Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Prelievo provini

Mi accingo a fare la mia 1a DL
Per quel che riguarda i prelievi del cls e dell'acciaio mi trovo in crisi.
Il DM 96 dice:
1 prelievo =2 provini
3 prelievi = 6 provini = 1 controllo di accettazione.
Poniamo il caso che abbia
90mc di cls per fondazioi Rck 250
150mc di cls per muri interrato Rck 250
50mc di cls per i 2 solai Rck 300
Io preleverei:
2 provini per fondazioni
4 per mri
2 per ogni solaio
Ma praticamente non mi risulterebbe nemmeno 1 controllo di accettazione dato 
ceh sono strutture diverse.
Sbaglio o devo fare
6 provini per fondazioni (1 controllo di accettazione)
6 provini per muri(1 controllo di accettazione)
6 provini per ogni solaio(1 controllo di accettazione)???
Per i ferri. Ipotizziamo di utilizzare fi 8/10/12/14/16/20 (il 18 mi è 
antipatico) e ovviamente non ho la copia conforme del certificato 
dell'acciaieria che accompagna il docuimento di trasporto.
Quanti prelievi fare? 3 per ogni diametro? E' giusto vero?
Certo che nelle mie zone nessuno fa questi controlli, e i collaudatori 
80enni si riempiono le tasche!

ciao SuperP
Quanto dirò vale fino a 1500 mc di getto.
Devi effettuare 1 prelievo x ogni giorno di getto e comunque al max su
100 mc
Il controllo di accettazione lo devi fare ogni 3 prelievi (al max) o
per 
n.ro
 di prelievi inferiori a 3.
Praticamente "raggruppi" i prelievi "a 3 a 3" e ne fai il
controllo per ciascun gruppo; per quelli che ti restano, quindi 1 o 2,
fai un altro controllo
Pertanto,  se per es. hai un numero di prelievi pari ad 8 dovrai fare 3
controlli di accettazione:
-	il primo sui primi tre prelievi;
-	il secondo sui secondi tre prelievi;
-	il terzo sui restanti due prelievi.
Nel tuo caso (i getti verranno fatti tutti nella stessa giornata? E il
cls per i pilastri e le scale?)
Per 90 mc fondazioni (se tutti nello stesso giorno) effettui 1 prelievo
(OK come hai detto);
Per 150 mc muri (se tutti nello stesso giorno) effettui 2 prelievi (OK
come hai detto);
Per questi 3 prelievi effettui il primo controllo per Rck 250.
Per i due solai (gettati molto probabilmente in giorni diversi)
Solaio 1 = 1 prelievo (OK come hai detto)
Solaio 2 = 1 prelievo (OK come hai detto)
Per questi 2 prelievi effettui il controllo per Rck 300

 
Questo procedimento e' quello corretto.
Il controllo di accettazione devi farlo per ciascuna miscela.
per quanto riguarda i solai, dato che sicuramente getterai in giorni
diversi, verificato che per i diversi solai viene utilzzata sempre la
stessa miscela, puoi fare un sol prelievo per soletta purchč alla fine
hai almeno tre prelievi complessivamente.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Per questi 2 prelievi effettui il controllo per Rck 300
ok, ora ho capito
grazie 

 stessa miscela, puoi fare un sol prelievo per soletta purchè alla fine


Ciao a tutti.
Per curiosità ed accrescimento professionale, potreste dirmi cosìè
un "controllo di accettazione"?
Sono un geom. e non mi occupo di DL sulle strutture, ma vorrei
ugualmente saperlo.
Grazie e buona giornata.
Marco

x SuperP: occhio a quanto viene detto dalla norma. La deroga per il
prelievo giornaliero non vale per GETTI inferiori a 100 mc ma per
COSTRUZIONI con meno di 100 mc di getto, cioè per derogare deve essere
minore di 100 mc il quantitativo totale di cls per realizzarla, non il
solo getto.
Per Marco: puoi leggere l'all.2 "Controlli sul conglomerato" del DM
09/01/96 (pag.113) in cui troverai in dettaglio tutto sui controlli