Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavi da 2,5mmq su impianto vecchio: dovrei farlo aggiornare?

Ciao,
un'altra domanda:
l'impianto della casa dove abito ï¿œ abbastanza
vecchio (piï¿œ di 25 anni) e i fili che portano
corrente nelle varie stanze sono tutti da 2,5mmq,
cioï¿œ mi riferisco a quelli che partono dal
magnetotermico-differenziale dell'appartamento.
Un mio amico mi surreriva di far sostituire
questa dorsale con dei cavi da 4mmq dai quali
poi ï¿œ possibile collegare i cavi da 2,5mmq
delle varie stanze. Il circuito non ï¿œ ad anello.
Secondo voi, ï¿œ davvero necessario usare cavi
da 4mmq, quelli da 2mmq non bastano?
Dimenticavo: l'impianto dell'appartamento ha due
linee, ognuna ha un magnetotermico dedicato.
Entrambe sono poi protette da un differenziale.

 Entrambe sono poi protette da un differenziale.
ok. su un impianto nuovo come minimo ci andrebbe un magnetotermico 
dedicato per ogni servizio (cucina, condizionatore, caldaia etc)
in soldoni se non carichi troppo l'impianto lascia tutto com'e', 
altrimenti nel momento in cui lo rifai cambia tutto che fai prima ...
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
Leggi le FAQ di IHSatD:   
http://ihsatd.cjb.net
Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato

 dipende da quanta roba elettrica attacchi ...
[cut]
Lavatrice, lavastoviglie, 1 frigorifero di quelli
grossi - è alto 2 metri - ed uno piccolino.
Tre computer, due televisori, un montacarichi, ecc.
L'impianto ha due magnetotermici, uno C20 e l'altro C16.
Ora, Significa che il primo arriva fino a 20 A
o poco oltre prima di scattare, ma se i cavi
sono 2,5mmq possono resistere a tale corrente?
Insomma chi fece l'impianto anni fa ha coordinato
bene i magnetotermici con i cavi?
Considera che tutto l'appartamento ha cavi 2,5mmq
ed è, se non ricordo male, di 200 metri quadrati circa.
Una ultima domanda, il fatto di sostituire
i fili principali (4mmq) che percorrono tutto l'appartamento,
ma lasciare nelle stanze quelli di sezione più piccola (2mmq)
che si legherebbero alla "dorsale" principale è una cosa
corretta?

 corretta? 


1) il contratto da quanti KWh e' ??
2) Tutta questa roba che dici di avere, la tieni accesa contemporaneamente 
??
3) Guarda il contatore per avere 1 idea del Consumo ... istantameo e 
Globale.

 corretta?
VAI QUI: 
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
E' un calcolatore in linea delle portate e delle sezioni cavo.
Ci metti la lunghezza totale (andata+ritorno) del cavo pi� lungo.
Ci metti il Voltaggio di casa (nominale 220 V)
Ci metti il CARICO  del CONTATORE ENEL 3 KW = 3000 Watt
Ci metti la Perdita di Carico tollerata (di norma Max 4% = 8,8 Volt a 220)
CLICCHI > Calcola ed il gioco � fatto!
Semplice, rapido e sicuro!
Alla faccia di supposti e riveriti super Esperti Senatori....     :-(
Di buoni consigli sono lastricate le strade dell'inferno!
NOTA: Guarda il Contratto ENEL per conoscere la potenza impegnata e metti 
quello!
Tanto se lo superi.... SALTA da solo!
ESAGERA NELLA SEZIONE cavi!
Pi� grossi sono MEGLIO �...  altrimenti paghi la bolletta solo per coprire 
le perdite di trasmissione!
Ciao.
Esempio di calcolo nel TUO caso:
Lunghezza = 56 mt (il perimetro di una casa quadrata da 200 mtq � di 14x4= 
56 mt lineari )
Volt = 220  (media nominale ma variabile fino a 240 V)
WATT = 3000 (contratto ENEL da 3 KW) se varia... metti il tuo!
Delta U = 8,8 V   = 4% di 220 =(Perdita di carico ammessa secondo norme UNEL 
35023 citate nel sito)
SEZIONE CAVO MINIMA = mmq 3,43 mmq !
PS.- Siccome qui mi considerano una MONA... verifica da solo!  ;-)

 Entrambe sono poi protette da un differenziale.
Ho deciso di iniziare a provare un nuovo sistema di "rispondere".
Ho introdotto una voce in Wikipedia nella pagina:
http://it.wikipedia.org/wiki/Dimensionamento_delle_linee_elettriche#Dimensionamento_complessivo
vedi in fondo, titolo:
"Dimensionamento nel cablaggio di impianti ad uso residenziale"
che dovrebbe rispondere ai suoi dubbi.
Se il sistema "funziona", in futuro potreste valutare se inserire
Wikipedia come pagina iniziale (come ho gia' fatto io), invece di
Google, ed avere risposte "reputabili" (con Wikipedia c'e' un certo
controllo incrociato) senza la "fuffa" pubblicitaria.
-- 
[Nel NG it.news.votazioni e' in corso la votazione per la costituzione
del gruppo it.discussioni.energia]

il 2,5 e pi� che sufficiente
ciao 
sandro