Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavita che scotta e salta di continuo

Buongiorno a tutti,
avrei un caso da sottoporvi di cui non sono riuscito a trovare analogia
nei gruppi di discussione.
Da un paio di giorni mi sono accorto che accendendo un solo
elettrodomestico tra forno, lavatrice o stufetta da bagno il salvavita
scatta dopo qualche minuto di funzionamento. Inoltre nell'ambiente dove
è posizionato il quadro con il salvavita da ieri sera si sente puzza
di bruciato in continuazione e il salvavita è molto caldo al tatto.
Inoltre non appena accendo uno di questi elettrodomestici il salvavita
diventa letteralmente bollente e da oggi si iniziano a vedere segni di
fusione della plastica del quadro immediatamente sotto al salvavita
stesso.
I due magnetotermici risultano normalmente freddi, mentre risulta più
caldo, ma non bollente, un altro elemento fatto a scatoletta chiusa
orizzontale immediatamente accanto ai magnetotermici.
Ho verificato, avendo il nuovo contatore enel, che l'assorbimento in
normali condizioni si attesta intorno a 0,5 kwatt/h, avendo accesi due
televisori, qualche lampadina e due frigoriferi attaccati, quindi penso
di poter esclurere un assorbimento anomalo di qualche elettrodomestico.
Per completare il quadro della situazione vi dico che negli ultimi
giorni ho tenuto acceso per 2 ore consecutive, un paio di volte al
giorno, una stufetta di quelle a resistenza + ventola impostata su 2000
watt per riscaldare l'ambiente della lavanderia. La stufetta era
attaccata alla presa della lavatrice, chiaramente con la lavatrice
scollegata.
Sapete dirmi se può essere sufficiente cambiare il salvavita con uno
equivalente? Oppure potrebbe esserci un problema diverso nella rete? In
tal caso cosa posso controllare prima di chiamare un elettricista per
far verificare il tutto?
Vi ringrazio per l'aiuto.
A presto
Filippo

difficile dirlo da lontano, cmq io farei questa prova:
Stacca QUALUNQUE carico elettrico della casa, ma proprio TUTTI!
Aspetta due orette e vedi se il salvavita continua a scaldare, se è così
azzarderei adire che è lui che se ne è andato a quel paese.
Lo

 di bruciato in continuazione e il salvavita è molto caldo al tatto.
Il salvavita e' guasto o c'e' uno strano ritorno di terra (ma dovresti
prendere la scossa a toccare una parte metallica di un elettrodomestico).
In ogni caso e' stranissimo, propenderei di piu' per il guasto, ad esempio
causato dal forzare il salvavita a restare chiuso quando tenta di scattare
(l'ho visto fare varie volte, come se "forzare" risolvesse il guasto).
Pekilan

 nei gruppi di discussione.
--CUT--
Non sono un esperto ma solo un umile hobbysta, ma credo che anche in
condizioni di dispersioni verso terra il salvavita non debba assolutamente
scaldare (si parla comunque di correnti di pochi mA) io voto per la
sostituzione più che immediata del suddetto.
Ciao!
-- 
Controlla gli errori per rispondermi in e-mail!


Se il salvavita scalda è perchè i contatti hanno aumentato la
resistenza. Se togli tutto il carico è normale che poi non scaldi.
Cambia il salvavita e amen. O prova ad aprirlo e a pulire i contatti, ma
non credo che ci si riesca.

A posto.
Cambiato il salvavita. Era bruciato in maniera molto evidente...
Grazie a tutti
Filippo