Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Calcolo solare termico in Lombardia

Salve, sto iniziando a vedere il calcolo del risparmio dovuto al
contributo del solare usando il metodo CENED, perchè così mi è stato
richiesto (anche se non lavoro in Lombardia).
Vedo che il fabbisogno di energia primaria, pag. 65 DGR 15833, è
calcolato prendendo in considerazione solo i rendimenti dei pannelli,
cioè utilizzando quei coefficienti di perdita del rendimento legati
alla temperatura, che si trovano anche sulle schede dei pannelli
talvolta.
Vedo anche che non viene considerato il rendimento del resto
dell'impianto solare, né è stato poi riconvertita l'energia termica
ottenuta (dopo i rendimenti dei pannelli) in energia primaria
utilizzando i rendimenti dell'impianto di riscaldamento, come se
fossero considerati uguali i due rendimenti di impianto, cioè quello
del solare termico senza pannelli e quello dell'impianto di
riscaldamento (per acs).
Ho interpretato bene? Avete qualche suggerimento a riguardo?

 Ho interpretato bene? Avete qualche suggerimento a riguardo?
Non sono sicuro di avere compreso bene, cmq la procedura CENED 
soprattutto dal PV dei rendimenti e' un po' "strana" e considera 
contributi non oridnari.
Ad esempio se il generatore per l'impianto di riscaldamento e ACS e' 
unico il rendimento sara' anche unico per cui per passare dal fabbisogno 
di ACS al fabbisogno di EP occorre usare il rendimento d'impianto.
Inoltre la procedura non distingue il caso dei pannelli usati anche come 
integrazione per il sanitario: si limita al calcolo del fabbisogno di 
entrambi sottraendo il contributo dei pannelli al fabbisogno di ACS ma 
non a quello di riscaldamento, senza considerare eventuali perdite o ACS 
prodotta ma non consumata, etc.
Insomma, e' tutto fatto a modo suo. Pero' se devi fare solo il calcolo 
dell'ACS puoi usare il loro software senza troppi problemi.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra
le piů ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

Parliamo solo di solare termico. il DGR 15833 dice
Il contributo energetico annuale dovuto agli impianti solari termici
QST viene calcolato
moltiplicando l’area di captazione per il valore di resa unitaria in
funzione della tipologia di
collettore solare impiegato e della località, secondo la relazione:
Qst = Ast * Ist
dove     Ast area di captazione        Ist energia prodotta, per unità
di superficie da impianti solari termici;
Ist = Gst * η
dove   Gst è la radiazione solare incidente              η è
l'efficienza media del pannello.
Poi mette tutte le tabelle per Gst e poi la formula per il rendimento
del pannello (che userò con gli stessi coefficienti del DGR).
Poi dice che il fabbisogno di energia PRIMARIA per l'acs è quella data
dalla somma dei fabbisogni mensili per acs tolto il Qst (dato
annuale):
Qepw,y = ∑Qepw,i - Qst
Cioè la sommatoria è applicata solo al fabb di acs e non all'energia
prodotta dall'imp solare.
Quindi, a parte il non fare un calcolo mensile per vedere il surplus
fornito d'estate dall'impianto solare e buttato via, vedo che il Qst
viene equiparato ad un energia primaria direttamente poiché viene
sottratto ad un'energia primaria dell'impianto per acs. Quindi ho
immaginato che non tiene conto del rendimento globale dell'impianto
solare, a parte quello dei pannelli, né lo riporta in EP usando quello
dell'impianto per l'acs, e quindi considera quest'ultimi coincidenti.
Non vedo proseguimenti nella procedura nella valutazione per il
beneficio apportato dal solare termico.
Che dici? Grazie.

Mi avevi già risposto in parte. Cmq penso di aver capito.
Il calcolo per il solare termico ustilizza solo i rendimenti dei
pannelli e va bene finoa prima del boiler di accumulo (se ci fosse).
Dopodichè tale energia considerata primaria va tolta annualmente
direttamente al consumo di primaria dell'ACS data dalla somma mensile
dei fabbisogni.
Per i fabbsiogni di acs però mi devo rifare all racc CTI 03, che
utilizzano in caso di unico generatore il rendimento di produzione
(mentre gli altri prima sono separati) per il riscaldamento nel
periodo di attivazione invernale e invece d'estate tutti i rendimenti
per sola acs. Mi pare che ci sono.
Cmq la differenza tra CENED e CTI sono anche che il primo considera
per acs la Su e le CTI la lorda, però il CENED non considera il
fattore di riduzione  0.9 per generatore autonomo.