Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: isolamento termico muri verso ambienti non riscaldati

come si puo' leggere nel titolo mi e' sorto un dubbio.
Premesso che sono in regime di 311..
0,8w/m^2K e' per i tavolati fra unita' abitative, o fra ambienti non 
riscaldati e l'esterno.
Semplice domanda..una scala, non riscaldata, 0,8 verso l'esterno, e verso i 
locali riscaldati??????
il muro di separazione che isolamento deve avere se verso l'esterno lo isolo 
a 0,8.
Isolo a 0,46 e meno anche quelli interno?
che senso avrebbe allora richiedere poi anche 0,8 ulteriormente verso 
l'esterno la scala non riscaldata, se il nucleo "caldo" dell'abitazione e' 
gia' foderato a 0,46....
a parer mio la legge 311 permette cosi una scappatoia...i muri fra unita' 
abitate e vani scala non riscaldati, possono non essere coibentati, basta 
che invece il muro scala verso l'esterno sia 0,8.
E' corretto?
sto facendo lo strutturale e semplicemente devo capire se sul setto in c.a. 
del vano scale devo o meno applicare eraclit o strati isolanti....
grazie a voi
Mat 

seconda cosa, consiglio purtroppo in corso d'opera che dovete darmi perche' 
a breve getteranno il tutto...
vano scala di una proprieta' verso altra unitą abitativa...
un 20cm in cls pieno..sono solo due abitazioni e qui da me non si e' ancora 
badato troppo all'isolamento acustico,
ma per aver un minimo di protezione, semplicemente per buon senso, dato che 
la DL non ha richiesto nulla di nulla, cosa vi metto?
un pannello eraclit serve a qualcosa per attutire? o un semplice 20cm.cls 
pieno basta ad evitare grane fra vicini?
Mat 

Il vano scala deve avere 0,8 verso l'esterno, ma il muro dell'appartamento
deve avere verso il vano scala lo stesso che ha verso l'esterno, se 0,4
verso l'eterno ,0,4 anche verso il vano scala.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E' corretto?
no, stai sbagliando, il vano scala in ogni caso resta non riscaldato 
(altrimenti avresti un limite tra vano scala ed esterno di 0,46), perciò 
l'isolamento tra appartamento e vano scala dev'essere di 0,46.
Per quanto riguarda la seconda domanda, un muro pieno in cls, avendo una 
grandissima densità, ha un buon potere fonoisolante, molto meglio di un 
doppio tamponamento con isolante, questo per quanto concerne i rumori aerei. 
Attenzione però alla trasmissione delle vibrazioni che in questi casi 
vengono amplificati, è il classico caso delle scale incastrate nel muro in 
c.a.... le vibrazioni di uno che sale di corsa vengono amplificate, per non 
parlare dello Sdenggggggg che rimbomba e riecheggia ad ogni colpo di scopa 
contro la barriera in ferro durante le pulizie delle scale...
in teoria per questo motivo sarebbe meglio staccare le scale dai muri in 
c.a....
ciao luca 

si ma nelle tabelle, che non ho sotto mano, non si parla di trasmittanze
minime di strutture opache verticali verso ambienti non riscaldati, mi pare
solo esterni,
o ricordo male?
se e' cosi ok, mi confermate?
(che controsenso enorme comunque sia, un tempo si parlava di normativa UNI
in cui si andava a calcolare addirittura la temperatura media che si creava
all'interno del locale non riscaldato e da li ricavarne le perdite....che
senso ha proteggere un locale che sta al di fuori della zona isolata
completamente. Doppio isolamento? voi realmente applicate un isolamento da
cm.6 e piu verso un vano scala? si parla anche di villette singole o
palazzina magari di una sola famiglia, non di isolamento amche acustico di
un condomino multifamiglia..già solo a guardarlo sul layout architettonico
mi farebbe schifo :-\ )
Mat

 c.a....
mm immagino...facendo gravitare le scale nel vuoto? :-) esempio? parli solo
delle rampe e non degli arrivi credo :-)))
Mat

 delle rampe e non degli arrivi credo :-)))
evitare le scale incastrate a mensola e farle solo a ginocchio da soletta a 
soletta

 cm.6 e piu verso un vano scala?
sě, soprattutto ora che hai anche la certificazione...
NB tieni conto che resta il discorso  generale: quei limiti minimi di 
trasmittanza non sono cogenti, nel senso che in alcuni punti puoi derogare a 
patto che ti venga verificato l'Epi, poi certo, ne risente la classe 
dell'edificio! 

 dell'edificio!
questo nel DGR lombardia,
l'eliminazione di ogni trasmittanza limite se hai Epi verificato (forse
escluso il 0,8 obbligatorio ugualmente, confermi Tigers?)
ma non per la 311, che al limite da un'aumento del 30 percento.(cioe' resto
dell'Italia?)
Ma tu non sei "lombardo" giusto? cosě informato della deroga Lombardia?
Mat


sě che sono lombardo! 

> sì che sono lombardo!
offri una pizza allora :-)
se no facciamo un meeting ;) a metà strada e facciamo offrire ad Apterix che
c'ha la grana ormai :-D
Mat