Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Gruppo continuità per postazione PC

Salve a tutti,
dopo essermi bruciato 3 alimentatori del router e una MOBO mi sono
deciso a prendere un gruppo di continuità per il mio PC (era ora voi
direte :) ).
COn una postazione di un PC di nuova generazione, un monitor da 17" (a
breve da 19") CRT, un router, una stampante laser, un telefono
cordless, mi hanno consugliato un gruppo da 1500VA, diceondomi cohe con
i 1000VA sarei giusto giusto.
Premetto che a me non serve lunghe autonomie di batteria ma sono che mi
protegga dagli sbazli e magari 1 minuto di autonomia per salvare i
files.. tutto qui.
mi hanno consigliato caldamente APC per la loro durata:
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=23
ma ahimè sono anche molto cari.
Ho notato che hanno anche prese extra  batteria quindi epr stampante e
scanner che NON vanno a incidere sui VA del gruppo ( è vero? ).
Consigli? mi bastano i 1000VA per fare tutto?

>i 1000VA sarei giusto giusto.
Se il monitor da 19 sarà LCD allora un UPS Line Interactive da 1000VA basta
e avanza... ovviamente se il pc in questione non è un server con 4
processori Xeon Paxville da 3.4GHz, 5HD in RAID, ecc...:))

>Consigli? mi bastano i 1000VA per fare tutto?
- PC senza monitor da 150 a 200 VA
- Monitor a colori 17-21 pollici da 100 a 200 VA
- Stampante laser A4 da 600 a 1300 VA
- Modem da 10 a 30 VA
- HUB di rete con 8 porte da 20 a 50 VA
- Scanner  da 40 a 80 VA
Se usi molto la stampante non vai bene, l'ups suonerą spesso.

 i 1000VA sarei giusto giusto.
[...]
La laser è l'unica cosa che NON va collegata all'UPS, il perchè non lo sò ma
ho bruciato 4 UPS collegandoci una Ricoh / Xerox.
Bye
-- 
psss.: Se vuoi scrivermi in privato,
togli Sir. e cita il messaggio ; ]
-- 

 Se usi molto la stampante non vai bene, l'ups suonerà spesso.
La stampante la attacco in una presa extra batteria (è presente si
questo ups da1000VA)
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1000I
In alternativa potrei prendere questo da 800VA
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR800I
Ma non vorrei stare a limite sopratutto quando accendo il monitor che
da la botta di corrente di accensione... sono 80€ di differenza di
prezzo :/

 
Perché ha delle richieste improvvise ed esagerate quantità di corrente, 
e supera le capacità dell'ups. Se l'ups non ti si spegne quando sei su 
corrente alternata, stai sicuro che quando sei su batteria il collasso è 
sicuro.

 scanner che NON vanno a incidere sui VA del gruppo ( è vero? ).
Non so, ma è probabile.

prezzo :/
è pur sempre 1000VA in totale e con una stampante laser non rischierei, 
sicuramente potrà supportare una stampante inkjet. cmq se la tua necessità è 
quella di salvaguardare il computer, al tuo posto collegherei solo il pc e 
il monitor, se andasse via la corrente mica dovresti stare lì a stampare ? 
dovresti semplicemente salvare il tutto e spegnere.
dico che 800VA sono più che sufficienti se fai come ho scritto.

 ha scritto nel messaggio
news:44ba7e59$0$30140$4faf...@reader4.news.tin.it...

Pure un monitor CRT da 19 o più non scherza...

> Pure un monitor CRT da 19 o più non scherza...
Cioè sconsigli di attaccare pure il monitor all'UPS?

>Cioè sconsigli di attaccare pure il monitor all'UPS?
Se possibile si... anche se in effetti è un pò difficile chiudere e salvare
il lavoro alla cieca una volta che va via la corrente ;)

 Se usi molto la stampante non vai bene, l'ups suonerà spesso.
Un 1500VA con stampante laser in stampa, monitor crt 19", pc, scanner, 
ecc. non starà acceso nemmeno mezzo decimo di secondo

 
Ti dico che io ho preso un ups apc rs 800, a cui ci sono collegati 
nell'ordine:
1 pc athlon xp 2400+ con monitor philips 17" 107t
1 apple (non so cosa sia, credo un macintosh) + monitor 21"
1 router ethernet + 1 switch ethernet
Ho provato a fare un piccolo test staccando la spina con tutto collegato 
per un paio di minuti, e l'ups non ha fatto una piega.

 Pure un monitor CRT da 19 o più non scherza...
Non tutti però, mi pare i philips hanno consumi più contenuti.

 ecc. non starà acceso nemmeno mezzo decimo di secondo
Non mettendo quindi la stampante e scanner alle batterie e quindi
attaccarle solo sulle prese di protezione quindi dovrei starci dentro
bene con un 1000VA?  dovrebbe coprirmi lo spunto di accensione del CRT
(philips)?

 bene con un 1000VA?
Da quello che vedo entrambe le prese rientrano comunque nella potenza
massima gestita dall'UPS, come è anche logico che sia, quindi il problema
rimarrebbe.

 Pure un monitor CRT da 19 o piů non scherza...
Che ci fai di una laser quando va via la corrente?
Un monitor anche da 21" per qualche minuto ti regge, una laser no!



Dico solo che il consumo presente in una stampante laser e un CRT da 21 č
simile...
E' ovvio che uno tra i due sceglie di collegare il monitor piuttosto che la
stampante laser... ;DDDDD

 stampante laser... ;DDDDD
Lorenz, mi spiace ma ti devo contraddire, una stampante laser arriva 
(in stampa) come niente a 350W, un monitor 21" assorbe a dir tanto 150W 
(mediamente siamo nell'ordine dei 130W per un 22").
Inoltre un carico induttivo come quello di una stampante laser 
collegato ad un ups di tipo standard/economico (con onda a gradini in 
funzionamento ad inverter) crea parecchi problemi e non ultimo la 
probabile rottura dell'inverter.
Il problema del monitor è lo spunto all'accensione, in quanto può 
assorbire per qualche decimo di secondo una corrente molto superiore a 
quella richiesta in funzionamento ordinario, se l'ups sta andando a 
batterie e non è sovradimensionato ed accendiamo il monitor l'inverter 
andrà sicuramente in protezione spegnendo tutto.
Un mio parere in merito al thread: con tutto quello che si spende in 
computer (non ultima la moda di prendere alimentatori di potenza a dir 
poco esagerata) mi sembra una fesseria stare risicati con il 
dimensionamento dell'ups visto che è un componente che durerà almeno il 
cambio di 2-3 pc.
Ciao
Fabio

 la stampante laser... ;DDDDD
Naaaa... una Laser consuma molto ma molto di piů all'accensione, il picco
non č uguale :o)


 probabile rottura dell'inverter.
Esagerato...personalmente in passato ho collegato anche delle stampanti
laser per uso casalingo senza nessunissimo problema.


Consuma di piů mentre stampa...

 laser per uso casalingo senza nessunissimo problema.
Ti assicuro che non sono esagerato, gli inverter degli ups non sono 
progettati per carichi induttivi, inoltre l'onda a gradini è 
decisamente poco salutare per qualsiasi motore.
Imho rimane una vaccata immane (per tanti ottimi motivi) mettere una 
laser sotto ups, poi ognuno la pensa come vuole :-)
Ciao
Fabio

 laser sotto ups, poi ognuno la pensa come vuole :-)
Qui concordo... in genere quando va via la corrente si pensa prima di tutto
a salvarsi il lavoro :))

 a salvarsi il lavoro :))
Già già :-)
Buona giornata
Fabio