Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema di fisica tecnica

A casa mia ho l'impianto di riscaldamento ad aria calda.
Un grosso ventilatore prende l'aria dall'interno della casa, la fa passare
attraverso uno scambiatore di calore acqua/aria riscaldato dalla caldaia, e
la ributta, sui 40°C, all'interno della casa.
Il tutto avviene attraverso condotte in lamiera metallica e, almeno
teoricamente, il circuito è chiuso, ossia non ci sono apporti o fughe
sostanziali di aria dall'esterno.
L'umidità relativa dell'aria diventa bassissima, addirittura al 20%, per cui
ho dovuto installare un umidificatore che butta vapore nelle condotte.
Quello che non riesco a capire, però, è perchè l'umidità relativa con questo
sistema di riscaldamento si abbassi così tanto.
Capisco l'abbassamento di umidità nel riscaldare l'aria contenuta
inizialmente nella casa (cosa comune a tutti i tipi di riscaldamento) ma,
essendo un circuito chiuso, la quantità d'acqua contenuta nell'aria della
casa dovrebbe essere sempre la stessa o quasi.
Mi aspetterei un abbassamento dell'umidità inizialmente ma poi, quando tutta
la massa d'aria è mantenuta sui 20°C, non dovrebbe abbassarsi ulteriormente.
Ma questo ragionamento si scontra con la realtà ed è evidentemente non
corretto.
Qualcuno riesce a illuminarmi ?
grazie e ciao
federicop


Spero di sì:
L'umidità relativa Rh è definita come
Rh = (pe/ps)*100
Dove pe è la pressione di vapore effettiva, mentre ps è la pressione
di vapore saturo.
ps dipende dalla temperatura: ps a 40°C è circa il triplo di ps a 20°C
Ecco spiegato il perché della diminuzione di Rh all'aumento di T.
Ciao Boiler
PS1: se vuoi una spiegazione piú precisa cerca in un libro di fisica
l'equazione di Clausius-Clapeyron.
PS2: per rispondere via mail:
www.n.ethz.ch/student/penrico/contact.html


Mi torna perfettamente che l'aria a 40°C abbia una bassissima umidità
relativa, ma quello che non capisco è perchè, quando questa aria si è
raffreddata, miscelandosi con quella presente nell'ambiente, a 20°C,
continui ad avere bassissima umidità.
L'acqua presente nel volume d'aria contenuto nella casa, almeno
teoricamente, dovrebbe restare costante. Invece sembra che sparisca da
qualche parte perchè l'umidità relativa continua a scendere man mano che
funziona il riscaldamento, non man mano che sale la temperatura che è invece
grossomodo costante.
?????
ciao e grazie
federicop

Porco cane... sto diventando analfabeta...
Scusami, non ho risposto alla tua domanda.
Per spiegare la variazione dell'umidità assoluta che si verifica in
casa tua vedo solo due possibilità (ma non essendo del mestiere potrei
sbagliarmi):
A) In qualche punto c'è un materiale che assorbe umidità (isolazione
dei canali?).
B) In qualche punto l'aria raggiunge una temperatura per cui la
pressione di vapore saturo è raggiunta e condensa. L'acqua rimane lì
mentre l'aria procede. Questa viene poi riscaldata e reimmessa in casa
senza la quantità d'acqua che ha perso per condensazione.
Ciao Boiler

mentre l'aria procede. Questa viene poi riscaldata e reimmessa in casa
Da profano, stavo per rispondere la stessa cosa ....
Non č che condensa da qualche parte ???
ciao
Luca

 senza la quantità d'acqua che ha perso per condensazione.
Questa invece sarebbe una bella spiegazione razionale.
Non credo che sia così perchè l'impianto ha diversi anni e, se l'acqua
condensasse sulle pareti delle condotte in metallo (l'aria viene estratta
dalle stanze e passa in condotte metalliche che si trovano in cantina e dove
sicuramente si abbassa ancora la temperatura) ci sarebbero dei fenomeni di
corrosione o, addirittura, colaggi d'acqua.
Inoltre adesso l'aria in casa ha una umidità relativa attorno al 40% a 20°C.
Per condensare l'umidità la sua temperatura dovrebbe scendere, se non
sbaglio, attorno ai 6°C il che (riviera ligure) in questi giorni è
impossibile.
Comunque, dal momento che nulla si crea e nulla si distrugge, sicuramente è
un problema di acqua che se ne esce da qualche parte. Terrò meglio
sottocontrollo quello che succede nelle condotte in cantina.
Grazie e ciao
federicop

 Comunque, dal momento che nulla si crea e nulla si distrugge, 
 
      e magari si trasforma!..........:-))
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

      ciaofelix:-)
Non è che l'umidità si trasforma in energia? ;-)
I tuoi vicini non si sono lamentati per esplosioni, desertificazione,
mutazioni genetiche,...

 mutazioni genetiche,...
Ragazzi, a questo punto sono ricco !
Mi resta solo da vendere l'acqua che ho trasformato in energia o scisso in
idrogeno e ossigeno.
Peccato che per venderla devo trovare dove cavolo è finita :-((
federicop

 corretto.
quanta aria viene ricambiata dall'esterno intenzionalmente o per trafilaggi?
che tenuta hanno gli infissi?
c'e` per caso un caminetto?
ciao max


chiuso
Potrebbero essere queste le "perdite" d'acqua dall'aria contenuta
nell'appartamento.
Ma perchč, almeno mi pare, il problema dell'aria secca č piů grave con il
riscaldamento ad aria (anche a circuito chiuso) piuttosto che con i
termosifoni ?
grazie e ciao
federicop

 corretto.
se tocchi le pareti sopratutto perimetrali sono sicuramente a 
temperatura inferiore a quella ambientale e questo favorisce la 
condensa dell'umidità sulle stesse. Non aspettarti di trovarle 
bagnate!, ma la controprova la potresti fare se hai una finestra, 
non doppiovetro, rivolta a nord: lì si, potresti trovare il vetro 
  bagnato anche con umidità relativa molto bassa.
ciao
Umberto

federicop
-
-- 
 groups.google mkr: light freckles
 colleen ann fitzpatrick vitamin c
Posted from X-Privat Free NNTP server - 
www.x-privat.org


Anche i vetri sottili esposti a nord non presentano assolutamente tracce
apparenti di condensa.
Ma da un punto di vista teorico, se con ci fossero spifferi, anche l'umidità
condensata su pareti e vetri dovrebbe essere poi rilasciata all'ambiente.
Credo però, dopo la discussione sull'NG, che il mio errore sia quello di
considerare le cose da un punto di vista troppo teorico, ossia considerando
il mio appartamento come una scatola chiusa da cui non può uscire un grammo
d'acqua.
In realtà ci sono spifferi e trafilamenti, aperture di finestre,
probabilmente anche qualche perdita dalle condotte d'aria, ecc.  per cui
l'acqua che sparisce dovrebbe passare da queste vie di fuga. Il tutto penso
che sia aggravato, in considerazione del tipo di riscaldamento che ho, dalla
presenza dentro all'appartamento di zone di aria molto calda e quindi carica
di acqua che può essere portata all'esterno appena c'è un minimo spiffero.
Conclusione: sconsiglio a tutti di mettere un impianto di riscaldamento
casalingo ad aria calda.
ciao e grazie
federicop


concordo
grazie e ciao
federicop