Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Lex della Prometeo

Buondě!
Volevo sapere se qualcuno usa il software in oggetto. Se si, mi sapete dire
il tasto "Ottimizza" nella finestra finale sulle verifiche cosa vuol fare?
Grazie

SuperP ha scritto, e io mi sento di rispondere:

Io ho provato il demo per un po'. Il manuale non lo spiega secondo me si
limita a cambiare i numeri per farlo tornare. O perlomeno non si capisce
assolutamente cosa fa: potrebbe fare milel e una ocsa, dall'aumentare i
rendimenti di regolazione e di emissione piuttosto che variare le
percentualoi di aumento per esposizione.
In effetti su questo punto tutto il software e' un po' strano: se ci
badi non dichiara mai da nessuna parte quanto sia la dispersione di una
parete, come vengoano applicati i vari rendimenti e maggiorazioni;
insomma e' sempre un po' oscuro dando solo i risultati finali, anche
andando a stampare al relazione dettagliata.
--
Ciao, Tigers
http://www.tigers.3000.it

 > Buondì!


 mie considerazioni e i miei dati vanno prese con le pinze!)
[snip]
"Me ne intendo" e' una frase un po' forte, ho solo usato il demo per un
paio di prove. Devo dire che l'ho trovato un buon software con il
"vizietto" che ho gia' riportato di nascondere i risultati dei calcoli
impedendone di fatto il controllo dettagliato; inoltre ha un grosso
limite nell'impossibilita' di definire due pareti disperdenti dello
stesso materiale verso due locali a tempertaura diversa fra loro.
Cmq e' normale che la singola zona possa non essere verificata mentre i
singoli locali si'. Questo perche' il Cd va verificato prima sui singoli
locali che hanno un loro rapporto S/V, che puo' essere diverso dal S/V
della zona nel suo complesso tanto da avere un altro Cd lim.
Per quanto riguarda la stima della dispersione bisogna tenere presente
alcune cose nel calcolare la L.10:
* Il calcolo di questo tipo di cose e' e sara' sempre molto
approssimato. Chi ti dice infatti che i muri che faranno i tuoi muratori
avranno lo stesso k che hai contato nei calcoli? E se, come capita
spesso l'intonaco non e' di 1.5 cm ma di 3? e se l'isolante e' montato
male (tipicamente perche' gli cadono "dietro" (fra lui ed il muro) delle
pietre o altro;
* Chi sa con precisione che temperatura avra' il terreno?
* Se usi il metodo semplificato trascuri in partenza un sacco di apporti
gratuiti;
* La caldaia che metterai sara' sempre leggermente sovradimensionata
rispettoa i calcoli;
* La T esterna di progetto e' molto piu' gravosa rispetto alle reali
condizioni di funzioamento (ad esempio, qui a Brescia si usa -7° a
fronte di una media invernale che e' di circa 6° C)
Per queste (ed altre) riflessioni di solito considero molto piu' "alla
leggera" un calcolo di L. 10 rispetto ad uno di C.A., mi affido con piu'
tranquillita' al software, in pratica controllo solo l'ordine di
grandezza e la correttezza dei dati di input :)
Per quanto riguarda il tuo metodo di dimensionamento "rapido" ti dico
che dipende da un sacco di fattori: la zona climatica, etc. puo' andare
bene per un predimensionamento di massima ma poi l'impianto definitivo
lo farei coi risultati della L.10, che tanto dovrai fare cmq se vuoi la
concessione ;)


 concessione ;)
Certo, ma per il calcolo dei raditori, mi affido ai miei numeretti, guardo
se gli ordini di grandezza rientrano nei risultati del programma e poi
sovradimensiono 1 o 2 elementi in piů.
Ciao e grazie!

 Ciao e grazie!
Parlando di numerretti, ecco quelli che consiglia la regione Umbria nel
suo prezziario delle OOPP, suppongo valgano principalmente per l'Umbria
(o altre zone con gli stessi GG:
- Potenza da considerare, per il dimensionamento di massima di una
centrale termica, espressa in kW di potenza utile per mc di volume
riscaldato al netto delle strutture:
A)Edifici di recente costruzione realizzati a norma delle vigenti leggi
di contenimento dei consumi energetici.
1.Edifici adibiti a residenza e
assimilabili                         da 0,030 a 0,040 kW/mc
2.Edifici adibiti ad uffici e
assimilabili                         da 0,030 a 0,040 kW/mc
3.Edifici adibiti ad ospedali, cliniche
o case di cura e assimilabili        da 0,040 a 0,050 kW/mc
4.Edifici adibiti ad attività ricettive,
associative o di culto e
assimilabili                        da 0,025 a 0,045 kW/mc
5.Edifici adibiti ad attività
commerciali assimilabili             da 0,030 a 0,040 kW/mc
6.Edifici adibiti ad attività sportive
e assimilabili                      da 0,030 a 0,050 kW/mc
7.Edifici adibiti ad attività scolastiche
a tutti i livelli e assimilabili     da 0,035 a 0,045 W/mc
8.Edifici e capannoni adibiti
ad attivita' artigianali ed
industriali ed assimilabili          da 0,015 a 0,025 kW/mc
B)Edifici esistenti realizzati prima dell'applicazione della legge n.
373 del 30/4/76.
I valori sopra riportati vanno aumentati di una percentuale del 30%.
- Potenza da considerare per la produzione di acqua calda sanitaria
espressa in kW di potenza utile per scaldabagno termoelettrico:
3,50 kW per scaldabagno termoelettrico.
- Potenza da considerare per il dimensionamento di massima di una
centrale frigorifera espressa in kW di potenza utile per mc di volume
raffrescato al netto delle strutture:
1)Edifici con locali raffrescati la cui
superficie vetrata è inferiore al 15%
della superficie netta del pavimento
da 0,025 a 0,035 kW/mc
2)Edifici con locali raffrescati la
cui superficie vetrata è superiore
al 15% della superficie netta del
pavimento                            da 0.035 a 0,050 kW/mc


 l'Umbria (o altre zone con gli stessi GG:
[snip]
Mi auto-rispondo per aggiungere solo che Perugia, ad esempio, e' in zona
E ed ha 2.289 GG. Se conti che il mio paesello ne conta 2.399 direi che
possono andare :)


 ha scritto nel messaggio
news:IH2p9.11314$RO.2...@twister1.libero.it...
