Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Cavo x reti 100 Mbit

Scusate se mi intrometto nella discussione per fare un paio di domande
Io ho avuto dei probemi su per un cablaggio che avevo attribuito proprio a 
questo tipo di cavo (FTP) 
La ditta che ha eseguito il cablaggio non mi sembra che abbia eseguito un 
lavoro molto buono, nel senso che  ha usato cavi di tipo diverso (alcuni stp, altri 
utp, altri che non sono riuscito ad identificare) . Premetto anche che i cavi di 
rete sono stati fatti passare nelle stesse canaline della linea elettrica (le 
canaline sono divise in 3 scomparti, ma i cavi elettrici e quelli della rete corrono 
a meno 3 cm di distanza per varie decine di metri)..
Inoltre la crimpatura non segue l'ordine dei colori che 
conoscevo(aranciobianco,arancio,verdebianco,blu,blubianco,verde, 
marronebianco, marrone), ma uno schema che mi sembrava totalmente 
casuale (arancio e aranciobianco stavano ai due estremi del connettore, per 
esempio)
Dopo che ho fatto alcune prove ho visto che dove c'erano i cavi di tipo ftp non 
riuscivo ad avere nessuna trasmissione di dati, nonostante i led diagnostici 
degli hub e delle schede di rete segnalassero la connessione, mentre dove 
c'erano i cavi di tipo utp c'era anche trasmissione di dati.
La configurazione dei computer e' corretta, perche' con dei cavi volanti attaccati 
direttamente ai computer ed agli hub le cose funzionano a dovere. 
Gli altri cavi invece, quelli che non ho capito di che tipo fossero (che ancora 
dovevano essere crimpati)  avevano quattro fili colorati e quattro bianchi.
Ora mi chiedo: a quali cause devo attribuire il non funzionamento? ad un 
problema di crimpatura, ad un problema di cavi o ad un problema di disturbi 
sulla rete elettrica?
___________________________________________________
    Marco Toci
(
m.t...@amnesty.it
)
--
Automatic posted from 
ro...@ailx02.amnesty.it
 [194.20.52.6]
via Mailgate Server - 
http://www.mailgate.org

 lavoro molto buono
Da come hai descritto il "lavoraccio" che ti hanno fatto, hai tutti i diritti di
chiedergli di smontare tutto e di fargli pagare la cablatura fatta da una ditta
seria.
Non ti preoccupare di FTP e UTP, il tuo cablaggio ha ben altri problemi.
Ciao!
-- 
 Daniele
-------------------------------------------------------------------------------
Why use Windows, since there is a door?
(By 
fac...@galileo.rhein-neckar.de
, Andre Fachat)
-------------------------------------------------------------------------------
 Se telecom italia aggiungesse uno scatto al giorno ad ogni abbonato, dal
 primo Gennaio avrebbe rubato 748.407.000.000 Lire.
-------------------------------------------------------------------------------
 Daniele Orlandi - Utility Line Italia - 
http://www.orlandi.com
 Via Mezzera 29/A - 20030 - Seveso (MI) - Italy
-------------------------------------------------------------------------------

Attenzione, potrebbe non essere un problema di cablaggi, ma molto spesso, a me è
capitato più volte, i cavi, anche se di qualità buona, danno problemi dopo 20-25
metri a 100 Mbit, mentre gli stessi funzionano benissimo a 10 Mbit.
Prova a fare il tentativo di usare un hub da 10 Mbit e vedere se tutto funziona
correttamente. Ciao
Sauro Casoni
Busseto - Parma
sa...@symbolic.it
--
Posted from 
synet.symbolic.it
 [195.103.76.33]
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.mailgate.org