Newsgroup: it.hobby.hi-fi
Titolo: Neutro a spasso

Come suggerito da un amico nel thread precedente, ho verificato la tensione
tra terra e neutro sotto carico a casa mia: 5 V stamattina, che salgono
subito a 9V con la stufetta accesa. Accendendo altre utenze (circa altri 2
KW tra lampade e ampli senza segnale) la cosa non cambia (da 5 a 9 V
accendendo la stufetta).

 altrimenti c'č una differenza di  potenziale fra essa e il neutro.
Solo se inietti corrente nel collegamento di terra, cosa che non si fa,
altrimenti scatta il differenziale.
Ciao
--
Franco
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.
(L. Wittgenstein)

 altrimenti scatta il differenziale.
come verifico la terra ??

 come verifico la terra ??
Non hai alcun bisogno di verificare la terra (almeno non per i tuoi
problemi del momento). Se le variazioni di tensione fossero dovute ad
una dispersione verso terra, il tuo differenziale si sarebbe fatto
sentire da un pezzo.
Neutro e fase che basculano attorno al potenziale di terra sono da
attribuirsi a qualche porcheria che è in ogni caso A MONTE del
differenziale. Può essere qualsiasi cosa (il trasfo M/B che sta tirando
le cuoia, qualche morsettone ossidato o anche il cavo di neutro tra
centrale e casa tua che, durante la posa, si è preso qualche "pestata" o
"tagliata") ma quale che sia, l'ENEL a questo punto DEVE intervenire:
nel caso che il neutro molli definitivamente gli ormeggi dal lato
trasformatore M/B, la tensione tra neutro e fase può innalzarsi di
parecchio (in teoria fino ai 400 Volt corrispondenti alla differenza di
potenziale tra due fasi; in pratica un valore intermedio che, nella
maggioranza dei casi, è più che sufficiente a far schiantare qualsiasi
apparecchiatura domestica pensata per lavorare a tensione di rete).
Se dovessero fare gli gnorri (ma dovrebbero essersi proprio bevuti il
cervello) non esitare a scavalcare il personale finché non arrivi a
qualcuno che ti ascolti (che sia un tecnico però, non un
amministrativo!): la situazione non solo è seria, ma probabilmente
destinata ad aggravarsi.
Ho ancora la memoria ben vivida dei fuochi di artificio che causo in un
ufficio dove lavoravo quasi dieci anni fa, il distacco del neutro di un
impianto trifase - dovuto, in quel caso, ad un morsetto ENEL difettoso:
le uniche apparecchiature che si salvarono furono quelle collegate ad un
UPS che, rovinandosi irreparabilmente, salvo però il collo ad una
quindicina di computer. Per il resto, fax, centralina del telefono,
alogene, faretti, un paio di condizionatori... tutto da rottamare).
Ciao!
Piercarlo 

 alogene, faretti, un paio di condizionatori... tutto da rottamare).
domani mattina arrivano, ti faro' sapere il risultato.
Speriamo non siano gli stessi che mi montarono il contatore da 3,3 KW
intestandomi tariffazione (e spese di nuovo impianto) sul 6,6 KW che avevo
effettivamente chiesto.

 wrote in message
news:qLGv9.93941$RO.23...@twister1.libero.it...
Allora sono arrivati i tecnici Enel e hanno constatato il problema (hanno
aperto la loro cassetta sul marciapiede, davanti a quella del mio contatore,
e dentro c'e' l'arrivo delle 3 fasi la cui tensione era diversa) e mi hanno
quindi spostato da una fase all'altra, su quella piu' alta.
Ora ho i miei 235 V e sono molto contento !
La tensione tra neutro e terra e' scesa a 1 V, e se accendo la solita
stufetta sale a a 4-5 ma non piu' a 9-10 come prima.

 stufetta sale a a 4-5 ma non piu' a 9-10 come prima.
Sono contento per te... ma il problema non è stato risolto ma solo
"spostato". Il 
neutro NON si deve muovere se non, al più, di frazioni di volt e sotto
forti carichi.
Goditi il risultato... ma resta in guardia. Almeno finché non vedi un
grosso camion 
gru che cambia il trasfo M/B ! - E' successo tre anni fa proprio davanti a
casa mia 
dove c'è un trasfo che praticamente alimenta mezzo quartiere: uno
spettacolo... ma 
in mezz'ora avevano già finito!
Ciao!
Piercarlo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 "spostato". Il
si' immaginavo, purtroppo pero' il problema relativo al trafo m/b esula
dalla mia capacita' di controllo, non posso certo chiedere io all'Enel di
procedere alla sostituzione....
Come minimo avra' 30 anni, perche' e' da tanto che non vedo nessun camion
gru rimuovere un grosso trafo :-)

 procedere alla sostituzione....
Il problema si è spostato, però non penso proprio che dipenda dal
trasformatore di cabina, quello ha il neutro collegato a terra e qualunque
cosa succeda il neutro non dovrebbe smuoversi più di tanto dal potenziale di
terra.
La cosa a mio avviso strana è che adesso il neutro si smuova meno di
prima... hanno cambiato la fase, ma il neutro è uno solo!
Comunque il problema sta nel tratto che va da dopo il trasformatore fino
all'armadietto dell'ENEL dove si collega il contatore.... forse la sezione
col tempo è diventata insufficente rispetto al carico, o chi lo sa... certo
è che io non mi fiderei molto, se si interrompe il neutro butti tutto nella
spazzatura!
Cosa ti hanno detto riguardo il problema del neutro? Che è normale che vada
dove gli pare? :-)
Ciao,
Enrico.

 dove gli pare? :-)
Hanno verificato che fosse inferiore a 1V, e in effetti lo era, solo dopo ho
potuto constatare che c'e' ancora il problema dell'aumento da 1 a circa 5 V
se attacco la stufetta, ma ormai ero rimasto da solo.
L'elettricista invece interpellato ha detto che "e' normale".
Non mi stupisce comunque la cosa, visto come fanno le giunture dei cavi che
arrivano all'armadietto e al contatore, e quante giunture ci sono.  Non
avevo mai aperto il tombino dell'Enel sulla strada e oggi che ci ho guardato
dentro mi e' venuto da ridere a vedere come cavolo arrangiano i
collegamenti.
Tra il tombino e il mio contatore (distanza totale = 1,5 metri) ci sono ben
3 giunte eseguite con i cilindretti di metallo crimpati (alla cavolo,
perche' non sembrava molto pratico con la crimpatrice).
Chissa' mai cosa c'e' dal tombino fino al trasformatore....

 Chissa' mai cosa c'e' dal tombino fino al trasformatore....
Mi rotolo dalle risate al solo pensiero! :-)
Scusa, ma per curiositą, da dove scrivi?
Ciao,
Enrico.