Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: dispersioni termiche e termus

Da poco mi sto interessando di dispersioni termiche.
Per quanto riguarda la verifica 192/05 (ex Legge 10) sto provando il
software Termus della Acca.
Ora, per soddisfare la verifica, sembra esserci la necessità di inserire
nella muratura uno strato di polistirene di 8 cm.
Il totale minimo del pacchetto murario è pari a 43 cm.(ho usato blocchi
forati di laterizio)
La dimensione mi pare un pochino esagerata.
Vi chiedo:
1) indicazioni sulla esattezza dei risultati di Termus
2) qualche esempio di murature da voi adottate affinchè le verifiche di
Legge risultino soddisfatte
3) Avete avuto la necessità di adoperare qualche materiale particolare al
posto dei forati? Se si quali?
4) L'aria (intercapedine) ha un'azione praticamente nulla sulla dispersione.
Vi pare corretto? (io pensavo, probabilmente in maniera erronea, che qualche
effetto positivo lo sortiva).
PS. l'edificio è a Latina. L'esposizione non cambia molto la situazione
perchè quanto detto è valido anche per altri appartamenti diversamente
esposti.
Grazie.

con altro software con 4 massimo 5 cm
in tre casi di costruzioni anche non molto regolari mi risultavano
verificate.
Forato da 12-18 fuori, forato da 8 dentro.
Finestre nella norma, niente maxi vetrate perň, e ciň che (dovrei guardare
bene la uni di riferimento)
sballa moltissimo i conti (se hai quel piano) e' il cantinato, in
particolare la presenza del vespaio o meno, o altri isolanti.
ogni software testato mi spara cifre diverse per la dispersione in tale
direzione :-(
che per di piu' non sono mai paragonabili ad esempi eseguiti con ipotesi
camera d'aria.
Un vespaio da 30-40, non e' minimamente paragonabile a nessuna camera
d'aria, ne sottile ne spessa,
ok che vi sono moti convettivi, ma una camera da 30-40cm sara' pur ben
almeno assimilabile ad una camera d'aria da 2-3-5-10 cm...
non posso credere che disperda di piu' di aria in quiete come una camera
sottile chiusa...
Mat

 esposti.
Questo mi fa pensare per cui parto con domande banali:
- Che caldaia hai usato? Con che valori di perdite al camino?
- Che isolamento hai sulle altre strutture opache? E sui vetri?
- Che T° operante hai messo ai vicini?
- Che n hai messo per i ricambi d'aria orari?
- Apporti gratuiti? Con la L.10 "nuova" possono pesare parecchio;
- schermature per gli apporti solari?
- Tapparelle/Ante?
- Hai esplicitato i Ponti termici o sei andato a %?
Poi basta se no la L.10 te la faccio io... :)
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 ha scritto nel messaggio 
news:46827a22$0$10625$4faf...@reader2.news.tin.it...


 Devi anche pagarci le tasse però...ehehe
[snip]
Beh, non mi ero offerto, pero' un aiuto te l'avrei dato o stesso.
E' solo che dal messaggio che hai scritto sembra che l'unica cosa che 
conti per fare la L.10 sia lo spessore di isolante nel muro... :)


> - Hai esplicitato i Ponti termici o sei andato a %?
in un convegno di qualche mese fa, il relatore
disse che la valutazione % non è più ammessa.
Al di là delle valutazioni puramente tecniche,
c'è un riscontro normativo? 

gabriel ha scritto:

Si', l'allegato M del 311 che cita la UNI EN 14683 come norma applicativa.
