Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: scelta potenza utile caldaia

siccome dovrei fare la richiesta di allacciamento gas,
mi si chiede la potenza totale installata.
Avendo scelto le potenze minime a listino di alcuni marchi produttori di
caldaia ora mi chiedevo:
nelle due leggi dieci che ho fatto ultimamente per appartamenti anche
abbastanza articolati
e con superfici di dispersione notevoli (terrazzi, solai scoperti e simili)
la potenza massima dispersa in termini di watt istantanei per appartamenti
di 100-120 mq,
anche 150, e' sempre notevolmente inferiore alle minime potente utili
fornite dalle caldaie a listino dei produttori.
Quindi ricordando cio' che giustamente Tigers una volta aveva detto (perche'
si ostinano a piazzare caldaie di potenze doppie se non triple
a cio' che realmente serve)
mi chiedo...caldai da 26-28-32KW, e minimi mai sotto ai 20,
quando ad esempio in questi casi per un mini ufficio (da 60mq) mi
servirebbero poco piu di 3-4-6kW,
e una appartamento da 150mq, non piu di 12-13-14 kW...
si sceglie tendenzialmente per forza la minima a listino di 21KW?
ma anche in questo caso mi chiedo come mai vedo anche potenze di 26-28-30
ingiro...(guadagno dell'idraulico?)
Mat

 ingiro...(guadagno dell'idraulico?)
Hai mai pensato che qualcuno potrebbe non avere un appartamento da 
scaldare? :) Perlomeno non uno solo.
Oppure pensa a case con livelli di isolamento da 373 o, peggio da 
ANTE-373. Io a casa ho dovuto mettere una 34 kW, ed e' si' grande ma non 
grandissima, ma purtroppo ho una serie di vincoli architettonici che mi 
impediscono di andare oltre i 4-6 cm di cappotto... :(
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 Tieni conto che ormai le caldaie sono tutte modulanti sul riscaldamento.
anche questo e' vero,
ho sempre in mente la caldaia a fiamma libera on/off vecchia maniera.
Dovrei disegnare l'impianto elettrico, quindi predisporre termostati e sonda
esterna caldaia
(una volta installavo impianti elettrici)
sai dirmi se hanno bisogno particolari accorgimenti le sonde esterne?
serve una normale cassetta a parete da 3 moduli standard?
un normale corrugato misura piccola?
inoltre, e sicuramente tu lo sai,
conoscendo solamente gli impianti di una volta che accendevano spegnevano la
caldaia a singola zona
con un solo termostato, questo ultimo faceva da semplice interruttore
on/off, di fiamma bruciatore e pompa impianto,
spegnendo tutto. Dovendo ora piazzare tre termostati per tre zone, mansarda,
soggiorno/cottura, e zona notte,
ed essendo i termostati ancora a semplice contatto aperto chiuso, come
interagiscono l'un l'altro?
nel senso:
- se spegne uno non deve spegnersi la caldaia ma solo la valvola della sua
zona
- se se ne spengono due nemmeno ma due valvole di zona
- se se ne spegnono tre dovrebbe fermarsi caldaia e pompa
la domanda e', il calcolo logico IF A=0 AND B=0 AND C=0 THEN "smorza la
caldaia e la pompa",
lo fa automaticamente la logica della caldaia e ha tot morsetti di ingresso
o ha solo l'acceso spento come quelle vecchie e devo ingegnarmi io
esternamente con relè o altro?
domanda un po da elettrotecnico, ma un ingegnere rispettabile come te!!! ;)
altra curiosità (non sono richieste ma il solito piacere di parlarne con
altri)
un idraulico mi suggerisce di mettere l'impianto acqua calda sanitaria con
ricircolo (e quindi acqua calda con andata e ritorno)
un'altro mi guarda storto e mi fa "per un appartamento da 100 mq e una
caldaia a muro a che serve? soldi buttati"
quindi mi chiedo:
quelle a muro con l'accumulo piccolo da 25 litri non sono adatte/predisposte
all'impianto acqua calda con ricircolo lungo l'impianto
in ore prestabilite?
serve per forza l'accumulo da "tremila" litri che io ritengo ingiustificato
per un sacco d'acqua calda da tenere calda per quale motivo?
(non siamo figli del berlusca)
consigli vostri? serve non serve, accumulo da soli 25 litri in caldaia a
muro, o per forza basamento con serbatoio gigante...che so.?
che ne pensate. Voi montate nelle case l'impianto con ricircolo?(tre tubi,
acqua fredda, acqua calda che va acqua calda che torna)
io sono abituato all'istantaneo, che consumerà pur anche 25kw istantanei nel
momento dell'utilizzo,
ma se le leggi della termodinamica non sono scemate, spendo tot per acqua
calda istantanea tot per tot limitato periodo,
sara' sempre una spesa seppur minimamente inferiore (dati gli ottimi
isolamenti dei serbatoi ad accumulo)
del tener calda l'acqua sempre per di piu non costantemente in periodi non
ben precisi e non si sa se abitudinari
di un serbatoio ad accumulo da 100 litri.
sembra una stupidata, ma se apterix riteneva scemo l'impianto a pannelli per
case piccole per l'inerzia termica,
allora un accumulo da 100 litri di acqua da scaldare a timer in orari
prestabiliti mattinieri e serali,
ogni giorno anche quando magari manco passi per casa, mi pare lo spreco piu
grosso del mondo.
ok la tecnologia, ma a volte inventiamo "l'acqua calda" davvero....
Mat

 a cio' che realmente serve)
Per la produzione istantanea di acqua sanitaria.
Già se c'è il boiler hanno molto meno senso.
Se fai solo riscaldamento proprio nessuno, salvo la standardizzazione in
fabbrica.
Ovvio che un certo margine di potenza serve, non foss'altro per vincere
l'inerzia del sistema alla partenza, ma tutto il resto è inutilmente in
eccesso.
Ciao!
-- 
*Mauro*

 acqua fredda, acqua calda che va acqua calda che torna)
[snip]
Solo se lo chiedono (finora mai).


 Solo se lo chiedono (finora mai).
qui va di moda il ricircolo acqua calda nell'abitazione,
cosi come piazzare caldaie grosse quanto il cofano di un'auto a basamento
per fare non so cosa...bo.
per quello volevo capirci qualcosa.
Mat

 per fare non so cosa...bo.
[snip]
Quello non vuol dire nulla. Se la caldaia ha un rendimento migliore 
perche' non a basamento?


 Immagino si possa spegnere... :)
via gsm con sms? :-D mondo ipertecnologico,
realta' ma...ci vorrebbe una vita intera (e relativi soldi) per progettare
bene tutto eheh
Mat

 
