Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Impianti termici in condominio: domanda tecnico legale

In un condominio con centralizzato del 1960 hanno installato dei 
termoconvettori che hanno buone emissioni solo con alte temperature di 
mandata (ho la scheda tecnica).
Succede che il tlr che riscalda il condominio ha abbassato di molto la 
temperatura di mandata e alcuni si lamentano del freddo (temperature 
raggiunte ai piani alti 18/19°C in questo inverno in condizioni peggiori).
Mi chiede un proprietario il progetto per il cambio del sistema di 
emissione, dato che vuole installare i radiatori tubolari.
Ora mi sto informando presso il gestore del TLR sulle temperature di 
mandata di questo inverno.
Domanda:
- quanti °C cala la temperatura dalla sottostazione ai vari piani, 
considerando le tubazioni non isolate?
- Io mi faccio i calcoli delle dispersioni con EC. Ho visto che in 
sostanza la resa dei terminali installati, anche con 85/75°C è inferiore 
alla potenza dispersa calcolata con EC. Io dimensionerei tutto sulle 
dispersioni, facendo installare le valvole termostatiche. Il problema è 
che un vicino rompi****e può secondo voi, dire che siccome la potenza 
dei terminali sostituiti è maggiore di quella dei terminali installati 
questo cambio di radiatori NON possa essere effettutato se non rivedendo 
le tabelle dei millesimi di riscaldamento? Nonostante le valvole 
termostatiche?
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
-- 
----
Il mio blog: 
http://efficienzaenergetica.blogspot.com


dipende se le tabelle sono state redatte in base alla volumentria o alle 
potenzialità radianti...
o meglio, lui può ssollevare l'obiezione in entrambi i casi!!! nel primo 
avrebeb torto, nel secondo ragione

 avrebeb torto, nel secondo ragione
Tabelle millesimali a parte (nella relazione citerò il problema da 
sottoporre all'amministratore) può il condomino cambiare i radiatori, 
aumentandone la potenzialità nominale (ma installando le termostatiche) ?


 aumentandone la potenzialità nominale (ma installando le termostatiche) ?
Direi di no: come garantire che l'energia erogata nel complesso sia uguale?
A meno che tu non sia in grado di dimostrare che sia sicuramente
inferiore...
-- 
*Mauro*
Sobrii estote, vigilate.
Adversarius vester Diabolus tamquam leo rugiens
circuit quaerens quem devoret. 1Pt 5.8

 inferiore...
non so che intende SuperP con aumentare la "potenzionalità dei terminali"
ma ad occhio se io aumento numero elementi o rendimento di emissione mi si 
abbassa la temperatura dell'acqua di mandata, si alza il rendimento del 
generatore (con i dati di caldaia dura farla capire ma e' cosi per la 
fisica) e quindi si abbassa l'energia necessaria.
Insomma cio' che volevo dire e' solo che la regola "del braccino corto DOC" 
e' installare radiatori di lunghezza mega perche' tendono al rendimento dei 
pannelli radianti, non so se puo' servire.
Solo una cosa, non ho capito perche' a priori non dovresti poter aumentare o 
modificare i radiatori....
per il discorso di mantenere la L.10 odierna? per preventivare l'aumento o 
diminuzione dell'EP e quindi avere una giustificazione sull'aumento 
diminuzione della spesa coi condomini?
a naso mi sembrerebbe solamente più una questione di approvazione a 
maggioranza condominiale
Mat

 modificare i radiatori....
Modifica di impianto condominiale.
Aumentando la pot. temrica dei radiatori questi cicciano + energia 
all'impianto centralizzato. L'avere la VT su ogni terminali non vuole 
dire che siano correttamente usate.
