Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Titolo: TERMUS ed interrato non riscaldato

Buongiorno a tutti i presenti. Ho un dubbio sull'impostazione da me
eseguita per il calcolo delle dispersioni termiche eseguite dal
software in oggetto. Ovvero ho una villetta costituita da un piano
interrato ed un piano fuori terra. Considerando l'interrato come
spazio non riscaldato non mi sono neanche posto il problema di
'modellarlo' con termus in quanto quando vado a definire i vani alla
voce solaio inferiore ho posto solaio su spazio areato ed inserito
tutti i dati. Adesso però mi sta sorgendo un dubbio (dopo una lettura
del manuale): ma questo tipo di impostazione è corrispondente solo a
vespai areati veri e propri o può funzionare anche nel caso di garage
e cantine interrati??? Un grazie di cuore a chi può aiutarmi!!!
Spero di essere stato chiaro altrimenti.... chiedete e vi sarà
dato.  ;-P
ZEB
P.S.: Egregio Tigers da quello che leggo nei vari post mi sembra di
capire che è un esperto utilizzatore di tale software e un suo parere
sarebbe tutt'altro che sgradito

 Spero di essere stato chiaro altrimenti.... chiedete e vi sarà
Se ne e' parlato non molto tempo fa.
L'impostazione che hai usato non e' corretta per solai su cantinato non 
riscaldato, la norma UNI 13370 prevede per quel caso un calcolo di tipo 
diverso. E' una lacuna di Termus che ha un'implementazione solo parziale 
della norma; l'ho segnalata gia' parecchio tempo fa, mi han detto che 
avrebbero provveduto alla correzione, ma ormai e' passato parecchio 
tempo e non ho piu' visto nulla.
Ora come ora faccio il calcolo della U equivalente separatamente con un 
foglio XL.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 le più ripide ... e.www.tigers.3000.it- Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
Grazie Tigers della tua rapida risposta.
E' corretto supporre di poter superare questo scoglio impostando il
modello (se pur con qualche semplificazione) introducendo anche la
parte interrata e specificando poi a questa zona che oltre a non
essere riscaldata è anche un zona interrata (alla voce del vano solaio
inferiore) ed poi, al piano terra, ai vari vani riscaldati imporre
come solaio inferiore tale zona interrata???
(Lo so non sono stato molto chiaro ma... non sapevo come altro
esprimermi)
Grazie 1000 ancora.
ZEB

 esprimermi)
In effetti non e' molto chiaro, ma rileggendo 2-3 volte ho capito: vuoi 
mettere l'interrato come se fosse un "vano non riscaldato", giusto?
Puo' essere un approccio che funziona. Certo cosi' non rispetto la UNI 
EN 13370. Di solito io uso questo approccio quando ho parte 
dell'interrato riscaldato e parte no, che e' un caso non contemplato 
molto precisamente dalla UNI EN 13370.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra
le piů ripide ... e.
www.tigers.3000.it
 - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

 le più ripide ... e.www.tigers.3000.it- Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
Ti ringrazio della chiarezza e della cortesia... Ancora un paio di
domande...  ;-P Quando, ad esempio, ho un piano terra che poggia sul
terreno e vado a definire le superfici disperdenti del pavimento, di
solito prendo la superficie al netto delle murature esterne in quanto
subito dopo mi chiede lo spessore delle stesse...è corretto o è meglio
considerare la superficie lorda???
E per le tramezzature interne che poggiano direttamente sulla platea o
su un solaio del piano terra confinante con un ambiente non riscaldato
queste teoricamente farebbero ponte termico in quanto le tramezze
poggiano sul grezzo di tali strutture. Allora devo definire un ponte
termico a pavimento anche per queste?
Grazie ancora e spero di poter pagare il MIO debito!