Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Antincendio: come passare da R a REI per un solaio

Salve a tutti, mi trovo con il seguente dubbio: dovendo verificare un
solaio preesistente ai fini AI (utilizzo del metodo analitico),  è
relativamente semplice stabilire la classe riguardo la "R" (ovvero
verificando la sezione ad es. con l'utilizzo di Software dedicati). Ma
una volta accertata tale classe (ad es R60, R120,ecc..), come è
possibile stabilire anche le caratteristiche E,I dello stesso elemento
(sempre nell'ambito del metodo analitico, senza ricorrere a verifiche
tabellari o rapporti di prova). Ad esempio, sono indicati dei metodi
per il calcolo di E, I negli EC2, UNI, ecc..?? Grazie in anticipo
Ing. Luigi Tarquini.

 Ing. Luigi Tarquini.
La UNI 9502 da' indicazioni importanti per la verifica della E (basta 
una cartella o un pavimento da 50 mm mi pare), mentre per la verifica 
della I mi pare ci siano indicazioni sempre nella stessa UNI 9502.
Se non ricordo male occorre verificare che la T� al tempo di calcolo sia 
inferiore ad un tot (350�C? Non ricordo).
La UNI 9502 era pubblicata in testo integrale nel manualetto REP qualche 
anno fa, se ti servisse la consultazione gratuita. :)
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 le più ripide ... e.www.tigers.3000.it- Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
E' vero, ho consultato la UNI9502 ed è riportata la verifica
(p.ti7.2.1/2). Grazie 1000 per l'aiuto!

 (p.ti7.2.1/2). Grazie 1000 per l'aiuto!
ps: tra l'altro mi sembra di capire dal DM16-2-2010, che dopo l'uscita
delle appendici nazionali agli EC, non sarà più possibile utilizzare
la UNI9502, ma esclusivamente gli EC... ma è una mia interpretazione.

 la UNI9502, ma esclusivamente gli EC... ma è una mia interpretazione.
Allora, da quel che so io, ma la materia e' ancora piuttosto confusa:
Gli EC si possono usare in modo parziale, usando i dati delle UNI.
Appendice C del decreto:
"C.4 In attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli 
eurocodici, è possibile limitare l'impiego dei metodi di calcolo alla 
sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi 
portanti, con riferimento agli eurocodici indicati in C.3.2, C.3.3, 
C.3.4 e C.3.5 con i valori dei parametri da definire a livello nazionale 
presenti nelle norme stesse come valori di riferimento ovvero con 
riferimento alle norme UNI di seguito indicate: ..."
E le norme UNI sono la serie 9502-03-04.
Da quel che ci capisco io gli EC si possono usare anche senza DAN ma 
SOLO per calcoli analitici (no tabelle) ed usando i parametri delle UNI 
e non quelli da EC.
Inoltre il punto C.5 dice che, EC o UNI che sia, occorre usare per i 
parametri termofisici dei materiali i valori da prove sperimentali 
specifiche. Fino ad ottobre e' cmq consentita la deroga per cui si 
possono ancora usare i valori tabellati dalle varie norme UNI o in 
allegato al DM.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...