Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Re: Perlinato in legno e viglili del fuoco

In una piscina di recente inaugurazione i vigili del fuoco hanno richiesto
una aggiunta di 2.4cm dello spessore del perlinato in legno, per ottenere il
cpi finale,
cosě da arrivare ad uno spessore di 4.4 cm. I VV.F. ritengono che anche il
perlinato pur non essendo struttura portante (regge sono coibente e una
guaina) debba garantire REI 30.
Che ne pensate? E' la prima volta che sento richiedere REI 30 del
perlinato...
Mik


Cioč? Secondo te dovrebbe essere richiesta una resistenza al fuoco del


 Ciao fabrizio
In decine di palazzi dello sport e piscine visitati e/o che ho avuto
possibilità di parlare col progettista della copertura in legno lamellare,
nessun perlinato è stato calcolato per R30, figuriamoci R60.  Infatti mi
sembra già molto strana la richiesta di R30 per il progetto della copertura
già realizzata con perlinato con spessore da 2 cm che sto seguemdo.
Mah!
Mik

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
Art. 15
Strutture, finiture ed arredi
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi 
deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di 
protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" 
e successive modificazioni ed integrazioni.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di 
cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le 
modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 
del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente 
l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, 
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari 
tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi 
secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le 
modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata e nel Decreto del 
Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio per 
locali aventi strutture portanti in legno".
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti 
all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati 
devono essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei 
passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in 
ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + 
soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve 
essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento 
dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere 
fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di 
classe 1;
c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è 
consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di 
rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano 
classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo 
conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle 
possibili fonti di innesco.
Art. 20
Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di 
spettatori
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da 
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del 
complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici 
ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 
991, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la 
separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; 
eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi 
stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una 
di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è 
consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti 
all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere 
superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento 
dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle 
disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla 
normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle 
disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 
marzo 1968, n. 186, (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle 
vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui 
alla legge 5 marzo 1990, n. 46; e successivi regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che 
assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza 
dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto 
devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 
A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere 
previsti estintori di tipo idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e 
costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai 
locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) 
eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere 
installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei 
servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un 
gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla 
vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 
giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di 
pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare 
le prime misure di pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni 
contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del 
presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni 
Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato;
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo
2.3 Strutture e materiali
2.3.1 Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati 
secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del 
Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di 
materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi 
(calcestruzzo, laterizi, legno massiccio, legno lamellare, elementi 
compositi, etc.).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari 
tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in 
funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le 
modalità specificate nella citata circolare n. 91/61, tenendo conto delle 
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 
(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo 
del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici 
pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, 
rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:
Altezza antincendio dell'edificio R REI
fino a 12 m R60 REI60
superiore a 12 m e fino a 24 m R90 REI90
superiore a 24 m R120 REI90
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di 
chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro 
dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 
1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono 
applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione 
incendi.
Per palestre in scuole o altre strutture chiuse con accesso al pubblico mi 
hanno sempre chiesto R60 sulle coperture.
Ciao Fabrizio