Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per gli elettricisti... domandona!

La scorsa settimana sono andato ad acquistare del materiale elettrico per 
l'azienda da un noto grossista di zona... (Biella).
Alcuni prezzi mi hanno letteralmente stupito negativamente.
Ad esempio:
Interruttore magnetotermico
MG 24267 AUT.2P C 6A 6 KA 39,45 EURO IVA ESCLUSA!!!
A mio avviso e' un comunissimo bipolare 220v da 6 Ampere, cercando in rete 
ho trovato un Bticino a 9,80 iva inclusa!!!
Qualcuno puo' chiarirmi l'enorme divario dei due prezzi?
Grazie
Sky 

 A mio avviso e' un comunissimo bipolare 220v da 6 Ampere,
... mi sa che ti sei già risposto ... 

Sky ha scritto:

Comunissimo non direi , e' un 6K ampere , i comunissimi sono i 4,5K ampere.
Giulia

 ampere.
comunque non giustifica la alta differenza di prezzo.
cmq IMHO e din base alla mia esperienza per quelle cose la piazza di Biella 
č cara.
ciao.
Lo 

 Comunissimo non direi , e' un 6K ampere , i comunissimi sono i 4,5K ampere.
Capirai!
Il prezzo Si giustificherebbe se avesse potere maggiore, con soffiatura 
magnetica dell'arco e per correnti continue...
La realtà è magari che semplicemente per le ditte ormai fanno prezzi 
maggiori perchè pagano 'molto avanti'...
-- 
Saluti,
Bama


no la realtà è che le ditte una volta pagavano dopo 30 60 o 90 giorni fine 
mese e adesso ci sono molte che non pagano +..c'è un brutta aria in giro 
tutti hanno debiti e ormai tutti vogliono i soldi subito
il privato che paga subito in questi posti è sempre tosato 

 ha scritto nel messaggio 
news:4bab8994$0$1113$4faf...@reader2.news.tin.it...

Quello che citi è il prezzo di listino Schneider (Merlin Gerin) 2010:
http://gool.schneiderelectric.it/sap/its/z_images/LEESLPB280AI.PDF#page=1
L'omologo della BTicino potrebbe essere il F82/6 (magnetotermico bipolare, 
corrente nominale 6A, Pi 6kA):
http://libertykid.jaco.it/C_46_EditorialContent_1096_PL_Props_Pl_AList_Pl_AItem_0_Pl_ABin.pdf
il cui prezzo di listino (gennaio 2010) è di 52,4 eurozzi... nettamente 
superiore.
Per fare un raffronto dovresti citare la sigla di quello trovato in rete.
Normalmente un grossista può fare sconti fino al 40%
Cambia fornitore, o chiedi di acquistare tramite un amico elettricista.
Cordialità
Liberty Kid 

Scriveva Sky giovedì, 25/03/2010:

Non entro nel merito dell'oggetto che hai comprato, magari ha qualcosa 
di particolare.
Ma tu cos'hai chiesto, espressamente quello o gli hai detto "mi serve 
un C6 1P+N"?
Perchè nel casto tu abbia chiesto un magnetotermico C6 'qualunque', ne 
ho comprato giusto uno la settimana scorsa, ho la bolla dell'ingrosso 
Comet qui davanti a me, a 13.25 + Iva, "Schneider 15507 C40a 1P+N 6A 
Curva C", che secondo me non è molto diverso dal tuo. Cioè, in realtà 
mi sa che il tuo sia un 2P e non un 1P+N, sinceramente non ho ben 
chiaro cosa cambi nel funzionamento, però ho visto che i 2P sono molto 
più grossi, costosi, hanno un'aria 'industriale' anzichè civile. Però 
il 1P+N interrompe comunque entrambi i poli, quando scatta, quindi non 
saprei la differenza...
Alberto

 cambi nel funzionamento,
quello con 1p+N ha la protezione magnetotermica solo sul conduttore di fase 
e l'altro polo non è sorvegliato ma solo interotto
il 2 poli ha sorveglia entrambi i conduttori ..chiaro di solito si usano in 
monofase e uno è il neutro ergo non ha potenziale verso terra per cui si 
usadi solito 1p+n.. 

