Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: sostituzione caldaia

Ciao a tutti,
ho appena ricevuto la telefonata di una cognata un pochino disperata a 
seguito del sopraluogo di un idraulico.
In breve, deve sostituire la caldaia, quella attuale è a basamento, camera 
aperta e è posizionata in apposito locale interrato accessibile dalla 
taverna e che ha su un lato un cavedio a cui si accede con una porta 
finestra.
La casa è una villetta (interrato + PT + P1), siamo in provincia di milano.
Il simpatico uomo con la tuta blu sostiene che deve necessariamente montare 
una caldaia a camera chiusa e che per farlo deve necessariamente incamiciare 
la canna fumaria, con costi che superano di gran lunga il costo della 
caldaia stessa.
La mia impressione è che l'idraulico stia dicendo qualche sciocchezza giusto 
per aumentare un po' le dimensioni del lavoro, alla richiesta di sapere 
quale normativa preveda quanto dice ha citato l'art. 4.6 del dgr 5773 
regione lombardia che, a mio modesto parere ci azzecca come i cavoli a 
merenda.
Prima ch'io mandi il simpatico uomo a far dono delle sue terga al primo 
venuto, sareste così gentili da dirmi se per caso mi è sfuggito qualcosa e 
ha ragione lui?
Grazie in anticipo
Repo

repo ha scritto:

Da qui e' difficile capirlo, ma puo' essere che il locale non abbia e 
non possa avere i requisiti per l'installazione di una tipo B e quindi 
sia costretto a mettere una tipo C. Non sono cosi' sicuro della 
necessita' di intubare la canna, ma anche quello senza vedere e' 
difficile da stabilire.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 quello senza vedere e' difficile da stabilire.
è questo che mi insospettisce, non capisco che relazione ci sia fra 
l'intubare la canna e la caldaia stagna, a meno che non si pensi di andare a 
prendere l'aria di combustione in cima al camino mettendo 8 metri di tubo 
coassiale, ma mi sembra una vera follia.
Repo 

 cavoli a merenda.
Senza entrare nel merito della questione, il DGR 5773 del 31/10/2007 è 
stato emendato ed integrato dal DGR 8745 del 22/12/2008.
In ogni caso concordo che il DGR 5773 anche se fosse in vigore, non 
sarebbe applicabile, perchè ha come oggetto efficienza energetica e 
certificazione energetica, non norme di sicurezza impianti.
Casper 

L'impianto originario è ante giogno 1988?
Se si basta sostituire la caldaia lsensa preoccuparsi se A,B C, ..Z c'è 
apposito decreto che per semplice sostituzione non bisogna fare nulla,( a 
mente non ricordo il n°) l'ho utilizzato parecchi anni fa e l'ho spuntata 
con la P.A.
Prossimamente devo sostituire lo scaldacqua a gas (camera aperta) e lo farò 
con lo stesso tipo avvalendomi dello stesso decreto

"eduardo.ligotti"  ha scritto:
 > L'impianto originario č ante giogno 1988?
Mannaggia!!!
Gennaio 1989 :-))
Repo 

 ha scritto nel messaggio 
news:5W3jl.173831$Ca.3...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:498db2a8$0$1113$4faf...@reader4.news.tin.it...


 Repo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 che potenza ha la caldaia? che combustibile la alimenta?
è a metano, non so dirti la potenza esatta (non l'ho vista) ma credo sia di 
quelle di fascia minima, tieni conto che la casa sarà del max 150mq.
Repo 

 Repo
se é a metano e potenza < 35 kW si applica la UNI 7129. Se vai a vedere ci
sono delle prescrizioni relative al locale di installazione compresa
l'apertura permanente di ventilazione che ci deve essere e che tu non hai
descritto. Solo caldaie di tipo C che prendono aria direttamente
dall'esterno possono non avere l'apertura di ventilazione permanente.
Devi controllare che il locale sia adeguato alla caldaia che hai,
altrimenti potresti adeguare il locale e non la caldaia. Per impianti
sopra i 35 kW invece c'è da rispettare il D.M. 12/04/1996 e lí bisogna
compartimentare il locale caldaia.
Per quanto riguarda l'intubamento della canna fumaria guardati la UNI
10845. Può darsi che l'idraulico abbia rilevato che quella attuale non é
più idonea perché per es ha perso la tenuta o non é piú funzionale. Senza
altre info é difficile risponderti ma l'idraulico dovrebbe dirti i motivi
per cui non va piú bene. ciao 


 per cui non va piú bene. ciao
Ho raccolto qualche ulteriore informazione e un sospetto mi viene.
L'idraulico è il classico "amico del cugino della nuora della suocera" che 
"stai sicura che se dici che ti mando io ti fa un buon prezzo".
Probabile che stia facendo un po' di sceneggiata nella speranza che si 
rivolgano altrove (cosa che ho già consigliato di fare) :-))
Grazie mille per le informazioni.
Repo