Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: cavi FTP cat5

Dovrei cablare una rete ethernet che da 10baseT possa passare a 100mbit
in futuro. 
Per una maggiore sicurezza di poter passare ai 100 utilizzerň tutti
materiali schermati e categoria 5 (cavi FTP).
Volendo perň, almeno inizialmente, evitare di installare armadi, patch
panel, prese scatole, e bretelle, ho pensato di utilizzare dei cavi
patchcord (quelli piů flessibili) per tutta la tratta dall'hub alla
singola postazione. 
Il mio fornitore di cavi mi ha fatto notare che mentre il cavo ftp
rigido č certificato cat.5 per tutti i 90mt. permessi, il cavo
flessibile lo č solo per 15mt.
Sapete se esistono cavi FTP flessibili che rispettino le specifiche
cat.5 per almeno 30mt?
grazie da Luigi
PS  anche se non necessario nella prima fase a 10mbit, vorrei collegare
a terra la schermatura di connettori e cavi; possono prenderla dall'hub
3com che acquisterň (ha la prese rj45 schermate) o vi viene in mente
qualche obiezione?
--
Automatic posted from 
relay.uni.net
 [194.183.2.190]
via Mailgate Server - 
http://www.mailgate.org

Perche tanta enfasi sulla schermatura?
Di solito serve solo in ambienti industriali molto disturbati o molto piů
spesso quando non si vuole che la rete disturbi altre apparecchiature;
negli ambienti d'ufficio di norma non serve e puň creare qualche problema
(loop di terra, correnti suglgli schermi, ecc.) 


> singola postazione. 
A quanto ne so l'UTP flessibile č difficile da trovare "a metro".
Perchč invece non usi il cavo rigido?
Crimpaci i connettori come sul flessibile. Funziona senza problemi per
un installazione "da battaglia" ed eviti di comprare due volte il
cavo.
Saluti,
	Corrado
-------------------
Corrado Labinaz        
Vicenza (Italy)
Plese notice my email is
corradol at tin dot it
-------------------

cavo.
Crimpare plug su cavo rigido e' fattibilissimo ma secondo me e' poco pratico
in quanto te lo dice il cavo stesso e' RIGIDO. Ma se non c'e' di meglio si
puo' fare!.
Ciao Marco.

flessibile lo è solo per 15mt.
Il tuo fornitore di cavi ti ha detto una cosa non proprio corretta.
Innanzitutto la certifica in se non esiste, esiste un metodo di certifica
per verificare l'attinenza allo standard in essere (EIA/TIA 568).
Il quale non fa differenza fra UTP e FTP e dice tante cose .... ti cito solo
quelle che ti possono interessare, parafrasate:
1) Un link orizzontale non può superare i 100mt così disposti: 3m di cavo
flex da stazione a presa nel muro, 90 di cavo rigido a muro, 6 di doppia
permutazione nel patch-panel (cavo flex).
2) Il cavo flessibile può presentare caratteristiche elettriche (ATTN &
NEXT) fino al 120% dell'equivalente solido (leggi del 20% peggiori).
3) In caso di zone cabling si può combinare una parte in cavo solido (fino a
75mt.) e una parte in cavo flex secondo una formula molto complessa che i
più arrotondano a 15 mt. erroneamente.
In sostanza se non vuoi usare un cablaggio strutturato .... sei già fuori
dagli standard EIA/TIA .... il che non vuol dire che sbagli o che non
funzionerà niente. Assolutimanete, anzi non avendo cavo solido alle spalle
puoi portare il cavo flessibile anche a 30 mt senza problemi (e
probabilmente di piu'). Non usare il cavo rigido, oltre a essere piu'
difficile da crimpare, da' delle prestazioni migliori all'inizio .... ma non
avendo una flex-life elevata peggiorerebbero in fretta.
Premesso una patch fatta in casa e' gia' fuori standard (di fatto sono
ammesse solo patch crimpate in fabbrica per i connettori maschi).
Se vuoi saperne di piu' puoi visitare sia il nostro sito italiano
http://www.anixter.it
 che quello corporate 
http://www.anixter.com
Ciao
Paolo Pelloni
----------
ENJOY THIS PLANET
http://www.anixter.it


Cordiali saluti.