 ho trovato un Bticino a 9,80 iva inclusa!!!
Non sono la stessa cosa.
Quello che hai comprato è un bipolare (due poli protetti da sovraccarico e 
cortocircuito), ingombro due moduli, potere d'interruzione 6 kA.
Quello che hai trovato in rete sarà quasi sicuramente  un automatico 1 
polo+neutro (1 polo protetto ed uno solo sezionato), ingombo un modulo, 
potere d'interruzione 4,5 kA.
PS visto che hai scritto che l'acquisto è stato fatto per l'azienda, mi 
permetto di farti presente che non è detto che un automatico con potere 
d'interruzione 6 kA sia idoneo. Potrebbe essere necessario un 10 o un 16 kA. 
Dipende dalla corrente di cortocircuito nel punto di installazione. 
Semplificando molto... dipende da quanto si è lontani dal contatore ENEL.
--
Giorgio


per essere precisi dalla cabina di trasformazione ma poi dipende anche da 
come � la rete dell'enel e poi bisogna vedere cosa c'� a monte di 
quell'automatico 

 quell'automatico
Grazie di avermi reso edotto della cosa... il "semplificando molto" era 
stato scritto per qualche motivo... non credo che l'OP abbia tempo da 
perdere (e le conoscenze necessarie) per fare un calcolo puntuale.
Comunque, siccome ENEL normalmente non risponde alle richieste di conoscere 
la Icc effettiva nel punto di fornitura o, se lo fa, comunica i valori 
standard di 16 kA*, per le utenze trifase e 6 kA per quelle monofase, 
possiamo "fregarcene" della rete a monte e considerare solo la riduzione 
dovuta al tratto tra contatore e automatico. Quindi... "semplificando 
molto... dipende da quanto si è lontani dal contatore ENEL"
*ad oggi; valore che verrà ridotto a 15 kA entro fine anno
--
Giorgio 

 Semplificando molto... dipende da quanto si è lontani dal contatore ENEL.
Vicino al contatore c'e' il quadro di distribuzione, con rifasamento, 
interruttore generale d'emergenza e tutta una serie di magnetotermici per le 
varie linee... quello acquistato andra' a sostituire un suo analogo in un 
quadretto per le luci neon di un reparto... a memoria non piu' di 10/12 
neon, lo installo' l'elettricista, ho solo sostituito quello precedente.
Sky 

 
http://gool.schneiderelectric.it/sap/its/z_images/LEESLPB280AI.PDF#page=1
Si! E' LUI!!! :)
Quello trovato in rete e':
http://www.elettromeris.com/scheda_prodotto.php?r=991
La differenza e' giustificata??
Grazie
Sky 

 ha scritto nel messaggio 
news:4baba4c6$0$1130$4faf...@reader3.news.tin.it...

Posso capire... ma per inciso il pagamento era immediato tramite bancomat!
Facendo la fattura mi chiesero se ero installatore o no... credo che la mia 
risposta (no) ha avuto effetti devastanti sul prezzo finale!
 :-(
Sky 

 C6 1P+N"?
Io: un magnetotermico a 220 volts da 5 Ampere
Venditore: l'abbiamo solo da 6 Ampere, bipolare o no?
Io: si ok va bene da 6, bipolare da due moduli
E lui mi ha dato quello di cui sopra...
Sky 

 ha scritto nel messaggio 
news:4bacfafe$2$826$4faf...@reader5.news.tin.it...

La differenza è ampiamente giustificata, è un P+N, ovvero ha un solo polo 
protetto e un potere di interruzione di 4,5 kA.
Il prezzo di listino (gennaio 2010) è di 16,72 euro.
Quindi su Ebay hai trovato il prezzo che qualunque rivenditore ti può fare.
Cordialità
Liberty Kid 

 lo installo' l'elettricista, ho solo sostituito quello precedente.
Basta che il potere d'interruzione sia >= a quello del precedente e che 
abbia la stessa curva d'intervento (B,C, ecc.)
--
Giorgio