Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: dove devono passare i cavi

ciao a tutti
sapete dirmi se ci sono delle regole da rispettare per la posa dei cavi di
rete in modo che non subiscano "interferenze".
grazie
Clark

 Clark
Prima cosa non farli passare con quelli della corrente, poi non sforzare
troppo il cavo se non passa nella canalina, altrimenti rischi di
danneggiarlo.
Ciao Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

>rete in modo che non subiscano "interferenze".
Oltre al saggio consiglio che ti e' stato dato, di non farli passare 
insieme con quelli della forza motrice, e' necessario effettuare qualche 
verifica per accertarsi che nell'ambiente non siano presenti disturbi 
elettromagnetici di altra fonte (es. ponti radio nelle vicinanze, 
dispositivi a microonde, gruppi di continuita' di grande potenza ecc..).
Questa verifica si puo' fare stendendo un cavo volante, con funzione di 
sonda, sul percorso piu' lungo che si prevede di coprire, intestandolo 
ed effettuando un collaudo con un analizzatore in grado di rilevare i 
disturbi ambientali (es. Fluke lo fa, altri come Agilent no). Questo 
sarebbe da fare *sempre*, per evitare, a cablaggio posato, di accorgersi 
di un campo elettromagnetico talmente forte che avrebbe richiesto 
l'impiego di cavo schermato (un mio Cliente, che ha scoperto la presenza 
di una grossa radio privata a 30 metri *dopo* il cablaggio non-schermato 
di 200+ punti, sicuramente interverra' nel thread a confermare il panico 
...:-)).
Occhio al fatto che maneggiare cavi schermati e' impresa difficile e va 
condotta con estrema attenzione al giro delle masse; in caso contrario 
il rimedio potrebbe essere molto peggio del male.
Altra regola d'oro, nelle installazioni industriali, e' quella che 
stabilisce percorsi ortogonali fra forza motrice e rete telematica, per 
ridurre al minimo le possibilita' di induzione elettromagnetica.
Ciao
Luca
-- 
Luca Sasdelli
Microsoft MVP - Security, Networking, Windows NT/2000/XP
http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx
IDRCI Italia - 
http://www.idrci.it
 - 
http://forum.idrci.it
CHX-I, CHX-I NAT Stateful Packet Filter

 ridurre al minimo le possibilita' di induzione elettromagnetica.
Confermato, di norma i cavi forzamotrice ed i cavi segnale dovrebbero
essere posati in modo che negli incroci (se inevitabili) i cavi formino tra
loro un'angolo quanto più vicino a 90° possibile, inoltre riguardo ai cavi
segnale, tali cavi nei punti di curvatura dovrebbero rispettare un raggio
di curva piuttosto ampio per evitare danneggiamenti, perdite e (nel caso
di cavi segnale che portino "potenza") surriscaldamento; come ultima
nota ... è possibile rimediare (in parte) al problema del cliente descritto
sopra utilizzando delle "guaine spiralate" in metallo per raggruppare i
cavi segnale e poi mettendo a terra una estremita di tali guaine, ovvio
che la schermatura non sarà la stessa di STP ma .. funzionano, inoltre
è possibile installare tali guaine anche su un cablaggio "in opera" (se
il cablaggio è su canaline ed usando "attrezzi" particolari per applicare
la spirale aperta direttamente alla "matassa")
Ciao

 cliente abbia voluto far da solo per il cablaggio ... confermi :-) ????
Beh, no: si sono affidati ad un'impresa di impianti elettrici e 
cablaggi, che purtroppo non aveva preso nessuna precauzione in termini 
di inquinamento radioelettrico.
Il problema (= il mio Fluke che non ne passava uno ...) e' stato 
arginato con questa semplice ed economica ricetta:
- rifacimento delle intestazioni prese e patch panels per tre volte 
consecutive (un nostro tecnico cablaggi e' intervenuto e ha dato 
istruzioni agli impiantisti in tal senso), riducendo i cavi spaiati a 
max 1mm per estremita'
- gabbia di Faraday per i due armadi contenenti gil otto switch, inclusa 
griglia sotto al vetro frontale
- filtro RF sulle alimentazioni subito fuori dagli armadi (non ho 
verificato se sia stato fatto)
- nuovo pozzetto di terra all'ingresso del capannone, scavato 
appositamente per aumentare la dispersione verso terra dell'impianto 
elettrico (avevo notato che, scollegando l'impianto, l'RF calava 
moltissimo, per cui l'impianto in pratica faceva da antenna)
L'IT mgr (del quale attendo impaziente l'intervento nel ng...) ha 
eseguito il "test radio", ovvero scansione della banda ricevibile su una 
radiolina portatile FM nei locali dell'azienda.
Tre stazioni in tutto sull'intera banda 88-108MHz, con una in 
particolare che copre praticamente tutto il range.
Per le radiografie e' sufficiente portarsi da casa una lastra, 
appenderla al muro e appoggiarvisi contro :-)
