Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Gruppi di continuità

Cosa mi consigliate per il mio nuovo PC?
Questa la configurazione prescelta:
Asus A7V VIA KT133
AMD Athlon T-Bird 1100 MHz
256 Mb DIMM Ram
IBM DTLA deskstar 30 Gb 7200 rpm ATA100
Matrox Millenium G450 DH 32 Mb
Creative SB 128 PCI
Monitor Philips 17" 107T21
(serve altro?)
Da quanto ne ho capito, non è tanto una questione di marche, quanto di
prestazioni (casomai di marche in grado di garantire le prestazioni).
Mi hanno consigliato un'onda quadra (non dunque sinusoidale) da 1000
vA e 750W di potenza.
Che dite?

 Che dite?
APC Back-UPS Pro 650 (Ł. 470000) per una autonomia adeguata al consumo.
APC Back-UPS Pro 420 (Ł. 347000 CHL) va giusto giusto, adeguato per chiusura
ordinata e automatica del sistema.
Tutte le info dettagliate su 
www.apc.com
Ciao.

 APC.
Non sono d'accordo , ci sono molte altre marche che possono garantire le
stesse prestazione dell'APC a prezzi  inferiori.
Ad esempio su CHL puoi trovare gli ups della "OnLine UPS Systems" , ho
acquistato due "OnLine Basic P750" e vanno benissimo.
   Ciao
                                    DOC
                        e-mail 
v1...@libero.it
              alternative e-mail 
v1...@usa.net
                                     ~~~
For within every seed, there is a promise of a flower,
     and within each death, no matter how small,
         There is a new life. A new beginning.
                                     ~~~

 ha scritto nel messaggio
news:3afcca5...@news.edisons.it...

Se ti hanno consigliato un UPS con uscita in onda quadra, ci deve essere
stata una incomprensione. Un ups in onda quadra non è assolutamente adatto
ad alimentare un pc (almeno se vuoi che il computer duri). Facciamo ordine:
il giusto sarebbe un UPS con uscita sinusoidale, stabilizzata e filtrata e
by-pass automatico (per lo spunto di accensione del monitor), l'alternativa
più a buon mercato sono gruppi con uscita "pseudo-sinusoidale" (onda a
gradini), la qualità del gruppo dipende proprio da quanto la forma d'onda si
avvicina alla forma sinusoidale. Se l'uscita è modulata in PWM non ci sono
problemi.
Oltre che per la forma d'onda, gli ups differiscono per la tecnologia
costruttiva, esistono gruppi con tecnologia "ON- LINE" che hanno tempo di
commutazione rete/batteria pari a zero millisecondi, i quali garantiscono
una protezione massima in caso di black-out o disturbi sulla linea
(sotto/sovra tensioni), ma che hanno come contro un maggior costo (un 1000
VA costa 1.000.000-1.500.000 lire), un buon compromesso sono i gruppi con
tecnologia "LINE INTERACTIVE". Questi ultimi hanno un tempo di commutazione
rete/batteria tipicamente di 2-4 millisecondi, hanno uscita stabilizzata,
forma d'onda sinusoidale e un costo accessibile. un altra categoria sono gli
ups con uscita in onda quadra, che possono essere utilizzati solo in alcuni
casi.
Per la configurazione che hai indicato starei su un gruppo da 600-700 VA in
modo da:  avere una buona autonomia, poter aggiungere in futuro qualche
periferica ( ad. es. la stampante, non tanto per poter stampare quando manca
corrente,ma più che altro per proteggerla in caso di disturbi sulla linea di
alimentazione). Io consiglio sempre di mettere sotto ups, TUTTO quello che è
collegato al computer, in modo che eventuali scariche su componenti non
protetti no arrivino al pc attraverso i cavi di segnale.
Per quanto riguarda le marche: per il tuo utilizzo sceglierei APC.
Ciao
Giorgio