Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: [OT] Come gestire black-out su un server

Molto probabilmente ho sbagliato ng, ma sinceramente non ne ho trovati 
di migliori.
 
Ho un server che deve rimanere acceso h24 ed è collegato, per questo, a 
un UPS.  Per evitare malfunzionamenti, tramite il software dell'UPS e un 
collegamento USB, faccio spegnere il server dopo un certo tempo dal 
black-out.
 
Come faccio a riaccendere in automatico il server quando torna la rete 
elettrica?  Il Wake on LAN non sarebbe automatico.
 
L'impostazione del BIOS relativa al "Wake on Power" (o qualcosa del 
genere) mi permette di riaccendere il PC *dopo* un black-out.  Sarebbe 
l'ideale, ma il PC dovrebbe vedere in effetti un black-out, cosa che non 
vede se la rete elettrica torna quando il PC è stato spento da UPS, ma 
l'UPS è ancora vivo e vegeto.
 
Soluzioni?
 

 dal black-out.
 
Se deve rimanere acceso h24, per quale motivo lo fai spegnere ? Nel tuo
caso il segnale dell'UPS dovrebbe avviare un generatore che permetta
di alimentare l'UPS (e, di conseguenza il PC) sino al ripristino della
normale alimentazione da rete
 
 

 mi permette di riaccendere il PC *dopo* un black-out.
 
Appunto: non appena ritorna l'alimentazione, il server si accende. Non 
ï¿œ quello che cercavi?
Spesso nel BIOS quell'opzione ï¿œ descritta come Stato 
dell'alimentazione, con scelta fra Off / On / Last (intesa come ultimo 
stato prima che mancasse l'alimentazione).
 
P.S.: e se si guasta l'UPS che succede? :-)
 
Ciao
Luca

 normale alimentazione da rete
 
Perché non ho un generatore e non posso aggiungerlo.
 
Diciamo che i requisiti che vorrei ottenere sarebbero:
- spegnersi in modo pulito (shutdown) non appena c'è un black-out
- riaccendersi in automatico non appena torna la rete elettrica
 
 
 

 P.S.: e se si guasta l'UPS che succede? :-)
 
Per ora mi fido dell'UPS :-)
 
 

 dall'UPS, ma l'*UPS è ancora in vita*?
 
In genere la soglia di shutdown del carico e quella di shutdown 
dell'UPS sono regolabili: puoi settarle in modo che lo spegnimento UPS 
sia immediatamente conseguente allo shutdown del carico. La finestra 
rimane ancora, ma credo sia sufficientemente piccola per evitare 
problemi.
 
Se può servire, sono tanti anni che quasi tutti i nostri Clienti hanno 
macchine 24/24h sotto UPS, e una cosa del genere non è mai successa.
 
Ciao
Luca

 accende, pure se quell'opzione nel BIOS è messa su "Always ON".
 
dipende dall'UPS, se si tratta di uno "smart UPS" dovrebbe avere alcune
opzioni; considera che la sequenza di shutdown di uno smart è circa
come segue:
 
1. Invia il segnale di shutdown tramite USB
2. dopo un ritardo (configurabile) toglie l'alimentazione
 
ora, quanto sopra vale ANCHE se nel frattempo l'alimentazione di linea
è ritornata; in pratica una volta iniziata la sequenza di spegnimento,
l'UPS la porta SEMPRE a termine... a questo punto in alcuni smart UPS
c'è un'opzione di configurazione relativa al "return delay"; si tratta
in pratica di un tempo di attesa che va dal momento in cui la "linea"
viene ripristinata al momento in cui l'UPS riaccende le proprie prese
nel caso di uno shutdown come quello sopra; a questo punto basta che
tale tempo sia tarato in modo da essere superiore a quello configurato
in (2) sopra ed assicurarsi che l'opzione nel BIOS sia su always on
 

 l'UPS è ancora vivo e vegeto.
 
dipende cosa ti permette di fare l'ups e il relativo software
se dopo lo spegnimento del server imposti lo spegnimento dell'UPS di
fatto il server sente un blackout. quando torna corrente l'ups si
riaccende e riparte il server...
 
 
 
-- 
MirkoB.   
ne...@bsi-net.it
 
Motoretta BMW R1200R Lightgrey
 
L'indirizzo ema@il non è da considerarsi pubblico,
ma utilizzabile solo per temi inerenti il NG corrente

 macchine 24/24h sotto UPS, e una cosa del genere non è mai successa.
 
