Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: rivestimento antincendio di pilastri

Salve,
mi trovo ad occuparmi di una autorimessa isolata con 49 box al piano
interrato di un edificio per civili abitazioni (unico intervento
edilizio).
I pilastri presenti in tale autorimessa hanno dimensioni trasversali
30x30 cm La classe di resistenza al fuoro per tali elementi
strutturali �, secondo la Norma, pari a R90.
Stando alle tabelle del D.M. 2007, essendo i pilastri potenzialmente
esposti su pi� lati all'incendio (non sono incassati per esempio nelle
murature), non sono, dunque, verificati.
Non avendo al momento la possibilit� di ricorrere alla verifica
analitica (dovrei prima imparare a farla...) avrei pensato al
rivestimento su tre lati dei pilastri , cos� da farli risultare
esposti su un solo lato e , quindi, sortire la verifica positiva ai
sensi delle citata tabelle.
E' secondo voi un provvedimento ammissibile ? Un collega , dubbioso in
tal senso, sosteneva che pur rivestendo il pilastro , se esso cos�
come � ora non ha la classe R90, continuer� a non averla anche se
rivestito su tre lati. A mio avviso questa osservazione non � fondata,
perch� una cosa � il comportamento al fuoco di un pilastro esposto su
quattro lati , un'altra cosa � il comportamento al fuoco dello stesso
pilastro se esposto su un solo lato.
 
Se il ragionamento fila, quali prodotti (certificati) esistono in
commercio da utilizzare all'uopo ? Le ignilastre della Knauf
andrebbero bene ?
 
Grazie per l'attenzione
 
 
Luigi
 

 andrebbero bene ?
 
Premetto che a mio parere a te (ed al cliente) costa meno la verifica 
analitica, a costo di farla fare ad un altro professionista.
 
Cio' detto nel caso di rivestimento la cosa e' piu' complessa di come la 
poni tu. Con le certficazioni europee infatti hanno molta influenza (di 
nuovo le condizioni al contorno). Una lastra per parete e' provata sotto 
condizioni "tipiche" che permettono di avere un risultato perfettamente 
valido quando la usi entro il campo di diretta applicazione della prova, 
che tipicamente prevede (di nuovo) che ci sia la T ambiente sull'altro 
lato. Se esci da quelle condizioni applicative (perch� sull'altro lato 
hai invece una cavit� "chiusa" piuttosto che dell'altro materiale che 
non consente "l'asporto" di calore la certificazione perde ogni significato.
 
Devi quindi avere lastre testate in laboratorio e quindi certificate per 
essere applicate proprio a protezione di pilastri.
 
Se guardi il manuale tecnico Knauf:
 
http://www.knauf.it/backoffice/userfiles/files/documentiAllegati/268/[9069]Knauf%20Manuale%20PP%202011-2%20web.pdf
 
 
potrai vedere che alle due cose sono non a caso dedicati 2 diversi 
capitoli (cap. 4 per le pareti e cap. 6 per la protezione di strutture 
in CA).
<Modo perfido on>
Noterai anche come nel cap. 6 per la protezione delle strutture in CA fa 
un gran parlare del calcolo analitico e della verifica tabellare, senza 
pero' riportare in calce l'elenco di soluzioni Knauf per la protezione 
delle strutture come invece fanno al termine del capitolo sulla 
compartimentazione e di quello sull'acciaio.
Questo perche' (ovviamente salvo smentite) non mi risulta che Knauf 
abbia soluzioni certificate per quel tipo di applicazione.
<Modo perfido off>
 
In realta' non molti produttori le hanno; la cosa piu' simile, che mi 
risulti, la fa Promat (con cui voglio chiarirlo non ho legami - e non 
dubito che altri abbiano fatto cose simili, semplicemente non ne sono al 
corrente) che ha un sistema applicativo completo certificato e dotato di 
rapporto di prova in base alla ENV 13381-3.
 
Il fatto che pochissimi l'abbiano fatto e' perche' la norma e' appunto 
ENV, cioe' in fase sperimentale.
 
Attenzione anche ad usare intonaci protettivi perche' il problema E' 
IDENTICO SE NON PEGGIORE: l'intonaco e' testato nel 99.99% dei casi su 
PARETI, non su pilastri. Di fatto se vai a scavare gli uffici tecnici di 
tutti i produttori di intonaci ti rimandano ad un calcolo analitico dove 
il loro intonaco "speciale" fa poco piu' che un aumento di copriferro 
che potresti fare con qualsiasi intonaco. A quel punto tanto vale usare 
intonaco ordinario, fare il calcolo analitico e rivestire con quel che 
serve.
 
Se ti servono altri chiarimenti chiedi pure.
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

Se ti servono altri chiarimenti chiedi pure.
 
 
In effetti, avevo compreso che la verifica tabellare č conservativa
rispetto a quella analitica. Il fatto č che ho provato a cimentarmi
con quest'ultima ma sinceramente mi ci vorrebbe del tempo per
comprenderla ed essere in grado di eseguirla. Tempo che purtroppo non
c'č.
Tra l'altro, il collega dubbioso di prima mi ha anche riferito che
neanche lui sarebbe in grado di eseguire tale verifica analitica, pur
essendo un collega assai esperto della materia antincendio.
Girando in rete ho trovato su un forum una risposta analoga alla tua,
anche quella a firma di "Tigers", magari sei sempre tu :-)
In pratica come potrei fare a mettermi in contatto con te in privato
(email) ?
Intanto grazie per le dritte.
 
Luigi
 

anche quella a firma di "Tigers", magari sei sempre tu :-)
 
Mi correggo, la discussione era sempre qui :-) risalente a 5 anni fa.
l'ho trovata casualmente cercando con google
 
Richiesta di contatto sempre valida.
Vedi nel campo reply to di questo post.
 
Ciao
 
 

 Intanto grazie per le dritte.
 
Prego.
