Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Diametri interni ed esterni di tubi e raccordi

Quando si parla di un tubo o raccordo da (per esempio)1/2 pollice
o da 3/4 pollice ,si intende l'interno o l'esterno del tubo ?
Ed in ogni caso se si intende l'interno, come si fa a determinare
quanto e' il suo diametro esterno ?
Dario
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 quanto e' il suo diametro esterno ?
 
http://www.oppo.it/home-tabelle.htm
    vai ai tubi zincati .   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 quanto e' il suo diametro esterno ?
Si intende il diametro esterno, però sono "pollici-gas" per cui dimentica 
l'equivalenza "1 pollice = 25,4 mm"
-- 
Fabbrogiovanni

 l'equivalenza "1 pollice = 25,4 mm"
 
  Grazie sia a Felix che a Fabbrogiovanni per avermi risposto....
  pero' a Fabbrogiovanni vorrei chiedere se puo' ampliare
  il discorso sui -pollici-gas- per cui devo dimenticare la
  equivalenza -1 pollice  = 25,4 mm 
  Grazie


 l'equivalenza "1 pollice = 25,4 mm"
  Grazie sia a Felix che a Fabbrogiovanni per avermi risposto...,
  pero' a Fabbrogiovanni vorrei chiedere se  puo' spiegarmi meglio
  i pollici-gas per cui devo dimenticare l'equivalenza 1 pollice =
  25,4 mm
  Grazie


Dario Russo ha scritto:




       Perche 1"  tubo gas corrisponde a 21,3 mm   vedi tabella
oppo/materiali/tubi ciaofelix:-)


 diametro interno di 25.4 mm.
Non è così.
Era esatto ai primordi dell' impiantistica, quando l' industria
inglese normalizzò i tubi (che si chiamavano GAS proprio perchè
utilizzati all' inizio per la distribuzione del gas di città), adottando
le misure in pollici per il diametro interno.
Successivamente, il miglioramento dei materiali e della tecnologia
costruttiva permisero di aumentare il diametro interno a parità
di diametro esterno (con ciò diminuendo lo spessore della parete).
In tal modo si potè aumentare le portate dei tubi, conservando
il valore del diametro esterno per evidenti problemi di compatibilità
con la raccorderia filettata già esistente.
Tempo fà avevo postato le possibili dimensioni dei tubi gas da 1"
secondo la vecchia denominazione UNI (alleggerita-comune-rinforzata),
che prevedeva  appunto 3 casi.
Aggiorno la tabella secondo le più recenti normative (UNI 8863),
che prevedono per i tubi gas da 1" quattro possibili misure :
                                      diametro esterno       spessore
                                         max      min
-serie leggera II                   33,8    33,2            2,6
-serie leggera I                     34      33,2            2,9
-serie media                         34,2    33,3           3,2
-serie pesante                      34,2    33,3            4,0
Fà eccezione il tubo GAS 1" per tubi bollitore (che non si pone
in opera con giunzioni a vite e manicotto), che ha un diametro
esterno di 32 mm ed interno di 27 mm.
Per impianti ad alta pressione (64-400 kg/cmq), i tubi gas,
che in questo caso assumono la denominazione "di qualità",
possono avere il diametro interno anche più piccolo,
sino a 19 mm circa.
Cordialità.
               Paul
************************************************
Aggiungo che le misure in "pollici gas"  non sono proporzionali,  ad esempio 
un 2" non è il doppio di 1" ma solo 60 mm.
Se ti servono o tieni sotto mano la tabella o le impari a memoria.
-- 
Fabbrogiovanni