Meglio così :-)
 
 

 in (2) sopra ed assicurarsi che l'opzione nel BIOS sia su always on
 
Questa mi sembra LA soluzione: è responsabilità dell'UPS di completare 
il ciclo di spegnimento alle sue prese, anche se torna la rete 
elettrica.  Ma forse è una feature che hanno solo UPS di un certo 
livello (io sto usando un UPS Riello iDigital per un piccolissimo server).
 

 riaccende e riparte il server...
 
Non č proprio cosě.  La rete elettrica puň tornare nella finestra 
temporale tra lo spegnimento effettivo del server e lo spegnimento 
effettivo dell'UPS.  In quel caso, il server non sente nessun black-out 
e non riparte.
 

 e non riparte.
 
l'ups ha un tempo di spegnimento immediato, quindi direi che tra
spegnimento del server e spegnimento dell'ups siamo prossimi allo zero
come tempo.
il problema ce lo puoi avere se la corrente torna mentre si sta
spegnendo il server ma se l'ups č buono č in grado di gestire anche
questa cosa.
 
 
 
 
-- 
MirkoB.   
ne...@bsi-net.it
 
Motoretta BMW R1200R Lightgrey
 
L'indirizzo ema@il non č da considerarsi pubblico,



 
Per server critici: doppio alimentatore e doppio UPS, magari collegati 
a tronconi elettrici differenti, sotto diversi interruttori/salvavita
 
 

 piccolissimo server).
 
non so se gli apparati di Riello abbiano quella INDISPENSABILE feature
ma, di sicuro, altri UPS la implementano; ad esempio
 
http://www.stevejenkins.com/blog/2013/07/howto-configure-low-battery-duration-and-pcns-to-shut-down-with-an-apc-smartups/?PageSpeed=noscript
 
 
certo, un UPS domestico di quelli progettati per evitare che un fulmine
ti faccia perdere il documento che stai scrivendo NON avranno questo
tipo di opzioni; ma tu hai parlato di un sistema che deve essere attivo
h24 (di solito si parla di 24x7x365) e quindi si suppone che tu stia
usando un UPS adeguato; in caso contrario... affari tuoi.
 
 
 

 questa cosa.
 
marca e modello dell'UPS che stai usando ?
 

 marca e modello dell'UPS che stai usando ?
 
io o l'OP?
io uso solo smartups di apc.


 tronconi elettrici differenti, sotto diversi interruttori/salvavita
 
C'è un problema: le macchine con alimentatore ridondante spesso e 
volentieri ne usano uno solo mentre l'altro resta in stand-by: in 
questo modo, un UPS vedrà un'autonomia corretta, mentre l'altro 
(scarico) vedrà un tempo molto più lungo. Come fai a stabilire quale 
dei due dovrà essere configurato sul server per dare lo shutdown?
 
Comunque usiamo anche noi questo sistema e ha sempre parato alla grande 
il colpo. Da un Cliente abbiamo addirittura messo un terzo UPS a monte 
dei due, in modo che sia questo a dare il segnale ai server; in caso di 
guasto, i due UPS a valle danno tempo sufficiente perché un operatore 
provveda a spostare le connessioni.
 
P.S.: questo sistema di lasciare un alimentatore in stand-by è spesso 
all'origine di guasti bloccanti: un dato alimentatore resta lì a 
impolverarsi per tre anni, poi arriva un "tirone" e... defunge 
all'istante. A differenza di ciò, le macchine concepite come si deve 
usano entrambi gli alimentatori al 50%.
 
Ciao
Luca

 io uso solo smartups di apc.
 
l'OP, scusa, ho risposto al messaggio sbagliato :(
 
comunque; un UPS che non sia il classico "mattone da scrivania" ma che
sia un UPS "da server" (visto che si parla di h24) dovrebbe avere quel
minimo di funzionalità; poi, ovviamente, se uno prende quel che costa
meno e pretende di farci chissà cosa... :) :P
 
 

questa cosa.
 
Il mio Smart-UPS APC va avanti comunque, porta a termine lo
spegnimento. Quindi, che torni la corrente o no, il server a un certo
punto sente mancare la corrente e poco dopo la sente tornare.
 
L'unica cazzata da non fare, in questa fase, č riaccendere il server
in altre maniere (manualmente, wake on lan, etc).
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 in altre maniere (manualmente, wake on lan, etc).
 
concordo