Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Idraulica: come calcolare le portate di piena di un canale?

Salve, 
mi trovo a dover risolvere un problema di dimensionamento di un canale di 
bonifica a servizio di un centro abitato.
Mi spigo meglio ho due canali uno che scarica le acque bianche del centro 
abitato di circa 50 ha e l'altro la zona industriale di circa 60 ha.
Se faccio un semplice calcolo con il metodo razionale, mi calcolo il di 
corrivazione che impiega la particella d'acqua ad arrivare alla sezione 
terminale del bacino inserita nella formula mi risulta una portata per il 
centro abitato superiore a 6 mc/s, tenente conto che questo scola 
attraverso una tubazione del diametro di 150 cm con pendenza dell'ordine 
di 30cm/km.
Bisogna tener conto che dallo sbocco di questa tubazione all'immissione 
su canale principale di bonifica ci sono altri 3 km di canale con terreni 
agricoli ai suoli lati, quindi con tempi di corrivazione notevolmente 
superiore al tempo calcolato per il centro abitato.
Quindi mi trovo ad avere portate a mio parere non verosimili, e poi devo 
tener conto che ho più onde di piena e non è corretto fare la loro somma 
per avere la portata da convigliare dal canale di bonifica principale 
ricettore.
Il metodo che è troppo semplicistico, lo ammetto, voi cosa mi 
consigliate?
Potrei usare un programma che mi calcoli la propagazione dell'onda di 
piena, ma quest'ultima come la calcolo?
Avete suggerimenti? Mi consigliate qualche buon libro da leggere in 
merito che sia allo stesso tempo esplicativo ma anche pratico?
saluti
Alberto

 wrote in message
MPG.188d608af...@powernews.inwind.it...



Personalmente scinderei i problemi: il tuo modello deve prevedere
degli input di fognatura bianca in ingresso al canale di bonifica: non
mi è chiaro se il canale di bonifica di cui parli ha origine in
corrispondenza dello scolmatore fognario. Se così fosse per te è
piuttosto semplice, dal momento che con i medoti classici di calcolo
delle reti urbane (ad esempio un ottimo testo è quello del Centro
Studi Deflussi Urbani ed. HOEPLI) ti calcoli l'input di fognatura.
A valle dell'input di fognatura individui aree aventi caratteristiche
simili e per esse calcoli il coefficiente udometrico ( vedi lo stesso
manuale HOEPLI) che ti esprime il contributo di portata specifico per
unità di superficie, tenuto conto di una molteplicità di fattori.
Per il dimensionamento, però, trattandosi di canalizzazioni di
bonifica è importante sapere la connessione tra il tuo collettore ed
il principale, ovvero se è a sbocco libero o regolato con paratoia, e
comunque se esistono condizioni di intermittenza di scolo.
In condizioni di intermittenza di scolo, infatti, è necessario stimare
detta durata ( io ho visto un max di 72 ore) per cui oltre a calibrare
la sezione sulla max piena ( somma della portata in uscita dalla
fognatura + afflussi distribuiti in funzione del Tr che hai scelto)
devi anche garantire una funzione di invaso tale da non generare
condizioni di crisi alla fognatura per la durata dell'intermittenza di
scolo.
Saluti


 corrispondenza dello scolmatore fognario.
Fai conto che tempi addietro esiste un canale che passa nella via 
principale del paese e poi è stato tombinato, stesso  dicasi dell'altro 
canale che serve la zona industriale, poi nel tempo per far spazioam alle 
nuove costruzioni sono stati tombinati e le fognature (acque bianche) ora 
si immettono in queste tubazioni.
Il mio problema è come calcolo la portata che generata dai deflussi delle 
aree urbane, con il metodo razionale mi esce un coefficiente udometrico 
per il mio bacino urbano di circa 50 Ha con coefficiente di deflusso pari 
a 0.55 (calcolato ponderando le aree verdi e le aree con superficie 
pavimentata o edificata) pari a 95 l/s Ha pari ad una portata di circa 10 
mc/s assurdo e quando mai dai un tubo diam. 150 con pendenza di circa 25 
cm/km esce una portata simile senza che la zona abitata non sia allagata, 
cosa accaduta ma solo per quando riguarda gli scantinati, dove peraltro 
portrebbe essere un problema di scarico specifico per quella abitazione.
cosa intendi per intermittenza di scolo?
a cosa di riferische il tempo di 72 che citi nella tua risposta?
comunque il mio collettore è a sbocco libero ?
Se voi doveste pensare al dimensionamento di una vasca di laminazione per 
una zona industriale come impostereste il problema?
saluti a tutti
