Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: Problemino con il DL192

Salve a tutti!
Avrei un quesito riguardo al calcolo delle dispersioni termiche...
Premetto che (purtroppo) uso "Termotecnica" dell'italsoft (e che mi fa
decisamente cagare come software)
Mi trovo a dover verificare un appartamento (interessato da un
intervento di ristrutturazione edilizia) disposto su due piani per un
volume lordo di 260mc. Rispondente al caso descritto dall'art.3 comma 2
lettera c) numero 1 del D.L.192... ovvero (cito la legge):
«Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto
riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è
prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A
tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,
livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici
esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria
dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla
lettera a), numero 1»
Perciò devo verificare il rispetto dei limiti previsti dai commi 6,7,8
allegato I... ovvero verificare le trasmittanze delle pareti opache e
vetrate.
Il mio problema riguarda una stanza dell'appartamento: il disimpegno. I
proprietari non vogliono mettere nessun elemento scaldante perciò ho
considerato il disimpegno come ambiente non riscaldato...
Il problema nasce dal fatto che considerando tale ambiente come non
riscaldato il programma verifica la trasmittanza delle pareti interne
confinanti con le altre stanze dell'appartamento, che ho inserito per
poter calcolare la temperatura interna del disimpegno.
Ovviamente tali pareti sono semplici tramezze con forati da 8 e
intonaco...
Qualche suggerimento per ovviare il problema?
Ho sbagliato qualcosa secondo voi?
Grazie
ilä

 Ho sbagliato qualcosa secondo voi?
ti ho risposto sopra--


concordo con Paolo, il disimpegno seppur non scaldato non sarà certo a 5
gradi...consideralo riscaldato e via... sempre che per disimpegno non
intendi un mega vano scale/vano ascensore esterno all'appartamento con pure
magari un'apertura permanente sull'esterno! :-)
ciao Gianluca

 Ho sbagliato qualcosa secondo voi?
Si', hai sbagliato software... :)
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

Barabba ha scritto:

In definitiva è quello che avviene...
L'appartamento è disposto su due piani e c'è una scala a chiocciola
interna che collega il soggiorno-cucina al disimpegno in questione...
in pratica è come se fosse un unico ambiente disposto su due piani...
In pratica la maggior parte del calore necessario a scaldare l'ambiente
sarà fornito dal piano di sotto (anche perché l'aria calda sale! :P)
Potrei calcolare tutto come se mettessi il termosifone, in modo tale da
avere il corretto (si fa per dire) fabbisogno dell'ambiente e poi
aggiungerlo a quello del piano terra... cosa dite?
Scrivendo una nota dove spiego le motivazioni delle mie scelte...
infondo è vero che in un certo senso è un difetto del DL  come ha
scritto sopra Tigers
Purtroppo devo attendere circa 10 mesi prima di poter cambiare
software... e già penso a che bordello sarà fare la certificazione
energetica! :°(
A proposito secondo l'art. 6 (appunto) ogni edificio di nuova
costruzione dovrà avere una certificazione energetica. Cito l'art:«
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a
cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica,
redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma
1. »
adesso io non ho poi così chiaro il concetto di *edificio di nuova
costruzione* cito ancora la definizione:«"edificio di nuova
costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di permesso di
costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;»
cioè quale data?  8 ottobre 2005? Oppure 8 ottobre 2006?  
Ciao, ilä

 cioè quale data?  8 ottobre 2005? Oppure 8 ottobre 2006?  
15 gg dopo la sua pubblicazione in GU: quindi dall'8.10.2005


 Italsoft).
Escludi anche Legge 10 della Edilbit / Tecnobit. Non conosco Termotecnica 
Italsoft ma mi riesce difficile pensare che un software possa essere 
peggiore di Legge 10
Saluti
Francesco 

 
DL 192/05 All.I Art.6, 7 ...si parla di ambiente non dotato di IMPIANTO
di riscaldamento (e non di elementi scaldanti)
Qualsiasi unità abitativa che deve rispettare i vincoli di temperatura
20°C etc. e dotato di relativo IMPIANTO è da intendersi "riscaldato"
indipendentemente da come questo calore arrivi nei singoli
vani...conduzione irraggiamento, convezione etc....
Benché la formulazione sia molto contorta, la definizione di parete
esterna si può desumere dell' Art. 2...
Inoltre Art. 2
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture [...]
-- 
Ciao, Nobody
[cit.]...Le strutture non cadono mai,
ma quando cadono fanno un gran casino!
mail:   indirizzomail Toglimi chiocciola gmail punto com

 
fai la verifica senza dividere in stanze: stante le incertezze di 
calcolo è molto più semplice e realistico che non considerare i singoli 
locali separatamente. quello eventualmente è solo un problema di calcolo 
dei termosifoni.
ciao, mirko