Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico fallato

Mi sono accorto solo ora che l'elettricista che realizzò trent'anni fa 
l'impianto elettrico di casa mia sbagliò a collegare i fili in una camera 
da letto. Il lampadario si dovrebbe accendere e spegnere 
indifferentemente agendo sull'interruttore a parete (in realtà è un 
commutatore) o su quello a "peretta" posto in prossimità del letto. 
Invece ciò non accade, nel senso che i due interruttori sono entrambi in 
grado di spegnere il lampadario ma non di accenderlo agendo 
singolarmente. In altre parole è come se fossero collegati in serie. 
Inoltre al lampadario arrivano due fili di colore marrone e non uno 
azzurro e uno marrone come nelle altre stanze. Secondo voi, con l'aiuto 
del manuale delle giovani marmotte, riuscirò a risolvere il problema? 

Sembra che Castruccio Castracani abbia detto :

non basta.
devi avere almeno i primi 10 numeri dell'Intrepido.
-- 
Ridi, e il mondo riderà con te
Piangi, e piangerai da solo

devi avere almeno i primi 10 numeri dell'Intrepido.
  Quindi Zagor e Tex li metto da parte?!?!
  ... chi comunque NON ha un problema del genere??
  Qualcosa mi dice che una volta gli elettricisti lavorassero cosi' di
default!!!!!
  Io me lo tengo cosi'... :-PPP
      CIAO!

Il 30/07/2007, Sergio Pomante ha detto :

Beh, dai.
Forse con una sonda potresti e un po di tempo/pazienza/manualità 
potresti risolvere.
http://www.aggiustatutto.it/elettricita/interrotta.html
http://www.fallotu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=43


 default!!!!!
si, ma se ci vai a parlare adesso, ti guarda come se avesse la laurea in
ingegneria...
ciao
-- 
"Voglio sapere come Dio creò questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

 ha scritto nel messaggio 
news:46ae3fb9$0$17941$4faf...@reader1.news.tin.it...

un deviatore deve avere sul morsetto centrale la fase, mentre sul centrale 
dell'altro ci deve essere il filo che va al lampadario. Gli altri due 
morsetti (di solito "laterali") devono essere collegati "pari pari" tra un 
deviatore e l'altro (di solito si usa stesso colore per questi due fili)
controlla che:
-entrambi i punti di comando siano dei deviatori (devono avere 3 morsetti)
-su entrambi arrivino effettivamente 3 fili;
se sono deviatori e se ci sono i 3 fili i casi sono due: o un deviatore ha 
contatto guasto oppure c'è un filo dei morsetti laterali scambiato con il 
centrale.
ciao
giorgio

 con il centrale.
Credo che la situazione sia più complessa.
Grazie
Ciao 

 azzurro chiaro (sembrano gli stessi dell'altro deviatore).
comunque dalla descrizione sembra tutto corretto...
riassumo: la fase, il marrone, va diretto al lampadario.
il neutro arriva al primo deviatore, si "sdoppia", arriva
doppio al secondo deviatore, si "riunifica" e va al lampadario.
a questo punto forse i collegamenti all'interruttore a peretta
sono sbagliati...  magari il centrale non e' il comune...
oppure se dal muro parte la classica treccina ricoperta
di cotone, puo' essere che siano invertiti i colori ...
alberto 

 magari il centrale non e' il comune...
provalo con un tester funzione ohmmetro
ma mi sembra strano, prima provalo, individui il centrale e poi rifai i 
collegamenti
Ciao!


si, pero' visto che parlava di filo marrone che va direttamente e filo
azzurro che "passa" per i deviatori, ho supposto che abbiano
interrotto il neutro... ma non cambia nulla ai fini funzionali.
alberto 

 interrotto il neutro... 
vero, me ne sono accorto solo ora
 > ma non cambia nulla ai fini funzionali.
ai fini funzionali no, Xò a me inquieta sapere che non è la fase ad 
essere interrotta e molto probabilmente farebbe girare le scatole a chi 
non lo sa... parlo per (quasi) esperienza personale

non lo sa... parlo per (quasi) esperienza personale
E chi dice che tu hai fase e neutro? Potresti benissimo avere anche 2
fasi da 130 V ciascuna.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it