Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Luce led che non si spegne mai

ho montato una plafoniera con luce led in un punto luce con due deviatori.
Da accesa funziona perfettamente. Quando è spenta la luce led continua a dare una luminosità tenue e ogni tanto lampeggia.
Mi è stato detto che per risolvere dovrei mettere un condensatore. Ma non ho capito di che si tratta e come e dove si dovrebbe montare.
Chi mi aiuta?


sei sicuro di aver interrotto la fase che va alla lampada?
i deviatori ed interruttori hanno luce spia?

 sei sicuro di aver interrotto la fase che va alla lampada?
 
sei sicura che ci sia una sola fase?


ok mi son messa nella situazione più semplice (per me più normale)...poi uno indaga dopo il resto.

 continua a dare una luminosità tenue e ogni tanto lampeggia. Mi è
 
  E' successo anche a me, nel mio caso colpa di un impianto elettrico
fatto da ubriachi. ;-)
 
  Io ho risolto cambiando semplicemente la lampadina, togliendo quella
economica da supermercato con una acquistata in un negozio di materiale
elettrico. Differenza di costo massimo un paio di euro, pero' non ha
piu' lampeggiato.
 
  Se vuoi, posso controllare marca e modello.
 
  Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi


ma sono normali anche le 3 fasi, diciamo la situazione piu' diffusa al 
livello domestico ;-)
 
nel caso di una trifase concatenata la fluorescenza ci sara' cmq se non 
interrompe entrambi le fasi che alimentano il led.

 livello domestico ;-)
??
al massimo sistemi senza neutro... ma tre fasi?
 

 al massimo sistemi senza neutro... ma tre fasi?
 
Intende prese tra fase e fase di sicuro. 
 
 


 
dipende quanti anni ha (l'impianto, non l'ubriaco),
non è che l'impianto fatto bene lo definivano queste cagate,
un tempo spesso interrompevano un polo a caso e nessuno mai
aveva avuto a ridire.
Certo adesso è diverso, ma possono esserci impianti pessimi
con i suoi bravi colori, codicilli e pezzi di carta a posto.
 


bah ha scritto 3 non TRE (che poteva essere battuto male in TRA)....
continuo a non capire cosa intende

 con i suoi bravi colori, codicilli e pezzi di carta a posto.
 
  Senz'altro. :-D


 fatto cosi'. ;-)
 
Vuol dire poco o niente,
l'importante in un impianto sono le sezioni e le condizioni dell'isolamento.
Per dire, se venisse da una presa della cucina cablata col 4mmq 
(esagero) e l'isolamento dei cavi è in ottimo stato ti fa non
ancora 40 anni, ma 80.
 

 ancora 40 anni, ma 80.
 
  Non sono un tecnico, pero' avere prese e luci di mezza stanza (non
tutta) alimentate da un cavo proveniente da una giunta su una presa,
anche se il cavo fosse fortemente sovradimensionato, non mi pare segno
di lavoro tanto ben fatto. Magari quaranta anni fa era normale... ;-)


Il giorno martedì 7 marzo 2017 13:22:49 UTC+1, 
ant.r...@gmail.com
 ha scritto:

Vedo che la discussione è andata molto al di là (e al di fuori) del tema che avevo posto.
La questione comunque è questa. Il problema della luce led che non si spegne è dovuto alla configurazione dell’impianto elettrico (risale a circa 20 anni fa). L’elettricista a cui l’ho fatto vedere ha detto che è un impianto fase-fase (che non so cosa voglia dire).
Lo stesso elettricista ha detto che l’unico modo per far spegnere correttamente la luce led è mettere un condensatore. Ha aggiunto che è una dritta che non avrebbe dovuto darmi perché è uno dei segreti del mestiere.
A questo punto posso chiedergli di farlo lui, visto che non ho capito cosa sia un condensatore e come si installi.
Oppure posso provare a farlo da me, se però qualcuno mi aiuta a capire che condensatore dovrei mettere.
Capite infatti bene che non posso chiedere altre spiegazioni all’elettricista.


 
Se neppure così risolvi potresti provare con una VK200 (un filtro da 
pochi cent) in *serie* all'alimentazione della plafoniera.....
 
Remember che lavori con la tensione di rete pertanto abbonda con il 
nastro isolante e lavora a plafoniera scollegata dall'alimentazione.....
 
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 
 
 

Hai interruttori con spia in parallelo? E' la debole corrente che scorre 
nella resistenza e nella spia, che si trovano in serie alla lampada a 
LED. Se non c'è un interruttore con spia, è un po' di corrente dispersa 
da qualche parte, forse anche attraverso la capacità parassita fra cavi 
lunghi.
La soluzione è aumentare la corrente assorbita dalla lampada a LED: non 
essendo conveniente usare un carico resistivo, puoi mettere un 
condensatore da 100nF 630V (0 1000V) in parallelo alla lampada a LED. 
Essendo puramente capacitivo, assorbe corrente con uno sfasamento di 90° 
rispetto alla tensione, quindi non dissipa potenza.

Il giorno martedì 7 marzo 2017 13:22:49 UTC+1, 
ant.r...@gmail.com
 ha scritto:

Vedi il mio post... "Magie della fisica"
 
poi vedo di trovare qualche soluzione tipo cambiare il cablaggio...
 
forse c'e' da aggiungere un circuito di filtro