Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: ups più batterie

Quale ups consigliare per un server da stare sui circa 1500va con delle 
batterie aggiuntive per aver almeno 4 ore di autonomia.
adesso ho un ups hp modello 1500 xr con due moduli batteria aggiuntivi, ma 
sta saltando....ogni due giorni va in allarme e si spegne ha ormai 5 anni di 
lavoro h24
Fatemi sapere grazie 

 spegne ha ormai 5 anni di lavoro h24
Anche i miei APC smartUPS hanno 6 anni di lavoro h24, ma io ogni 2 anni 
cambio tutto il banco batterie (no non con quelle originali, se no dovrei 
vendere un rene)
Se le tue hanno 5 anni, molto probabilmente sono solo quelle che stanno 
morendo, non tutto il gruppo. 
La vita delle batterie pb č di 2 anni circa... ancora meno se arrivi a 
scaricarle fino in fondo piů volte. 


come marca starei su APC (serie smart) ma non so dirti quante batterie 
aggiungere per avere 4 ore di autonomia e di solito si sconsiglia di 
mettere piu' batterie in parallelo.
io sostituirei le batterie originali (credo 2 in serie) con altretante 
di maggior capacita', anche se per arrviare a 4 ore non ho proprio idea 
di che capacita' serva.
Adriano
p.s. ovviamente, se prendi un ups nuovo e gli sostituisci le batterie 
con altre di marca e campacita' diverse dalle originali, la garanzia te 
la sei fumatata

 arrivi a scaricarle fino in fondo più volte.
Se la vita delle batterie è solo di due anni il tuo impianto ha 
sicuramente dei problemi.  O non fai la manutenzione corretta o compri 
delle porcherie, persino peggio di quelle da automobile.
Ho visto batterie di impianti telefonici durare quasi 20 anni.
Ciao
Giovanni
-- 
   A computer is like an air conditioner,
   it stops working when you open Windows.
   Registered Linux user #337974  < 
http://giovanni.homelinux.net/
 >

> delle batterie aggiuntive per aver almeno 4 ore di autonomia.
Io mi sto trovando molto bene con i MetaSystem. Il Megaline parte da 
1250 VA a salire, espandibile, non dovresti aver problemi ad arrivare a 
4 ore.
Ciao.
-- 
Pubblicita' regresso: 
http://www.ferrero.org
** Per scrivermi in mail, sostituire nutella con ferrero...
** To contact me by email, change nutella to ferrero...

Ho visto l'apc serie smart per armadio rack, non male. mi sa che mi butterò 
su quello.
Per poi l'autonomia, prenderò un generatore diesel
Grazie
Ciao
"adriano" <invalid@invalid> ha scritto nel messaggio 
news:mn.59e87d91186f4da3.90087@invalid...


 Per poi l'autonomia, prenderò un generatore diesel
Sul sito APC c'è il configuratore che in base al carico e
all'autonomia ti dice quante espansioni batteria acquistare.
Certo 4 ore sono qualcosina, ma se è solo un server non è nemmeno
esagerata da raggiungere con il solo ups.
Però ovviamente c'è da mettere sotto gruppo anche tutto il resto,
altrimenti un server accesso per 4 ore mentre tutto il resto non va
non ha molto senso.
-- 
MirkoB.   
ne...@bsi-net.it
Motoretta BMW R1150R Nera...
L'indirizzo em@il non è da considerarsi pubblico,
ma utilizzabile solo per temi inerenti il NG corrente.

 di lavoro h24
Ovviamente in questi 5 anni gli è stata fatta manutenzione? è stato pulito? 
Non è che magari ha i dissipatori pieni di polvere o qualche ventola da 
sostituire?
Hai controllato le batterie (se gonfie/crepate e se con tensione corretta)? 
Dopo 4-5 anni imho sarebbero comunque da sostituire.
-- 
Giorgio

 Ho visto batterie di impianti telefonici durare quasi 20 anni.
L'utilizzo delle batterie in un impianto telefonico č IMHO decisamente 
diverso da quello in un UPS. 
Comunque sia, se i produttori degli UPS che usiamo (APC e Merlin Gerin, 
tanto per citarne due) dicono di sostituirle ogni due/tre anni, le 
sostituisco ogni due/tre anni. 
Peraltro alcuni dei gruppi APC non si pongono nemmeno il problema di 
verificare le batterie: dopo 3 anni vanno in allarme permanente fino a 
quando non le sostituisci (o non resetti il timer via software). 
Sono poi daccordo con te che se ben trattate durano molto di piů, e 
infatti quelle cambiate non le smaltisco quasi mai e le riutilizzo, ma di 
sicuro non in un UPS che deve tenermi su un sistema in produzione. Ognuno 
si prende i rischi che crede. 

 Ho visto batterie di impianti telefonici durare quasi 20 anni.
Certo... se la corrente elettrica non manca mai, possono durare anche
100 anni fino a quando non entreranno in funzione...


Vai a chiedere ai produttori di accumulatori al Pb quali sono le norme 
di manutenzione.   Guarda caso sono previsti cicli di scarica e 
ricarica proprio per mantenerle in efficienza :-)


 Giovanni
Ciao
Davide.

 Per poi l'autonomia, prenderò un generatore diesel
Solo per l'ups?
A parte considerazioni economiche (non mi risulta esistano gruppi 
elettrogeni diesel -seri- più piccoli di 5-6 kVA), nel funzionamento 
praticamente a vuoto potresti avere qualche problema. Tensione e forma 
d'onda a monte dell'ups non è detto siano corrette con carico così piccolo. 
Eventualmente andrebbe valutata l'opportunità di mettere in mezzo uno 
stabilizzatore  (a ferro saturo probabilmente).
Verifica con il produttore dell'ups se ci possono essere problemi.
-- 
Giorgio