Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Cablaggio fibra ottica monomodale

Salve,
sono abbastanza neofita dei cablaggi in fibra.
Ho un problema con un cablaggio in fibra ottica monomodale che
percorre ad anello tutta la mia azienda (lunghezza circa 2 km).
Nell'armadio principale tutte le coppie di fibre in partenza sono
collegate ad uno switch A e tutte richiudono, dopo aver percorso
l'anello, in arrivo su uno switch B.
La fibra è composta da tanti piccoli tratti che vanno da un armadio
rack al successivo dove la fibra in arrivo è attestata in un cassetto
di arrivo e quella in partenza è attestata in un cassetto di partenza.
Connettori usati SC.
In ogni armadio di rete una delle coppie di fibre ottiche mi entra e
mi esce nello switch di armadio che distribuisce la rete ai vari host
della zona. Tutte le altre sono ponticellate con relativa patch cord.
In tutto ci sono 7 armadi di rete distribuiti nei vari edifici
dell'azienda.
Il problema sta nel fatto che gli switch degli armadi di distribuzione
sono raggiungibili da un solo lato mentre dall'altro sembra che il
segnale non arrivi...
C'è troppa dispersione dovuta alle attestazioni degli armadi di
distribuzione?
Le attestazioni sono fatte male (credo che chi le ha fatte non abbia
usato macchinari ad hoc...)
In teoria il cablaggio se fatto a regola d'arte dovrebbe funzionare?
Grazie anticipatamente per eventuali chiarimenti.
Saluti,
Leo

 
come fai per arrivare a tale conclusione?


Ho collegato il tutto e mi si accende solo una delle due porte fibra
dello switch dell'armadio di distribuzione.
Non so se mi sono spiegato bene... provo a riassumere meglio:
Lo switch principale (S0) ha 12 porte fibra con miniGBIC HP J4859C LX-
LC (2 porte riservate per ogni switch di distribuzione (S1..S6)...
porte configurate in trunk: P1-P2=Trunk 1 per lo switch S1)
I 6 switch di distribuzione hanno ciascuno 2 porte porte fibra con
miniGBIC HP J4859C LX-LC. Queste porte sono configurate in Trunk Sullo
switch S1 c'è Trunk1.
Nei 7 armadi ci sono 2 cassetti fibra: uno con le attestazioni della
fibra in arrivo e uno con le attestazioni delal fibra in partenza.
Nell'aramdio di S1 la prima porta fibra di arrivo entra sullo S1 e
riparte connessa alla prima porta fibra di partenza... le altre sono
ponticellate... la 2 di arrivo con la 2 in partenza e così via...
Nell'aramdio di S2 la seconda porta fibra di arrivo entra sullo S2 e
riparte connessa alla seconda porta fibra di partenza... le altre sono
ponticellate...
Nell'aramdio di S0 non ci sono ponticelli
La prima porta fibra di arrivo entra sullo P1 e riparte dalla P2
connessa alla prima porta fibra di partenza...
La seconda porta fibra di arrivo entra sullo P3 e riparte dalla P4
connessa alla seconda porta fibra di partenza... TRUNK 2 così come
sono configurate le 2 porte di S2
L'anello è lungo circa 2 Km e i connettori usati sono SC. Le bretelle
SC-SC per i ponticelli e SC-LC per le connessioni dei MGBIC degli
switch
Con tutte le bretelle fibra connesse mi accade che S1-S2 si connettono
con le porte che hanno il tratto più breve verso S0 così come S4, S5 e
S6.
S3 invece si connette con entrambe.
Da questo evinco che S3 trovandosi a circa metà dell'anello riesce ad
avere un segnale sufficentemente potente da entrambi i tratti di fibra
mentre gli aaltri hanno un tratto troppo lungo in cui il segnale
degrada troppo...
I miniGBIC LX-LC sono dati per distanze di 10 Km sulla monomodale...
possibile che il segnale degradi così tanto sulle connettorizzazioni?
Le connettorizzazioni SC sono state fatte a mano da una ditta di
elettricisti ed io credo che il problema sia proprio lì... che non
siano fatte bene e che mi perdano più del dovuto.
Però non so come fare a risolvere... Ho chiesto di effettuare una
misura con strumenti appositi.
Grazie per eventuali suggerimenti..
Leo

 Grazie per eventuali suggerimenti..
prima di arrivare a conclusioni.. drastiche (gi� il fatto che 
elettricistri cablino la fibra � abbastanza anomalo, probabilmente la 
ditta si sar� rivolta a qualcuno che lo facesse per bene) hai fatto 
delle prove del tipo staccare un ponticello per costringere l'anello in 
un verso o nell'altro?
che accade?

 che accade?
Allora.. questa ditta che ha fatto il cablaggio ha sempre usato la
Multimodale che credo sia molto più semplice da cablare rispetto alla
monomodale.
Di prove ne ho fatte parecchie...
Se stacco il ponticello sul semianello che funziona tutto rimane
com'è... cioè l'altro non va su.
Leo

 
ma si dovrebbe spegnere il link su uno switch, per altro ponticello 
altro switch etc...
strano da quel che dicevi sembrava che potesse andar su (lo switch 
centrale....)
non ti resta che far analizzare le connessioni, potresti tentare anche a 
naso, per tentativi progressivi ma la soluzione migliore rimane sempre 
una analisi strumentale.
purtroppo aziende dotate di una strumentazione idonea non ce ne sono 
molte, dato l'alto costo delle stesse, e molto dipende anche dalla zona 
in cui sei.

 in cui sei.
Allora ieri è venuto un tecnico "strumentato" amico dell'instllatore
delal fibra e ha misurato le varie fibre...
Ce ne fosse una fatta per il verso...
Come ti avevo accennato le connettorizzazioni erano state fatte a mano
simil multimodale senza i dovuti accorgimenti.
Inoltre con il microscopio mi han fatto vedere come anche un singolo
granello di polvere se finisce sopra alla fibra può interrompere il
segnale.
Ritornano domani credo a ripulire/riconnettorizzare il tutto con i
dovuti accorgimenti.
Vi faccio sapere.
Grazie comunque.
Leo

 che accade?
più banalmente hai controllato che le bretelle siano accoppiate 
correttamente dove non si accende lo switch la fibra funziona se A e B 
sono invertiti...
A B
| |
| |
B A
diversamente il link non lo tirano su, altra strada è prendere un 
certificatore di cablaggi in fibra e controllare le tratte uan ad una e 
verificare i livelli di decadimento sulle singole linee.