Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Quella L10/91 che il Comune ritiene debba esser aplicata

 
Premetto: sono un neofita della legge 10 e, pertanto, in questa fase è mio
interesse occuparmi di progetti termotecnica di modesta entità.
Per completezza di informazione faccio presente che, seguendo i suggerimenti
del NG , ho acquistato il software MCImpianto del’Aermec.
Esplico il problema:
Mi trovo a dover seguire la progettazione per un frazionamento e cambio di
destinazione d’uso di un’u.i. (attualmente destinata ad attività
commerciale) in due piccoli appartamenti di civile abitazione ognuno di
circa 40 mq).
Gli ambienti suddetti si trovano sotto un loggiato al piano terra di un
grosso condominio di 5-6 piani (circa 20 appartamenti); il condominio (del
1968) è costituito da due corpi in c.c.a. con interposto un giunto tecnico
di pochi centimetri e (per la nota legge di Murphy!) il negozio sta a
cavallo dei 2 corpi.
Il condominio è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato (di cui
non ho nessun dato tecnico!) ed il Committente, che non ha intenzione di
staccarsi dal suddetto impianto, vuole semplicemente rinnovare le tubazioni
e sostituire i corpi radianti all’interno delle future uu.ii.
Studiando il campo di applicazione della Legge, in particolare se risulta o
no obbligatorio la redazione della Relazione Tecnica in queste condizioni,
ero giunto alla conclusione di non doverla fare. Per scrupolo però mi sono
consultato con il tecnico referente del Comune che ritiene invece necessaria
la redazione della Rel. Tecnica in quanto, seppure non vengono eseguite vere
e prorie opere di nuova installazione o ristrutturazione di impianti
termici, c’è un cambio di destinazione d’uso (da E.5 a E.1): c#$#%!!!!
Ora, secondo Voi, come mi devo comportare?
Come deve essere sviluppata la rel. tecnica ed i calcoli in essa contenuti
per una contenuta porzione di un intero condominio che per di più è dotato
di riscaldamento centralizzato?!?! Posta questa domanda al tecnico lo stesso
ha elegantemente tergiversato!
Ringrazio sin d’ora e, solo dopo avermi risposto ;-), buone ferie a tutti
(ce le siamo meritate!!)
Marco
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:80Z19Z141Z106Y1...@usenet.libero.it...

Caso insolito; a rigore andrebbe fatta (non solo per il cambio di 
destinazione ma anche per la modifica dell'impianto); per il generatore, 
unico per tutto il complesso come regolarsi?
Suggerisco il calcolo del Cd ed una verifica adottando un virtuale 
generatore di potenza congrua alle dissipazioni massime con gli stessi 
rendimenti di quello attualmente installato.
ciao
Marco


ringrazio per la risposta e invito chiunque voglia dare il proprio
contributo a farlo
saluti


> Ora, secondo Voi, come mi devo comportare?
file dal sito edilclima:
DM 13.12.1993 - MODELLO B
NUOVI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI 
TERMICI
NEL CASO DI NUOVI IMPIANTI IN EDIFICI ESISTENTI O DI RISTRUTTURAZIONE DI 
IMPIANTI SI UTILIZZA LA STESSA PROCEDURA, CON LE SEGUENTI VARIANTI:
• NON ESISTE IL PROGETTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO IN QUANTO L'EDIFICIO È 
ESISTENTE;
• SI RILEVANO LE CARATTERISTICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO (STRUTTURE, 
FINESTRE, SUPERFICI);
• NON OCCORRE VERIFICARE IL CD PER EDIFICI PRECEDENTI AL 1978;
• OCCORRE VERIFICARE hG ³ hGLIMITE;
• OCCORRE VERIFICARE FEN £ FENLIMITE (PER IL CALCOLO DI FENLIMITE SI USA IL 
CD LIMITE VALIDO ALLA DATA DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO; PER
EDIFICI COSTRUITI PRIMA DEL 1978 IL CD LIMITE CORRISPONDE AL CD EFFETTIVO);
• SI COMPILA LA RELAZIONE MODELLO B - DM 13.12.1993 INVECE DELLA RELAZIONE 
MODELLO A.
IL RESTO È SOSTANZIALMENTE IDENTICO.