Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Chiarimenti su cavi STP

Leggo spesso che la resa di questi cavi è molto dipendente dal fatto che 
vengano o meno collegati correttamente a massa, per evitare che al posto di 
"schermare" dalle interferenze funzionino come una antenna che le 
interferenze le cattura.
Il punto è che non ci si addentra MAI sul come questo collegamento a massa 
si debba fare!
Supponiamo di avere il nostro bel cavo STP Cat.6 e i nostri bei 2 frutti 
sempre STP.
Speliamo il cavo tanto quanto basta e facciamo si che la schermatura del 
cavo faccia molto bene contatto con la corazza metallica del frutto.
Montiamo uno dei due frutti nella nostra bella presa a muro e uno nel nostro 
patch panel...
E dopo?
Chi è che fisicamente scarica la schermatura a massa?!?
A ogni frutto dobbiamo attaccare un piccolo cavo di massa, oppure molto più 
semplicemente quando da una parte collegheremo (sempre ovviamente con dei 
cavi STP) un PC e dall'altra uno switch ci penseranno loro a mandare tutta 
la schermatura a massa?
Scusate ma non mi è proprio chiara questa cosa!
Spero che qualche esperto del settore mi voglia illuminare, grazie!

 si debba fare!
Il concetto alla base e' il medesimo che riguarda le schermature per i
segnali audio e/o video: la connessione a massa va eseguita tutta in un
unico punto per evitare la creazione involontaria di ground loops.
Nel caso del cablaggio strutturato, l'armadio sara' collegato al
pozzetto di terra, cosi' come lo chassis degli apparati attivi.
Questi saranno connessi ai patch panel mediante patch cord STP; da qui,
i cavi del cablaggio saranno a loro volta connessi a massa tramite patch
panel + patch cord + apparato attivo. Ovviamente anche i patch panel
dovranno essere del tipo schermato.
Sul lato periferico (prese), la schermatura *non* sara' connessa alla
presa, che andra' a terra mediante un patch cord STP connesso al
computer o periferica, tramite la sua connessione all'alimentazione, se
presente.
La schermatura, a differenza dei cavi di segnale, non ha necessita' di
avere la continuita' galvanica; l'importante e' che tutta la tratta del
cavo sia protetta dalle interferenze. Pertanto, la connessione tipica
che risulta dalla descrizione qui sopra, prevede che tutto il cavo sia
messo a terra dal lato dell'armadio, mentre non deve esserci continuita'
con la periferica, che potrebbe avere lo schermo della presa di rete a
massa tramite l'alimentazione.
Ciao
Luca

 massa tramite l'alimentazione.
Innanzitutto grazie per la spiegazione!
Se quindi ho capito bene, siccome ci deve essere un solo collegamento a 
massa per ogni singolo cavo, riprendendo la situazione di prima, solo il 
frutto posizionato sul patch panel deve essere collegato alla schermatura 
del cavo, mentre la parte che rimarrà nelle prese utente NON deve essere 
collegata a questa schermatura per evitare di fare un loop di massa, giusto?
Quindi in pratica potrei o mettere un frutto UTP e uno STP, oppure 2 STP ma 
poi utilizzare una patch UTP per collegare il frutto "utente" al PC?
Ho detto cavolate? 

 poi utilizzare una patch UTP per collegare il frutto "utente" al PC?
Per conservare la schermatura sul tratto piu' esteso possibile, 
dovrebbero essere STP anche la patch e il frutto; in questo caso, la 
messa a terra si ottiene tramite il computer. Se questo ha il doppio 
isolamento, occorrera' collegare lo chassis a terra.
Ciao
Luca