Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: altro dubbio termus: cls cellulare

Qualcuno potrebbe gentilmente postare qualche indirizzo per avere le
caratteristiche termiche di un calcestruzzo cellulare che abbia un buon
rendimento termico? Secondo la vostra esperienza, 6-7 cm di cellulare sopra
un solaio a lastre (senza alcun isolamento aggiuntivo) basta a evitare
condensa?
Grazie
Gianluca

 scrisse:

6-7 cm mi pare un buono spessore soprattutto contando anche la presenza del
polisitrolo, ma basta fare una verifica di Glaser per saperlo, (e se hai
Termus dovresti farla facilmente). Non capisco poi perche' ti preoccupi
tanto della condensa.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra le
più ripide ... e.
www.tigers.3000.it


proprio perchè nella pratica so che 6-7cm di cls cellulare isolano e
lavorano bene, ma se in termus metto un solaio a lastre siffatto mi dà
condensa superficiale:
piastrelle 10 mm
malta 20 mm
sottofondo magro 40 mm
cls cellulare mv 600 70 mm
solaio predalles 240 mm
(interno 20°  esterno -6°)
Non ho capito se la tua domanda riguardo la preoccupazione per la condensa
si riferisse solo a questo caso o se fosse in generale... in questo caso so
che comunque non si forma condensa ma vorrei che anche dal programma
risultasse questa convinzione formata sul campo, in generale invece cerco
sempre di escluderla, ci mancherebbe!
Comunque grazie anche per l'altra risposta!
ciao
Gianluca

 Gianluca
Intendevo nel caso specifico, visto che mi sembra una struttura non
fondamentale (copertura corsia Box).
Cmq ho fatto un calcolo al volo col mio software (non sono sicuro al 100%
della correttezza dei dati, ho preso strutture che somigliano alle tue ma
non ho verificato i dati) e risulta una condensa di 1 g/mq ed
un'evaporazione estiva di 1600 g/mq. Direi che si puo' fare... :)


 un'evaporazione estiva di 1600 g/mq. Direi che si puo' fare... :)
ti ringrazion ancora per la tua gentilezza... fosse per termus la condensa
ci sarebbe eccome, forse ha ragione apteryx che dice che la libreria che ha
fa un po' pena, a me si limita a dire che la trasmittanza max ammissibile
dev'essere di 0,747 circa (mese critico gennaio) mentre il mio solaio così
come immesso ha una U di 1,19...
Ultima cosa e poi chiudo, non so se sono sbagliati i dati relativi al cls
cellulare:
permeabilità <=50%: 27 kg/msPa
massa volumica 600 kg/m3
conduttività 0,15 W/mK
Maggiorazione 60%
ciao e grazie
Luca

 Luca
Ti do' i valori che ho io (e cmq c'e' una UNI in merito, che dovrebbe essere
abbastanza affidabile, non credo siano usciti da quei valori, piuttosto ci
saranno dversi tipi di cls cellulare):
Massa volumica 500 kg/mc
Lambda (conduttivita'): 0,18 W/m°K
Calore specifico: 0,84 kJ/kg°K


 ha scritto nel messaggio
news:c7vajn$d02$1...@newsreader.mailgate.org...


  3 chiarimenti:
  - cosa si intende per solaio tipo "predalles"
  solaio a lastre, di quelli tipici sopra box interrato
  - cls cellulare= cls con polistirolo?
  cls con densità minore rispetto a quello che si usa nelle strutture... la
densità la diminuisci in diversi modi, tra cui il polistirolo
  - che senso ha uno strato di 4 cm di sottofondo magro sopra uno strato di
  cls cellulare?
  l'architetto chiede questo, sarà un problema di spessori, direi che non mi
compete a meno che non abbia bisogno di modifiche per le mie dispersioni...
  PS Scusa per errore ti ho risposto al tuo indirizzo privato...

   PS Scusa per errore ti ho risposto al tuo indirizzo privato...
-- 
