Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Rete lan e certificazioni...

Salve,
per lavoro mi capita di dover attaccare apparati di rete ethernet in 
reti già cablate nel 90% dei casi da elettricisti che nel 60% dei casi 
danno problemi di interferenze con perdite di pacchetti etc.
Purtroppo non tutti capiscono l'importanza di un cablaggio fatto a 
regola d'arte da ditte informatiche serie che certifichino la lunghezza 
dei tronconi, il livello di disturbo etc.
Ovviamente il tutto và a discapito degli apparati di rete che installo i 
quali su reti pulite e create bene funzionano perfettamente !
Tempo fà avevo letto di alcune rfc a cui dovevano attenersi i cablatori, 
quantomeno come buona norma, qualcuno sà aggiornarmi in materia ?
Saluti !
GbMax78

 quantomeno come buona norma, qualcuno sà aggiornarmi in materia ?
Piu' che gli standard, quello che serve ai fini del buon funzionamento 
e' il collaudo con uno strumento per certificazione o per verifica 
delle prestazioni, tipo 
http://www.flukenetworks.com/fnet/en-us/products/CableIQ+Qualification+Tester/Overview.htm
, 
che costa assai meno dell'analizzatore.
Anni fa mi feci due conti sul tempo perso per correre dietro ai 
"fantasmi" (leggi: cablaggi pessimi) e acquistai l'analizzatore di 
cablaggio, successivamente upgradato allo standard gigabit; non ti so 
citare tutti i casi nei quali mi ha tolto dalle pesti in pochi minuti.
Ciao
Luca


non posso fare altro che quotare Luca
A fine 2007 ho "upgradato" il mio omniscanner con il nuovo DXT1800
Una botta (circa 8000 euro+iva), ma oro rispetto al buon vecchio Omniscanner
Entrambi gli strumenti mi sono serviti per far fare certe "figure da p...a a
certi pseudoinstallatori patentati che sulla carta sapevano fare tutto ma in
pratica piu' che casini non facevano
L'ultimo pretendeva di far funzionare una connessione a 100mbps con una
favolosa piattina ad 8 fili :-)
Nel tuo caso, semplicemente chiedi a chi ha fatto la rete la relativa
certificazione con le prove documentare dei singoli punti
SE l'installatore è serio quelle prove le ha già eseguite e consegnate al
cliente
Una cosa che puoi fare è sulle forniture è dichiarare che da parte tua
garantisci il corretto funzionamento solo su reti certificate secondo la
normativa TIA o ISO e che sarà tua facoltà richiedere copia di tali
certificazioni prima dell'installazione dei dispositivi
-- 
Saluti
Bruno

 certificazioni prima dell'installazione dei dispositivi
Bene, adesso dovrò cercare un pò su google eventuale documentazione 
stampabile in merito alle certificazioni TIA e ISO.
Ultima informazione, che tu sappia qualcuno noleggia apparecchie come la 
tua magari con ovvie assicurazioni visto il prezzo di acquisto ?
Saluti e grazie a tutti e due per le dritte ! :)
GbMax78

 problemi di interferenze con perdite di pacchetti etc.
Posso chiedere (domanda ovviamente estesa anche agli altri) che errori 
riscontri?
Da elettricista, non trovo che il lavoro sia così complicato. Non tanto da 
giustificare una percentuale così alta (60%) di cablaggi errati.
Questa la mia "check list". Cosa altro considerare per migliorare?
-scegliere tipo di cavo adatto alla categoria, alle condizioni ambientali ed 
al tipo di posa (quindi normale, schermato, da esterno, LSOH, ecc);
-rispettare tensioni di isolamento del cavo (quindi tubazioni/canaline 
separate o, se non fattibile, usare cavi energia in classe II);
-lunghezza delle tratte;
-cercare di rispettare il raggio di curvatura dei cavi consigliato dal 
produttore (=canaline più grandi);
-forza massima di tiro durante la posa in tubazioni. Ovviamente non ci 
mettiamo a provare con il dinamomtetro. Imho basta il buon senso;
-fare attenzione che il cavo si svolga correttamente dalle bobine e non si 
danneggi nella posa;
-rispettare il tipo di cablaggio eventualmente già presente nell'impianto (A 
o B)
-usare prese adeguate alla categoria ed al tipo di cablaggio 
(normale/schermato) ;
-non svolgere eccessivamente/più del minimo indispensabile, le coppie per la 
connessione alle prese;
-fare esclusivamente cablaggi presa-presa. Non attestare direttamente i plug 
sul cavo;
-siglare/numerare prese lato utente e patch panel;
-non stringere le fascette sui fasci di cavi nell'armadio di permutazione;
-provare ogni link con uno strumento di verifica cablaggio (io uso un 
semplice Microscanner così da conoscere anche la lunghezza)
Ammetto che, se non espressamente richiesto dal cliente o da chi gli 
gestisce la rete, non faccio fare la verifica con strumenti evoluti. Non 
avendolo mai acquistato per il costo eccessivo (molto interessante quello 
segnalato da Luca Sasdelli).
Saremo stati fortunati, ma negli anni  non è mai successo di avere problemi 
successivi alla consegna dell'impianto al cliente. Gli errori ovviamente 
capitano, qualche filo bianco/qualcosa scambiato o qualche presa con 
morsetti difettosi o con fili non correttamente innestati, ma niente che non 
possa (e debba) essere riscontrato prima della consegna.
-- 
Giorgio

