Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: calcestruzzo ed acqua

 
          Qualcuno sa se esiste una relazione fra qualità di cls e infiltrazioni di
acqua?
Mi spiego meglio: è stato fornito un cls errato con Rck< 250 ( circa 118)
per una platea di fondamenta. Da queste fondamenta ( i garage della
palazzina) entra dell'acqua. Sembra che tutto sia stato costruito secondo
dettami di progettazione e ad opera d'arte. Può essere che la presenza di
acqua sia dovuta proprio ad un inferiore Rck del cls?
        Grazie e saluti, M. Meneghini
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio
news:82Z52Z186Z71Y1...@usenet.libero.it...


 acqua sia dovuta proprio ad un inferiore Rck del cls?
No il problema č solo nell'assenza di provvedimenti idonei, magari di stime
errate in fase di progettazione. Fatti un giro sul sito della volteco.

sono perfettamente d'accordo che l'impermeabilità si raggiunge con
idonei provvedimenti come quelli segnalati; esiste comunque una certa
correlazione tra rck e impermeabilità (almeno indirettamente). Un  cls
rck<250 sarà stato realizzato sicuramente con un rapporto a/c molto
alto e quindi, all'atto dell'evaporazione molto ricco di vuoti e di
conseguenza permeabile. In ogni caso difficilmente avresti ottenuto un
cls imopermeabile con Rck 250 e senza una specifica progettazione
della miscela.
Ua domanda: ma a livello di resistenza non hai problemi con Rck
inferiore di quello di progetto?

Difatti in un cantiere, di recente, la calcestruzzi mi ha vivamente 
consigliato di gettare R30 e non R25 proprio perchè meno poroso, (in 
fondazione), specie perchè la falda era vicina (1 mt.)
Sotto l'R20 il calcestruzzo è molto poroso, è sicuro che le infiltrazioni 
sono dovute a quello.




Pare che non ci siano grossi problemi di staticità, perchè sono solo le
fondamenta con rck< 250, mentre i pilastri sono 250. Certo però che è
fuorilegge un valore del genere... ed il collaudatore ha collaudato. I
problemi sono di acqua abbondante che si infiltra.


I problemi sono di acqua abbondante che si infiltra.
Ok ma a te interessa risolvere il problema oppure capire quanto di quel
problema è attribuibile al cls?
Perché nel secondo caso, non basta un commento preso dal NG ci vuole una
perizia con prove fatta da un tecnico possibilmente accademico, che alla
fine porterà ad un'inevitabile ripartizione delle responsabilità fra tutti
gli attori.


 


0,70 infinito
 
Ciao


 La permeabilità del cls è dovuta alla porosità del cls.
Recentemente ho sentito che alcuni nuovi produttori di cls, con errati 
mix-design hanno fornito cls con rck 60 daN/cm2 (consistenza tipo 
gesso). Potrebbe essere utile anche un'analisi degli ingredienti di quel 
cls, oppure informazioni sulla costruzione.
Una riflessione sul materiale/porosita/impermeabilita' credo sia un buon 
capitolo, ma essendo fondazione se la resistenza e' scarsa, fessurazioni 
all'intradosso o anche all'estradosso possono causare ottime vie e se in 
piu' anche l'armatura diffusa non e' ben fatta.
az.red
Ciao

oops...ho saltato un pezzo.
:-)
Ma la falda a quota e' rispetto alle fondazioni?
Le infiltrazioni sono localizzate?
ciao
az.red