Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Scarico acque reflue per albergo-ristorante isolato

Devo valutare le varie opzioni possibili per il progetto di un
impianto di scarico di acque reflue per un albergo con sala ristorante
non servito da rete pubblica, o meglio con rete pubblica molto
distante (l'edificio dista circa 300 mt dal punto più vicino raggiunto
dalla rete pubblica). Ammetto di essere alle prime armi come
progettista quindi di dubbi e perplessità ne ho parecchie.
Le opzioni progettuali al momento sono:
1) Realizzazione di impianto di sollevamento e dorsale di scarico
(circa 300 mt) previo trattamento primario mediante vasca Imhoff.
2)Impianto di subirrigazione
3)Fitodepurazione
4)Vasca Imhoff e fossa settica (soluzione più semplice ma con alti
costi di gestione per via dei prevedibilmente frequenti interventi di
spurgo).
So che una delle norme di riferimento è la
A) UNI 9183 : SISTEMI  DI SCARICO DELLE ACQUE USATE
B) DM 152/99 - testo unico sulle acque
C) Deliberazione 20 febbraio 1977 (del comitato dei Ministri per la
tutela delle acque)
Passiamo alle richieste di aiuto:
Riguardo alla normativa di riferimento mi sfugge qualcosa?
Non sono riuscito a trovare leggi regionali inerenti questi impianti,
devo dedurne che per essi valgono le leggi nazionali?
Quali sono gli enti deputati al controllo e alla valutazione dei
progetti? (mi viene in mente la ASL, ma potrebbe anche essere anche
l'ARPA...
Eventuali suggerimenti e osservazioni sulle soluzioni proposte sono
ben accette.



Le acque reflue di un ristorante sono assimilabili a quelle domestiche
IMHO, ne dovrebbe seguire che devi seguire tutte le norme per i reflui
domestici.
Per le norme dipende da cosa prevede il Regolamento Fognario del tuo
comune, comunque la tua regione dovrebbe aver emanato qualcosa per
l'applicazione del DM 152/99, in Abruzzo è così, in generale ci
dovrebbe essere qualche legge, che dice quale sia la distanza massima
dalla fogna comunale, per dover essere obbligati all'allaccio.
Comunque non ho capito dove ti trovi, ma i primi enti a cui devi
rivolgerti, sono il comune è la SUAP, non credo si passi tramite ASL o
ARPA.
Tutto questo da uno che non hai mai progettato un impianto fognario, e
quindi per la normativa tecnica di costruzione, non può dirti niente,
ed anche quello che ho scritto, prendilo come beneficio d'inventario.
Ciao

>progettista quindi di dubbi e perplessità ne ho parecchie.
Neanche io sono espertissimo in materia, ma ti dico alcune cose che
mi risultano, ovviamente da verificare a tua cura:
1) Il Testo unico sulle acque è stato assorbito dal Testo unico
    sull'ambiente, alias DLgs. 152/06
2) Tra gli enti competenti devi considerare la Provincia, nel caso lo
   scarico non avvenga in fogna.
3) Dal punto di vista normativo la soluzione con fossa settica non è
    considerato uno scarico, ma un "deposito temporaneo di rifiuti liquidi",
    regolamentato da una parte diversa dello stesso testo unico suddetto.
4) Non sono sicuro che in questo caso le acque reflue si possano considerare
    "domestiche" e non comunque "industriali", ma questo te lo sapranno dire
    i tecnici dell'ente competente per le autorizzazioni (Si spera).
Saluti,
         Bigstar.