 tua magari con ovvie assicurazioni visto il prezzo di acquisto ?
In alcuni magazzini di materiale elettrico o tramite le agenzie di 
rappresentanza dei produttori degli strumenti stessi.
-- 
Giorgio 

 che costa assai meno dell'analizzatore.
Moooolto interessante! Mi avevano sempre proposto analizzatori dal costo non 
ammortizzabile in tempi ragionevoli. Questo invece avrebbe un costo che, 
seppur alto, sarebbe ancora sostenibile.
Hai scritto "tipo" questo. Hai altre marche/modelli da consigliare?
Grazie
-- 
Giorgio

 Hai scritto "tipo" questo. Hai altre marche/modelli da consigliare?
Francamente no. Ho scritto "tipo" perche' non so se altri fabbricanti 
producano uno strumento del genere; direi che CableIQ sarebbe lo 
strumento ideale, che costa molto meno dell'analizzatore probabilmente 
solo perche' non rilascia la certificazione.
Ciao
Luca

 dispositivi 
quoto! 
-- 
[cit. da INN-A]
I roditori una volta vivevano secondo natura...
Poi hanno incominciato ad incartare la cioccolata...
Adesso si rendono conto che spammare è più proficuo...

 secondo lui, il problema e' il plotter che ho montato io.
Centonovanta metri di piattina?
Credo che l'unica cosa che potrebbe funzionare su quella tratta e' il 
telegrafo.
Ciao
Luca

 secondo lui, il problema e' il plotter che ho montato io.
A questo livello per verificare il problema basta fare da uno dei pc
un semplice start > esegui > cmd  netstat -e  e gli dici di chiamarti
per fare l'installazione quando l'errore in tx e rx sarà pari a 0.
Anche se sicuramente perderà anche dei ping.
Ciao

 Giorgio
Probabilmente stai lavorando a regola d'arte.
Però non lavorano tutti in questo modo, qualche mese fà ho trovato una
decina di punti con le coppie srotolate anche 10cm per andar bene a
lavorare mi hanno detto, ti immagino quando stavano cercando di far
passare con il tester una certificazione 6, in pratica hanno rifatto
tutto.
Ciao

 il telegrafo.
ma mi sa che neanche quello :)


 funzionare, l'ha cablata lui.
Digli che se i cablaggi li fanno abitualmente i tecnici qualificati, 
invece degli ingegneri elettronici, ci sara' il suo motivo :-)
Ciao
Luca

 invece degli ingegneri elettronici, ci sara' il suo motivo :-)
gia' fatto, gia' fatto.


 possa (e debba) essere riscontrato prima della consegna.
Personalmente gli elettricisti che ho conosciuto e che hanno eseguito 
cablaggi in supermercati di Marche, Umbria e Abruzzo non erano ai tuoi 
livelli, ricordo qualche mese fà di un elettricista di Pescara che mi 
chiese conferma sulla categoria di cavo e di come e dove metterlo "a 
terra", ricordo di un cablaggio fatto a .... con numerose interferenze 
perchè, se non ricordo male, cablato assieme ai cavi di corrente o 
cablato male.
Potrei citarti altri casi per farti notare che tu sei la crema degli 
elettricisti, comunque certificare un impianto diventa un investimento 
in termini di apparecchiature però diventa anche un valore aggiunto che 
in pochi riescono a dare ! :)
Saluti !
GbMax78