Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: consiglio impermeabilizzazione

Salve volevo gentilmente proporre un quesito.
SI tratta  di un problema di impermeabilizzazione di un muro in
calcestruzzo (30cm di spessore) di uno scantinato  e di confine, all'
esterno del quale vi è un terrapieno e non vi è possibilita di agire
in alcun modo. Quest' ultimo  è stato realizzato  in più  colate e
presenta  svariati nidi di ghiaia e disomogeneità.
Essendovi nel limitrofo un pozzo nero a  dispersione ad una  distanza 
di qualche metro dal confine,  si sono nel tempo avute delle
inflitrazioni con vere e   proprie  venute  d' acqua di modesta entità
,  soprattutto nella  parte inferiore del muro.
Il dislivello massimo (variabile ) tra il pelo libero  dei liquami del
pozzo e la parte più  bassa del muro non supera in alcun caso i due 
metri.
Posto che una  siffatta situazione in termini di codice civile 
consentirebbe margini di procedibilità per una  citazione per danni
nei confronti del vicino, vorrei enunciarvi seppur  sommariamante
delle  possibili strategie di impermeabilizzazione (dall' interno):
1)Realizzazione di un muro in calcestruzzo in un unico getto a
ricoprimento della superfice interna previa chiusura dei nidi di
ghiaia e di eventuali diffornità con SPIDY 15 ( premiscelato
cementizio, fibrorinforzato, tixotropico, a presa rapida);
2)Rivestimento del muro in oggetto con pannelli di bentonite (sempre
dall' interno) con successiva realizzazione di contromuro ( 10 cm di
spessore) a ricoprire i pannelli di bentonite;
3)Trattamento  di dei nidi di  ghiaia con spidy 15  e successivo
trattamento della superfice interna del muro in oggetto con PLASTIVO
250  ( rivestimento impermeabilizzante ad elevata elasticità composto
da inerti, leganti cementizi e polimeri acrilici );
Non mi aspetto certamente che tali rimedi possano "deumidificare" il
muro tuttavia dovrebbero arginare le venute d'acqua  stabilmente.
Vi sarebbe una possibilità  remota di operare all' esterno del muro
(previo deinterramento) per eventuali interventi non molto invasivi,
se ciò dovesse essere necessario ad una  eventuale proposta che mi
sottoporrete.
Rigrazio anticipatamente tutti coloro che dedicheranno qualche
attenzione alle problematiche suesposte.
Cordiali Saluti

 calcestruzzo (30cm di spessore)
***********
IMHO:
Nessuna malta "miracolosa" risolverà il problema.
Detto questo, il metodo da Te proposto "...Trattamento di dei nidi di
ghiaia..." può andare molto bene. Il concetto è quello di sanare il danno,
cercando di rendere "quasi impermeabile" il muro.
Fatto questo però devi tenere conto che nessun metodo Ti potrà mai eliminare
le infiltrazioni...(l’acqua conosce le leggi dell’idraulica meglio di
qualunque ingegnere :-)) )
Io lascerei una intercapedine d’aria(5-10 cm) e costruirei una piccola
parete (interna allo scantinato) in laterizio di poco spessore; ad esempio
un blocco da 12 cm può andare benissimo poiché non è strutturale ma solo di
separazione. Lo finirei con l’intonaco ed otterrei una nuova parete senza
macchie ed odori.
Nell’intercapedine così creata, a terra, predisporrei un piccolo canale di
raccolta "acque di espulsione eventuali e/o future provenienti dal "vecchio
manufatto" e la convoglierei in un punto di raccolta. Semplice intervento e
di poca spesa. Basta un tubo in pvc tagliato a metà, nel senso del lato
maggiore, posto in opera con una piccola base in cls…un minimo di pendenza
ed è fatto.
Nella parte superiore dell’intercapedine, dove realizzabile, una piccola
griglia per avere un ricambio d’aria.
Con semplice ventilazione naturale ed un piccolo canale di raccolta
acque...dovrebbe essere risolto il tutto.
Senza rompere…tagliare…o fare altre cose che richiederebbero tempo, costi
elevati e risultati (imho) non certi.
Tobruk
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Per me questa soluzione è l'ideale e la più economica.
L'unica osservazione riguarda la ventilazione dell'intercapedine: se è
possibile la collegherei con l'esterno e, se si riesce, con almeno due
prese d'aria più lontane possibile tra loro. Facendo così i gradevoli
odori del pozzo nero del vicino non si sentono in cantina.
Ciao
Daniele