Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Cablaggio casa - cavo ethernet S/FTP

 
Ciao NG,
<SONO IGNORANTE>
per il cablaggio di casa―circa 120mt di cavo passato in corrugato
assieme a impianto tv, elettrico, telefono―ho scelto un cavo S/FTP.
Volevo la schermatura più efficacie possibile. Temevo di dovere
rimettere mano ad un impianto murato per colpa di interferenze di
qualsiasi natura.
 
Specifico che un ramo (WAN) della rete corre verso il tetto e sarà collegato
ad una antenna wimax.
 
A questo cavo ho collegato frutti vimar e connettori RJ-45, il tutto UTP.
 
Rimango con una maglia metallica esterna e con la schermatura delle
singole coppie che non sfocia da nessuna parte.
 
Devo o non devo fare in modo che ci sia un collegamento a terra?
In caso io debba necessariamente collegare il tutto, posso intercettare
il cavo di rete con un cavo elettrico e portare tutto a terra?
 
Abbiate pietà
</SONO IGNORANTE>
 
Grazie
Saluti


Di pietà io non ne avrei tanta... visto che *prima* di cablare potevi 
tranquillamente chiedere ed avresti ottenuto due importanti indicazioni:
 
1) *non* fare percorrere lo stesso corrugato da rete elettrica e da cavi 
dati o telefonici e non tanto per evitare disturbi ma per soddisfare 
requisiti di sicurezza tradotti poi anche in varie norme.
2) il cavo che hai utilizzato è inutile in ambito civile ed oltretutto 
si presenta più spesso e rigido con la conseguente differente esigenza 
di canalizzazione.
 
Detto questo, la risposta alla tua domanda è: SI, devi metterlo a massa 
ma devi evitare la creazione dei cosiddetti loop di massa, praticamente 
lo metti a terra *SOLO* da un lato e precisamente dal lato switch 
collegando la calza al relativo terminale della patch (userai una patch? 
si? vero!) che dovrà avere la capacita di essere a sua volta, insieme 
allo switch, messa a terra insieme all'armadio ed al resto dei 
componenti, non sono importanti le patch cable che collegheranno lo 
switch alla patch principale, anzi, a mio avviso, fan più danno che 
altro....
 
Noto che nel tuo caso hai aggiunto un punto di rischio dovuto alla 
presenza di un apparato ricevente in posizione dominante e quindi 
maggiormente esposto alle cariche statiche per cui sarebbe utile anche 
l'utilizzo di uno scaricatore (anch'esso ben messo a terra) che ti possa 
proteggere (a parte i fulmini per cui temo non si possa far molto) dalle 
cariche statiche.
 
Non è che gli impianti tradizionali siano scevri da tali rischi dal 
momento che le statiche vengono tranquillamente raccolte dai cavi 
telefonici, ma tant'è...

 telefonici, ma tant'è...
 
Grazie
Ciao

 differente esigenza di canalizzazione.
 
concordo, inoltre lo shielded è più complicato da mettere in opera, per
un impianto domestico come quello descritto, credo sarebbe meglio usare
del normale UTP avendo però cura di farlo passare in canaline/passacavi
separati assicurandosi di cablare correttamente le coppie ai frutti.
 
L'ideale sarebbe poi far pervenire le varie tratte di cavo ad un locale
dove sarà posta anche la presa principale della linea telefonica e
mettere in piedi un piccolo "patch panel", in questo modo oltre ad
ottenere un cablaggio più semplice da gestire, il locale potrà ospitare
il router principale, l'eventuale switch ed altri apparati (NAS, media
server...)
 

 telefonica e mettere in piedi un piccolo "patch panel"
 
giusto come esempi
 
http://www.ebay.co.uk/bhp/12-port-patch-panel
 
 
https://www.amazon.co.uk/AKORD-CAT5e-Network-Surface-Bracket/dp/B00JS65GRE/ref=pd_lpo_vtph_147_lp_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=M5MK4DCBHEVC8HJW54NH
 
 
 
 


Grazie ObiWan,
come ho già scritto quell'aspetto lì l'ho risolto utilizzando dei
semplici passacavo[¹] e mandando il tutto direttamente al router.
 
Ora devo decidere come collegare, come consigliatomi, la calza metallica del cavo ai
connettori del router, stavo pensando a questa soluzione[²], cosa ne pensate?
 
 
 
[¹] 
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14044
 
[²] 
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-rj45/7196436/
 

 [²]
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-rj45/7196436/
 
 
ne penso molto male, per me potresti utilizzare questo: 
https://www.manhattanshop.it/pannello-patch-12-posti-rj45-stp-cat-6a-nero.html
 
 
ci fai arrivare tutti i cavi, colleghi qui le calze e questo va messo a 
terra, finito.
 
Poi con delle patch colleghi il router a quel che ti serve...

meddix on UbuWIN <sopr...@fatti.miei> writes:
 

Non sono in condizioni di fare ciò che mi consigli. Mettiamola così, ho
imparato la lezione, la prossima volta chiedo.
