Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Help stabilizzatore UPS APC 650

Ho uno stabilizzatore/gruppo di continuita' UPS APC 650 VA. Nella parte 
posteriore ci sono degli switch che consentono di modificare delle 
impostazioni.
Ho notato che, lasciando i default, attacando lo stabilizzatore alla 
rete elettrica, *senza* aver collegatogli niente, ogni tanto vengono 
emessi i beep che indicano che il gruppo di continuita' e' entrato in 
azione ?!? Ma la corrente a casa e' presente (= le luci delle lampadine 
sono accese); inoltre, ripeto: non vi e' collegato niente al gruppo di 
continuita'!!
Poi, ho provato ad abbassare il voltaggio di "soglia"; il default era 
196V; impostandolo invece ad 184V, il problema di sopra non si presenta 
piu'. Cioe': il gruppo di continuita', attaccato alla rete elettrica 
funzionante, tace :)
1) C'e' qualcuno che saprebbe darmi indicazioni circa questo problema?
2) Sapete se posso attaccare al gruppo di continuita' un PC con 
alimentatore 300W ed un monitor Philips 109P20? Oppure scatterebbe? Il 
gruppo di contuinita' e' di 650VA...
Grazie 1000 per le eventuali info!
Saluti
CodeN

 gruppo di contuinita' e' di 650VA...
Non conta tanto se l'alimentatore è da 300W. Cosa c'e' nel computer?
L'alimentatore potrebbe anche essere sovradimensionato. (per assurdo
potresti avere un alimentatore da 300W con un AMD Duron da 1 GHz ed una
scheda video normalissima).
Inoltre dovresti indicare da quanti pollici è il monitor in quanto io non
conosco le sigle dei Philips.
Se, come immagino hai un computer "bello pieno" di roba ed il monitor è da
19", allora credo che difficilmente l'ups possa reggere in quanto la potenza
reale dell'ups è di circa 500-550W. Altro grosso problema (se il monitor è
da 19") potrebbe essere la corrente di spunto all'accensione, ma questo
dipende dalla tecnologia di funzionamento dell'ups (line interactive o
on-line).
Ciao

 dell'ingresso.
Ho acquistao tale UPS presso Essedi. Si tratta del modello:
APC Back UPS MI 650VA
Descrizione Tecnica:
Back UPS 650VA. Potenza attiva 400W. Tensione in entrata: 220, frequenza 
60 Hz +-5%. Uscita: tensione 220/230 V +-5%, frequenza 60 Hz +-5%. 
Batterie sigillate, senza manutenzione, hot swappable; tempo di ricarica 
al 90% della capacità: 5/10 ore.
Che dici?
Grazie
Ciao
CodeN

 Non conta tanto se l'alimentatore è da 300W. Cosa c'e' nel computer?
Il computer monta un Amd Athlon XP 1600+, con Abit Siluro GeForce2MX400 
TVout, 1 HD 40GB Maxtor, DVD, masterizzatore.
Tra l'altro - gicche' ci sono - vorrei espandere la sezione grafica, 
sostituendo la mia attuale sk video con una con GeForce3 Ti500, e vorrei 
anche inserire una scheda di ricezione radio/TV. Dici che potrei farcela 
con l'alimentatore da 300W che ho?
Per il monitor, se ci sono problemi, tanto vale che lo lascio fuori 
dall'azione del gruppo di continuita'...
Ciao, e grazie ancora!
CodeN

