, 
è concessa al costruttore una deroga del 20% alla massima 
attenuazione ammessa: 
22dB max (100m@100MHz) per il cavo solid;
26.4dB max (100m@100MHz) per il cavo stranded;
nella pratica maggior attenuazione significa che se realizzi una tratta di 
100m con cavo solido e misuri per esempio un segnale di 0.2Volt di 
ampiezza lato ricevitore, sostituendo il cavo solido con cavo stranded il 
segnale si degrada e diviene circa _la metà_ misurando solo 0.1Volt. 
Per questo motivo il cavo stranded in una tratta non dovrebbe mai 
superare i 10m complessivi, benchè molto pratico da usare. 
bye
armaged