Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: pontili galleggianti

che tipo di tubazione occorre utilizzare per alimentare un idrante 
antincendio installato su un pontile galleggiante tipo INGEMAR?
Devo collegarlo alla rete della banchina fissa.
Nel vano impianti del pontile (30x8cm) posso utilizzare una normale 
tubazione in acciaio serie media raccordata a quella di terra o occorre 
utilizzare accorgimenti per il moto anche se leggero dei pontili. 


 Posso formulare due ipotesi:
1- Nel pontile esiste già una tubazione;
2- Esiste solo l'idrante.
Nel primo caso è senz'altro necessario collegare la tubazione del pontile a
quella di banchina muraria con un tratto di tubazione molto flessibile e di
lunghezza sufficiente a formare un "collo". Sarebbe meglio se collegamenti
di tale tipo fossero realizzati anche fra gli elementi che compongono il
pontile.
Nel secondo caso (o anche se la tubazione esistente dovesse necessitare di
sostituzione) meglio realizzare tutta la linea con tubazione flessibile.
Sempre necessario il collo nel tratto fra il pontile galleggiante e la
banchina muraria.
Le forze in gioco, anche se a vista non sembra succedere nulla, nei
movimenti degli elementi galleggianti, specie in caso si onda stazionaria
(riconoscibile solo da chi ha esperienza) sono notevoli e sono normali le
rotture a fatica.
Tenere conto del fatto che in ambiente marino (ma anche lacuale) le
tubazioni metalliche sono soggette a corrosione (anche, e a maggior ragione,
se realizzate in acciaio inox).
Spero di esserti stato utile.
Saluti
Claudio (terra-mar)
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:151Z49Z6Z152Y1...@usenet.libero.it...

La tubazione non c'è. Ci sono solo gli idranti da alimentare.
Che tipo di tubazione flessibile mi consigli? 

 ha scritto nel messaggio
news:9bCme.8129$Wb....@tornado.fastwebnet.it...

PEAD (Polietilene alta densità); come ti hanno già suggerito realizza una
sorta di omega tra pontile e banchina.
ciao
Marco


Ti consiglio tubi in polietilne per acquedotti di uso abbastanza comune.
I piccoli rivenditori di materiali idraulici dispongono normalmente dei
diametri compresi tra 20 e 63 mm (ma se gli idranti sono del tipo UNI 45
anche il diametro 63 č insufficiente), mentre i rivenditori di materiali per
edilizia hanno un campionario piů ampio.
I tubi sono marcati con la pressione di esercizio (PN 20 ovvero 20 atmosfere
ecc.) quindi dovrai informarti della pressione massima nel punto di
erogazione.
Gli stessi rivenditori dispongono dei pezzi di giunzione appositi; dovrai
FORSE farti costruire qualche pezzo speciale per il collegamento agli
idranti e nel punto di derivazione. A questo proposito ti consiglio di farti
costruire, se non lo trovi, un tronchetto di acciaio con l'innesto per
l'idrante da una parte e una PRESA INTERNAZIONALE dall'altra (per eventuali
imbarcazioni di bandiera estera che non dispongono di attacco UNI).
Per quanto detto in precedente occasione lascia la tubazione un pň flessa
tra un idrante e l'altro per assorbire il movimento degli elementi del
pontile e, in corrispondenza dell'allaccio a terra, disponi il tubo con un
collo a LIRA o, se hai spazio e modo, formando una SPIRA.
Spero di averti ben servito.


 anche il diametro 63 è insufficiente),
non è detto, dipende dalla pressione disponibile, il singolo idrante UNI 45
può essere servito benissimo da uno stacco DN63; il resto della rete deve
essere dimensionato sul numero di idranti previsti contemporaneamente in
uso. Per maggiori dettagli può essere utile consultare la UNI 10779.
marco