Newsgroup: it.comp.reti.locali
Titolo: cablaggio rete locale

Dovendo rinnovare all'interno del mio uffico sia l'impianto elettrico che la 
rete locale mi chiedevo se fosse possibile cablare entrambi (cavi elettrici 
e cavi UTP Cat 5e) in un'unica canala oppure se è consigliabile separare le 
canalizzazioni.
In sintesi la mia domanda è: i cavi elettrici creano disturbo ai segnali 
della rete LAN?. Conoscete qualche link che possa darmi ulteriori 
informazioni in merito?
Grazie inn anticipo.
Antonello 

 canalizzazioni.
E' *tassativo* posare i cavi in due canali separati: da un lato la 
forza motrice, dall'altro telefonia e telematico.
E' inoltre consigliabile mantenere una distanza minima di 40 cm fra le 
due linee; se possibile (es. pavimento galleggiante) eseguire i due 
cablaggi seguendo direzioni ortogonali fra loro, cosi' da avere la 
minima induzione.
Per i link, prima di tutto la legge 626 :-)
Ciao
Luca
-- 
"Un nostro incaricato verra' a casa vostra senza impegno"
[da una televendita]

 Per i link, prima di tutto la legge 626 :-)
Ti ringrazio per la risposta ma non mi sembra che la 626 parli di 
separazione di cablaggi rete ed elettrico.
Potresti se puoi essere più preciso?
Grazie di nuovo.
Antonello 

 informazioni in merito?
Prima ancora di pensare agli eventuali disturbi, c'e' una precisa norma 
che vieta di farlo.
Quindi possibile e' possibile, come essere fuorilegge.
Non sottovalutare questa cosa ... immagina un incendio ... ed immagina 
che l'assicurazione fa una perizia, trova questo e non ti paga.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.bbip.it
 ThunderBird 1.5.0.7
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 della rete LAN?.
Si. Poi è ovvio che non è *matematico* che in caso di cablaggio effettuato 
male i disturbi arrivino. *Potrebbero* arrivare (ad esempio, quando accendi 
un motore elettrico, piuttosto che il reostato di un neon) saltuariamente, e 
questo renderebbe più problematico l'eventuale debugging.
Ciao, Leo
--------------------------------------------------------------------------------
La mia Cartella di Posta in Arrivo è protetta con SPAMfighter
9953 messaggi contenenti spam sono stati bloccati con successo.
Scarica gratuitamente SPAMfighter! 

 che vieta di farlo.
Ad essere pignoli, mettendo cavi adeguatamente isolati e schermati, potrebbe 
anche farlo.......con costi sicuramente enormi.



La legge non lo dice esplicitamente, ma l'articolo 6 (Obblighi dei 
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori) 
richiama le disposizioni legislative sulla sicurezza.
-- 
   A computer is like an air conditioner,
   it stops working when you open Windows.
   Registered Linux user #337974  < 
http://giovanni.homelinux.net/
 >

 anche farlo.......con costi sicuramente enormi.
Vado a memoria, ma gli impianti di telecomunicazioni et simili rientrano
nella zona di "impianti a bassa tensione", mentre impianti classici
(quelli a 220v) siano a media tensione...e la normativa dice chiaramente
di tenere tali impianti completamente separati...
- --
==
"Vorrei solo sapere che sei morto.
Cosi', per stare un po meglio."
- -
Per scrivermi una email o avere la mia PGP Key, posta
un messaggio con il seguente soggetto:"REQUEST EMAIL HARTIGAN".
==
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (MingW32)
iD8DBQFFGlgpuuxRXtjsR9sRAmVzAKCOGhrYBdvqO+aaspmrFSqnrYQYxgCgzRVE
rWmPWjscarZZa9QRzsE2xus=
=PlYl
-----END PGP SIGNATURE-----

powernews.tin.it
 ha scritto:

Nella realizzazione del cablaggio occorre rispettare:
1. la legge 46/90
2. la conformità alla direttiva europea relativa alla compatibilità
elettromagnetica 89/336/CEE   e 92/31/CEE
3. lo standard internazionale EIA/TIA 569
4. la norma CEI EN 50173 Tecnologia dell'informazione - Sistemi di
cablaggio generico
5. la norma CEI EN 50174 Tecnologia dell'informazione - Installazione
del cablaggio.
Black.1nk

