Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Fotovoltaico e vvf

Per sostituire l'amianto e realizzare un impianto fotovoltaico su un 
immobile commerciale (soggetto a vvf) è necessario fare la pratica ai 
vigili del fuoco?
Se malauguratamente prima della scia fosse stato dimenticata tale 
incombenza quali potrebbero essere le scappatoie a lavori fatti?
Esiste una sanatoria ai vvf? Con i lavori in corso c'è il penale?
 
Grazie.

Nessuna idea in merito?

 Nessuna idea in merito?
 
La questione FV e VVF è oggetto di una recente circolare (Prot. 1324 del 
7/2/2012) che puoi consultare. C'era anche una circolare precedente, Prot. 
5158 del 26/03/2010.
 
aLUCArd 
 
 

 Con i lavori in corso c'è il penale?
 
dal dPR 151 in avanti il penale c'e' anche per la sola assenza di CPI, 
cosa che prima era dibattuta (e forse lo sara' ancora). Per la 
difformita' non saprei, e' da controllare sul dPR e sulle varie norme 
sparse.
 
Ti segnalo il dlgs 139/2006:
 
Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività
 
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al 
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il 
rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto 
sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si 
tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti 
infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di 
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da 
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto 
dall'articolo 16, comma 1.
[omissis]
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni 
vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle 
ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il 
rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i 
servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed 
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di 
pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione 
è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
 
 
Tutto cio' detto chiariamo ancora: ad oggi esistono attivita' di tipo A, 
B o C. Per attivita' di tipo A non serve l'esame preliminare del 
progetto ma solo la SCIA VVF a fine lavori, per cui puoi fare 
direttamente quella.
Se invece e' un tipo B o C occorre fare l'esame preliminare del 
progetto. Se l'hai dimenticato prima della SCIA fallo ora e basta. Non 
ci vedo particolari problemi: con la SCIA asseveri che l'intervento "va 
bene", se servono altri pareri li acquisici e teoricamente fino ad 
allora la SCIA dovrebbe essere "sospesa"; se anche non fosse stata 
sospesa nel momento in cui arriva il parere favorevole "sani" tutto 
all'istante.
 
L'unico, remoto, rischio e' che qualcuno se ne accorga e ti contesti 
qualcosa nel frattempo. Ma vedo di molto peggio in giro per cui non 
sarei particolarmente preoccupato (salvo che l'impianto FV non rispetti 
la circolare con le linee guida VVF per gli impianti in attivita' 
normate, nel qual caso l'unica preoccupazione sarebbe adeguarlo in corsa).
 
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

Intanto ti ringrazio per le indicazioni.
Il grosso problema è che la copertura è già stata realizzata con 
pannelli sandwich in poliuretano che erano ammessi all'epoca dell'inizio 
lavori ma non oggi a seguito della circolare dei vvf.


Se non sono REI 30 devi interporre materiale EI 30 se non ricordo male.
Ma non ho ancora capito se l'attivita' sotto i pannelli sia soggetta di 
per se'.



 
Si...commerciale > 400 mq.


Allora come si dice in francese so' cazzi.
Adesso occorre rimediare in qualche modo cercando di adeguarsi alle 
linee guida.


Il 13/04/2012 11:15, Giafan ha scritto:

Occhio che prima di questa circolare ce n'era un'altra. La prima e' di 
un annetto e mezzo fa se non ricordo male, forse anche prima.