 Che dici?
La qualità del gruppo sta tutta in questa spiegazione scritta nel manuale on
line, presente sul sito
http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/docID/C4810AD4D95A8D268525675C0070DC7D/
$FILE/Italian.pdf
"Per impostazione di fabbrica, il gruppo di continuità alimenta con la
batteria le apparecchiature collegate, quando la tensione di rete scende
sotto 196 V. Nelle località in cui fluttuazioni frequenti della rete
provocano interventi frequenti del gruppo di continuità, il valore di soglia
può essere abbassato tramite gli interruttori secondari n. 2 e n.3
Importante: prima di impostare una tensione più bassa, controllare che gli
apparecchi elettronici collegati siano in grado di funzionare altrettanto
bene a tale tensione."
Ciò vuol dire che l'ups è privo di uno stabilizzatore della tensione di
uscita. In pratica quando la tensione d'ingresso è nel range selezionato
tramite i dip switch allora in uscita hai la medesima tensione. Come si
comportano il tuo monitor ed il tuo alimentatore a lavorare a 190V anzichè a
230V, tensione per la quale erano stati costruiti? E' vero che all'interno
ci saranno alimentatori switching (anche se ho dei dubbi che nel monitor ci
sia), ma comunque secondo me siamo troppo distanti dalla tensione nominale.
Io rimettererei il jumper su 196V, addirittura, se ci fosse, lo imposterei
sopra i 205/210 volt. L'unico difetto è un maggior numero di interventi
dell'ups ed un maggior consumo delle batterie, ma da un gruppo che costerà
150 euro circa, non è che si possa pretendere di più. La prossima volta
orientati almeno sulla serie Smart di APC che interga uno stabilizzatore AVR
all'interno, c'e' un motivo se la serie Smart costa il doppio della serie
Back
Ciao


Ehm.....capiamoci.
Qual'è la funzione principale del gruppo di continuità?
Quella di permetterti quei 5-10 minuti di autonomia necessari, in caso di
black-out, per effettuare il salvataggio dei dati in elaborazione e la
chiusura corretta del sistema. Se tu non alimentassi anche il monitor, come
effettueresti salvataggi e chiusura?!?!
Da quanti pollici è il monitor? 19" come credo?
Ciao

 Da quanti pollici è il monitor? 19" come credo?
Adesso uso un 17'', ma conto poi di installare un 19'.
Thx
Ciao

 230V, tensione per la quale erano stati costruiti? 
Si spegneva tutto quando li collegavo all'UPS...pensavo che fosse 
scarica la batteria...allora non e' cosi'.
Praticamente: ho speso 150 euro inutilmente... :( 
Sarei felice di rivenderlo questo UPS, se non posso utilizzarlo....
:(
Ma servirebbe a qualcuno?? Qual e' la funzionalita' di questo UPS??

 Ma servirebbe a qualcuno?? Qual e' la funzionalita' di questo UPS??
Questi gruppi di continuità sono adatti per l'alimentazione di pc da ufficio
in zone dove la rete ENEL è priva di sbalzi di tensione, dove quindi si
ritiene, IMHO a torto, che la stabilizzazione non sia necessaria. Oppure io
li utilizzo come alimentazione tampone per impianti videocitofocici,
cancelli automatici, centralini telefonici, lampade di emergenza a 220V,
apparecchiature che so poter essere alimentate anche a 200V circa. I
computer shop invece li usano come prodotto civetta a "basso costo" per
attirare la persone. Persone che non conoscendo l'articolo, credono di aver
comprato un ups, cioè un apparecchio in grado di garantirgli una
alimentazione "pulita", 5-10 minuti di autonomia in caso di black out e un
apparecchio in grado di salvaguardarli da sovratensioni dovute a fulmini, ma
che in realtà hanno acquistato ben altra cosa.
Ciao

 Ciao

 problemi con la corrente di spunto del monitor.
-------------
ciao.. ho letto il messaggio e siccome possiedo anche io un APC 600...
ero sempre convinto che quello che avessi era un gruppo con la
stabilizzazione e fosse con tecnologia line-interactive....
allora non è così ???
Ciao...

 Ciao...
Indica che serie è della APC: BACK UP, SMART o ..
Non conosco molto la produzione APC, in quanto non è una ditta che tratto,
ma se mi dici che serie è, do un'occhiata a catalogo e ti dico che tipo è.
Ciao

 ma se mi dici che serie è, do un'occhiata a catalogo e ti dico che tipo è.
--------------------------
Ok... grazie... a dir la verità ne ho 2 in casa...
un APC Back-Ups 600
ed uno Smart UPS 700
Ciao...


Il primo non ha stabilizzazione, il secondo invece si.
Ciao

 Ciao
----------------------->
grazie....