Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Prese elettriche

Scusate se forse l'argomento non è del tutto IT, ma credo che comunque qui 
posso trovare opinioni qualificate! ;-)
Nella casa dove andrò a vivere dopo il matrimonio ci sono tutte le prese a 
muro di tipo 10A, cosa ovviamente troppo limitante. Secondo voi, per 
sopperire alle ovvie esigenze di collegare apparecchi con presa 16A o 
schuko, è preferibile cambiare il "frutto" a muro o prendere una bella 
ciabatta con prese universali e cambiargli a mano la spina? Scusate se la 
domanda sembra assurda, ma non me ne intendo proprio! ;-)
Ciao e grazie in anticipo delle eventuali risposte!


Per quello che ho visto in giro il 90% degli apparecchi con spina
schuko assorbono meno di 2300 W per cui possono essere tranquilamente
collegati ad una linea sotto MT da 10 A (cavi da 1,5 mmq), per cui
secondo me puoi tranquillamente sostiutire i frutti: se qualcuno
collegasse un utilizzatore da 3 KW interverrebbe il MT senza problemi
per la sicurezza.
Bye!
Scossa

 la domanda sembra assurda, ma non me ne intendo proprio! ;-)
se la presa e' da 10 A e hai intenzione di collegarci apparecchi "da 16 
A", come una lavastoviglie, devi necessariamente cambiare il frutto *e* 
soprattutto i fili che stanno dietro :)
-- 
Sent from my regedit

 soprattutto i fili che stanno dietro :)
Allora, approfondisco un po' perché ho omesso alcuni dettagli: le prese che 
mi "interessano" sono quelle della sala e della cameretta, quindi non 
parliamo di elettrodomestici da cucina (quelli sono già a posto), ma di 
televisore, computer, stereo, ferro da stiro e così via! ;-)
Mi spieghi meglio la questione dei fili? Grazie mille!!

Kleuz ha affermato clamorosamente:


se l'impianto e' stato fatto a dovere (si spera!), i fili relativi ad una 
presa da 10 A hanno una certa sezione mentre quelli dietro ad una presa 
da 16 ne hanno un'altra.
Sono un elettrico ma non un impiantista, ad ogni modo le sezioni minime 
sono:
1,5 mm^2 per cavi di linee  protette con magnetotermico da 10 A
2,5 mm^2 per cavi di linee protette con magnetotermico da 16 A
4 mm^2 per i cavi che arrivano dal contatore.
Ad ogni modo, visto che devi collegarci gli apparecchi che hai elencato, 
non ci sono problemi.


Kleuz ha affermato clamorosamente:


se l'impianto e' stato fatto a dovere (si spera!), i fili relativi ad una
presa da 10 A hanno una certa sezione mentre quelli dietro ad una presa da
16 ne hanno un'altra.
Sono un elettrico ma non un impiantista, ad ogni modo le sezioni minime
sono:
1,5 mm^2 per cavi di linee  protette con magnetotermico da 10 A
2,5 mm^2 per cavi di linee protette con magnetotermico da
16 A 4 mm^2 per i cavi che arrivano dal contatore.
Ad ogni modo, visto che devi collegarci gli apparecchi che hai elencato,
non ci sono problemi.
-- 


 Mi spieghi meglio la questione dei fili? Grazie mille!!
La corrente che può transitare nei fili dipende dalla loro sezione.
Se il filo ha una sezione inadeguata rispetto al carico che ci vuoi 
applicare finirà per surriscaldarsi e, nei casi peggiori, fondersi (idem la 
presa cui è attaccato l'apparecchio).
ciao,
Piero 

 presa cui attaccato l'apparecchio).
Dimentichi che a monte della line ci sono i magnetotermici: se la
linea è da 10A e ci colleghi un carico che assorbe più di 10A
interviene il MT prima di arrivare al surriscaldamento della linea o
del frutto.
Visto l'elenco degli apparecchi che collegherebbe l'unico forse che
potrebbe causare l'intervento del MT è ill ferro da stiro.
Bye!
Scossa

 ha scritto nel messaggio 
news:dbbcf0c5-b97b-4aff...@f11g2000vbx.googlegroups.com...
Dimentichi che a monte della line ci sono i magnetotermici: se la
linea è da 10A e ci colleghi un carico che assorbe più di 10A
interviene il MT prima di arrivare al surriscaldamento della linea o
del frutto.
Visto l'elenco degli apparecchi che collegherebbe l'unico forse che
potrebbe causare l'intervento del MT è ill ferro da stiro.
Scusa, ma il magnetotermico non ha la prontezza d'intervento di un fusibile.
Anche quelli nuovi ti permettono di assorbire il 10% in più di potenza per 
un massimo di 2 ore.
Pensa invece a cosa potrebbe succedere se un impianto fosse stato fatto 
"alla pene di segugio" con prese e MT capaci di erogare 16-20 A ma fili 
dimensionati per 10 ...
ciao,
Piero 

 dimensionati per 10 ...
Questo è un discorso non attinente al quesito dell'OP: qualsiasi
impianto fatto male può causare un incendio.
Stiamo parlando di un impianto a norma, con linea da 10A con sezione
adeguata (1,5mmq) e protetta da MT da 10A: mettere una presa schuko o
bipasso (10/16) non comporta alcun problema di sicurezza.
Bye!
Scossa

Kleuz ha scritto:


   Assolutamente no gli apparecchi che hanno la spina da 16A presuppongono
   l'uso di una presa da 16A collegata a cavi di adeguata sezione, quindi
   potrai sostituire le prese dopo aver controllato l'idoneità dei relativi
   cavi.
   ciaofelix:-)
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
http://tinypic.com/r/zt7t5f/7
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ciabatta con prese universali e cambiargli a mano la spina?
Puoi fare quello che vuoi anche metterci le industriali da 32A, basta che
lasci le protezioni originali (MT C10 suppongo).....
Giulia

    cavi.
Non stiamo parlando di sostituire la SPINA da 16A con quella da 10A,
ma sostituire la presa da 10A con una schuko/bivalente 10/16 A: se
l'utilizzatore consuma più di quanto previsto per quella linea
interverrà la protezione a monte (magnetotermico) punto!
Io ho un "caldobagno"
http://tinyurl.com/3zgwpcw
con spina da 16A che consuma max 2000W (meno di 9A), secondo te è
preferibile una presa da 10A con attaccato un riduttore 16->10 con
attaccato l'utilizzatore con spina 16A o è meglio avere l'utilizzatore
connesso direttamente una presa bivalente 10/16A?
Bye!
Scossa