Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: Era: CABLERIE D'EUPEN - Condizionare la rete elettrica

 Potrebbe essere un'idea.
E' piu' di un'idea: io l'ho fatto e funziona (alla grande). Ti dirò di più:
secondo me è l'unico vero modo di condizionare la rete: ricostruire la
sinusoide dopo aver immagazzinato l'energia in batterie. Ovviamente ci vuole
il 'ferro' giusto: deve essere sempre in funzione e non switchare solo in
caso di black-out, inoltre non deve essere rumoroso se viene posizionato
'entro le mura'.
Scusate il salto del thread, ma era rimasto un poco indietro nella lista.
Ciao.

>.... Ne basta uno da tre-quattro kVA.


 momento opportuno?
Se opportunamente dimensionati (ma un impianto stereo domestico non ha certo
bisogno di 50kVA, come diceva Furlan bastano tre-quattro kVA) sono assai
meglio della rete anche in termini di 'sollecitudine' nel fornire energia...
Ti assicuro: il rumore scende a livelli di inudibilita', l'energia espressa
dai finali appare molto superiore. Io sono stato costretto a provare da
rumori di rete insopportabili (presenza di industrie nelle vicinanze), ma il
risultato e' stato al di sopra delle aspettative.

 
Anche perche' dal contatore piu' di 3,3 kW non tiri, con una corrente di
spunto sopportabile (se il magnetotermico incorporato al contatore e' di
generazione recente) non superiore a 160A.
Per curiosita', dal secondario del trasformatore ha derivato un sistema TN o
un sistema a fasi simmetriche?
E il collegamento a terra? Masse equipotenzializzate e messe a terra
localmente (puntazze in giardino)?
A presto!
Roberto FURLAN

 generazione recente) non superiore a 160A.
forse volevi scrivere 16 A ?
I contatori si possono "upgradare" fino a 6,6 KW in casa, in questo caso e'
ancora cosi' strettamente necessario un condizionatore di rete per
incrementare la disponibilita' energetica ai finali ?

 forse volevi scrivere 16 A ?
16A e' la corrente nominale, ovvero la corrente massima che puo' circolare
nel circuito in regime permanente senza che il rele' termico intervenga, a
meno che l'interruttore non si scaldi per insufficiente aerazione.
Correnti superiori a 16A provocano lo scatto del rele' termico in tempi
proporzionalmente sempre piu' brevi fino a circa 5 volte la corrente
nominale.
Con una corrente di valore compreso tra 5 e 10 volte quella nominale si ha
lo scatto del rele' magnetico.
Questo serve ad evitare scatti intempestivi dell'interruttore a seguito di
transitori di corrente elevata come quelli tipici che si hanno quando si
inserisce un carico induttivo (trasformatori e simili).
Ultimamente, ENEL installa interruttori con curva di intervento di tipo "D",
che hanno l'intervento del rele' magnetico tarato a partire da 10 volte la
corrente nominale. Per un normale impianto domestico da 3kW, quindi, 160A.
Riguardo alla capacita' di carica energetica, se le mie cognizioni sui
finali di potenza non sono troppo annebbiate, non mi pare che un
amplificatore abbia un assorbimento diretto dalla rete pari alla potenza
istantanea erogata agli altoparlanti.
Altrimenti, i trenta chili di toroide + condensatori che ci sono dentro il
mio SAE 2600 a cosa servidebbero?
Lo scopo dell'UPS come "condizionatore" di rete, non e' comunque quello di
avere a disposizione correnti di spunto maggiori; anzi, i trasformatori di
piccola potenza sono molto tranquilli nell'erogazione. Il grande vantaggio
e' quello di avere una potenza elettrica pulita e regolare, il che protegge
dai disturbi ed aumenta il rendimento delle alimentazioni stesse, oltre che
proteggere dai danni causati da sovratensioni, armoniche, ecc.
Con "upgrade" casalingo intendevi forse che i tecnici ENEL possono aumentare
l'amperaggio (e quindi la potenza contrattuale) del contatore senza
sostituirlo?
Per quanto riguarda il contatore, questo si puo' fare fino ai limiti di
caratura. Ma l'interruttore automatico non mi risulta essere di quelli
tarabili.
A meno che non ti riferisci a quelli dell'ultima generazione, di tipo
elettronico con lettura remota. Il mio papy mi ha detto che glielo
installeranno tra breve.
Bye Bye!
Roberto FURLAN

 A presto!
Bye!

 installeranno tra breve.
Ho un contatore elettronico appena installato, ma non mi fanno ancora la
lettura remota (non so perche', ho chiesto, mi dicono che nella zona non e'
ancora attivata).