Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Giunti tecnici in fondazione

Nel calcolo strutturale di un capannone con lunghezza superiore a 50 metri
mi trovo a dover realizzare un giunto tecnico sull'edificio. Lo stesso
giunto deve esistere anche nelle fondazioni? Mi sapete dare il riferimento
normativo che giustifica la vostra eventuale risposta? Grazie.
Marco
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 normativo che giustifica la vostra eventuale risposta? Grazie.
Se e' un giunto tecnico, quindi per sostanzialmente per le dilatazioni, non
occorre fare fondazioni separate. Infatti se ci pensi in fondazione la
temperatura e' pressoche' la stessa durante tutto l'anno, quindi le
dilatazioni differenziali non esistono per i due plinti.
Discorso poi del tutto simile pe la sismica (cmq vedi ordinanza...)
Diverso e' il discorso se questi proviene dalla differenza di altezza dei
due edifici, ma anche in questo caso si puo' dimensionare opportunamente la
ciabatta del plinto (ad es. in modo asimmetrico in modo da scaricare circa
la stessa pressione che negli altri) e te la cavi senza sdoppiarlo.
Normativa ad hoc che io sappia non ne esiste, e' solo una buona regola del
"costruire"...
Ciao
--
Doc Hollywood
------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
------------------------------------------------------------------------

Decreto Ministeriale 16.01.1996, punto C.4, parla di giunti tecnici
per strutture in elevazione.
L'altezza H e' riferita allo spiccato di fondazione, sotto le fondazioni
possono essere in aderenza: il giunto è H/100, si fa riferimento
all'altezza della struttura più bassa, in caso di strutture di differente
altezza.
In pratica si potrebbero fare anche giunti tecnici crescenti con la quota
altimetrica.
Non sono convinto però sul fatto di fare le fondazioni uniche, per tutelarsi
da cedimenti
differenziati che andrebbero se no ad interessare anche parti contigue.

 differenziati che andrebbero se no ad interessare anche parti contigue.
ma che significa ?
P.S. e' una domanda senza alcuno spirito di polemica

 ha scritto nel
messaggio news:bnuap2$15lnhp$1...@ID-103840.news.uni-berlin.de...


 mi trovo a dover realizzare un giunto tecnico sull'edificio.
Se il capannone è prefabbricato, perchè fai un guinto? Solitamente i
capannoni prefabbricati sono strutture fortemente isostatiche (quasi labili)
e ad ogni campata corrisponde un giunto, per consentire il montaggio, per
cui non ci sono problemi per dilatazioni termiche.
Se invece stai progettando un capannone gettato in opera o col sistema APE
allora ha una sua validità mettere il giunto.
Ciao Fabrizio


 cui non ci sono problemi per dilatazioni termiche.
Non lo ritengo del tutto vero.
Si, i vari elementi prefabbricati sono tra loro disgiunti e montati su
neoprene che lascia una (piccola) liberta' di movimento, ma non bisogna
esagerare, anche perche' la possibilita' lasciata dal neoprene non e' enorme
e le sollecitazioni che tendono a generarsi nei pilastri possono diventare
veramente grandi.
Per la variazione termica quindi in genere tendo a seguire una regola del
tipo "il doppio del gettato in opera", ossia nel gettato in opera ogni
50-60m circa metto un giunto e nel prefabbriato ogni 100-120m.
Poi per la zona sismica sono altri discorsi...
Ciao
--
Doc Hollywood
------------------------------------------------------------------------


appunto.
Io stavo parlando del fatto che cedimenti di una fondazione di un corpo di
fabbrica
potrebbe cosi' non disturbare eventualmente l'adiacente corpo: rendere
indipendenti da questo punto di vista i vari corpi, ridurrebbe le
sollecitazioni che deriverebbero da questo.
Oltre a ciň, in zona sismica o no, col giunto tecnico di elevazione in
presenza di terremoti ci si tutelerebbe da martellamenti dei corpi di
fabbrica adiacenti.
Comunque a rigore di norma il giunto tecnico (SOLO IN FONDAZIONE)
non č obbligatorio in zona sismica.

 normativo che giustifica la vostra eventuale risposta? Grazie.
non cinsono riferimenti normativi.
Il giunto secondo me dovrebbe andare in fondazione se a cavallo del giunto
ci stanno strutture a diverso comportamento, carico etc. In realtà ho visto
che anche in questi casi le fondazioni si fanno monoblocco