Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: EPi per edifici industriali

Sto cercando di capire come soddidisfare la verifica del fabbisogno
dell'energia primaria invernale EPi di un capannone in zona E. Il problema
è che il rapporto S/V è molto basso (0.29) perciò l'EPi limite mi viene
16,4. Anche considerando una temperatura interna di progetto di 15°C, il
valore di fabbisogno calcolato si aggira intorno ai 160, quindi
probabilmente c'è qualcosa che sbaglio perché anche intervenendo sulla
trasmittanza dei pannelli prefabbricati e della copertura non c'è modo di
abbassare drasticamente tale valore. Mi chiedevo se ci sono degli
accorgimenti particolari da tener presente per le verifiche degli edifici
produttivi rispetto alle abitazioni.
Ciao
Leibniz
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 produttivi rispetto alle abitazioni.
IMHO molto semplicemente:
DL 311
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti 
categorie di edifici ed impianti:
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali 
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo 
o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti 
utilizzabili;

 utilizzabili;
Sģ, ho letto quell'articolo ma non capisco bene cosa significhi "ambienti
riscaldati per esigenze del processo produttivo". Io pensavo a luoghi in
cui l'attivitą produttiva produce calore per creare un prodotto e quindi
indirettamentee riscalda l'ambiente di produzione, il quale non ha bisogno
di impianto ad hoc. Se fosse come dici tu, allora che ci sta a fare la
categoria E8?


 categoria E8?
Infatti... :)
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 produttivi rispetto alle abitazioni.
Prima una domanda banale, perdonami, ma non hai messo unita' di misura : 
hai notato che col 311 si va a kWh/mc e non mq e c'e' una tabella apposita?
Secondo punto: manca una descrizione delle strutture che hai usato. 
Tieni presente che in pratica gli E.8 devono rispettare molte delle 
prescrizioni valide anche per gli altri edifici, quindi e' normale che 
per rientrare nei limiti devi prevedere qualcosa in piu' del nulla a cui 
siamo aihme' abituati (come se scaldare un capannone non costasse nulla).
Quindi i pannelli "devono" essere del tipo a TT, le finestre con doppi 
vetri e telaio isolato e anche in copertura ci vuole un isolamento degno 
di questo nome. Stessa cosa per il pavimento. Anche se, col calcolo 
esplicito dell'EPi hai sempre il franco del 30% che ti permette di 
limare qualcosa.
Aggiungo come nota che tenere la Tint a 16°C e' sbagliato: per il 
calcolo di energia la T° deve essere fissa, indipendentemente dai limiti 
ammessi dal regolamento. Per le abitazioni sono sicuro ti obblighino ai 
20°, per gli industriali non so ma immagino che il limite sia a 18°C.


 hai notato che col 311 si va a kWh/mc e non mq e c'e' una tabella apposita?
Hai ragione. Ho risolto. Il problema era che il programma calcolava tutto
in kWh/mq nonostante avessi inserito la categoria E8.
Grazie di tutto.
