Newsgroup: it.comp.os.win.win9x
Titolo: (OT?) APC Smart UPS 1400

Ciao Brio................
Come apro una sessione di HyperTerminal? Non c'è niente nella sua cartella,
come dicevo sopra!!!
Mi chiarisci questo arcano dilemma?
PROGRAMMAZIONE apc 1400
dopo sostituzione batterie
TASTO     DISPLAY     NOTE:
SHIFT Y     SM             PER COLLEGARSI
4                 35
5                 EE
6                 FC
0                 16
1....1     PROG         PREMERE 1 ATT. 3sec. E ANCORA 1
0                 16
TASTO +     9A             PREMERE + FINO A 9A (non oltre!)
SHIFT R     BYE            PER SCOLLEGARSI
  spegnere e ricaricare senza carico
Brio, ho bisogno proprio del tuo aiuto, dammelo (l'aiuto s'intende!!!!)
Cordialità
Gennaro da Napoli
--
Cordialità
Gennaro

 Non ce l'ho........
Pannello di controllo installazione applicazioni
installazione di windows >>>comunicazioni>>>Hyperterminal
it.comp.hardware
it.hobby.elettronica
--
Fosco

Ciao Fosco, sarà senz'altro utile la tua risposta.
Mi dite perchè siete così telegrafici? Ma vi hanno posto il veto di non
esplicitarvi troppo??
Scherzi a parte, sono molto interessato alla risoluzione del problema UPS.
Avevo trovato chi conosceva il problema ma è sparito e vado follemente alla
sua ricerca.
Ti ringrazio e se vuoi aggioungere qualcosa alla tua risposta per meglio
farmi comprendere il da farsi, mi farai cosa gradita.
cordialità
Gennaro
--
Cordialità
Gennaro
"Fosco" <fa...@fake.invalid> ha scritto nel messaggio
news:MjeL9.19552$TC5.6...@twister1.libero.it...


Ciao Fosco, sarà senz'altro utile la tua risposta.
Mi dite perchè siete così telegrafici? Ma vi hanno posto il veto di non
esplicitarvi troppo??
Scherzi a parte, sono molto interessato alla risoluzione del problema UPS.
Avevo trovato chi conosceva il problema ma è sparito e vado follemente alla
sua ricerca.
Ti ringrazio e se vuoi aggioungere qualcosa alla tua risposta per meglio
farmi comprendere il da farsi, mi farai cosa gradita.
cordialità
Gennaro
--
Cordialità
Gennaro
"Fosco" <fa...@fake.invalid> ha scritto nel messaggio
news:MjeL9.19552$TC5.6...@twister1.libero.it...


Ciao Fosco, sarà senz'altro utile la tua risposta.
Mi dite perchè siete così telegrafici? Ma vi hanno posto il veto di non
esplicitarvi troppo??
Scherzi a parte, sono molto interessato alla risoluzione del problema UPS.
Avevo trovato chi conosceva il problema ma è sparito e vado follemente alla
sua ricerca.
Ti ringrazio e se vuoi aggioungere qualcosa alla tua risposta per meglio
farmi comprendere il da farsi, mi farai cosa gradita.
cordialità
Gennaro
--
Cordialità
Gennaro
"Fosco" <fa...@fake.invalid> ha scritto nel messaggio
news:MjeL9.19552$TC5.6...@twister1.libero.it...


 meglio farmi comprendere il da farsi, mi farai cosa gradita.
Devi estrarre hyperterminal dal disco di installazione
e proseguire la tua ricerca su questi due newsgroup
it.comp.hardware
it.hobby.elettronica
che troverai andando in Outlook Express su powernews >>newsgroup
o qui:
http://groups.yahoo.com/group/x-men-italy/files/LO/quoting.txt
http://www.freewebz.com/iosononiubbo/
Alza il timeout del tuo outlook:
it.comp.software.mailreader
it.comp.software.newsreader
--
Fosco

Una volta estratto HyperTerminal, qual'è la sua utilità?
Mi chiarisci questi passaggi?
Fai conto che sono un "verginello", e tu spiega a questo novello i vari
passi.
Speriamo che ci riesca a farmi capire....
--
Cordialità
Gennaro
"Fosco" <fa...@fake.invalid> ha scritto nel messaggio
news:BtUL9.26959$Ou4.8...@twister2.libero.it...
