Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: [XPOST] Strutturare armadio di "sistema"

Dovendo installare un armadio di "sistema" (lo chiamo così perchè dentro ci
andrà un po' di tutto) in una nuova sede, vorrei avere
consigli/idee/suggerimenti su come posizionare dentro i vari rack che ci
vado a mettere.
Fondamentalmente dentro questo 42U ci andranno: 
- patch panel telefonia (3U)
- patch panel rete (3U)
- centralina telefonica (2U)
- due switch (4U)
- UPS (4U)
- 3 server (4U)
la mia idea era di mettere in alto sopra tutti l'UPS per questioni di
dissipazione di calore, poi sotto i patch panel di telefonia, quindi la
centralina telefonica (coi cavallotti al pp telefonico), i pp di rete, gli
switch di rete e infine i server. Può andare bene o c'è magari qualche
disposizione più logica che mi sfugge?
f/up su it.comp.reti.locali
-- 
Vide
"Rock'n'roll is just rock'n'roll" (AC/DC)
NP: Nulla

 - 3 server (4U)
Solitamente:
a) patchpanel (rete) in alto con subito sotto gli switch
b) patchpanel telefonici e centralina vicini (magari subito sotto il
patchpanel telefonico)
c) UPS il piu' in basso possibile... pesicchiano e rendono piu' stabile
la struttura
In mezzo, nell'area rimasta libera, i server. Solitamente infatti sono i
server a "tendere" ad aumentare ed ha senso che abbiamo uno spazio
continguo a disposizione.

Vide ha scritto:

Un consiglio, separa i server dal resto, gli armadi con le 
apparecchiature di rete partono ordinati e si trasformano in un 
groviglio di cavi poi ti serve un macete per trovare i servers.
Secondo consiglio, l' UPS pesa un fracasso (da 30 a 50 KG). Lo montano 
tutti in basso non preoccuparti per il calore, le ventole interne 
prendono l'aria fredda dalla parte frontale e fanno uscire da dietro 
quella calda.
Terzo i rack con porta forata niente plexiglass sigillato.
ciao

 Terzo i rack con porta forata niente plexiglass sigillato.
Cioè? Mi sa che l'armadio che ho è con porta chiusa normale...al massimo
posso lasciare aperto un laterale...


 qualche soluzione più intelligente per metterli in rete?
in generale forse avere l'armadio con accesso davanti e dietro,
mettere da una parte patch panel e switch, dall'altra i server,
risparmi un casino di spazio ad es. mettendo display e pannelli
alla stessa altezza, opposti

 disposizione più logica che mi sfugge?
La disposizione di massima, che e' gia' stata detta, prevede i
dispositivi leggeri (patch panel) in alto e quelli pesanti (UPS) in
basso; questo per motivi di sicurezza (cadute ecc ...).
L'UPS (se rack) ed i server, se estratti in piu' di uno, possono
provocare un tilt dell'armadio in avanti. Gli armadi per server hanno
degli stabilizzatori che sporgono dal lato di estrazione dei componenti;
in alternativa, chi accede all'armadio deve essere al corrente di questo
rischio.
Buono il consiglio di armadi con griglia; in genere l'aria ambiente
entra dal basso della parte anteriore, le macchine muovono l'aria verso
il retro e l'aria calda esce dal cielo, parte posteriore. Prevedi
ventole efficienti e controllale periodicamente (polvere, blocchi).
Se l'armadio non si trova in un ambiente climatizzato, l'interno puo'
raggiungere temperature pericolose per le macchine. In questo caso la
soluzione non e' aprire qua e la', ma controllare che ci sia un flusso
d'aria consistente dal basso all'alto, eventualmente da rinforzare con
altre ventole (es. aspiranti, sul pavimento). Esistono ripiani
attrezzati con ventole, per montaggio universale.
Ciao
Luca