 
... norma 64/8 sugli impianti elettrici in BT, giunta alla 3 o 4 edizione,
per la separazione degli impianti ... oltrechè le iso/iec (che hanno
recepito le eia/tia) per la realizzazione delle reti dati.
-- 
Gnu/Linux       -     Slackware 10.2
                    _#_  @
                    ( )>_u
                    /(\
                   !  "!
                    L L
...don't fear the smoking penguin...!!

 di tenere tali impianti completamente separati...
Vado a memoria anch'io: non sono previste deroghe in caso d'isolamento 
diretto  del cavo ?


 diretto  del cavo ?
Ehhhh qui vai oltre alla mia memoria...
L'ultimo lavoro di costruzione da zero di una rete
a cui ho partecipato e' stato un paio d'anni fa...
- --
==
"Vorrei solo sapere che sei morto.
Cosi', per stare un po meglio."
- -
Per scrivermi una email o avere la mia PGP Key, posta
un messaggio con il seguente soggetto:"REQUEST EMAIL HARTIGAN".
==
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (MingW32)
iD8DBQFFGmcnuuxRXtjsR9sRAmuMAKDkaqZXYloytOw5pr6sHscGG7oIEgCeM3zx
MneOCS0MWYmwm12H8cnk+Js=
=t1C3
-----END PGP SIGNATURE-----

 che l'assicurazione fa una perizia, trova questo e non ti paga.
Visto che l'OP parla di ufficio immagina anche le conseguenze se un 
dipendente prende la scossa mentre lavora al PC ......



Questo è quello che vogliono farvi credere i produttori/distributori di 
materiali per networking.
Sono tutte stronzate commerciali !!
In realtà le certezze sono poche ed indiscutibili, il resto è marketing.
Saluti
Cuccio 

 Cuccio
... spiegati meglio.



Tu dici:
"... mah ! credo che altre siano le cose importanti nella realizzazione di"
" impianti, ... es. ? raggi di curvatura, certificazione componenti ed"
" impianti, cura e lungimiranza nel lavoro ..."
Lungimiranza !
Ci vuole la sfera di cristallo per installare una rete ?
Tu credi veramente che montare un frutto AMP su un cavo Avaya verso un Patch 
KRONE renda l'impianto non certificabile.
Raggi di curvatura.... bhe questo č buonsenso, poi con i cavi moderni č 
impossibile errare con il raggio di curvatura, specialmente quelli con la 
crocetta.
Rispetta le categorie e certifica con lo strumento, e in culo a chi ti 
chiede la certifica Avaya o Systimax, quello č proprio fesso.
Saluti
Cuccio 

 Rispetta le categorie e certifica con lo strumento
Vero, pero' ti assicuro che in giro trovo parecchi cablaggi 
apparentemente ben fatti, che al test col Fluke crollano alla grande, 
proprio per i motivi indicati.
Ciao
Luca
-- 
"Cerchi l'anima gemella? Guarda su secondamano"
[da spam]

 Antonello

> alogenuri(LSZH).
sbagliato, FROR, FG7OR, H07RNF, N07VK sono non propaganti la fiamma ma non
sono LSZH
... per chiarezza ...
Ciao.


 Luca
quoto in toto.
ho lo strumento cat.6 dal 1999 e su una media di 50 controlli, 40 non
passano nemmeno la cat.5
Errori classici:
sbinatura eccessiva
errato collegamento coppie
cavi schiacciati durante la posa
curve a L
prese attestate con il giravite.....
morale: se rispetti le norme, al 99% il sistema funziona al primo colpo.
se te ne freghi, poi non piangere se il cliente non ti paga...
--
Saluti
Bruno

 Ciao.
Infatti i cavi in cat.5 e 6 vengono prodotti in due versioni: normale o con
guaina LSZH
--
Saluti
Bruno

 anche farlo.......con costi sicuramente enormi.
Forse si, ma io non vorrei mai trovarmi nel parte del consulente tecnico 
di quella causa per danni :)))


 dipendente prende la scossa mentre lavora al PC ......
Giustissimo.
In questi casi, visto che la differenza di spesa non e' da mandare in 
rovina, conviene fare le cose ben fatte.
