Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Serratura elettrica che non apre

Ciao a Tutti
Chiedo consiglio per un problema della porta del mio condominio.
VideoCitofono Comelit,
la serratura elettrica della porta della portineria si apre a fatica,
sia dal pulsante che dai vari citofoni,
prima che arivassi (ad abitare) hanno già cambiato la serratura e il 
pulsante di apertura,
il cancello pedonale e la porta dell'altra palazzina si aprono regolarmente,
la tensione non sotto carico al commutatore è di circa 10V, che sotto carico 
scende a 7/8V
per evitare di rivoluzionare l'impianto a trovare dove si verifica la caduta 
di tensione
pensavo di mettere un trasformatore comandato da un relè, cioè: Quando si 
apre la porta, invece di comandare direttamente
la serratura, comando un relè che con lo scambio comanda la serratura,
Vengo al dunque:
che trasformatore?
che relè devo usare?
Grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:dBBJh.21727$J11.4...@twister1.libero.it...

----------------------------------------------------------------------------------------
Beh,prima farei una misura sul trasfo/alimentatore del citofono per vedere 
che tensione esce e se ha cadute quando pigi l'apriporta per valutare se è 
davvero un cavo in perdita o se è l'alimentatore che si siede.
Per quanto riguarda la possibile modifica un relè a basso assorbimento  12 v 
con uno scambio che usi per alimentare il trasfo ,che a sua volta alimenta 
la serratura ,per il trasfo devi vedere le caratteristiche della serratura.
Ciao.
Bruno 

Antonio ha scritto:

Appena sistemato il nostro! E' abbastanza normale che si abbassi la 
tensione quindi mi preoccuperei di controllare che il meccanismo della 
serratura sia regolato correttamente: in pratica, l'elettromagnete che è 
dentro alla serratura fornisce un colpetto ad una leva che si impegna in 
un'altra, caricata dalla chiusura della porta. Un vitina (minuscola e 
difficile da vedere...) regola QUANTO la prima leva impegna sulla seconda.
La serratura, montata l'anno scorso, non era stata regolata: con i primi 
freddi, le tolleranze hanno mandato in crisi il sistema. Apri la 
serratura, con un cacciavitino muovi leggermente la posizione di fermo, 
per consentire un più agevole disimpegno della seconda leva. E' più 
difficile da descrivere che da fare, credimi! Se fa gnnnn... hai 
regolato dalla parte sbagliata. Se non si blocca su chiuso, hai ecceduto 
dalla parte opposta. Magari, prima ti annoti la direzione della vite e 
ti sposti di poco alla volta...
E già che ci sei, controlla che i fili siano stati fissati 
correttamente: i fabbri non sono granchè come elettricisti. :-)

 i fabbri non sono granchè come elettricisti. :-)
Un paio  di secoli fa ti avrei schiaffeggiato con il guanto e ti avrei 
pregato di presentarti con i padrini all'alba dietro al convento della 
Carmelitane.
Lasciando a te, ovviamente, la scelta dell'arma:-))
Purtroppo ora non possiamo più comportarci da selvaggi e posso solo farti 
notare che:
1- è normale che la tensione si abbassi sotto carico ma il nostro Antonio ha 
scritto anche che "la tensione non sotto carico al commutatore è di circa 
10V" e questo non è per niente normale.
Magari  dando in pasto alla bobina un bel 12 Volt iniziali potrebbe anche 
farcela ad attirare la palettina che sgancia il grilletto.
2- i fabbri non saranno elettricisti provetti e spesso non provvedono a 
regolare la vitina (quando c'è) ma tu non puoi partire dal presupposto che 
tutte le serrature abbiano questa regolazione.
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha scritto:

Eh... sapevo di scatenarti. Ho messo la faccina apposta, ma non è 
bastato. Al di là del fatto che su questo forum siamo tutti 
"tuttologi"... mettiamola così: il "fabbro" che mi ha montato la 
serratura non era un fabbro. Perchè:
1. ha "fissato" la borchia della serratura esterna col silicone. 8-)
2. NON ha regolato il meccanismo di scatto.
3. ha fissato il riscontro con una vite. L'altra gli si è tranciata ed 
allora ha incollato la sola testa in posizione con l'attak...
MA non era nemmeno un elettricista. Perchè uno dei fili era cacciato 
alla bell'e meglio nella molletta che spinge il blocchetto di fissaggio 
del filo...
Che poi esistano fabbri che sanno fare anche quel minimo di lavoro 
elettrico senza combinare pasticci... beh, non ho dubbi, dato che tu 
scrivi su questo forum.
Ma non sono tutti FabbroGiovanni. Anzi, alcuni non sarebbero nemmeno 
passabili pasticcioni... E questo in Italia purtroppo vale per i fabbri 
ma (+ in generale) per molte categorie professionali: artigiani, medici, 
politici...
Scusa se ti ho teso una piccola trappola... :-)
Per quel che riguarda "la vitina" hai ragione, mi sono espresso male. 
Potrebbe esserci ed essere regolata male. Questo è un forum di 
suggerimenti. Tale voleva essere il mio intervento.

 Scusa se ti ho teso una piccola trappola... :-)
Nella risposta non ho messo le faccine ma era sottinteso che anche io stavo 
scherzando.
Aggiungo che č facile mostrarsi qui come artigiano bravo, bello, buono, 
abile e onesto, tanto siamo nel virtuale.
Lavorando dal vero invece ci sono sempre mile contrattempi, la concorrenza 
spietata, non ultimo i clienti che spesso sono solo alla ricerca del prezzo 
piů basso e il risultato a volte non č perfetto.
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto nel messaggio 
news:45f9088a$0$20806$5fc...@news.tiscali.it...

La serratura è interna al telaio e non ho visto nessuna vite di regolazione, 
anche se ci fosse dovrei togliere
la serratura per ogni regolazione!
garzie per i consigli,
buon tutto!