Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Ventilazione locale caldaia

Posso installare una caldaia C in un locale senza finestre facendogli uno 
condotto di areazione verticale che sfocia sul tetto?
Io penso di si 

 Io penso di si
direi di sě se č previsto dalla ditta costruttrice della caldaia
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


E' quello che faccio io di solito, in effetti riesci a "ventilare" il  
locale cieco, se la caldaia è a metano, altrimenti nel punto più basso nel  
caso di GPL.
Ciao
Rudi

 caso di GPL.
Si, scusa parlo di ventilazione e non areazione.
Io praticamente in un cavedio faccio passare un tubo verticale con scarico a 
tetto e con la presa d'aria nel locale dove č situata la caldaia.. Giusto? 

 
no
se stagna (tipo C) devi aspirare (aria di combustione=ventilazione) 
dall'esterno (anche con coassiale) ed espellere i fumi all'esterno.
non puoi modificare il funzionamento di una tipo C usandola come una tipo B.

"capsula" <___@___.___> ha scritto nel messaggio 
news:7YYuf.112301$65.32...@twister1.libero.it...

.. faccio sempre casotto tra ventilazione e aspirazione! Nel primo post 
allora parlavo giustamente di ventilazione! E come dicevo, la ventilazione 
posso farla con il vondotto verticale nel locale interno all'abitazione? 
Nelle uni fanno vedere dellle prese d'aria verso un locale dotato di 
finestra.. 

SuperP ha scritto:

puoi fare quello che vuoi fermo restando che:
1) una caldaia tipo c la puoi far funzionare solo se completa di canale 
di aspirazione e di evacuazione (nei tipi prodotti) omologati assieme 
alla caldaia.
2) se non usi (installi) uno dei due condotti hai manomesso un 
apparecchio omologato (caldaia integrata dei condotti)
3) la manomissione di un apparecchio è cosa gravissima.



Quello che vuole dire SuperP non si riferisce ai condotti di  
aspirazione/scarico in dotazione alla caldaia di produzione del  
costruttore ma ad un condotto da fare al LOCALE di installazione della  
caldaia.
La norma UNI 7129 dice che le caldaie di tipo C si possono installare  
ovunque ma in un'altra sezione, riferendosi all'impianto a gas, dice che i  
collegamenti filettati si possono usare solo in locali ventilabili (es.  
con finestre).
Poichè difficilmente(!) la caldaia viene collegata alla tubazione del gas  
mediante saldatura non si potrebbe installare una caldaia in un locale  
cieco a meno appunto di non ventilarlo in qualche modo( appunto un  
condotto di 4-5 cm o più nel punto più alto del locale e sfociante verso  
l'alto nel caso di metano, nel punto più basso nel caso di GPL).
Dello stesso parere è Edilclima (vedi forum)
Ciao
Rudi

 Dello stesso parere è Edilclima (vedi forum)
uno che abbia capito... ma io chiedevo di una ventilazione verticale con 
sfocio sul tetto. E' fattibile? Penso di si, ma non l'ho ne mai fatto, ne 
mai visto per ora...
Ciao e grazie 


La risposta è :si, è fattibile.
Io lo faccio spesso in caso di locali ciechi nei piani intermedi e non  
confinanti con l'esterno.
Un semplice condotto di ventilazione in materiale plastico (tipo tubi di  
scarico) che sfocia sul tetto con protezione antipioggia.
Ciao
Rudi

 ha scritto nel messaggio 
news:op.s24sngs186k1sz@nome-jh9racr62p...

garzie