Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Acquedotto privato

Buongiorno a tutti
Abito in una località non servita da acquedotto comunale, ma nelle cui
vicinanze vi é un bacino che con un piccolo acquedotto privato che serve un
villaggio turistico.
Mentre prima utilizzavo l'acqua di un pozzo presente sul mio terreno (pozzo
che ormai è asciutto da 2 anni) ora ho la possibilità di allacciarmi alla
rete privata che vi ho detto.
Il problema é che il bacino privato sorge ad una quota inferiore alla mia
abitazione e che le pompe presenti nel bacino, bastano solo per il
villaggio.
Praticamente mi hanno detto che se voglio l'acqua devo in qualche modo
pomparmela con mezzi miei, partendo da un terminale dell'acquedotto posto
nelle vicinanze della mia proprietà.
Dato che ho un pala meccanica, pensavo di farmi io lo scavo attraverso la
mia proprietà, interrare il tubo e chiamare un'idraulico x i collegamenti,
ma si pone il problema del pompaggio.
Conviene fare un piccolo bacino al confine della mia proprietà (dove arriva
la rete privata esistente) e pompare l'acqua oppure installare una autoclave
che mi pompi l'acqua dalla rete privata alla mia casa ??
La lunghezza della nuova tubazione sarà di circa 620 mt con un dislivello di
circa 5 mt da superare.
ringrazio tutti coloro che mi risponderanno.
Luis detto gigi

ciao luigi detto gigi, non ho capito una cosa:
Se esiste una stazione di pompaggio (del villaggio) in prossimità del
bacino, e l'acqua deve arrivare in pressione fino al villaggio, immagino che
tu, allacciandoti a valle del gruppo di pompaggio, ottenga una pressione
sufficiente per la tua abitazione sebbene la quota del bacino sia inferiore
alla tua abitazione.
Ora, quando dici che " mi sembra di capire che il villaggio non vuole che tu
usufruisca del loro gruppo di pompaggio.
Però se realizzi un "piccolo bacino" a valle del loro gruppo di pompaggio
utilizzi la loro energia.
In sostanza:
Cosa significa in realtà: "le pompe presenti nel bacino, bastano solo per il
villaggio"?.
E nel caso in cui tu intenda che non avresti pressione sufficiente; come fai
ad esserne sicuro? Hai controllato la pressione nel punto di eventuale
allaccio? Oppure la situazione idraulica è tale per cui lo puoi affermare
con certezza?
Ciao
rubialbe
"Luigi detto gigi" <Lu...@Luis.it> ha scritto nel messaggio
news:BBBC069E.1F85B%Lu...@Luis.it...


Ripeto il post.( ho fatto un po' di casino col copia incolla):
ciao luigi detto gigi, non ho capito una cosa:
Se esiste una stazione di pompaggio (del villaggio) in prossimità del
bacino, e l'acqua deve arrivare in pressione fino al villaggio, immagino che
tu, allacciandoti a valle del gruppo di pompaggio, ottenga una pressione
sufficiente per la tua abitazione sebbene la quota del bacino sia inferiore
alla tua abitazione.
Ora, quando dici che "le pompe presenti nel bacino, bastano solo per il
villaggio" mi sembra di capire che il villaggio non vuole che tu
usufruisca del loro gruppo di pompaggio.
Però se realizzi un "piccolo bacino" a valle del loro gruppo di pompaggio
utilizzi la loro energia.
In sostanza:
Cosa significa in realtà: "le pompe presenti nel bacino, bastano solo per il
villaggio"?.
E nel caso in cui tu intenda che non avresti pressione sufficiente; come fai
ad esserne sicuro? Hai controllato la pressione nel punto di eventuale
allaccio? Oppure la situazione idraulica è tale per cui lo puoi affermare
con certezza?
Ciao
rubialbe
"Luigi detto gigi" <Lu...@Luis.it> ha scritto nel messaggio
news:BBBC069E.1F85B%Lu...@Luis.it...


Luigi detto gigi ha scritto:
     Acqua per irrigazione o per uso potabile e domestico?
     ciaofelix:-)
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
acqua x uso domestico

 con certezza?
mi collegherei ad un ramo secondario dell'acquedotto e secondo il
responsabile fac-totum del villaggio nel punto dove mi devo collegare vi é
pochissima pressione in quanto la quota del bacino é uguale alla quota di
casa mia.
Il villaggio é strutturato su due livelli, con il bacino in mezzo.
La parte alta é servita tramite pompe e la parte bassa x caduta, io mi trovo
come detto circa alla stessa quota del bacino, ma il punto a cui mi posso
collegare é circa  5 mt. più basso del piano terra della mia casa.
saluti

 


Ok, mi sembra di aver capito.
Se ti allacci alla tubazione che fornisce acqua a gravità e la pompa che
vuoi posizionare sta a 5 m sotto battente, non credo ci siano particolari
problemi ad inserire la pompa direttamente alla tubazione senza costruire un
serbatoio di appoggio.
Per 2 motivi:
1. Non mi sembra tu necessiti di un serbatoio di accumulo, visto che non
credo che nel bacino possa capitare che manchi l'acqua.
2. La pressione a monte della pompa rimane vincolata al pelo libero del
bacino ( a meno delle perdite di carico) e quindi non ho importanti
variazioni di pressione (che avrei in un condotto dove intervengono o meno
altre pompe) che potrebbero farmi variare il punto di funzionamento della
mia pompa.
Questa è la mia opinione, tieni presente che non mi occupo abitualmente di
queste cose, per cui sarebbe interessante ottenere altre opinioni.
un saluto
rubialbe
"Luigi detto gigi" <Lu...@Luis.it> ha scritto nel messaggio
news:BBBC6A40.1F870%Lu...@Luis.it...
