Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: Terra rumorosa

Chiedo consiglio.
Dopo varie prove ho individuato un disturbo sul conduttore di terra 
dell'alimentazione dell'amplificatore, il problema si manifesta solo ogni 
tanto e si traduce in un ronzio dai tweeter. Con ogni probabilità non sono 
io a generare il disturbo ma è qualche altro utente.
Come si risolve il problema?
Scartando l'ipotesi di eliminare la terra dal cavo di alimentazione, restano 
mi pare due possibilità:
- usare un filtro passivo che filtri anche la terra
oppure
- un trasformatore di isolamento.
Per quel che capisco di elettricità il trasformatore di isolamento 
isolerebbe la terra risolvendo sicuramente il problema, tuttavia mi pare di 
capire che avrei delle ripercussioni sulla dinamica dell'ampli le cui 
prestazioni sarebbero compromesse.
Con un filtro passivo non altereri la dinamica, ma c'è il rischio che le 
caratteristiche di filtraggio (frequenza di inizio filtraggio rispetto ai 50 
Hz di rete e pendenza della curva di filtraggio) siano tali da non 
eliminarmi il disturbo. Leggo di prodotti che dicono buoni ( e costosi), ma 
chissà se poi funzionano.
Chi mi viene in soccorso?
EF 

 ma chissà se poi funzionano.
La soluzione e' ripulire la terra impestata.
sandro 

 La soluzione e' ripulire la terra impestata.
Nel senso di trovare e uccidere l'inquinatore?
A parte le conseguenze penali non è mica semplice.
EF 

 EF
Victor, l'Eliminatore...? Non in quel senso, "ripulire". ;)
Anche se, per uno scherzo del genere si rischia di rimanerci secchi, e il 
responsabile andrebbe legato per le gonadi alla trecciola di terra...
Giustizia personale a parte, se hai veramente una terra in funzionamento 
continuo (la mia e' solo un'ipotesi), e' il caso di segnalare il problema 
all'ente erogatore, o al responsabile dell'impianto (condominio...?).
Il mio consiglio e' di verificare lo stato di quella terra ed eventualmente 
di partire con le denunce.
sandro 

 ha scritto nel messaggio 
news:qoZrl.279455$FR.5...@twister1.libero.it...

Un passo indietro. Il disturbo è solo occasionale.
In ogni caso quando si manifesta, sbaglio o dovrei poter misurare una 
differenza di potenziale tra terra e neutro? E' una prova da fare?
EF 

 differenza di potenziale tra terra e neutro? E' una prova da fare?
La tua prova puo' non essere attendibile, purtroppo, poiche' tra il neutro e 
la terra potrebbero in effetti esserci delle piccole differenze 
"fisiologiche", tutte da quantificare e intrepretare. Certo che, se nelle 
due situazioni, disturbo si e disturbo no, noti delle grosse differenze, 
qualche deduzione si puo' cominciare a tirare... Il problema e' che se la 
terra e' fatta veramente bene difficilmente si sollevera' piu' di tanto. 
Devi usare uno strumento con un ottima sensibilita'.
Sicuro, che hai un sistema fase/neutro?
Una prova infallibile sarebbe quella di misurare la corrente di terra, e 
quindi inserire un amperometro sulla trecciola che va nel pozzetto (nel caso 
fortunato in cui ce ne fosse solo uno). Nel momento in cui c'e' il problema, 
si va a controllare se su quel cavo passa corrente...
Se infine non arrivi a nessuna conclusione, non potresti realizzarti un tuo 
impianto di terra e sfanculare quello sospetto?
sandro 

 tuo impianto di terra e sfanculare quello sospetto?
Tipo forare un pilastro fino al tondino?
Non è una brutta idea, magari un po' poco pratica nel mio contesto, ma mi 
piace.
EF 

 ha scritto nel messaggio 
news:58Grl.278796$FR.5...@twister1.libero.it...


 Ciao.
Perche' chi ha fatto l'impianto non ha avuto l'accortezza di portarsi decine
di metri di cavo di terra e piantarlo sul palo zincato dell'antenna, come
andava fatto. E visto che si tratta di un impianto complesso, evidentemente
non l'ha neanche fatto nell'armadio mixer/amplificatore che distribuisce a
tutto il condominio. Complimenti all'installatore... c'e' da pregare che
l'armadio sia almeno ben protetto dall'acqua...
PS
Se non si mette a terra l'impianto d'antenna, in occasione di temporali, su
quelle strutture metalliche "appese" a cielo aperto, si formano
elettrostaticamente anche migliaia di volt, e i front end degli
amplificatorini di televisori e decoder ringraziano...
sandro 

 piace.
MAI. Oltre ad essere una pessima terra, e' anche pericoloso.
Se ne e' parlato pochi thread sopra, per altri motivi.
Per 3kW di un impianto domestico e' sufficiente un picchetto (2m di
lunghezza, di solito) se hai un buon terreno argilloso, due (consigliati
sempre, per ridondanza), tre al massimo, ma se stai proprio sul granito e
devi mandarli dentro con la piantapali. Quattro sono sufficienti anche per
il deserto sabbioso!
Un buon impianto di terra individuale non costa molto, e' sicuro perche' te
lo controlli da te e, soprattutto, nessun idiota potra' mai farti brutti
scherzi.
Un articolo interessante con degli schemi allegati:
http://www.elettricoplus.it/temi/Normativa_Elettrica/articoli/Il_dispersore__dellimpianto__di_terra.aspx
sandro