Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: impianto di riscaldamento e raffrescamento con acqua di falda.

spero tra voi ci sia anche un impiantista.
gli impiantisti ai quali in genere ci rivolgiamo non sono molto
esperti di impianti "non tradizionali".
luogo: milano centro-sud
complesso immobiliare di nuova costruzione di circa 4500-5000 mq
mi stavo chiedendo se fosse possibile e/o conveniente pensare ad un
sistema di riscaldamento e raffrescamento che usa l'acqua di falda (e
che dovrebbe essere ad una temperatura costante).
Non so nemmeno se si possa fare perchè non so se una volta trattata
possa essere riimmessa in fognatura.
Noi avremmo anche tre piani di box e quindi l'acqua la troviamo
sicuramente, pensavo di sfruttarla. E' una idea stupida?
Ho sbagliato ng?
--
federico reyneri architetto
ICQ 149062387
*underlabo -226
 laboratorio di progettazione
 via gran san bernardo 5, milano
 
www.underlabo.it

 Ho sbagliato ng?
Si, meglio passare dai periti industriali.. 

 convegno che si occupava di questi impianti...
geoklima
(p.s. anche tu fai il multipost! 

 sicuramente, pensavo di sfruttarla. E' una idea stupida?
Sicuramente no. Una volta si usava spesso l'acqua di pozzo soprattutto 
per il raffreddamento dei condensatori del condizionatore, poi mi 
raccontano che tale pratica e' stata vietata per salvaguardare la falda 
che allora in zona Milano se ne stava andando. Ora che e' "tornata" 
forse lo lasciano fare ancora.
Cmq dalle mie parti, dove stando alla L10 fa un pochino piu' freddo che 
a MI ho visto realizzare impianti di riscaldamento per immobili di media 
grandezza (2000 mc) con pompe di calore aria-acqua-aria. Il problema 
piu' grosso (fra l'altro IMHO risolto pessimamente dagli impiantisti) e' 
il raffreddamento delle macchine nonche' la rumorosita'; presumo quindi 
che con acqua di pozzo si possa fare con risultati migliori.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra
le piů ripide ... e.
www.tigers.3000.it

(p.s. anche tu fai il multipost! 
si ma non dirlo a nessuno che il multipost è male :-)
ho visto geoklima e tutti i link postati da maci su IAA ma non ho
trovato nulla. tutti propongono il solare ma nessuno che dia
specifiche per il geotermico


grandezza (2000 mc) con pompe di calore aria-acqua-aria.
io ci ho fatto anche degli appartamenti quando non si poteva fare con
scambiatori esterni ma con acqua dell'acquedotto e non mi sembra il
caso farlo per un edificio intero.
pensavo proprio all'acqua di prima o di seconda falda che non si usano
per bere ne' per altro scopo.



non hai sbagliato ng e neppure idea; con pompe di calore acqua-acqua
raffreddi e scaldi come ti pare. La Climaveneta realizza alcuni gruppi
chiamati Energy raiser, acqua/acqua che producono anche contemporaneamente
acqua calda e fedda (ottimi per impianti a quattro tubi).
naturalmente ci sono diverse variabili che entrano in gioco e da valutare
attentamente: una č il costo dell'energia elettrica, un'altra č il costo
dell'impianto (per esempio nel centro di Firenze non consentono piů il
prelievo dell'acqua di prima falda che si trova a circa - 8m, ma occorre
andare a pescare a -40/-50, con notevoli incrementi nel costo del pozzo),
un'altra ancora č costituita dal fatto che se versi l'acqua in fogna ti
fanno pagare il costo della depurazione ecc.
Se vuoi saperne di piů fammelo sapere.
ciao
Marco