Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Aiutatemi: cosa c'e' che non funziona??

Vi spiego brevemente il mio problema.
Nella mia ethernet c'e' uno switch con 12 porte a 10Mb/sec e 1 porta a
100Mb/s alla quale ho collegato un hub a 100Mb/s. Adesso sto installando un
nuovo server che vorrei collegare all'hub a 100 e la situazione e' questa:
1. Collegando il server con un cavo direttamente all'hub a 100 funziona
tutto.
2. Collegando il server alla presa a muro e l'uscita di quest'ultima all'hub
a 100 non funziona piu'.
3. Collegando invece l'uscita della presa a muro ad una porta a 10Mb/s dello
switch tutto riprende a funzionare.
Ovviamente io vorrei collegare il mio server alla presa a muro e farlo
andare a 100Mb.
I cavi sono cat. 5 e la lunghezza dei cavi passando dalla presa a muro sara'
al massimo 20m. Inoltre all'hub a 100 sono gia' collegati altri 3 server che
funzionano correttamente.
Dov'e' il problema?. Sapete darmi dei consigli?
Grazie a tutti.
Gabriele

 switch tutto riprende a funzionare.
Hai un cablaggio scadente, e' quasi certo....
Ciao!
-- 
 Daniele
-------------------------------------------------------------------------------
linux: the choice of a GNU generation
(
k...@cis.ufl.edu
 put this on Tshirts in '93)
-------------------------------------------------------------------------------
 Se telecom italia aggiungesse uno scatto al giorno ad ogni abbonato, dal
 primo Gennaio avrebbe rubato 837.406.000.000 Lire.
-------------------------------------------------------------------------------
 Daniele Orlandi - Utility Line Italia - 
http://www.orlandi.com
 Via Mezzera 29/A - 20030 - Seveso (MI) - Italy
-------------------------------------------------------------------------------


Ma il cavo e' cat.5. Anche le prese a muro devono essere "omologate" per i
100Mb?

 100Mb?
Il cavo dev'essere categoria 5, le prese pure, le patch pure, ma quello che e'
piu' importante e' che sia rispettato l'ordine dei colori e delle coppie nel
collegare il cavo alle prese a muro e l'errata connessione dei conduttori alla
presa e' un errore che viene commesso con frequenza mostrosa...
Ciao.
-- 
 Daniele
-------------------------------------------------------------------------------
Sigh.  I like to think it's just the Linux people who want to be on
the "leading edge" so bad they walk right off the precipice.
(Craig E. Groeschel)
-------------------------------------------------------------------------------
 Se telecom italia aggiungesse uno scatto al giorno ad ogni abbonato, dal
 primo Gennaio avrebbe rubato 840.019.000.000 Lire.


Hai un cablaggio scadente, e' quasi certo....
Io toglierei il quasi.
ciao Marco.

 Io toglierei il quasi.
No! C'e' una delle leggi di Murphy che dice che l'evento impossibile si verifica
con probabilita' > 0 e tende a 1 quanto piu' impossibile e' stato definito.
Ciao!
-- 
 Daniele
-------------------------------------------------------------------------------
Running Windows on a Pentium is like having a brand new Porsche but only
be able to drive backwards with the handbrake on.
(Unknown source)
-------------------------------------------------------------------------------
 Se telecom italia aggiungesse uno scatto al giorno ad ogni abbonato, dal
 primo Gennaio avrebbe rubato 841.198.000.000 Lire.


presa e' un errore che viene commesso con frequenza mostrosa...
Opss.....ho scoperto che le prese a muro che mi hanno installato gli
elettricisti sono cat.3 anzicche' 5!!!!!
Ciao e grazie
Gabriele