Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: problemaccio! 10mbit anziche' 100 e non so perche'!

ciao a tutti,
tempo fa' ho installato una semplice LAN (cablaggi, plugs ecc) da una 
dozzina di postazioni.
i cavi usati sono cat.5 e non e' la prima rete che faccio.
e' sempre andata bene, tranne stavolta che non riesco a capire cosa sta 
succedendo.
in sostanza la rete va a 10Mbit anziche' 100, seppur abbia usato i cavi 
giusti e le sequenze cromatiche siano quelle consuete che uso sempre (568A).
per intendersi:
1. Bianco/Verde
2. Verde
3. Bianco/Arancio
4. Blu
5. Bianco/Blu
6. Arancio
7. Bianco/Marrone
8. Marrone
http://tinyurl.com/89yxs
ho dovuto usare due HUB che mi ha fornito il cliente, che vanno entrambi 
a 10 e 100mbit.
ho provato anche ad usare il mio switch 10/100.
stessi risultati: sono costretto ad impostare via software, per ogni pc, 
la velocita' della ethernet, altrimenti non vanno neanche in rete.
sono un po' a corto di idee, avro' fatto una ventina di reti ma non ho 
mai avuto questi strani problemi!
sono disperato, che puo' essere?
--
ya, bb

così su due piedi non saprei...
mi è successo una cosa simile a volte con server della SUN... su
switch e router andava forzata la velocità delle porte altrimenti una
pensava di andare a 100/full duplex l'altra a 10/half duplex...
strano però eh! ;)
che marca sono gli hub? e usano altri apparati tipo router, modem.....?
facci sapere che sono curioso!

Yule ha scritto:

dunque, vado nel dettaglio forse e' meglio.
la rete e' composta cosi':
firewall linux con 3 ethernet 100mbit:
eth0 --> collegata al router
eth1 --> collegata all'hub2 (lan/dmz)
eth2 --> collegata al server linux (mz)
sul server c'e' una eth 100mbit.
le postazioni sono cosi' collegate alla rete:
dal pc esce un cavo rete che va al fruttino sul muro.
il frutto al muro e' un VIMAR della serie 8000 (
http://tinyurl.com/btswa
)
dal muro il cavo va ad una multipresa rj45 gewiss, che NON monta i 
connettori rj45 gewiss femmina, ma un altro tipo e la marca mi pare sia 
R&C o qualcosa del genere.
dai connettori femmina partono i cavetti che vanno ai due hub.
dall'hub 1 esce un cavo che va nell'altro.
tutti i cavi usano lo standard 568A.
fine del discorso :-(
non capisco che cakkio ci sia, queste reti le ho gia' fatta simili, 
senza questi problemi!
devo dire una cosa: se vado diretto da un pc all'hub dove entra anche il 
server la rete va a 100 :-(
dunque immagino che il problema possa essere:
- nei cavi passati dentro al muro (li ha messi l'elettricista. possibile 
che siano i cavi?)
- nel fatto che i fruttini da un capo all'altro dei cavi sono diversi
un'altra cosa mi viene in mente: per far "andare" un cavo con un frutto 
vimar da una parte e l'altro "R&C" (o come si chiama) dall'altra, ho 
dovuto mettere in sequenza "di fabbrica" il vimar, usando:
1. Bianco/Verde
2. Verde
3. Bianco/Arancio
4. Arancio      <----
5. Bianco/Blu
6. Blu          <----
7. Bianco/Marrone
8. Marrone
e la 568A dall'altro frutto, altrimenti la rete manco andava.
qua pero' si esauriscono le mie esperienze in argomento :-(
-- 
ya, bb

 cross con due cavi straight e l'hub in mezzo, che succede ?
se passo un cavo diretto da pc ad hub, e nell'hub ci va anche il server 
si viaggia a 100.
-- 
ya, bb

mi e' venuta in mente un'altra cosa:
lo scorso giorno provavo a pingare il server da una delle postazioni.
se la velocita' della eth della postazione era su auto-negotiated (cioe' 
default) e pingavo, il server rispondeva un paio di volte, poi ricevevo 
"richiesta scaduta", poi dopo un po' rispondeva di nuovo e cosi' via.
a intervalli, come se ogni tanto la rete andasse "giu'" e poi tornasse.
gli hub (seppur hub) li ho controllati e vanno regolari sia a 10 che a 100.
-- 
ya, bb

 in tal caso si'.
Non sono un esperto di cablaggi, ma ricordo che - per essere a norma -
un cavo ethernet non deve correre parallelo ai cavi da 220 V o passare
vicino a fonti di radiazione EM (grossi motori, ad esempio).
Se hai usato le medesime canaline del 220, questo potrebbe certamente
essere un problema.
Altri fattori che mi vengono in mente sono la lunghezza dei cavi,
ethernet permette fino a 100m compresi i patch cord, al lato pratico
puoi sgarrare di un po' ma oltre ci sono problemi.
Oltre alla qualità dei cavi, conta anche la qualità della posa. Se TIRI
i cavi con troppa forza nelle canaline, la loro "geometria" si
"sminchia" e perdi l'effetto di cancellazione dei disturbi dato dalle
coppie intrecciate.
Inoltre... hai usato cavo schermato (STP)? Nella mia (ripeto modesta)
esperienza, il cavo schermato è un gran casino da gestire ed è molto
meglio farne a meno se proprio non serve. Qualora invece ti servisse,
sta attento ad eventuali anelli di massa che - almeno in campo audio -
sono fonte di casini.... mi spiego: un segnale deve poter andare a massa
per un solo percorso, se ce ne fossero più di uno potrebbero innescarsi
disturbi. Si risolve interrompendo la schermatura sui connettori
opportuni. 
Chiedo scusa in anticipo per le inesattezze e le banalità, ma altro al
momento non mi sovviene...


 momento non mi sovviene...
come scusa!
devo invece ringraziarti :-)
-- 
ya, bb