Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: obbligo progetto impianto termico ?

IMPIANTO < 35 KW
obbligo progetto redatto da installatore
35 KW < IMPIANTO < 50 KW
obbligo progetto redatto da installatore
obbligo rispetto normativa VV FF per centrali termiche
obbligo pratica ISPESL
IMPIANTO > 50 KW
obbligo progetto redatto da professionista abilitato
obbligo rispetto normativa VV FF per centrali termiche
obbligo pratica ISPESL
correto fino qui ?
La domanda è:
unico bombolone GPL che alimenta una caldaia da 35 kw a servizio di un unica
u.i.
L' u.i. viene ampliata e divisa in due. In pratica ora c'è un u.i. in più.
La nuova unità immobiliare verrà alimentata con una nuova caldaia da 35 kw,
posta in locale separato dall'altra, ma alimentata dallo stesso bombolone
GPL
ai fine dei VV FF le due potenze non si sommano, ma ai fini del DM 37/08 ?
Supero o no i 50 kW?
Inoltre non ho ben capito quando si applica la "direttiva ATEX"
--
www.studiomirano.it
progettazione - direzione lavori - catasto terreni e fabbricati -
successioni - certificazioni energetiche

 obbligo pratica ISPESL
 ok

 Inoltre non ho ben capito quando si applica la "direttiva ATEX"
Premesso che non sono esperto e ho sempre lasciato il campo ad altri, la 
direttiva si applica sempre, anche solo per capire che l'atmosfera 
esplosiva non c'e'.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 obbligo progetto redatto da installatore
no
ai sensi dell'art.28 della L10/91 il progetto dell'impianto termico è
di competenza dei tecnici abilitati
impianto termico=impianto meccanico
tecnici abilitati:
-periti meccanici
-periti termotecnici
-ingegneri VO
-ingegneri NO a seconda della specializzazione
l'unica cosa che l'installatore potrebbe progettare :
-impianto idrosanitario
-impianto rete gas
Scusami Rudi, ma da quanto è riportato nell'art. 5 del DM 37/08, si evince 
tutt'altro, cioè
che "in alternativa sono i responsabili tecnici a porte redarre il progetto, 
ancorchè non esuli
dalle specifiche potenzialità regolamentate appunto dal DM, sempre che non 
abbia preso un
abbaglio.
Ciao
Roberto (GE) 

 abbaglio.
Esatto, quello pero' e' il DM 37. Invece lui parla della L.10/91, che 
non mi risulta abrogata (ne' abrogabile forse) dal DM 37 e che pone 
vincoli piu' restrittivi.
E' pur vero che tale norma e' costantemente disattesa e per cui e' 
rimasta semisconosciuta, pero' esiste.


tra i tecnici abilitati inserirei anche i geometri, fino almeno a 35 kw
no
ai sensi dell'art.28 della L10/91 il progetto dell'impianto termico č


 -impianto rete gas
se i geometri sono abilitati alla progettazione di impianti meccanici
allora lo possono fare, altrimenti no....
vi sono diverse sentenze a sfavore dei geometri riguardo alla
progettazione degli impianti
conosco diversi geometri che progettavano impianti termici ma da
quando sono uscite i requisiti del tecnico abilitato per la
certificazione energetica (progettazione di edifici ED impianti) si
sono subito messi alla ricerca di un perito per farsi controfirmare
gli ACE......

 tra i tecnici abilitati inserirei anche i geometri, fino almeno a 35 kw
Boh? E chi lo sa piu' oggi come oggi. Niente niente se l'edificio e' di 
"modeste proporzioni" ma con caldaia da 150 kW salta fuori che lo 
possono fare... Chissa'... Contando che la regione Lombardia ha dato 
competenza per la certificazione anche ai periti chimici e forestali.
