Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Collaudo statico serbatoio in acciaio

Cosa usereste per il collaudo statico di un serbatoio in 
acciaio al carbonio da 3000 mc destinato a contenere 
sostanze più pesanti dell'acqua (mediamente di peso 
specifico 1,2-1,3)?
Ovviamente, visto le quantità in gioco, serve qualcosa che 
poi a smaltirlo non mi costi più del serbatoio...
Grazie mille.
st...@hotmail.com
 

 poi a smaltirlo non mi costi più del serbatoio...
Lo puoi mettere in pressione con l'aria compressa?

 Lo puoi mettere in pressione con l'aria compressa?
Si tratta di un serbatoio a pressione atmosferica e comunque 
per un collaudo tecnico-funzionale ho tutta l'acqua 
industriale che voglio.
Il problema è che verrà utilizzato per sostanze più pesanti 
dell'acqua, di conseguenza per il collaudo statico l'acqua 
industriale non mi consente di operare nella condizione di 
massimo carico.
E' anche vero che la legge lascia al collaudatore ogni 
valutazione, ma mi sarebbe piaciuto sapere da qualche 
collega se si era mai trovato in una situazione analoga e di 
conseguenza su come si era comportato...
Grazie comunque.
st...@hotmail.com
 

 ha scritto nel messaggio 
news:i7s0k4$td4$1...@news.task.gda.pl...

Ma il collaudo a cosa è rivolto?
Se ai fini del collaudo statico delle strutture è una cosa, se invece è la 
tenuta del serbatoio stesso è u'altra cosa.
Se ai fini strutturali basta caricare  con un carico equivalente, se ai fini 
della tenuta occorrebbe avere più notizie progettuali, es. presenza o meno 
di vasche di raccolta in caso di fuoriuscita, tipologia del serbatoio, ecc. 

 ecc.
Sto parlando di collaudo statico (che per definizione 
riguarda la verifica in campo del corretto dimensionamento 
strutturale).
Mi sembrava abbastanza chiaro dall'oggetto e dal contenuto 
dei messaggi...
st...@hotmail.com

 specifico 1,2-1,3)?
Farei delle prove di carico locali prima e poi eventualmente una
verifica complessiva alla prima messa in servizio dell'impianto.
-- 
 pietro.b
 
http://pib.netsons.org

 Mi sembrava abbastanza chiaro dall'oggetto e dal contenuto dei messaggi...
Mi dispiace ma non avevo capito, perň se si rientra nella 1086,  per le 
verifiche statiche si puň usare un carico equivalente.
Una volta per il collaudo statico (non di tenuta) dei serbatoi per prodotti 
di base per la produzione di antiparassitari  con peso specifico superiore a 
quello dell'acqua ho riempito i serbatoi con un carico equivalente di sabbia 
che passavo da serbatoio  a serbatoio usando delle pompe a ciclone. 


Potresti sfruttare la "botte di Pascal" incrementando quindi l'altezza 
del pelo libero del 20-30%.
-- 
http://edilios.codeplex.com/

Se laStgpg ha scritto:

Ma la pressione supera gli 0,5 bar?

 Ma la pressione supera gli 0,5 bar?
Pressione atmosferica, niente di più.
Comunque, ricapitolando, sembrerebbe un problema senza 
soluzione...
Il principio di Pascal non si può sfruttare perché, non 
essendo un serbatoio in pressione, non ha il tetto 
progettato per le spinte negative, e comunque non consente 
di valutare i cedimenti sul terreno.
La sabbia sarebbe una buona idea, se non fosse difficile da 
gestire per una tale quantità.
Alla fine abbiamo deciso di procedere così:
1) collaudo in corso d'opera delle fondazioni su pali
2) collaudo con acqua industriale a completamento serbatoio
3) riempimento in 4 steps + pause intermedie di 2-3 giorni 
col prodotto definitivo, una volta disponibile con lo 
stabilimento in esercizio.
Unica consolazione: almeno non ho a che fare con sostanze 
pericolose.
Grazie a tutti.
st...@hotmail.com
 

 ha scritto nel messaggio 
news:i8bsh9$bm5$1...@news.task.gda.pl...

E' dillo che hai i pali !!  :)
E' il ciclo di collaudo più logico,  specie se hai i pali e, come suppongo, 
un solo serbatoio.