Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: D.LGS.311/06 - Limiti trasmittanza pareti - vale tolleranza 30%?

Salve a tutti.
Per una nuova costruzione in zona D, l'allegato "C" del DLGS citato
stabilisce un limite di trasmittanza termica per le pareti verticali
di 0,4 W/mqK (0,36 dal 2010).
Tuttavia nell'allegato I (regime transitorio), al punto 1c,
prescriveva che la parete non doveva superare del 30% il limite
indicato.
Questa tolleranza vale ancora o è stata in un qualche modo "abolita" o
superata nelle leggi successive?
In pratica il limite da rispettare a oggi è 0,4 o 0,52 ?
Grazie in anticipo...

Salve a tutti.
Per una nuova costruzione in zona D, l'allegato "C" del DLGS citato
stabilisce un limite di trasmittanza termica per le pareti verticali
di 0,4 W/mqK (0,36 dal 2010).
Tuttavia nell'allegato I (regime transitorio), al punto 1c,
prescriveva che la parete non doveva superare del 30% il limite
indicato.
Questa tolleranza vale ancora o � stata in un qualche modo "abolita" o
superata nelle leggi successive?
In pratica il limite da rispettare a oggi � 0,4 o 0,52 ?
Grazie in anticipo...
n� una n� l'altra :-) se ti viene verificato Epi<Epi limite, gli unici 
limiti che devi rispettare sono tra pareti riscaldate di generatori 
differenti, quindi lo 0,8 kwh/mqa. Comunque non hai detto dove sei, alcune 
regioni hanno normative ad hoc

 regioni hanno normative ad hoc
L'edificio è nel Lazio...
Insomma l'allegato "I" al DLG192/05 non vale più... E infatti vedo
adesso che all'art.11 comma 1 dice "fino all'entrata in vigore"... del
DPR, che sarebbe ora il DPR 59/2009...
E il fatto che è nel Lazio cambia qualcosa?

L'edificio � nel Lazio...
Insomma l'allegato "I" al DLG192/05 non vale pi�... E infatti vedo
adesso che all'art.11 comma 1 dice "fino all'entrata in vigore"... del
DPR, che sarebbe ora il DPR 59/2009...
E il fatto che � nel Lazio cambia qualcosa?
Lazio non conosco, ha una normativa regionale? se s� vale quella, se no fa 
fede il DPR 

 E il fatto che � nel Lazio cambia qualcosa?
Dipende dalla legge regionale (mi pare non ci sia nulla nel Lazio pero').
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...


Febbraio 2009...

 Febbraio 2009...
Quindi devi attenerti alla norma allora vigente, che e' il 311 "puro", 
per quanto riguarda la PROGETTAZIONE (cioe' la L.10). All'atto della 
CERTIFICAZIONE (fine lavori) ti atterrai invece alla normativa nuova.


 CERTIFICAZIONE (fine lavori) ti atterrai invece alla normativa nuova.
Ok... Ricapitolando, in pratica nel mio caso devo verificare:
- EPi<Epi limite
- U p.verticali < U_limite + 30%
(allegato I DLGS, perché non c'era il DPR 59/2009)
Mentre, dall'entrata in vigore del DPR andrebbe verificato, per le
nuove costruzioni (art.4 DPR):
- Epi, Epe...
- Ma NON c'è limite di trasmittanza U... (come diceva Barabba poco
sopra)
(Il limite invece continua a valere per le ristrutturazioni di cui al
comma 4 dell'art.4).
Grazie!

 comma 4 dell'art.4).
Scusate se "riesumo" la discussione, ma mi sembra che ci sia un
errore:
il DPR 59/2009, art.4, comma 1 dice:
"i criteri generali (...) per la progettazione degli edifici (...)
sono fissati (...)  dall'allegato C al decreto legislativo e dalle
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo."
Per cui: i limiti di trasmittanza VANNO rispettati, al contrario di
quello che diceva Barabba...
Stanno infatti proprio nell'allegato C al D.LGS., richiamato nel DPR.
Ciao a tutti.

Scusate se "riesumo" la discussione, ma mi sembra che ci sia un
errore:
il DPR 59/2009, art.4, comma 1 dice:
"i criteri generali (...) per la progettazione degli edifici (...)
sono fissati (...)  dall'allegato C al decreto legislativo e dalle
ulteriori disposizioni di cui al presente articolo."
Per cui: i limiti di trasmittanza VANNO rispettati, al contrario di
quello che diceva Barabba...
Stanno infatti proprio nell'allegato C al D.LGS., richiamato nel DPR.
Ciao a tutti.
guarda, non ho purtroppo il tempo di approfondire la cosa perch� sono 
immerso in altri lavori, quindi manco il DPR e le ulteriori disposizioni... 
posso solo dirti che sia ANIT nella sintesi sul DPR (se vuoi te la mando) 
che Edilclima (direttamente nel programma) la pensano allo stesso modo 
(mio). Non sono i legislatori ovvio, ma sicuramente hanno approfondito ben 
bene nei rispettivi compiti, quindi  guarda bene che magari trovi 
l'inghippo! :-)
ciao Gianluca