Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Cavo di rete....120mt.....

Avevo postato qualche messaggio fa per un problema con un cavo molto lungo,
si parlava di 300mt......
A quanto sembra, gli elettricisti riescono a ridurre notevolmente la
lunghezza di quel cavo "famoso" e riescono a limitare la lunghezza a 120
metri....
Quindi secondo voi, con 120 metri di cavo riesco a non mettere uno switch a
metà o cosa?
Ricordo sempre che ci saranno 2 switch alle 2 estremità....
grazie 1000
dario

 wrote in message
news:at27r2$vkte9$1...@ID-29939.news.dfncis.de...

in teoria no, dato che è fuori specifica...
in pratica, se provi, magari va, ma appena salta fuori la minima anomalia
(usura dei connettori, qualche interferenza lungo i 120 metri, un cellulare
appoggiato al cavo...), diventi matto a capire cosa cavolo sta succedendo.
non puoi mettere un bel coassiale?
va solo a 10 mb, ma magari è sufficiente...
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.427 / Virus Database: 240 - Release Date: 06/12/2002

 va solo a 10 mb, ma magari è sufficiente...
teoricamente potrei...ma preferisco avere 100mbit a costo di dover mettere
uno switch anche a metà..... :)

 uno switch anche a metà..... :)
anche perchè il cavo l'hanno già "tirato"....bisogna solo crimparlo...

 ha scritto nel messaggio
news:at29u2$105f52$1...@ID-29939.news.dfncis.de...



Sei già sceso a 120m ?  Se aspetti un paio di giorni forse i tecnici ti 
fanno rientrare nelle specifiche..... ;-)
Le specifiche 100Base-TX purtroppo sono molto più restrittive rispetto al 
10Base-T in quanto il cavo (UTP Cat.5) viene sfruttato quasi 
completamente in termini di attenuazione.
Mentre infatti 10Base-T ammette eccezionalmente segmenti superiori a 
100m (per adeguare il vecchio standard ai performanti cavi odierni), lo 
standard 100Base-TX non concede deroghe proprio perchè i margini 
sono ridotti.
Nel tuo caso la possibilità di connettere due switch 100Base-TX con una 
tratta superiore a 100m dipende essenzialmente dalla bontà del cavo 
che è stato steso.
La massima attenuazione ammessa sul segmento è di circa 13dB 
(31.25MHz di banda) , per cui considerando un cavo UTP Cat.5 di 
buona qualità puoi arrivare a 10.8dB\100m (31.25MHz) e 0.2dB sui 
connettori.   
Insertion loss totale con 120m di cavo = 10.8*1.2+0.2*2= 13.4dB.
Come vedi con 120m di cavo hai già sforato, le perdite superano seppur 
di poco i limiti ammessi da 100Base-TX. 
Se poi il cavo che hai montato è di scarsa qualità le cose si mettono 
anche peggio....
bye
armaged
 

 Ricordo sempre che ci saranno 2 switch alle 2 estremità....
Vabbe'... sempre fuori specifiche sei...
R.V.K.

 Insertion loss totale con 120m di cavo = 10.8*1.2+0.2*2= 13.4dB.
grazie mille, sei stato molto preciso.
purtroppo questo "impianto" è in una scuola, e non ho molte risorse a
disposizione...
domani, il fatidico giorno, crimperanno il cavo e faremo i test...questa
sera, d'obbligo, andrò ad accendere una cassa di ceri.... ;-)

 
cavi di rete ed elettrici nella stessa canalina ???  
i cavi elettrici che portano almeno 2000W dovrebbero stare ad almeno 
15cm dai cavi di rete, non parliamo poi di cavi con potenza superiore....
se mischi cavi elettrici e cavi di rete non schermati temo che anche i 
ceri possano poco, non aspettarti grosse performance di rete....
bye
armaged

 
Se puo' esserti utile
Da linea edp n.42 del 9/12/2002 pag.47
CUT
Un altro frutto dei ricercatori italiani di Allied e' la prima soluzione
Extended Ethernet basata su tecnologia Vdsl (Very high speed Dsl). Non
si tratta, in questo caso, di accesso a Internet, ma di una tecnica per
estendere le connessioni attraverso il cablaggio telefonico, fino a 1,2
chilometri, in ambito privato.
CUT
-- 
Ciao
Andrea Malfatti