Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Help !!!!!!!

Ciao a tutti e grazie ancora per la sollecitudine con cui rispondete
alle mie domande.
Sono Andrea, e la domanda che vi voglio porre questa volta è la
seguente: sul mio server Novell NetWare si continuano a "bruciare" le
schede di rete (in due mesi ne ho cambiate 5); qualcuno mi sa spiegare
il motivo???
Grazie ancora e saluti.
Andrea
cio...@geocities.com

 sprecando tempo ha scritto:
:>Ciao a tutti e grazie ancora per la sollecitudine con cui rispondete
:>alle mie domande.
:>Sono Andrea, e la domanda che vi voglio porre questa volta è la
:>seguente: sul mio server Novell NetWare si continuano a "bruciare" le
:>schede di rete (in due mesi ne ho cambiate 5); qualcuno mi sa spiegare
:>il motivo???
Puo' essere dovuto a collegamenti elettrici mal fatti. Mi spiego.
Soprattutto su reti estese i vari PC potrebbero essere collegati a
impianti elettrici con la terra separata tra loro. Questo puo' portare
ad avere sul cavo di rete (solo se e' RG58, credo) una differenza di
110 (o piu' o meno...) volt. A me era successo cosi'. Basta anche una
presa multipla con la massa non collegata....
Soluzione? Collega i terminatori alla carcassa dei PC, questo riporta
le differenze di potenziale uguale su tutta la rete. 
Ciao.
#####################################################
       Cris, mollemente adagiato sui tastini
      togli OUT dall'indirizzo per rispondermi
#####################################################

 le differenze di potenziale uguale su tutta la rete.
AHHHRGHH! No, non farlo. Se hai dei giri di massa risolvili, non usare la calza
del coassiale come se fosse un cavo di terra, provocheresti problemi ben
peggiori.
Ciao!
-- 
 Daniele
-------------------------------------------------------------------------------
Linux!  Guerrilla UNIX Development     Venimus, Vidimus, Dolavimus.
(By 
m...@ka4ybr.com
, Mark A. Horton KA4YBR)
-------------------------------------------------------------------------------
 Se telecom italia aggiungesse uno scatto al giorno ad ogni abbonato, dal
 primo Gennaio avrebbe rubato 662.252.000.000 Lire.
-------------------------------------------------------------------------------
 Daniele Orlandi - Utility Line Italia - 
http://www.orlandi.com
 Via Mezzera 29/A - 20030 - Seveso (MI) - Italy
-------------------------------------------------------------------------------

--> "-C]" == -[ Cris ]- <c.d...@OUTmclink.it> writes:
-C]> :>Sono Andrea, e la domanda che vi voglio porre questa volta è la
-C]> :>seguente: sul mio server Novell NetWare si continuano a "bruciare" le
-C]> :>schede di rete (in due mesi ne ho cambiate 5); qualcuno mi sa spiegare
-C]> :>il motivo???
-C]> Puo' essere dovuto a collegamenti elettrici mal fatti. Mi spiego.
-C]> Soprattutto su reti estese i vari PC potrebbero essere collegati a
-C]> impianti elettrici con la terra separata tra loro. Questo puo' portare
Fin  qui va bene: io aggiungerei  solo che potrebbe addirittura NON esserci
un impianto di terra, o  esserci, essere unico, ma  con l'eta` (o la scarsa
professionalita` di chi a suo tempo l'ha installato) i collegamenti si sono
alentati, ossidati, ecc.
Potrebbe  anche essere  un problema specifico   del server e/o delle schede
usate: sono sempre le stesse  ? il problema si  presenta solo sul server  o
anche su qualche altra macchina ?
...
-C]> Soluzione? Collega i terminatori alla carcassa dei PC, questo riporta
-C]> le differenze di potenziale uguale su tutta la rete. 
Ecco, qui invece NON ci siamo assolutamente: le differenze di potenziale di
terra si eliminano usando l'impianto di terra, NON  i cavi di rete! A parte
il fatto che la calza di un RG58 o la massa di un UTP  non sono concepiti a
questo scopo, resta il fatto  che se ci sono  differenze di potenziale tali
da bruciare una scheda di rete, c'e` pericolo anche per le persone, per non
parlare poi del fatto che altri apparati collegati ai PC (modem, stampanti,
scanner, ecc.) potrebbero a loro volta guastarsi.
Un controllo dell'impianto elettrico si impone, comunque. Se risultasse che
gli impianti di  terra sono separati (o  si e` collegati a quadri elettrici
diversi  e "lontani"  tra loro), potrebbe   essere il caso di  passare alla
fibra ottica: potrebbe  costare meno che rifare  l'impianto elettrico e  si
risparmia grazie  al  minor numero  di  schede bruciate  e di downtime  del
server; in fondo, esistono delle fibre plastiche a basso costo e adatte per
collegamenti entro ~100 m, e i transceiver per f.o. sono notevolmente scesi
di prezzo...
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 / Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e        \
|  System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali  |
 \ 
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy   /

le differenze di potenziale uguale su tutta la rete.


Il giorno Tue, 28 Jul 1998 11:39:46 GMT, c.d...@OUTmclink.it (-[ Cris
]-) sprecando tempo ha scritto:
:>Puo' essere dovuto a collegamenti elettrici mal fatti. Mi spiego.
:>Soprattutto su reti estese i vari PC potrebbero essere collegati a
:>impianti elettrici con la terra separata tra loro. Questo puo' portare
:>ad avere sul cavo di rete (solo se e' RG58, credo) una differenza di
:>110 (o piu' o meno...) volt. A me era successo cosi'. Basta anche una
:>presa multipla con la massa non collegata....
:>Soluzione? Collega i terminatori alla carcassa dei PC, questo riporta
:>le differenze di potenziale uguale su tutta la rete. 
:>Ciao.
Sorry, dimenticavo di dire che _prima_ bisogna sistemare l'impianto
elettrico e poi ponticellare.
Bye, Cris.

 Ciao.
NO!!!!!!!!!!!!! cosi' rischi di danneggiare anche le persone che sono
a conttatto con il PC! bisogna sistemare l'impinato elettrico, in modo
che le "terra" siano equipotenziali!
Comunque se il problema e' questo, e gli impianti elettrici sono molto
distanti, mi sa che ti costera' un casino!!
-- 
________________________________________________________________
Luca Di Taranto                             dita...@zappami.tin
to email me, please, remove "zappami" and add ".it" after ".tin"