Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: valori ambientali sala server

scusate non so se il newsgroup è quello giusto ma provo a chiedere a voi:
In una sala server secondo voi quali sono i valori ottimali della 
temperatura, umidità e punto di rugiada?
con un sistema di monitoraggio di tali valori, quali sono le soglie 
consigliate da impostare al di sopra/sotto delle quali inviare allarmi?
grazie
 


25 °C +- 5%
50% U.R. +-5%
 
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---


l'argomento è tutt'altro che semplice, perchè i dettagli (che in questo 
ambito fanno la differenza) possono sancire significative considerazioni.
 
Ti faccio qualche esempio:
 
- ambiente a 24°C, ma armadio server con la porta in vetro. sbagliato.
 
- ambiente a 24°C, ma aria fredda che arriva dal retro dell'armadio 
server (e quinindi si scontra con l'aria calda prodotta dagli stessi). è 
uno spreco oltre ad essere un errore.
 
- ambiente a 24°C, con 2 armadi di cui uno densamente popolato di 
storage e server e l'altro solo di switch. il primo ha bisogno di un 
raffreddamento molto diverso del secondo.
 
 
 
 
molte aziende si occupano solo di questo, computando il risparmio 
energetico di soluzioni "intelligenti" nell'ordine del 35/40% della 
spesa energetica complessiva. del resto ultimamente si tende a non 
climatizzare il locale ced, per via di tutta una serie di motivi, ma 
direttamente l'armadio con appositi e speciali sensori in grado di 
direzionare l'aria fredda direttamente sull'unità rack che ne ha 
bisogno, con quantità e temperatura specifica per quella zona. 
integrando anche soluzioni di rilevamento fumi e spegnimento fiamme a 
gas e/o co2.
 
 
 
soprattutto nella climatizzazione degli apparati, il problema spesso è 
evitare errori. molto più comuni di quanto si possa credere. ed un 
raffreddamento poco efficiente o poco ragionato consuma corrente, molta 
corrente. tanta corrente.

 raffreddamento molto diverso del secondo.
 
 
questo mi pare ragionevole.
 
 
grazie
 
 
 

 procura danno ??
 
come sopra, i server e tutti gli apparati da rack con ventilazione 
forzata (salvo molti mkodelli di switch che hanno la ventilazione 
laterale, sempre per il motivo di cui sopra) tirano aria dal frontale.
 
se per te danno è anche economico, allora si. Un server refrigerato male 
come minimo ti costringe ad avere uno spreco nella refrigerazione. 
oltretutto hai un consumo del server stesso maggiore.
 
nella fattispecie la ventilazione fredda sul retro, come in questo caso, 
è terribilmente poco efficiente, perchè l'aria fredda si riscalda 
immediatamente a contatto con l'aria calda prodotta dalle macchine.
 
 
 
 
il consiglio che a mio avviso è bene sempre seguire è quello di non 
cadere nell'errore di vedere "il display del condizionatore" o 
l'indicatore di temperatura ambientale, ma sempre e solo i sensori del 
server stesso. ibm, hp, fujitsu e qualsiasi altro marchio hanno sensori 
estremamente affidabili, se si ha vmware a bordo questi sono visibili 
con estrema facilità e tutti supportati.
 
 
 
Provo a fare un esempio, qualche tempo fa, durante una bonifica di CED, 
ruotammo di 180° un armadio con 12 server da rack, facendo affluire 
l'aria fredda dal frontale. Abbiamo abbassato di 5°C la temperatura (sul 
sensore delle memorie) e ridotto la rumorosità di molto (le ventole 
lavoravano troppo). Non è affatto poco, ed era una situazione facilmente 
risolvibile a costo zero.

 riguardo le sale server. Hai qualche lettura da consigliarmi ?
 
ah bella domanda, ammesso che esistano letture su questo argomento, io 
non le conosco :)
 


abbonati alle news di fluke o di apc, hanno una grande letteratura 
sull'argomento


ah si certo, APC, BrandRex, etc.. ne parlano molto (del resto fanno 
questo di mestiere). Io intendevo letture "superpartes" :)

Dopo dura riflessione, writethem ha scritto :

Overo "sponsor free" giusto? :D