Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: verifica canne fumarie

salve, qualcuno ha un file per il calcolo delle canne fumarie? anche un
esempio. grazie

 esempio. grazie
Cerca "Caminando" e' fatto piuttosto bene e te lo mandano in omaggio (mi
pare fosse della Cordivari ma non sono sicuro per nulla).
--
Ciao, Tigers
http://www.tigers.3000.it

 pare fosse della Cordivari ma non sono sicuro per nulla).
Mi rispondo da solo: non era Cordivari che fa invece "Camino OK" che e' un
po' meno utilizzabile.


 pare fosse della Cordivari ma non sono sicuro per nulla).
Vabbe', mi ri-rispondo :)
E' della Carbofuel e per farmi perdonare del triplice post vi metto
addirittura il link :)
http://www.carbofuel.it/caminando-dx.html


ti giuro non so come ringraziarti! stavo per acquistare un programma della
edilclima a 300 euro!!!
ciao


Non servono ringraziamenti. Semplicemente, la prossima volta che qualcuno
chiede un consiglio e tu sai la risposta, rispondi. :)


 ha scritto nel messaggio
news:PP%8a.175941$ZE.52...@twister2.libero.it...

mi rispondo anch'io da solo. Camino Ok e' della fibrotubi, mentre caminando
della carbon fuel.....
bye

Bene, allora risponderò ancora meglio se mi chiarisci il funzionamento del
sw.
Stavo facendo una prova per camini a tiraggio naturale, 4 piani.
Perchè nelle verifiche tiraggio (solo il primo piano acceso alla minima
potenza e solo l'ultimo piano acceso alla massima potenza) non mi compaiono
i dati relativi al 4° piano?
Ti allego i risultati
Caratteristiche generali del progetto.
Riferimenti
Data di creazione                : 04/03/2003
Descrizione del progetto         : Progetto n.5 del 04/03/2003
Dati dell'ambiente esterno
Altezza località s.l.m.       [m]: 0
Pressione aria esterna       [Pa]: 97000
Temperatura aria esterna     [°C]: 0
Temperatura di progetto      [°C]: 0
Dati caldaia
Piano Marca      Modello     Tipo           kW Combustibile  Combustione
 1°   Generica   Generica    GENERICA  22,83 Metano        Non press.
 2°   Generica   Generica    GENERICA  22,83 Metano        Non press.
 3°   Generica   Generica    GENERICA  22,83 Metano        Non press.
 4°   Generica   Generica    GENERICA  22,83 Metano        Non press.
Altezze interpiani
Piano   hp [m]   hi [m]   h1 [m]
  1°      2,7     0,3       0,2
  2°      2,7     0,3       0,2
  3°      2,7     0,3       0,2
  4°      2,7     0,3       0,2
Tratto terminale [m]: 2,5
Legenda:
  hp : Altezza netta
  hi : Soletta
  h1 : Distanza raccordo/soffitto
Verifica di canna collettiva per apparecchi secondo norma UNI 10640 (tipo B)
Diametro idraulico primario       [mm]  180,00
Diametro idraulico secondario     [mm]  130,00
Diametro idraulico uscita fumi    [mm]  130,00
Verifica tiraggio dei fumi:
tutti gli apparecchi accesi alla massima potenza.
Piano                                1       2       3       4       5
6
Pressione al canale da fumo [Pa]    4,87    3,18    2,63    4,32
Pressione riferimento       [Pa]    2,37    2,37    2,37    2,37
Pcdf > Prif                          Si      Si      Si      Si
Verifica tiraggio:
solo il primo piano acceso alla minima potenza.
Piano                                1       2       3       4       5
6
Pressione al canale da fumo [Pa]    4,01    2,33    1,43
Pressione riferimento       [Pa]    2,17    0,00    0,00
Pcdf > Prif                          Si      Si      Si
Verifica tiraggio:
solo l'ultimo piano acceso alla massima potenza.
Piano                                1       2       3       4       5
6
Pressione al canale da fumo [Pa]    2,32    1,82    2,62
Pressione riferimento       [Pa]    0,00    0,00    2,37
Pcdf > Prif                          Si      Si      Si
Verifica temperatura:
solo il primo piano acceso alla massima potenza.
Temperatura parete uscita  [K]  306,13
Temperatura rugiada        [K]  318,33
Temperatura congelamento   [K]  273,15
Tpu > Trugiada                     No
Tpu > Tcong                        Si
Verifica velocità:
solo il primo piano acceso alla massima potenza.
Piano                                1       2       3       4       5
6
Velocità primario         [m/s]     1,37    1,96    2,39
Velocità minima primario  [m/s]     0,63    0,63    0,63
Vpri > Vmin                          Si      Si      Si
Velocità secondario        [m/s]    2,66    1,15    0,86
Velocità minima secondario [m/s]    0,54    0,54    0,54
Vsec > Vmin                          Si      //      //


[snip]
Non ne ho idea, non ho mai usato il software in maniera approfondita, ho
fatto una verifica una volta ma il tecnico comunale si e' spaventato :)  e
da allora non me le chiede piu', dice che gli basta sapere il diametro :)
