Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: Re: Purtroppo,urgente :Problema cablaggio rete cavi cat 6

 dove posso aver sbagliato?
 
a. Crimpatura/attestazione con qualche errore;
b. Doppini danneggiati durante la stesura (cavi "tirati" o piegati con 
curve troppo strette);
c. schermatura non correttamente a terra/ground loop
 
Se hai usato correttamente un tester io inizierei da c.
 
 
 
-- 
Fr3ddie
fr3...@fr3ddie.it
 
 
Nella vita ci sono 2 regole fondamentali da rispettare:
1. Non dire MAI tutto quello che si sa

 tagliata come mi hanno detto alla base del cavo (il quale è spellato 4-5 cm)
 
Attenzione anche al tratto di cavi spaiati: deve essere il più corto 
possibile; con Cat-6 di solito si cerca di stare sotto il cm di 
lunghezza.
 
Ciao
Luca

 tv per intendersi) da entrambi i lati.
 
La massa flottante potrebbe essere il problema, ma non sono un 
professionista quindi meglio aspettare un parere vero a riguardo.
 
-- 
Andrea
 

 agli switch.
 
Se i cavetti patch sono schermati, allora si forma un ground loop:
 
terra - switch - patch - cavo - patch - nodo - terra
 
In genere, con il cablaggio schermato conviene collegare la schermatura 
soltanto all'estremità dello switch.
 
Ciao
Luca

 Chiaramente rimane fine a se stessa poichè assendo volanti questi frutti non sono collegati a massa ma tramite cavetti patch da 1 mt agli switch.
 
CVD.
 
*Devi* mettere a terra la schermatura da un lato (preferibilmente dal 
lato dello switch). Lo switch o il patch panel che usi insieme allo 
switch sono messi a terra correttamente? Se sì, ti basta prendere un 
patch cord schermato (quindi anche con i plug schermati) e collegarci 
uno dei frutti "volanti".
 
Altrimenti non funzionerà mai bene.
 
 
 
-- 
Fr3ddie
fr3...@fr3ddie.it
 
 
dreaming in digital
living in realtime
thinking in binary
   talking in IP
 
welcome to my world

 per quanto riguarda i frutti non ho la possibilità di reperire a brevissimo i patch panel vuoti per applicarveli e quindi devo lasciarli volanti e quindi non collegati fisicamente a massa
 
Allora, ripeto per l'ultima volta:
 
1. verifica tutte le masse dell'edificio: NON è un'operazione facile e 
servono strumenti specifici ma devi farlo (a meno che l'elettricista che 
ha fatto l'impianto non sia un professionista e non abbia "marchiato" 
tutte le piastre equipotenziali indicando il valore medio di resistenza 
dell'impianto e tale valore non sia effettivamente il medesimo su tutte 
le piastre);
2. Se tutte le piastre sono effettivamente allo stesso valore non ti 
devi preoccupare troppo di dove/quante volte metti a terra le calze, 
l'importante è che tu lo faccia;
3. Se hai scelto cat6 schermato per i cavi, DEVI usare cat6 schermato 
anche per i frutti ed i patch cord, accertandoti di effettuare 
attestazioni ben fatte (max 1 cm di untwist dei cavi, crimpature salde e 
con buona continuità elettrica); a quel punto, se non sei certo della 
qualità dell'impianto di terra, metti a terra il patch panel 
dell'armadio principale con un cavo da almeno 6 mmq *e basta*.
Lo standard che usi (A o B) *non è rilevante*, l'importante è che tu usi 
sempre lo stesso su ogni tratto con giunzioni passive (e con massimo 4 
giunzioni passive per tratta).
Se proprio non sai come collegare a terra i frutti che hai volanti usa 
cavi elettrici di terra e saldali sui connettori/frutti, poi metti il 
cavo a terra in una comune presa elettrica. Meglio di niente...
 
Magari la prossima volta usa connessioni in fibra per le tratte di 
"dorsale" tra uno switch e l'altro, ti eviterai molti problemi.
 
 
 
-- 
Fr3ddie
fr3...@fr3ddie.it
 
 
«Tutti abbiamo udito la donnetta che dice:
"Oh, è terribile quello che fanno questi giovani a se stessi,
secondo me la droga è una cosa tremenda".
Poi tu la guardi, la donna che parla in questo modo:
è senza occhi, senza denti, senza cervello, senz'anima, senza culo,
né bocca, né calore umano, né spirito, niente, solo un bastone,
e ti chiedi come avran fatto a ridurla in quello stato
i the con i pasticcini e la chiesa»
Charles Bukowski

 Avete idee o soluzioni per mantenere collegato il nuovo switch tplink 48 porte A 1 GB che sul vecchio cavo cat 5 va bene?
 
tenere il vecchi cavo! oppure cambiare cavo utilizzandone uno NON 
schermato cat5e (e non 6) facendo attenzione ai percorsi...
 
ma ancor meglio far fare la cosa a qualcuno che lo fa per mestiere

 Lungi da me fare polemica, anche perchè sono io in difficoltà..:-)
ma figurati! si discute con l'intento di dare una mano, ma continuo ad 
avere la stessa impressione che aveva fr3ddie nella prima risposta al 
tuo post...
 
al tuo posto io estrarrei il cavo a doppia schermatura etc etc che hai 
messo e lo utilizzerei per "tirarmi dentro" un normalissimo cat5e (che 
tra l'altro è anche più sottile e quindi entrerebbe più agevolmente).
 
