Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Calcolo dispersioni

Nel calcolo delle dispersioni di una palazzina a + piani, i solai di
interpiano vanno considerati disperdenti? Ossia, devo ipotizzare ad ogni
piano la temperatura uguale (quindi senza dispersioni) o devo ipotizzare che
a vari piani il riscaldamento sia spento?
Vorrei sapere se è la legge/UNI che lo dice, o se è la prassi del buon senso
(in sicurezza...)
Grazie

 interpiano vanno considerati disperdenti? Ossia, devo [snip]
Io di solito lo faccio per buon senso, non mi sono mai chiesto se ci fosse
una norma che mi costringe. A dire il vero per non esagerare li considero
sempre sui 5-10 gradi e mi pare ci sia una UNI che da' i valori di massima
per i locali non riscaldati a seconda del numero di superfici disperdenti e
delle aperture con o senza serramenti.
--
Ciao, Tigers
http://www.tigers.3000.it

"SuperP" <Sup...@SuperP.SP> ha scritto

E' la norma uni che tabella le temperature da considerare ed indica le
correzione da apportare se i locali vicini sono a temp. diverse da 20°, non
ricordo il numero ma se ti interessa controllo. Cmq alla fine tra correzioni
e considerazioni vince il buon senso. Si considera il caso di vicini assenti
e si mette 10° per i solai interpiano.

"SuperP" <Sup...@SuperP.SP> ha scritto nel messaggio
news:21K2a.233059$AA2.9...@news2.tin.it...

Ti allego l'elenco dei dispositivi tecnici normativi in merito al calcolo
dei carichi termici invernali
- norma ISO 7730 (Determinazione delle condizioni climatiche di benessere);
- norma UNI 10344 (Calcolo del fabbisogno di energia);
- norma UNI 10345 (Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati);
- norma UNI EN ISO 6946 (Resistenza e trasmittanza termica - metodo di
calcolo);
- norma UNI 10346 (Scambi di energia termica tra terreno ed edificio);
- norma UNI 10348 (Rendimenti dei sistemi di riscaldamento);
- norma UNI 10349 (Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati
climatici);
- norma UNI 10351 (Conduttività termica e permeabilità al vapore);
- norma UNI 10355 (Valori della resistenza termica e metodo di calcolo);
- norma UNI 10376 (Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento degli edifici);
- norma UNI 10379 (Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato).
- norma UNI 7946 - Calcolo della resistenza termica degli elementi
strutturali
Pur comunque per locali adiacenti aventi la medesima temperatura operante -
tbs -e quindi a scambio termico nullo, e' sempre utile considerare
un'emissività termica non direttamente determinabile, ma valutabile su base
empirica. Io personalmente impiego un tenore di dispersione termica per
trasmissione pari all'8 % circa.
Spero di esserti stato d'aiuto.

 ha scritto nel messaggio
news:W_L2a.113240$ZE.31...@twister2.libero.it...


"SuperP" <Sup...@SuperP.SP> ha scritto nel messaggio
news:pVM2a.234601$AA2.9...@news2.tin.it...

...pensavo fosse implicito. Non mi risulta ad oggi che vi siano dei
riferimenti normativi per il calcolo delle dispersioni per trasmissione
verso il basso, percio' a sentimento ritengo che sia giusto farlo. Anche se
non risulta obbligatorio.... :-) e' quantomeno cautelativo.
bye

 verso il basso, percio' a sentimento ritengo che sia giusto farlo.
Nel messaggio precedente mi riferivo a questa norma: UNI 7357 "calcolo del
fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici" nella quale sono
indicate le temperature dei locali non riscaldati mi pare nella sezione
calcolo delle dispesioni.

mi contatti in privato? dovrei farti una domanda sulle leggi10 (che non
interessa il NG!)
La tua email credo non sia valida!
Grazie
Gianluca
PS I locali al piano superiore e inferiore, così come gli appartamenti
adiacenti, di norma vengono sempre considerati a riscaldamento spento. Io
uso Termus e in automatico viene ipotizzata tale condizione, certo poi io
metto 12-15° come temperatura di appartamenti abitati adiacenti, ma queste
sono scelte progettuali personali.

 ha scritto nel messaggio
news:b2h84a$49e$1...@newsreader.mailgate.org...

io o superP?
bye

 ha scritto nel messaggio
news:FU03a.116346$YG2.3...@twister1.libero.it...


> Se riguarda la legge 10/91 riguarda anche il news..
ok, volevo chiederti che tariffe applichi per leggi10 di edifici ad uso
residenziale e ad uso industriale. Calcoli ad appartamenti x i condomini e a
piani per le villette singole?
Io avevo trovato un onorario della regione lombardia del 97 ma era
inapplicabile, figurati che il minimo era stabilito in 1,5 milioni ogni
legge 10!
Ciao
Gianluca


Mi pare che la consulta degli architetti di lombardia abbia fatto un
volumetto che si trova facilmente in rete con dei criteri guida per gli
onorari non contemplati dalla tariffa nazionale. Una cosa simile l'ha fatta
il CNI. Le cifre che saltano fuori di solito mi paiono piuttosto
proporzionate, e quella degli architetti e' anche piuttosto facile da
calcolare essendo legata solo ai mc dell'edificio.


 ha scritto nel messaggio
news:Xl43a.116898$ZE.32...@twister2.libero.it...


 Se riguarda la legge 10/91 riguarda anche il news..
...allora dovresti dirlo a Barabba...


 ha scritto nel messaggio
news:R_O2a.235729$AA2.9...@news2.tin.it...

...la 7357:1974 e' stata ritirata all'UNI quindi non e' piu' disponibile. E'
stata sostituita dalla UNI 10351:1994 (Materiali da costruzione.
Conduttivita' termica e permeabilita' al vapore) e dalla UNI 832:2001
(Prestazione termica degli edifici.Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento. Edifici resiodenziali).
saluti

 ha scritto nel messaggio
news:9Fn3a.119993$YG2.3...@twister1.libero.it...


"SuperP" <Sup...@SuperP.SP> ha scritto nel messaggio
news:Sl04a.191478$0v.53...@news1.tin.it...

nessun problema. Buon lavoro

Ma ti riferisci ai calcoli delle dispersioni energetiche vero?
bè la norma UNI non può prevedere tutto e quinid è bene riferirsi a delle
condizioni medie
nella vita reale dell'edificio-impianto.
é bene non esagerare ne in una direzione che nell'altra.
Ricordo anche che la norma UNI 10351 è già i per se molto cautelativa .. ed
alla
fine si ottengono dei valori di consumi energetici sempre superiori alla
realtà.
Purtroppo sappiamo tutti l'utilità di questa legge 10 :-( ...
"SuperP" <Sup...@SuperP.SP> ha scritto nel messaggio
news:21K2a.233059$AA2.9...@news2.tin.it...
