Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Scale di Emergenza

Mi è sorto un dubbio di interpretazione delle norme seguenti.
Devo realizzare una scala si sicurezza in acciaio per una scuola.
La larghezza delle uscite di emergenza è di circa 180 cm.
La loro dimensione però non scaturisce da calcolo, ma semplicemente
dell'esigenza di riutilizzare delle uscite preesistenti (si tratta
di un edificio in corso di ristrutturazione).
Prendendo in esame la seguente norma:
---------------
Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
Punto 4
[...]La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.
[...] non devono presentare restringimenti, [...]
---------------
Mi sarebbe sufficiente realizzare una semplice scala larga 120 cm.
Mentre, se non interpreto male il seguente decreto:
---------------
Decreto Ministeriale 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano 
terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite 
dei piano servito.
---------------
... per il semplice fatto che la mia porta è 180 cm sarei costretto a 
realizzare anche la scala con questa larghezza.
Non mi sembra che ci sia la possibilità di derogare a tale punto... mi 
sfugge qualcosa?
Inoltre: essendo la porta di circa 180 cm, realizzerò un ballatoio 
inizialmente largo circa 2 metri e su cui realizzerò un "restringimento" 
portandolo a 120 cm (larghezza scala).
Tale "restringimento" è in contrasto con il punto 4 del DM del 92? 
ovvero per "rampa" si intende per estensione anche i ballatoi e i 
pianerottoli di riposo?

 mi sfugge qualcosa?
stringi la porta
-- 
Ciao, DOCstone

 
Purtroppo non posso :-(
Non ho un rapporto diretto con la committenza.
Almeno in questa fase ho avuto solo l'incarico da un prefabbricatore
che deve fare un preventivo.
Vorrei evitare pertanto che la scala risulti non idonea.

non puoi derogare in alcun modo alla norma del 1998.
la ratio della norma è che se, a causa di un'emergenza, si crea un
flusso di persone in fuga in corrispondenza del restringimento una o
entrambe le ali sono impedite di scorrere e tenteranno perciò di
rientrare ostacolando la fuga di coloro che stanno al centro. nei casi
più drammatici, è stato anche verificato che nel momento in cui le ali
confluiscono al centro si crea un'addensamento tale da "tappare" il
percorso di fuga per cui il flusso si blocca e nessuno riesce a
scappare.
dovrai fare la scala da 1,80 m oppure (visto che il minimo è 1,20 m)
seguire il consiglio di docstone, ma in questo caso suggerirei
caldamente che non sia tu a chiedere il restringimento della porta.
magari potresti prospettare un risparmio nella realizzazione della scala
e lasciare che il committente decida di restringere la porta (magari ad
una misura intermedia).
tuttavia, guardando la cosa unicamente dal tuo punto di vista, tenendo
conto delle possibili implicazioni, anche etiche, non vedo perché non
progettare una scala da 1,80 m.
carlo.
"Nobody" <nob...@nobody.heaven> ha scritto nel messaggio
news:fqjo5j$mem$1...@aioe.org...


 
Il problema nasce dal fatto che "a voce" mi è stato detto di prevedere
una scala da 120 e devo cercare di mantenere il costo della scala il più 
basso possibile; si tratta di un preventivo... e ci sono anche altre 
ditte concorrenti.
Dalla bozza di architettonico che mi hanno dato ho riscontrato quindi
il problema citato: problema di cui il committente non credo ne
sia a conoscenza.
Credo quindi che farò la scala da 180, ma RIPORTERO' gli estremi di 
legge, nonché un estratto degli articoli in questione ... giusto per far 
capire che non si tratta di cose che mi sono sognato :-)

*Nobody* ha scritto:




Così sali di prezzo e rischi di perdere la gara. Io farei la scala da 
120 "come da progetto architettonico" evidenziando la necessità di 
adottare ulteriori accorgimenti finalizzati a garantire il rispetto 
dell DM98.
-- 
Ciao, DOCstone