Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: ponti termici tramezzi su pavimento

Prendiamo un pavimento al piano terreno costituito dal solito vespaio su
igloo. Sugli igloo si fa il solito getto e sopra si pone l'isolante.
Siccome i tramezzi non possono poggiare direttamente sull'isolante, si
finisce col realizzare prima i tramezzi e poi posare l'isolante che sar�
quindi interrotto tra una camera e l'altra.
I tramezzi costituiscono quindi un ponte termico con il vespaio.
Nella verifica del vespaio, oltre che mediarlo "col terreno" come da UNI
(pavimento su spazio aerato, igloo), andate anche a mediarlo con questi
ponti termici formati dai tramezzi ? Devo dire che � difficile far tornare
tale verifica se non con spessori di isolante improponibili....
altra soluzione sarebbe sopra l'isolante fare un getto con rete
elettrosaldata, posare i tramezzi su questo getto e poi fare un ulteriore
getto di sottofondo per gli impianti, ma � un costo in pi� e sono 10 cm di
spessore in pi�
voi come vi regolate ?
--
www.studiomirano.it
progettazione - direzione lavori - catasto terreni e fabbricati -
successioni - certificazioni energetiche

Perch� i tramezzi non possono poggiare direttamente sopra l'isolante?
Fr� 

 
infatti.
usa un isolante ad alta densitï¿œ, tipo eraclit o similare.
ciao

 voi come vi regolate ?
Io uso due sistemi:
il primo prevede un massetto di ripartizione sopra l'isolante termico, 
in questo caso uso xps, su cui faccio le normali tramezze. Dal punto di 
vista prestazionale ï¿œ il piï¿œ efficace.
Il secondo, probabilmente piï¿œ economico, ï¿œ realizzato utilizzando 
blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (Ytong o gasbeton o similari 
con lambda 0.10), appoggiati direttamente sul getto,interrompendo quindi 
l'isolamento termico,  per il primo corso delle tramezze , in questo 
modo ritengo che il ponte termico ï¿œ, ai fini pratici, praticamente corretto.

 il ponte termico �, ai fini pratici, praticamente corretto.
A mio avviso dovresti usare:
http://www.schoeck.it/Products,8,15.html
ma non lo ho mai usato
DGE 

 DGE
io faccio i divisori e faccio riempire i vuoti per i primi 20- 30 cm
con argilla espansa o polistirolo

 ciao

 successioni - certificazioni energetiche
infatti,
puoi prendere in considerazione l'utilizzo di un isolante ad alta
resistenza a compressione.
consiglio sempre di usare sopra la soletta realizzata sopra gli igloo
un massetto leggero da 1 Kg/mq/cm con resistenza a compressione da 12
Kg/cmq,
lambda 0.052W/m/h/°C e con il vantaggio che vi annego dentro gli
impianti, essendo realizzato in getto continuo dello spessore
desiderato.
su tale massetto è possibile realizzare direttamente i tramezzi e
incollarvi piastrelle, gres, marmo o anche parquet.
il vantaggio è dettato dalla facilità di applicazione, dello spessore
che soddisfa il requisito isolante, dalla leggerezza, dall'unico
spessore dalle molteplici funzionalità e,
soprattutto, dalla opportunità che eventuali condense interstiziali o
umidità da risalita vengono immediatamente evacuate dai lati, restando
così l'isolante sempre asciutto e quindi sempre efficiente.
saluti e buona giornata.
top-level.it

consiglio sempre di usare sopra la soletta realizzata sopra gli igloo
un massetto leggero da 1 Kg/mq/cm con resistenza a compressione da 12
Kg/cmq,
lambda 0.052W/m/h/�C e con il vantaggio che vi annego dentro gli
impianti, essendo realizzato in getto continuo dello spessore
desiderato.
0,052 ????Mi sembra un p� troppo.
Beh, ma quanti cm ne metti per rispettare i requisiti termici ?
Ancora se poi consideri la media con i ponti termici lungo il perimetro, per
avere uno 0,30 bisogna metterne parecchio !!!!
Che materiale utilizzi per questo massetto che mi sembra davvero leggero ?

 Che materiale utilizzi per questo massetto che mi sembra davvero leggero ?
cosa significa è troppo? troppo poco o "troppo assai" come si dice a
Napoli (cioè troppo buono)?
0.052 è un valore certificato.
di cm se ne mettono quanto ne servono, sulla risultanza del calcolo
termico in base al valore che si vuole raggiungere, il quale dipende
dalla zona climatica, ecc....
se parte dal valore che 0.052 è un valore espresso in W/m/h°C è facile
fare i conticini. di solito sulle solette o sotto i pavimenti ne
mettiamo 5cm in un'unica mano, sul quale posiamo il pavimento
direttamente, marmo, gres, piastrelle o parquet.
se visita il sito come da nome utente trova le info che desidera.