Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Consiglio per UPS Gruppo di Continuità

Ho da alimentare in caso di black-out un server casalingo Pentium2MMX 200
Linux con disco fisso da pc portatile a 4200 rpm, scheda video, due schede
di rete (niente monitor), più un modem/router Alcatel STH (7,5W da
libretto). Necessiterei di un'autonomia di almeno 30 minuti, ma naturalmente
se mi dura di più ben venga! Cosa ne dite dell'UPS APC 500VA con protezione
linea telefonica? E' un buon prodotto a 130 euro?
Altra cosa: questi aggeggi fanno tanto rumore? Purtroppo devo dormire nella
stessa stanza in cui il server è in esecuzione, quindi non vorrei sentire
ronzii strani di sottofondo (il server attualmente è silenziosissimo), o
essere svegliato da BEEP assordanti durante la notte ;)
C'è la possibilità di disattivare i segnali acustici in qualche modo?
Grazie

 C'è la possibilità di disattivare i segnali acustici in qualche modo?
Su alcuni modelli si possono disattivare ... negli altri e' sufficiente
strappare i fili del cicalino ;-)
Ciao
Luca
-- 
Luca Sasdelli
Microsoft MVP - Networking, Windows NT/2000/XP
http://support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx

 seriale, ma l'UPS continua a fischiare finche' ha fiato nelle batterie.
Malissimo, io voglio usare l'apparecchio non come un oggetto che mi dia quel
minutino in più per backuppare, ma per farmi da "tampone" per parecchi
minuti per far sì che gli utenti del server non abbiano disservizi. Non è
una workstation, come avrai ben capito, e dovrei offrire un servizio di una
certa continuità. :)
Comunque alla fine penso che estirperò brutalmente i fili al buzzer... eheh
;)

 C'è la possibilità di disattivare i segnali acustici in qualche modo?
gli online yunto prevedono questa feature

 minuti 
Ti bastano 48 ore a 420 VA ?  :-)
http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=165
-- 
Vincenzo

 linea telefonica? E' un buon prodotto a 130 euro?
Ti dico la mia esperienza: ho preso un gruppo di marca abbastanza anonima
per circa 200 Euro, č un 1500VA, con il computer (Athlon 2000XP, 3 HD,
cd-rom, masterizzatore, ecc.) piů monitor 17 pollici e altre apparecchiature
di rete (a basso consumo) faccio circa 20 minuti.
Direi che nel tuo caso, specialmente se non metti il monitor potresti fare
tranquillamente 40 minuti o piů.
Ciao
Fabio

 certa continuità. :)
L'autonomia dell'UPS è data dalla capacità delle batterie inserite
all'interno.
Stante che, comunque, i VA dell'UPS devono essere adeguati
all'apparecchiatura da alimentare (è buona norma non eccedere mai il 70/80%
della capacità nominale dell'apparecchio), puoi aumentarne la capacità
aggiungendo altre batterie, esterne all'UPS.
Generalmente un 500-600 VA ha una batteria 12v 7 A/h. Se ne metti una
seconda esterna, in parallelo, raddoppi il tempo a disposizione.
Molti UPS di marca hanno questa possibilità già prevista dalla casa, ed
hanno dei morsetti esterni cui collegare la batteria supplementare.
Tieni però presente che non devi eccedere nell'aumento della capacità delle
batterie in quanto poi metti sotto sforzo il raddrizzatore che deve tenerle
sotto carica.
puoi risolvere usando un caricabatterie da automobile, che ti tiene carica
la batteria esterna ma, in questo caso, devi prevedere un relais che ti
tenga separate le due batterie (esterna con interna) e che le colleghi solo
in caso di mancanza di corrente. (è più difficile a dirsi che a farsi, io
l'ho fatto e funziona da DIO).
Stai attento che per il collegamento devi usare cavo di adeguata sezione, e
che devi usare batterie di tipo "stagno" in quanto, le batterie con
elettrolito liquido in fase di ricarica svilppano idrogeno (infiammabile) ed
emettono vapori corrosivi.
Tieni anche presente che, se l'UPS è studiato per alimentare
un'apparecchiatura per 10 minuti al carico nominale, e tu lo porti a durarne
20 o 30, devi prevedere un'adeguato raffreddamento dell'elettronica
mediante, magari, l'inserimento di una ventola.
Comunque, secondo tale principio, sta funzionando egregiamente un gruppo da
10 KV/A alimentato da 20 batterie da camion. :-)
Beppe.