Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: ronzio trasformatore

Ciao a tutti.
Volevo un consiglio circa un problema riguardante un fastidioso ronzio del
trasformatore di alimentazione del preamplificatore che si avverte anche nei
diffusori. Premetto che il pre è stato provato a casa di un mio amico e non
emette nessun rumore. E' la mia rete elettrica che ha qualche problemino.
Che faccio? Dove devo intervenire? Con che cosa posso risolvere questo
problema? Filtri antidisturbo, condizionatori di rete, ecc. Help me!!!
Nicola
P.S. Il mio impianto elettrico non ha la messa a terra.

 ha scritto nel messaggio
news:2ie614F...@uni-berlin.de...




Prova  a eliminare gli anelli di massa tra pre e finale e mettere un
componente a terra. Ciao.

 diffusori.
<cut>
Potrebbe esserci un offset in DC nella rete. Se ne č parlato poco tempo fa
in un thread
dove qualcuno ha anche consigliato un piccolo filtro per risolvere il
problema.
Se hai un multimetro prova a misurare la componente in continua dalla presa
elettrica che alimenta l'impianto, bastano pochi mv per far ronzare un
trasfo.
Ciao, Fernando

 ha scritto nel messaggio
news:nFnwc.24197$G%.7642@tornado.fastwebnet.it...


 Nicola
In questo caso chiaramente no :(((
Ciao

 nei diffusori.
Visto che ho letto diverse sciocchezze vediamo di chiarirci un po' le idee:
- Il pre è a valvole o a stato solido? Nel secondo caso una vibrazione
meccanica del trasformatore non può produrre ronzio in cassa. I due problemi
possono essere separati.
- La presenza o meno dell'impianto di terra non c'entra niente con il ronzio
del trasformatore. Ma può contare sul ronzio in cassa.
- Hai provato a misurare la tensione di rete che hai in casa? Con la
standardizzazione a 230V +/- 10% puoi avere fino a 253V ed essere in regola.
A queste tensioni sono tanti i trasformatori che ronzano....
- Non è che abiti in una zona dove ci sono industrie con macchinari che
generano armoniche in linea?? Può essere un buon motivo di ronzio meccanico
del trasformatore ed elettrico del pre.
- Ultima ipotesi: Mica sarà difettoso il trasformatore che ronza?? Ad
esempio, serrato male (prova a stringere le viti, se ci sono) od impregnato
male (potresti smontarlo ed affogarlo in catrame) oppure sostituirlo con uno
nuovo, sperando di cascare meglio. Ma portando il pre in qualche altro posto
ronza ugualmente??
- Possibile cura, se questa ultima non è da considerarsi valida:
Trasformatore di isolamento con due o tre prese di aggiustamento di tensione
sul primario e di potenza adeguata, diciamo circa il doppio di quella
nominale indicata sul tuo pre. Esempio, pre con assorbimento 40VA,
trasformatore da 80VA con primario con prese a 220-230-240-250V e secondario
a 220V, provi quale è la tensione primaria che ti fa smettere di ronzare il
tutto e lasci li'. Ti funziona anche da filtro di rete per i disturbi se hai
cura di mettere in parallelo al secondario un condensatore X2 da 22-47nF.
Lascia stare i normali filtri di rete: nel tuo caso non servirebbero a
niente.
Ciao e auguri, non sempre è facile risolvere questo problema.

 Ciao e auguri, non sempre è facile risolvere questo problema.
Eh, gia', auguri...
Piergiorgio

 ronzare di nuovo hai buttato una cinquantina di euro nel cesso...
Se effettivamente fosse difettoso allora č meglio tenerselo e spendere non
cinquanta euro per cambiarlo ma magari il doppio per dei palliativi
esterni??

 ha scritto nel messaggio
news:HfTwc.96037$Qc.37...@twister1.libero.it...

Prima di tutto cosa significa *difettoso* ? prova prima di tutto a vedere se
effettivamente vibra perche' non fissato per bene, poi provalo su un altro
impianto elettrico (in un altro paese, per tagliare la testa al toro), se
permane il problema allora procedi alla sostituzione.
ciao
Piergiorgio

 Visto che ho letto diverse sciocchezze vediamo di chiarirci un po' le
idee:
Visto che ti sei attaccato al mio post, senza polemica, ti dispiacerebbe
dirmi che "sciocchezze" ho detto?
Ciao, Fernando

"Tsunami!" <pgca...@NOSPAMyahoo.it> ha scritto nel messaggio news:40c4...@x-privat.org...

ma li leggete i messaggi, o vi piace tanto litigare che nn potete proprio farne a meno!:-)
lo ha gia' detto, lo ha provato in un altro impianto ed era tutto ok
--
ciao
salvatore
per rispondere
eccellentechiocciolatiscalinetpuntoit
il vecchio 
a.ecce...@fg.nettuno.it
 non e' piu' attivo

 lo ha gia' detto, lo ha provato in un altro impianto ed era tutto ok
allora non e' il trasformatore, ma l'impianto elettrico.
Provato ad invertire la spina ? (non costa nulla)


 Ciao, Fernando
No, scusa. Mi sono attaccato al tuo post solo perchč al momento era l'ultimo
presente. Le sciocchezze a mio parere sono quelle di sperare di avere
un'azione dell'Enel che accorre prontamente a risolvere il problema di
un'utente che ha un trasformatore che ronza, visto che per loro quando la
tensione č compresa fra 230V-10% e 230V+10% va tutto bene e sono incuranti
di armoniche e distorsioni (da contratto).
Certo anche l'idea dell'offset in continua sulla tensione di rete mi pare
difficilmente sostenibile: Che il trasformatore da 50 o 100W
dell'apparecchio ronzi in questo caso č possibile, ma non mi riesce facile
capire come mai il trasformatore di media tensione da 500KW a monte
dell'impianto non emani fiamme e faville a lavorare in queste condizioni...
Almeno se si sa come funziona un trasformatore.

 Almeno se si sa come funziona un trasformatore.
Ho cognizioni alquanto vaghe ed amatoriali di elettrotecnica ma da quello
che ho capito (da gente che immagino piů ferrata di me, ma mi posso
sbagliare) non č una circostanza cosě improbabile di avere piccole
componenti in continua nella propria rete domestica. Basta un dimmer (io in
casa purtroppo ne ho parecchi ed infatti alcuni trasformatori ronzano un
pochino anche se non nei diffusori). Pochi mv che tuttavia pare siano
sufficienti a saturare un trasformatore ed a farlo vibrare. Poi perchč la
cabina ENEL non prenda fuoco, questo lo ignoro...
Diceva un tale:
If you are experiencing mechanical hum from your
transformer, it is often caused by the presence of
DC on the line. Usually this comes from some appliance
using current asymmetrically, such as a lamp dimmer.
The hum comes usually from toroidal transformers, which
saturate easily with DC, and when they recover, they
draw an extra pulse of current, causing the noise.
You can put a pair of back-to-back electrolytics in series
with the AC power line to block this, and it works fine.
Makes sure the current rating of the electrolytics is
high enough, and the they are joined at a like polarity,
such as + to +.
Ciao, Fernando