Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Consumi pavimento radiante

Salve a tutti.
Sto leggendo un po di post sull'argomento e ho appreso molte cose...
ora avrei una curiosità più specifica
Volevo sapere cosa ne pensate dei consumi del mio impianto
Cerco di riassumere le condizioni di esercizio:
- Temperatura media esterna intorno ai 5 gradi
- Abitazione di 130mq divisa su sue piani: piano rialzato 80mq x h2.70
+ taverna 50mq x h2.40 + vano scala a vista di comunicazione (una sola
rampa larga un metro) per un totale di 350 mc circa
- Isolamento (direi) ottimo: infissi a tripla guarnizione con vetro
camera 4+20+4 mm, pareti esterne con forati e intercapedine di
materiale isolante per un totale di 35 cm, 16 + 8 + 11 intonaci
esclusi, pavimento in gres tuttamassa un po più spesso degli standard
(11mm)
- L'impianto è dotato di due termostati ambiente (uno per piano) di
due pompe di circolazione, due collettori, e c'è anche una valvola
termostatica che pilota i due circuiti. In pratica è come se fossero
due impianti indipendenti ma con una sola caldaia.
- Temperatura di mandata 45 gradi (costante, non ho la sonda esterna)
- Temperatura ambiente impostata a 20 gradi sul piano rialzato, 19
gradi in taverna
- Temperatura acqua sanitaria impostata a 50 gradi
- Attualmente ci abito solo io (ergo sopra ho un appartamento vuoto e
sotto ho le fondamenta)
- Tre lati della casa danno all'esterno (EST SUD OVEST) uno solo
(NORD) da su un vano scale di un altro appartamente (quindi non
riscaldato, ma credo isolante)
A queste condizioni consumo 10 mc al giorno
Che ne pensate... secondo voi è un consumo accettabile o c'è qualcosa
che va tarato meglio? con la termoregolazione climatica (sonda esterna
che regola la temp di
mandata) potrei risparmiare?
Grazie... se avete bisogno di altre info per darmi una opinione sono
a
disposizione :)

ah, dimenticavo....
la caldaia è naturalmente a condensazione ed è modulante (il che
dovrebbe significare che modula la potenza del bruciatore al fine di
ottenere la temp di mandata)

 ha scritto nel messaggio 
news:80ed04c9-7dd2-4790...@o77g2000hsf.googlegroups.com...

10mc al giorno fanno più o meno 1500mc l'anno per sola climatizzazione
cioè 13500 kw che distribuiti su 130mq fanno 103kw/mq...
è tantino...
secondo me paghi il fatto che sopra non vive nessuno e quindi non'è 
riscaldato l'ambiente...immagino anche che il solaio intermedio non sia 
isolato...
che tipo di prodotto usi per l'impianto a pavimento?
hai insolato con quanti cm l'impianto a pavimento verso l'esterno?
ho dei dati in questi giorni di due appartamenti di 90mq circa (secondo 
piano e terzo piano-mansarda)
quello del secondo piano ha un consumo di 37 kw/mq annuo, quello sopra più 
del doppio...(t° costante a 20°)
il tetto è micidiale per le dispersioni...
 

Mi spiace ma non so dirti tecnicamente com'è fatto l'impianto....
so solo dirti che la marca di tutto (pannelli isolanti, tubi,
collettori, pompe etc.) è "emmeti"
http://www.emmeti.com/home/index.php
Mentre la caldaia è una Hermann spaziozero condensing plus
Tu dici che è tantino... io sono d'accordo con te... ma altri mi hanno
detto che è addirittura poco.. bah
Comunque secondo me più del piano di sopra non abitato che ha la sua
incidenza (ma presto sarà abitato)
il grosso della dispersione/inerzia termica ce l'ha il seminterrato
(taverna) di 50 mq perchè
era, in progetto, un garage, che io ho trasformato.
Tale garage/taverna confina con:
- da un lato con un'altro garage (attualmente sempre aperto in quanto
non venduto e in fase di ultimazione) separato da un foratino da 16 e
basta
- da un lato con l'esterno attraverso una parete con finestra e
portoncino blindato (si sente anche lo spiffero dalla fessura sotto la
porta)
- da un lato con androni e scalinate di accesso varie (quindi non
riscaldate)
- e da un lato con un muro in cemento armato che regge un piccolo
terrapieno per il giardino, ben isolato dall'umidità ma che a quanto
dicono è tutt'altro che un isolante termico.
Insomma l'unico confine riscaldato è il soffito e io pensavo fosse
abbastanza per il fatto che tale taverna è alta solo 2.40m
Qualcuno potrà dire .... beh allora che cacchio pretendi?
Apparte gli scherzi voi dite che pregiudica molto i consumi questa
situazione?
Cosa posso fare per isolare meglio la stanza.. l'unico punto in cui
posso agire è la parete in comune con il garage a fianco.. ma può
bastare?
Posso incolpare l'installatore e/o il progettista per il mancato/
inadeguato isolamento?
Arigrazie :)
P.S. oppure altra spiegazione logica:
potrebbe essere che la rampa di scale non riscaldata tra casa e
taverna (in mc è grandicella) rubi tutto il calore?