Poi da quel che scrivi mi sembra che questi cavi non arrivino a pannelli 
patch ma siano terminati su dei frutti volanti e poi da questi, 
attraverso delle patch cord, connessi agli switch... anche qui 
(soprattutto qui) ci potrebbe essere qualche errore... e, visto che 
comunque non sei a norma, io intesterei i cavi direttamente con dei plug 
RJ45 come se fossero delle patch cord lunghissime.....

 
in merito alla prima risposta inviata da fr3ddie:
a. Crimpatura/attestazione con qualche errore; 
b. Doppini danneggiati durante la stesura (cavi "tirati" o piegati con 
curve troppo strette); 
c. schermatura non correttamente a terra/ground loop 
 
Se hai usato correttamente un tester io inizierei da c. 
 
Visto che sostituendo lo switch di piano con 1 3com 24 porte 1 100mb ( un tplink 48 porte rack da 1gb ) il  problema sparisce, 
che dite non e che  viene da pensare che almeno i punti a e b automaticamente siano da escludere..
altrimenti non dovrebbe andare ugualmente se i cavi fossero danneggiati o crimpati male o dico una castroneria?
 
Per quanto riguarda i plug da attestare direttamente al cavo cat 6 schermato,non riesco a trovarli, pare che i conduttori siano più grossi e quindi non entrino nei normali plug cat 6 schermati
 
Avrei trovato quindi su un noto negozio on line a prezzo modico 4 patch cable da 1 mt cat 6 schermato e 3 patch panel vuoti standard keystone per una spesa inferiore ai 50 EURO in modo da mettere i frutti volanti sul rack..
 
Il timore è  se collegando i cavi verso messa da un lato solo a da entrambi,nel caso in cui la terra che sono costretto ad usare (cioè collegandomi al conduttore delle prese del rack, sezione mm 2,5) questa non fosse buona ,di rischiare di portare negli altri elementi della  rete ulteriori dispersioni e/o disturbi...
 
Sinceramente vorrei evitare di cambiare i cavi, dovrei riaprire controsoffitti ,canali,pavimenti flottanti oltre che tratti in tubazioni....   :-)

 altrimenti non dovrebbe andare ugualmente se i cavi fossero danneggiati o crimpati male o dico una castroneria?
 
La circostanza che cambiando lo switch da 100 con uno da 1G la cosa 
funziona, invece, fornisce un ulteriore elemento di valutazione a favore 
delle crimpature/cavo non buone...
 
Infatti uno switch da "1Giga" è su uno standard che utilizza tutte e 
quattro le coppie del cavo, a differenza di uno switch "da 100" che ne 
utilizza solo due...
 
Fai una prova indolore: collega esclusivamente i cavi connessi ad 
1,2,3,6 (se standard A: bi/ve,ve,bi/ar,ar - se standard B 
bi/ar,ar,bi/ve,ve) senza collegare masse od altro, solo questi 
conduttori tenendoli spaiati il meno possibile e vedi che succede......
 
Se il sistema riparte (a 100) hai la conferma che il cavo è mal crimpato 
o danneggiato oppure che l'utilizzo della schermatura è dannosa nel tuo 
caso quindi...
 
Immediatamente dopo, sempre senza collegare altro (masse e schermature 
non collegate), collega le coppie 4,5,7,8 e vedi se passa al gigabit, se 
hai fortuna potresti continuare ad utilizzare il cavo che hai come se 
fosse un 5e (avrai solamente buttato via tempo e denaro)
 
gli schemi di crimpatura li trovi su google: 
http://tinyurl.com/kxwla3x
 

 dedicato all'equipotenziale degli armadi rack in genere.
 
ma (come ti hanno già consigliato) tirare fuori quei cat6 sftp e
buttarci dentro degli snobbatissimi utp cat5e no? Secondo me avresti
già risolto da un pezzo... 
Poi, vabbè, se avessi fatto fare il lavoro ad un elettricista un
minimo preparato avresti speso meno.
 
PS. sarò io, ma non si capisce niente di quello che scrivi.
 
 
-- 
MirkoB.   
ne...@bsi-net.it
 
Motoretta BMW R1200R Lightgrey
 
L'indirizzo ema@il non è da considerarsi pubblico,
ma utilizzabile solo per temi inerenti il NG corrente