Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Altezza minima da terra delle scatole di derivazione?

CDO: non mi ricordo più a quanti cm dal pavimento deve stare, al minimo, 
il bordo inferiore di una scatola di derivazione dell'impianto 
elettrico...
-- 
Ciao!
Stefano

>



Uhm. Anche nei bagni? E negli antibagni? E vale anche per le scatole di 
derivazione (quelle senza frutti)?
-- 
Ciao!
Stefano


gli elettroteNNici troveranno risposta anche a questo.
ma ragionando da umarell direi:  se l'altezza minima della presa e' di
17,5cm, e devo tirare le condutture dalla scatola di derivazione
orizzontali/verticali (che un umarell ABORRE tirare dei cavi di
traverso nei muri), anche la mia scatola di derivazione sara' alla
medesima altezza minima.
Sempre da umarell, lavorando nei bagni, mi accerterei anche della
distanza minima da tenere rispetto alle tubature
Dici che sbaglio?
Paolo

 derivazione (quelle senza frutti)?
ovvio.
l'altezza minima è atta a prevedere danni da allagamenti o altri incidenti 
di quel genere.
ciao.
Lo 

 distanza minima da tenere rispetto alle tubature
le distanze minime non si riferisocno tanto alle tubature ma alla distanza 
da WC, Lavabi, Vasche, piatti doccia, Bidet ecc....
ciao.
Lo


si, giusto.  devi tenere conto che l'umarell spesso non usa i termini
tennici e ragiona a spanne, appunto :)
Pero' ora a Cordy devi dirgliela la distanza da wc, lavabi ecc, visto
che ha citato espressamente il lavoro nel bagno e antibagno :)
Paolo


In realtà le distanze si misurano solo da vasca è piatto doccia 
altrimenti in un bagno piccolo non ci potrebbe stare l'impianto 
elettrico :-)
Qui c'è un esmpio:
http://www.tigdigagliardiantonio.it/info-impianti-acqua/19-distanze-apparecchi-sanitari.html



Rassicurante. Non avevo commesso errori, pare. Grazie a tutti!
-- 
Ciao!
Stefano


EHI, BUONUOMO!
Che tu non abbia fatto errori lascialo a dire agli altri, non farti i
complimenti allo specchio!
Vogliamo un semicerchio di curiosi con-le-mani-dietro-la-schiena che
osserva le tue scatole di derivazione e borbotta:
"non e' in bolla"
"potevi rasare meglio l'intonaco"
"io avrei messo anche l'antenna TV"
ecc. ecc.
altrimenti che lavoro umarellico e'?
:)
Paolo


Forse ricordo male, mi sembra che vi siano delle distanze da rispettare 
anche per la zona 3, in particolare nelle parti adiacenti il lavabo. Le 
prese, di solito poste accanto al lavabo, non ricordo bene, mi sembra 
debbano posizionarsi ad una distanza non inferiore di 40 cm di un vertice 
orizzontale e verticale.
Per� potrei sbagliare.
Cordialit�
Gi 

 Gi
60?
-- 
Ciao!
Stefano

 Perň potrei sbagliare.
Sbagli ... le norme CEI trattano come zona ad altissimo rischio le 
vasche e i piatti doccia.
Il motivo č semplice.
Una persona č immersa nell'acqua si trova ad intimo contatto con il 
potenziale di terra e l'uso di qualsiasi apparecchio elettrico č a 
rischio molto elevato.
Gli eventuali spruzzi di un lavello ... ci fanno appena sorridere.

 Gli eventuali spruzzi di un lavello ... ci fanno appena sorridere.
Oltre che sorridere potremmo farci sopra anche una grassa risata.
Sta di fatto che una volta, per essere a norme, si richiedeva una certa 
distanza, delle prese e degli interruttori, anche dai lavelli
Che ora non venga più richiesto, potrei dubitarne ma non avendo più seguito 
l'argomento mi limito a prenderlo per buono; almeno sino a quando ne dovessi 
essere coinvolto.
Cordialità
Gi 

 distanza, delle prese e degli interruttori, anche dai lavelli
Non č vero ... sono piů di 20 anni che progetto impianti e leggo le 
norme CEI.
Non č mai stata precisata una distanza minima.
Vale perň sempre la regola generale che le apparecchiature devono essere 
protette dalle condizioni fisico ambientai avverse.
Quindi se un installatore monta una presa a filo lavandino, dove con un 
colpo di spugna posso buttarci l'acqua dentro, lo possiamo considerare 
un emerito coglione.

 altrimenti che lavoro umarellico e'?
SCORDATEVELO!!! :P
-- 
Ciao!
Stefano

 SCORDATEVELO!!! :P
Pazienza, pubblica le foto e ci accontenteremo di criticare on-line, anche 
se cosě non c'č gusto, manca il pathos della diretta:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 canali battiscopa l’altezza deve non essere inferiore a 7 cm. ...
Parlando di sicurezza, non capisco la differenza tra i due casi...
Perche' una presa a battiscopa e' sicura gia' a 7 cm, mentre per le
altre ce ne vogliono 17,5???
E gia' che ci siamo ne approfitto: dovendo tirare una canaletta
esterna, la tiro dritta (in orizzontale) ad altezza 17,5, oppure posso
scendere a livello battiscopa, andare in orizzontale e poi risalire?
Esteticamente parlando, e' molto meglio la seconda ipotesi,
ovviamente...
Trash

 ovviamente...
Secondo me è a norma anche la seconda ipotesi.

 Secondo me è a norma anche la seconda ipotesi
sono a noma entrambi ma la seconda è più a norma, nel senso che le norme 
raccomandano di far viaggiare le tubazioni parallelamente agli angoli nel 
tratto che va dall'angolo a 20 cm.
queste se non ricordo male sono solo raccomandazioni e non obblighi, la 
ragione è prevenire danni alle condutture a seguito di perforazione della 
parete per mettere qualche tassello o altro.
va da se che unacanaletta a vista è visibile e per tanto tale problema non 
si pone, però la raccomandazione resta.
ciao.
Lo