Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Isolamento termico pilastri

Come eseguite di solito l'isolamento delle pilastrature
inserite nei tamponamenti?
Sono in difficoltà a far tornare la verifica invernale secondo
i nuovi criteri (zona E),
Dovrei usare 5 cm di isolante, quando la consuetudine
(Legge10 verificata) era di usare il pannello a wafer da 2cm
Il problema che si pone è come inglobare il pilastro nel muro
Pareri? 

 Pareri? 
Ci sarebbe anche da verificare la condensa superficiale, che potrebbe 
non essere cosi' banale coi limiti del 192/311. Per "fortuna" pero' la 
normativa non mi pare dia un metodo preciso per la verifica nel caso dei 
ponti termici per cui...
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

> Consuetudine di quando? Che Legge 10?
qui sta l'inghippo.
Non so come funzionava nel dettaglio in passato
perchè sto iniziando adesso ad operare nel
settore delle verifiche termiche.
Di certo, negli architettonici che da anni eseguo,
la struttura "tipo" consisteva in:
muri: forato8-camera-isolante4-forato12
pilastro: wafer2-tavellina2(o4)
Con questo, discutendo con qualche collega,
la Legge10/91 veniva verificata senza problemi.
Ora, il passaggio veramente tragico,
è l'impostare un esecutivo su un architettonico
redatto sulla base di criteri non più validi.
Con 5 cm di isolante sul pilastro,
la tamponatura verrà oltre i 40 cm... 

 la tamponatura verrà oltre i 40 cm... 
Mi sembrano cmq troppi. Non e' che tu stai cercando di considerare il 
pilastro come superficie opaca anziche' come ponte termico?
Nel primo caso 5 cm potrebbero essere ancora pochi per la verifica a 
condensazione della struttura in CA, al di la' dei limiti di 311, che 
IMHO ai PT non si applicano.
Oppure, altro problema che nasce da un "buco" normativo IMHO: se conti 
le pareti una per una e valuti la Umedia contando TUTTO cio' che sta 
solo in quella parete (finestre, nicchie, pilastri, etc) e se hai un PT 
piuttosto importante tipo un balcone, praticamente la verifica sulla 
Umedia non verra' MAI.


 opaca anziche' come ponte termico?
Come ho letto in passato, anche tu sei utente Termus, credo
che l'oggetto 'pilastro' di Temus venga proprio
mediato al resto della parete come struttura opaca
(purtoppo la minchia di assistenza Acca è praticamente
irraggiungibile, quindi non posso averne conferma
-alla faccia dell'help desk gratuito, finchè non li denuncio per truffa...)
Tu che fai, metti solo ponti termici in corrispondenza dei
pilastri?
Tieni conto che io uso spesso pilastri 30x90... 

 Tieni conto che io uso spesso pilastri 30x90... 
Allora e' una tua valutazione da progettista, anche in relazione alla 
muratura che li circonda: un pil da 90 in muro da 120 non lo definirei 
proprio "ponte termico", anche se in quel caso la verifica puo' essere 
difficile. Soprattutto la verifica di condensa se usi i parametri del 192.
Personalmente quando ho a che fare con strutture tipo setti uso 
l'eccezione muro, se invece ho un 30x40, 30x50 uso il ponte termico.
Occhio che se usi l'eccezione muro i 4 cm di isolante potrebbero non 
bastare in senso stretto e qui torna il discorso della sensibilita' del 
progettista: sinceramente quello che farei io e':
- Trascuro la non verifica dell'eccezione muro, ben sapendo che se il 
problema sorge, al 99% sara' in corrispondenza dell'attacco muratura-CA;
- pero' faccio "correggere" il PT interponendo del celenit o cose simili 
fra pilastro e muro;
In alternativa analisi piu' sofisticate con FEM per determinare la T° 
superficiale e la dispersione complessiva.


 fra pilastro e muro;
Certo, questo lo prescrivo a prescindere (con le imprese serie che intendono 
;))
Ti faccio un'ultima considerazione a margine:
per i solai tra unitą riscaldate, qualche post fa mi venne risposto, credo 
da DocStone,
che l'isolante fosse ridondante.
In effetti, io non l'ho mai applicato, nč ho visto farlo dalle mie parti.
Fatto sta perņ che con la nuova imposizione di 0,8w/kmq, almeno 3-4 cm
sono indispensabili, confermi?
thanks per l'aiuto, sei stato prezioso ;)
P.s. per la cronaca, il numero Acca per l'assistenza dą sempre occupato,
anche negli orari di attivitą, certo, non posso provare ogni 5 minuti...
credo che lunedi chiamerņ l'amministrazione cercando di concordare
un loro contatto... 

 un loro contatto... 
Scrivi una mail! :)
