Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Vasca su terrazzo

Salve a tutti,
vi pongo questo quesito:
 
Premessa:
su un terrazzo ampio di circa 800 mq (che prima fungeva da tetto), è stato 
realizzato un appartamento di 50 mq circa con vasca nel bagno
Tutto in regola per il comune (progetto, calcoli ecc)
Il palazzo ha 7 piani ed è stato costruito intorno agli anni '60, in c.a.
 
Vengo al punto:
se in una parte del restante terrazzo, ci vado a mettere una vasca 
idromassaggio da 3 o 4 posti, secondo voi, visto la premessa e visto che il 
terrazzo strutturalmente ha le stesse caratteristiche in ogni sua parte, può 
avere problemi strutturali?
 
 
E' una domanda di cui vi chiedo una risposta "a sentimento", cioè per vostra 
esperienza personale, perchè per il momento non ho il progetto strutturale e 
quindi non saprei quali sono i carichi che la struttura può sopportare
 
grazie anticipate per la risposta 
 
 

Sì, ci potrebbero essere problemi.
La cosa va approfondita.
 
 
Franz

 avere problemi strutturali?
 
Potrebbe averli: capirai che un vaso da fiori con 40 cm di acqua dentro
produce un sovraccarico di circa 400 kg/mq così come una piscina, sempre
con 40 cm di acqua, ma il valore assoluto del carico è ben differente.
Può darsi che si possa realizzare ma va fatta una verifica.
 
-- 
In God we trust. All others must bring data
W. E. Deming

 
"Pippo" <a...@aaa.aaa> ha scritto nel messaggio 
news:4ecd1852$0$1387$4faf...@reader1.news.tin.it...

Gia una normale vasca idro con 40 cm d'acqua hai un carico sul solaio di 
circa 400 Kg/mq  se poi ci metti una vasca tipo spa con 70/90 cm d'acqua 
raggiungi i 700/900 kg/mq tieni prese te che generalmente i terrazzi sono 
calcolati a 200 kg/mq poi negli anni '60 non si usavano armature di 
ripartizione quindi non si ripartisce bene
 
Cmq  si può fare, occorre progettare e calcolare una struttura di 
ripartizione (che pesa anch'essa)  ed è robetta  da veri calcolatori esperti 
nel consolidamento strutturale e che conoscano le tecniche di calcolo  e 
costruttive dell'epoca, all'epoca erano ancora vigenti del norme del '39 
quindi niente armatura doppia, staffe ma solo ferri piegati clcesruzzi 
approssimativi e calcolo con il regolo, si deve interagire con la struttura 
esistente, specie per fare una spa 
 
 

 vi pongo questo quesito:
 
a braccio e dando per scontato che sia stato fatto tutto bene, un solaio è 
in grado di sostenere un carico superficiale in kg/mq pari alla metà sua 
luce espressa in cm, cioè se la luce è 300 cm ci puoi mettere 150kg/mq
 
ora una vasca idromassaggio già pesa di suo, poi sarà piena d'acqua, quindi 
la risposta di base è no, senza opere quelal vasca lassù non ce la puoi 
mettere 
 

 puoi mettere
 
tra tutte le regolette spannometriche che noi tutti usiamo, questa a me 
sembra una cazzata...
in pratica all'aumentare della luce del solaio parrebbe aumentare il carico 
che ci puoi mettere... se mai è vero il contrario! per il resto confermo 
quanto detto da tutti, una vasca del genere, soprattutto se posizionata al 
centro del solaio, come minimo potrebbe dar luogo a fessurazioni, tenuto 
anche conto dei cicli di riempimento/svuotamento a cui sarebbe soggetta...
ciao gianluca 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4eceb0eb$0$1390$4faf...@reader2.news.tin.it...
