Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: case in tensione

Ho notato che il case è in tensione!
Quando il Pc è alimentato dalla rete, anche se spento,  toccando con
la mano la superficie metallica del case si sente del fastidio.
Tutto ciò è normale?

Apri l'alimentatore e controllalo per bene, forse un cavo tocca l'involucro, 
o, scarica a terra in quanto usa la carcassa come massa.
Bye,
-- 
Carmine ( 
pikachu...@gmail.com
 (Togli la scritta NOSPAM) )
Webmaster di The Total Site (
http://www.tekkentag.altervista.org/
 )
Webmaster di SceptilePage (
http://www.sceptilepage.altervista.org/
 )
Athlon X2 3800+@2500mhz, DDR500 1Gb GeIL One S 2.5-3-3-5
7800GTX, Aureon Universe 7.1, DFI nf4 UT Ultra-D 

 Tutto ciò è normale?
no. non è normale.
Credo che il tuo impianto elettrico non sia apposto.
-- 
Sail fast and live slow

Potrebbe essere.
Visto che è piuttosto schifoso stò pensando di cambiarlo.
Consigli su ali?
io pensavo un enermax eg425ax

Potrebbe essere l'impianto elettrico: resistenza di terra troppo
elevata.
Comunque il problema resta.
In condizioni normali di funzionamento la massa dell'alimentatore non
dovrebbe avere un potenziale verso terra. 
Conviene cambiarlo?

 Conviene cambiarlo?
non sono sicuro che sia colpa dell'alimentatore...
se la fase andasse per qualche motivo a massa con il case e questo è 
correttamente collegato all'impianto di terra il tuo interruttore 
differenziale dovrebbe scattare.
Mi sa che la spiegazione più probabile è che il collegamento a terra è 
pessimo. Ci sono altri elettrodomestici in casa che hanno la carcassa 
in sensione?


era una notte buia e tempestosa quando il_Fuso ha scritto in data 
08/11/2005 21.24:

Ho lo stesso tuo problema. Ho cambiato ali ma il problema è rimasto. 
Penso sia l'impianto di casa che però da me è nuovo, contatori e 
salvavita nuovi, ed è certificato con relativa prova della messa a 
terra. Bho! La cosa inoltre è comune ai tre pc di casa; inutile dire 
età, modelli, componenti tutti diversi.

 ha scritto nel messaggio
news:1131478350.5...@g49g2000cwa.googlegroups.com...

Non e' per niente normale! Per pc spento intendi con il tasto dell'ali in
off?
Se e' cosi' allora hai un problema piu' grave del pc: prima di tutto hai
qualche elettrodomestico guasto, poi o non hai un impianto di terra o non
funziona.
Se invece intendi a pc spento con il tasto dell'ali in on e usi una vecchia
prolunga con spina a 2 soli poli potresti avere un cavo in tensione che
tocca il case.
Spero per te che sia il secondo caso, se fosse il primo dovresti avere in
tensione tutte le carcasse metalliche di tutti gli elettrodomestici (e non
e' bello avere una lavatrice in tensione).
Ciao
S.

il_Fuso in data 08/11/2005 scrisse:

Assolutamente no.
Il differenziale di casa tua è funzionante? La taratura consigliata è: 
0,03A. Se non hai il differenziale installalo in fretta, per il tuo 
bene.
Verificato il differenziale, dovresti vedere se il conduttore di 
protezione (giallo-verde) è distribuito nelle prese e se c'è 
continuità, quindi dovresti verificare con un tester se c'è continità 
tra la carcassa del pc e il polo centrale di una presa a muro (non la 
ciabatta), se non c'è provi dalla ciabatta alla presa e se ancora non 
c'è provi da presa (dove era collegata la ciabatta) a presa.
Così riesci a capire se il problema è in una prolunga, nella ciabatta o 
nel pc, ma potrebbe benissimo capitare che l'impianto di terra non sia 
adeguato e quindi la tua casa non ha un impianto di terra (ultimo 
caso); se così fosse contatta un elettricista o l'amministratore di 
condominio.
Non accedere a parti in tensione se non ne hai le competenze.
Saluti
Fabio

Un Tagan o LC-Power.
Ottime marche.
