Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rifacimento impianto elettrico

Salve a tutti,
sempre nell'ottica della ristrutturazione "fai-da-te", sto pensando al 
discorso dell'impianto elettrico...
La casa è degli anni '70, usa ancora i fili rigidi ed oltre a rifarli, 
necessariamente dovrò aggiungere qualche presa e ad esempio il passaggio 
della fibra ottica, quindi dovrò rivoluzionarlo un po'.
Considerato che il pavimento è di un bel marmo che vorrei tenere e 
lucidare, tra queste alternative "poco invasive" per rifare l'impianto 
elettrico quale mi consigliate, e quali sono per voi vantaggi e 
svantaggi? Da un punto di vista di eventuale certificazione o comunque 
di sicurezza, sono tutte percorribili? Ovviamente non sono mutualmente 
esclusive...
- utilizzo tubi esistenti: è una ovvia base di partenza, ancora da 
studiare con la mola per vedere i giri che fa... ovviamente possono fare 
giri che non mi vanno bene, potrebbero essere piccoli (sono del 16), 
potrebbe esserci incompatibilità es. tra fibra ottica e tensione...
- trace nelle pareti e/o nel soffitto: questo è fattibile ma a volte 
macchinoso... soprattutto intorno a porte e finestre! Però con pazienza 
si può fare tutto immagino...
- battiscopa con passacavo: questa è una soluzione molto efficace ed 
esteticamente non terribile... l'ho usata nella vecchia casa, gli 
zoccoletti hanno una piccola pancia per far passare i cavi. Poi da lì si 
gira per casa, salendo es. quando voglio mettere un frutto o una 
cassetta di derivazione. Ma è certificabile? E' sicuro?
- controsoffittatura di servizio: mi hanno dato questo consiglio, che 
non so se è geniale o meno. Usare una controsoffittatura nel corridoio, 
che è centrale nell'appartamento e serve tutte el camere, per fare una 
"dorsale". Anche qua mi chiedo: è sicuro? E' certificabile?
Anche il discorso certificazione è interessante... vale la pena di fare 
un impianto certificato, considerando che è una casa piuttosto grande e 
quindi definitiva, ovvero probabilmente non la venderò mai? Vale la pena 
di chiamare un tecnico che certifichi, o di diventare certificatore? Ci 
vuole un esame, un corso? Magari costa meno farsi il corso+esame che 
farsi certificare l'impianto... io sono ingegnere con esame di stato, ma 
non iscritto all'albo... farlo potrebbe aiutare (es. per altri discorsi 
tipo DIA?)?
Grazie a tutti
Max

 precablate? Ci sono i frutti adatti? Quali sono i costi?
Ciao,
a Milano Fastweb fornisce da anni la fibra ottica... quindi a seconda di 
dove metterai il concentrature (hub) dovrai fornire un percorso per la 
fibra ottica che l'installatore userà. Nell'attuale casa uso gli 
zoccoletti con passacavo... in quella nuova vorrei usare un tubo dedicato.
Poi per distribuire la rete in giro per la casa, userò i normali cavi di 
rete e/o il WiFi...
Max

 tipo DIA?)?
Che ingegnere ? Nuovo o vecchio ordinamento ?
Da quando hai la casa ?
Se sei l'ingernere giusto (informazione/industriale) potresti farti 
tutto l'impianto da solo e poi farti una bella DIRI dicendo che tutto 
era gia presente al 30 giugno 2008.
Giulia

 - controsoffittatura di servizio
Il consiglio è buono, se gli impianti li strutturi a stella nelle
varie stanze andranno solo tratte terminali per cui puoi più o meno
risfruttare le tubazioni esistenti (con le aggiunte del caso)
intercettando le scatole di derivazione della stanza. Il casino di
tubazioni verrebbe concentrato nel corridoio e quindi copertodal
controsoffitto.
Un consiglio mio: controsoffitto non ispezionabile (le botole sono
brutte) e di spessore minimo indispensabile, cassette di derivazione a
parete in alto/basso ma con tubazioni dirette (senza giunte) e
soprattutto tubazioni ben fissate al soffitto con fascette o altro in
modo che quando passi la sonda non si muovano.
Per fare la dichiarazione di conformità bisogna essere iscritti alla
camera di commercio come elettricisti. Un ingegnere del vecchio
ordinamento (o del ramo elettrico se del nuovo) può fare una DIRI,
come dice Claudia, (cioè DIchiarazione di Rispondenza). Sarebbe più
semplice un amico elettricista che ti riguarda il lavoro alla fine e
ti fa la dichiarazione di conformità.

 era gia presente al 30 giugno 2008.
Vecchissimo ordinamento, per intenderci matricola nel 1989... ho fatto i 
vari esami di Elettrotecnica, Scienza delle Costruzioni, Macchine, ecc.
Da quello che so non dovrei avere problemi a firmare modifiche 
strutturali alla casa... per l'impianto elettrico non  lo so.
La casa comunque l'ho appena presa...
Max

 come dice Claudia, (cio� DIchiarazione di Rispondenza). Sarebbe pi�
Che e' Claudia!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????
Giulia


:-O  Ops... non so proprio da dove mi è uscito Claudia... chiedo
umilmente scusa... :-(
Ciao!

 Max
Lo 

 all'albo... farlo potrebbe aiutare (es. per altri discorsi tipo DIA?)?
Non stai affrontando un lavoro da 100Euro, secondo me un buon progetto 
(che ti genera un buon capitolato) te lo recuperi già in fase di 
trattativa iniziale col fornitore. Consiglio mio: fatti fare un 
progetto, a questo punto chi ti fa l'impianto è tenuto a rispettarlo e 
alla fine a rilasciarti la "conformità al progetto", che è appunto la 
'certificazione' dell'impianto.
Alberto

 Salve a tutti,
Grazie mille a tutti... siete preziosissimi come sempre!!
Max

 presente al 30 giugno 2008.
Data corretta: 27 marzo 2008
Comunque non può autorilasciarsi una DIRI.
Non è iscritto all'Ordine e non ha "anzianità" di almeno 5 anni nel settore.
Art 7 comma 6 DM 37/08
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente 
articolo,
salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima 
dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da 
un
professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque 
anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli 
impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un
soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore 
impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
--
Giorgio 

discorsi tipo DIA?)?
Probabilmente hai un concetto sbagliato di "certificazione". Leggiti il DM 
37/08.
Il sunto è che gli impianti (elettrici, idraulici, termici, condizionamento, 
antifurto, ecc), li possono realizzare solo ditte (quindi soggetti con 
partita IVA iscritti alla Camera di Commercio), abilitati per lo specifico 
settore (vengono assegnate dalla CCIAA delle "lettere" in base alle quali 
ogni ditta è abilitata -in funzione delle competenze del responsabile 
tecnico- ad eseguire certi tipi di lavori).
Al termine dell'esecuzione è obbligo rilasciare al cliente la dichiarazione 
di conformità dopo aver eseguito le prove previste. Per impianti oltre una 
certa potenza/con certe caratteristiche, occorre anche un progetto redatto 
da un professionista iscritto.
Non esiste una figura che possa fornire una certificazione "a posteriori" 
(tranne la dichiarazione di rispondenza per gli impianti già esistenti al 
27.03.2008)
--
Giorgio