Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aggiungere prese

Salve a tutti,
tra un paio di mesi dovremmo trasferirci nella nuova casa....
Dovrei aggiungere 3 prese in cucina e mi chiedevo quale fosse la 
soluzione migliore...
Prendo la presa piï¿œ vicina a quelle che vorrei mettere e collego con 
cavi da 2,5 mm?
Oppure devo cercare la scarola di derivazione e tirare da lï¿œ fili da 
1,5 mm?
Per farvi capire cosa devo realizzare posto un'immagine:
http://img248.imageshack.us/img248/1818/disposizioneprese.jpg
Un'altra domanda....parte degli scarci passeranno su pannelli di 
cartongesso...poi li richiudo sempre con gesso?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderï¿œ.
Leribert

 cartongesso...poi li richiudo sempre con gesso?
   non vedo perch� creare tracce sul cartongesso quando puoi passare
   nel vuoto del muretto illustrato.
   ciaofelix:-)
-- 
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

    nel vuoto del muretto illustrato.
Ehmmm quel muretto (quello dove andranno alloggiate le 3 nuove prese) 
non ï¿œ in cartongesso...ï¿œ un muro a mattoni (penso!) bello grosso...
Il cartongesso ï¿œ sulla parete dov'ï¿œ presente la presa....probabilmente 
ï¿œ stato messo per diminuire i rumori....anche se io avrei messo 
qualcosa di piï¿œ indicato..

 qualcosa di pi� indicato..
    Verifica se il cartongesso � aderente alla parete o distanziato, nel
   secondo caso scopri la posizione dei montanti, ti regolerai a seconda se
   sono verticali o orizzontali.


 ha scritto nel messaggio 
news:4bf8ffb0$0$30908$5fc...@news.tiscali.it...

Scusa, ma che programma hai usato per fare il disegnino? m'intriga non 
poco... 

 poco...
Google Sketchup ;)

     ciaofelix:-)
hai ragione....appena mi daranno le chiavi sarï¿œ la prima cosa che andrï¿œ 
a verificare...
anche perchï¿œ non posso fare altro se non metto le prese :D

 Poi le tre prese le collego un'altra?
  Si ma con dei bei cavi visto che probabilmente vi attaccherai gli
  elettrodomestici "pesanti".
  ciao.


 da 2,5 mm?
Cerchi la presa pi� vicina in cui arrivino conduttori da 2,5 mmq, riparti da 
questa con conduttori da 2,5 mmq e come prese utilizzi delle bipasso 10/16A 
o scuko/bipasso
--
Giorgio 

   ciao.
Sï¿œsï¿œ avevo messo giï¿œ in prevetivo di usare i 2,5 mm (peccato perchï¿œ ho 
giï¿œ a casa bobine di cavo da 1,5 mmm):D

 scuko/bipasso
Devo verificare se la presa da me indicata ha cavi da 2,5 mm....
se non dovesse essere cosï¿œ mi conviene ripartire dalla scatola di 
derivazione?

 gi� a casa bobine di cavo da 1,5 mmm):D
   Pensa che a me, in zona cucina hanno messo cavi da 4mm! :-)


 derivazione?
Si. Ovviamente accertati che quella su cui andrai a collegarti sia la linea 
prese.
PS: magari � solo un errore di scrittura. Non 2,5mm ma 2,5 mmq. (sezione 
della parte in rame).
--
Giorgio 

Ultima cosa...
quindi le tracce, sia su cartongesso che sul muro, le chiudo con gesso?

 quindi le tracce, sia su cartongesso che sul muro, le chiudo con gesso?
sul cartongesso NON si fanno tracce ...
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica 
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it

 luh
non ï¿œ che abbia molte altenative...
devo par passare il currogato....

 devo par passare il currogato....
beh, pero' NON fai una traccia ... 
buchi dove stara' la presa, buchi (se serve) dove esci dal cartongesso, e 
fai passare il corrugato (preferibilmente per cartongesso) all'interno
i "pali" verticali su cui si avvitano i pannelli sopra e sotto hanno 
delle finestre di passaggio cavi/tubi
se proprio devi aprire per lavorarci meglio fai prima a togliere un 
pannello e poi a rimetterlo ex-novo che senno' viene una schifezza ...



ehmm  scusa l' OT che sw hai usato per generare quell' immagine???
GD 

 luh
Hai ragione...faccio prima a tagliare una parte di cartongesso e poi 
rimetterla...

 GD
Google Sketchup