Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Riscaldamento a pavimento

Ciao a tutto il newsgroup,
Scusate il disturbo, ho provato a spulciare tra i vecchi post ma non ho 
trovato le risposte che cercavo. Sto acquistando la mia prima casa, un 
appartamento di circa 80 mq: è in fase di costruzione.
Mi è stato proposto un impianto di riscaldamento a pavimento Viessmann 
con caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 100. 
La cosa che mi lascia perplesso è che nei due bagni vorrebbero installare 
solo dei normali radiatori, dato che, a detta loro, in questi due 
ambienti si vuole mantenere una temperatura un po' più alta, oppure 
riscaldarli in periodi di mezza stagione in cui il riscaldamento 
principale è spento.
Come regolazione del tutto verrebbero installati tre termostati: uno 
nella zona giorno, uno nella zona notte e l'ultimo in uno dei due bagni 
in modo da avere le regolazioni indipendenti.
Leggendo i vecchi post però mi sembrava che tutto quanto propostomi non 
fosse molto corretto: purtroppo non sono un esperto. Qualcuno di voi può 
consigliarmi sulla configurazione più indicata per riscaldamento, caldaia 
e relativa regolazione?
Ad esempio ho letto che si consigliava l'uso di una sonda esterna invece 
dei termostati interni....
Ciao a tutti.
Marco.

 ha scritto nel messaggio
news:Xns936416E322A4...@195.31.190.131...

Sto per laurearmi in ingegneria edile e da quel che ricordo dal corso di
impianti so che un impianto a pannelli radianti (tubi annegati nel massetto
cementizio oppure nel controsoffito) sono migliori del classico impianto a
radiatori perchè si ha un notevole risparmio energetico e quindi si rispetta
pienamente la legge 10/91 (minore FEN = minore consumo di combustibile) in
quanto l'acqua, che circola nei tubi disposti nel massetto, circola intorno
ai 30°C. Mentre nel classico impianto con radiatori il fluido termovettore
(acqua) deve circolare intorno ai 70°C. Pertanto non vedo come i due
impianti siano compatibili. In pratica la caldaia dovrebbe scaldare l'acqua
a 70°C. Quindi una parte andrebbe ai radiatori e una altra ai pannelli
radianti e quando questa arriva al collettore dell'impianto a pannelli
radianti dovrebbe mescolarsi con acqua fredda in modo da raggiungere i 30°C.
Invece se lei utilizza i pannelli radianti anche nei bagni, la caldaia
scalda l'acqua intorno ai 30°C con un notevole risparmio energetico. Inoltre
la tecnologia a pannelli radianti permette di avere un maggior comfort negli
ambienti (il pavimento è caldo, si ha una migliore stratificazione delle
temperature). Per quanto riguarda la caldaia a condensazione, questa è una
nuova tecnologia( non sto qui a spiegarle la teoria che c'è dietro...potere
calorico superiore e inferiore..condensazione vapore acqueo) che permette un
altro notevole risparmio energetico cioè un minor consumo di combustibile e
(forse mai preso in considerazione dagli utenti) una minore emissione di
anidride carbonica e di ossidi nell'ambiente e quindi minor inquinamento.
Tuttavia bisogna stare attenti al pericolo della condensazione degli acidi
contenuti nei fumi di scarico che con questa caldaia si trovano ad una
temperatura inferiore ai fumi di scarico di una normale caldaia. Pertanto è
necessario adottare delle canne fumarie apposite. Per quanto riguarda la
regolazione le sonde sono da preferire in quanto regolano il flusso di
calore al variare delle condizioni esterne e quindi si ha un risparmio
energetico.
Aggiungo un mio consiglio su come risparmiare energia e quindi inquinare
meno. Per ridurre le dispersioni di calore verso l'esterno, le consiglio di
isolare termicamente i muri e di utilizzare serramenti a taglio termico e
con doppi vetri. Inoltre verso sud, le consiglio di aumentare la superficie
delle finestre per utilizzare gli apporti di calore del sole nella stagione
invernale. Si ha un sovrapprezzo che si ripaga con il minor combustibile
consumato e si raggiunge un maggior comfort termico. Spero di esserle stato
di aiuto.

 scalda l'acqua intorno ai 30°C con un notevole risparmio energetico.
nei bagnio il risc. a pavimento non riesce mai a soddisfare appieno il
fabbisogno per cui si provvede sempre alla mera integrazione con uno
scaldasalviette.

...devi aver fatto impianti tecnici da poco. Complimento comunque per le tue
reminescenze.. Io da edile strutturista da quasi 10 anni, mi trovo un po'
per scelta, un po' perche' il mercato lo richiede, a fare il
termotecnico.... :-) e ne son contento.....
In bocca al lupo....
y.