Newsgroup: it.comp.hardware
Titolo: Che ups per pc normale che deve 'resistere' almeno 1 ora ???

Di solito i produttori di ups danno la durata in base al 50% del carico
massimo erogabile da un ups.
Devo alimentare una postazione amministrativa (pc p4 2800, monitor lcd 17",
stampante laser Hp 1320) in modo che possa lavorare in completa autonomia
almeno 1 ora anche in asenza di rete elettrica.
Se mancasse la corrente potrebbe anche diminuire il carico per la stampante 
(circa 80/100 fogli / ora).
Che ups mi consigliate ?
Ciao e grazie
RobertoA

 ha scritto nel messaggio 
news:43c92...@newsgate.x-privat.org...

nn so, ti dico che il mio è da 800 VA (sulla confezione c'era scritto un 
ora....) con lo schermo spento arriva MASSIMO a 15 min....
con lo schermo acceso (15 lcd) ...bhe.. poco meno di 10 min...
penso avrai bisogno di un gruppo di continuità per gli sbalzi e di un bel 
gruppo elettrogeno a benzina :-)
ciao
--------------------------------------------------------
...AND REMEMBER, RESPECT IS EVERYTHING...
-------------------------------------------------------- 

 stampante (circa 80/100 fogli / ora).
[snip vari]
Tu vuoi mettere una stampante LASER sotto UPS? Il tutto per un'ora?
IMHO risparmi di più con un gruppo elettrogeno (concordo con Richard)
Quale non saprei :( 



Se ne è parlato anche qualche post più sopra. Esistono UPS che fanno
al caso tuo, ma devi essere disposto a spendere per lo stesso *molto*
di più di quello che ti è costata l'intera  postazione di lavoro.
Altyernativa un piccolo gruippo eloettrogeno a benzina, notevolmente
più silenziosi dei classici diesel che nascono per stare all'aperto.
Tuttavia questa alternativa non impedirà al PC di spegnersi
brutalmente se salta la corrente, perchè l'avvio dei gruppi
elettrogeni è sì legato alla mancanza di corrente, ma passa sempre
qualche secondo dal black out all'attivazione del gruppo, cose che non
succede con gli UPS a batteria.
------------
Repliche inviate direttamente a
rimi...@virgilio.it
 non saranno
lette ne'avranno risposta.

 succede con gli UPS a batteria.
Per questo potrebbe abbinarci anche un UPS a batteria che gli tenga acceso 
per lo meno il pc e il monitor (escludendo la stampante), dando così il 
tempo al gruppo elettrogeno il tempo di mettersi in funzione. Che ne pensi? 

 Che ups mi consigliate ?
Non è male l'idea del gruppo elettrogeno. In effetti c'è uno su ebay che 
vende un benzina da 900W (sufficienti) a 90 euro. Con un UPS normale ha 
10-15 min di tempo per avviare il gruppo.
Come già detto UPS che ti gestiscono una laser ed un PC per un'ora esistono 
ma costano veramente molto, un'alternativa sarebbe l'utilizzo di un normale 
UPS collegato opportunamente con batterie aggiuntive da auto da 100/150A. 


Ho piazzato un ups, circa 2 anni fa, per un cliente.
Il sistema alimenta 1 videoregistratore digitale (su base pc), 1 monitor 15
pollici CRT e 12 telecamere a colori
Il consumo complessivo e' di circa 440vA.
L'autonomia (gia' provata in campo) e' di circa 80 minuti
Il gruppo e' un MGE da 3,3kva, espandibile con gruppi batteria aggiuntivi
per arrivare ad un'autonomia a pieno carico di 5 ore.
E' un UPS doppia conversione on-line (fatto per apparati di
telecomunicazione)
Costo approssimativo: 2200 Euro (piu' IVA 20%)
Quindi improponibile .
Se vuoi un consiglio, scordati la laser (sono circa 1200vA quando e' in
stampa).
Prendi un ups da almeno 800vA e un gruppettino elettrogeno a benzina SERIO.
Sottolineo serio perche' quelli piccolini hanno un grosso problema: sono
nati per carichi resistivi (lampadine) e per carichi che non hanno problemi
di frequenza.
Il pericolo e' che quando attivi il generatore, l'ups non riesca a
sincronizzarsi con la prequenza generata, rimanendo costantemente in
batteria e lasciandoti comunque a piedi
--
Saluti
Bruno

RobertoA in data 14/01/2006 scrisse:

Dai un'occhiata a questi gruppi elettrogeni con avvio automatico:
http://www.sacom.net/generatori/avvaut1.htm
Poi se hai la necessità di mettere solo il pc sotto ups puoi prenderne 
uno relativamente piccolo (almeno 1000VA) per tenere acceso il pc, 
altrimenti devi prenderne uno da almeno 3-4kVA.
Considera che di solito si consiglia, per queste potenze, di prendere 
un gruppo elettrogeno con almeno il doppio della potenza di targa 
dell'ups, altrimenti quando il gruppo elettrogeno parte, l'ups non 
ricommuta su rete ma continua ad andare a batteria fino alla scarica 
completa.
Il problema è dovuto allo spunto dell'ups quando inserisce il carico su 
rete (in questo caso il gruppo elettrogeno) e ai disturbi (armoniche) 
che immette in rete e che disturbano il regolatore di tensione del 
gruppo elettrogeno.
Attenzione che se metti la laser sotto ups dovresti prendere un ups a 
doppia conversione (uscita d'onda sempre sinusoidale), altrimenti 
rischi con la laser di rovinare sia l'ups che la stampante stessa.
Se decidi per questa soluzione vedi sempre di poter provare prima 
dell'acquisto definitivo l'accoppiata ups-gruppo elettrogeno.
Se metti tutto sotto ups è facile che l'impianto completo venga a 
costare 4-5.000 Euro... valuta se il gioco vale la candela.
L'alternativa è quella di prendere un grosso ups a doppia conversione e 
aggiungerci vari pacchi di batterie aggiuntive, ma non risparmi 
tantissimo (forse 1.000-1.500 Euro) e hai costi maggiori quando devi 
sostituire le batterie. In questo caso l'ups deve essere almeno 4-5kVA 
(meglio 5kVA) in quanto deve lavorare per tempi lunghi ad inverter con 
carichi induttivi (stampante laser).
Io valuterei bene cosa accade se la stampante rimane non alimentata per 
15-30 secondi, se non è un problema adotterei la soluzione: ups da 1kVA 
per il pc e gruppo elettrogeno con avvio automatico che alimenta ups e 
stampante. Se c'è sempre qualcuno che può intervenire quando viene a 
mancare la corrente allora potresti risparmiare sul gruppo elettrogeno 
e prenderne uno ad avvio manuale.
Ciao
Fabio