Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: L10 per ampliamento

Nel caso di ampliamento di un edificio >20% servito dallo stesso
generatore già installato nella porzione esistente, come eseguite la
verifica L10?
Le verifiche vanno fatte per la sola parte in ampliamento, ma quale
potenza assegnate al generatore?
Dato che la verifica va eseguita solo sulla parte in ampliamento
mentre la verifica del rendimento medio stagionale va eseguita sull'
intero edificio servito dallo stesso impianto, come impostate il
calcolo?
Grazie Nicola

Nicola ha scritto:

Hai centrato il problema... :(
Domandina: sei in Lombardia? Nuova norma regionale o 311?
IMHO in le sole verifiche ad avere davvero senso sono quelle sulla 
trasmittanza, che infatti mi pare sia quello che impone il 311 per le 
ristrutturazioni "semplici".
In ogni caso il 311 e' da un lato chiarissimo: verifichi solo il nuovo 
(ampliamento); dall'altro lato invece fa confusione imponendoti 
verifiche che non sono possibili per la sola parte in ampliamento.
Soluzioni:
1. Te ne infischi del 311 e salti una parte delle verifiche (quelle sul 
rendimento) ma e' una soluzione che non mi piace;
2. te ne infishi del 311 e fai la verifica del EPi e le altre richieste 
dal 311 sull'intero edificio, che e' quello che farei io se mi capitasse 
(spero di no... :) ). Il problema qui si ha nel caso le verifiche non 
tornino...
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it


il fatto è che applicando la verifica al solo ampliamento, si
verificano le trasmittanze
ma è un problema per la verifica del FAEP (Dlgs192) o Epi (dlgs 311) a
causa del fatto che
dato che le dispersioni sono ridotte serve un generatore di potenza
ridotta (molto ridotta)
Allora che si fa?
e' corretto mettre la potenza necessaria a far tornare la verifica e
si giustifica dicendo che quella potenza necessaria la si prende dal
generatore che serve la parte di edificio esistente e che attualmente
risulta sovradimensionato ( se lo è veramente facendo un calcolo del
fabbisogno dell' edificio esistente)?
Però credo che la norma imponga di mettere la potenza massima del
generatore.....
e per il rendimento medio stagionale?
si fa un secondo calcolo imputando l'intero edificio compreso
l'ampliamento e si fa una verifica del tipo "ristrutturazione
impianto"?  (però come si fa a far tornare il rendimento medio
stagionale del primo calcolo cioè quello riferito al solo ampliamento?
Sono un po' in difficoltà!!!
Per tigers  lavoro in Romagna.
Ciao Nicola

 Sono un po' in difficoltà!!!
L'unica strada percorribile e' quella che ti ho detto sopra. Se il tuo 
software non lo consente inventa un esamotage, tipo aggiungere un vano 
fittizio con trasmittanze falsati in modo che consumi grossomodo quanto 
la parte esistente.


 - Mostra testo tra virgolette -
Grazie mille Tigers
dato che l'impianto esistente sarà ampliato per alimentare
la porzione di edificio in ampliamento, dovranno essere installate
valvole termostatiche anche sui radiatori della parte esistente?
Ciao Nicola

 valvole termostatiche anche sui radiatori della parte esistente?
Non avevo capito che ci fosse di mezzo anche la sostituzione generatore. 
Altrimenti non sono obbligatorie le termostatiche, solo la regolazione 
secondo zone omogenee, che puoi realizzare come meglio credi (es. 
termostati sui singoli ventilconvettori IMHO sono regolazione per 
singolo locale.



no forse mi son spiegato male, il generatore rimane lo stesso
esistente,
solo l'impianto verrà ampliato e dato che si classifica come
ristrutturazione di impianto
mi era venuto il dubbio che dovessi installare teste termostatiche
anche sui radiatori esistenti
dato che sono regolati da sole valvole ed è presente un unico
termostato ambiente installato nel soggiorno
che governa l'intero impianto esistente.
Quindi valvole termostatiche solo nella parte nuova ampliata!
Grazie
Ciao Nicola

 Quindi valvole termostatiche solo nella parte nuova ampliata!
Anche qui non e' strettamente obbligatorio, se hai dei locali con 
esposizioni e condizioni d'uso simili puoi evitarlo.


 - Mostra testo tra virgolette -
Grazie Tigers
Ciao Nicola