Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Inverter climatizzatore..

Due giorni fa'..in attesa della bella stagione..test al climatizzatore dual della Italclima (PD) 
 
Ovvero, una motocondensante  con inverter e due split per le due camere da letto..
 
GULP!  Anzi Gasp!  Come attacco il termico dedicato ..corto netto!
 
Che fare??  Prima di dare la colpa all'unita' esterna stacco le alimentazioni agli split interni..idem!
 
Apro l'unita' esterna..3 grossi condensatori elettrolitici: tutti ok mediante tester analogico..
 
Con un po' di parolacce stacco la scheda filtro di rete  con il modulo ionizzatore....(tutto ok!)la ventola   ok!
 
Rimane l'inverter ..oppure il compressore..(se era quest'ultimo una prece all'impianto durato   quindi 10 anni.
 
Tolgo l'alimentazione all'ingresso dell'alettatissimo modulo inverter ..ed il corto netto ..scompare,,,!
 
E mo??  Che faccio??  Il tetto di casa non mi permette di sfilare il modulo incriminato..quindi spacco le guide di supporto..
 
Oddio! Un bel mucchio di componenti passivi ed attivi ..testabili..ed un "mai visto"  Modulo Mitsubishi!!
 
Provo i diodi ed i condensatori attorno all'UFO" rimane il modulo..
 
Decido di staccarlo..
 
Tribolazione con pompetta ..garza e pasta salda..
 
Con il tester,,,,bassa R ovunque...  e VAAAIII!!
 
Trovato in rete..e comperato  
 
 
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120920855021#ht_3209wt_1163
 
 
 
Quindi ora sono in trepidante attesa.
 
Mi chiedo..ma nessun sul gruppo  si è mai tuffato a capofitto per la riparazione di un inverter?
Sono ..tutti uguali?
 
Qualche consiglio di chi c'è già' passato sarebbe graditissimo!!
 
PS Astenersi  collega "IL_ciula"
 
Tanto non sei mai d'aiuto..(pero' almeno mi fai ridere)  :-)
 
Ciao a tutti luciano
 
 

luci...@libero.it
 ha scritto:

vabbe, so molte cose sull'argomento, in particolare su come
 riconoscere moduli non genuini,ma siccome insisti mi
 astengo.
-- 
 
 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://www.piaohong.tk/newsgroup
 


nonostante le diverse configurazioni, il principio è pressochè lo stesso, ne 
riparo una decina ogni settimana.
il tester giusto da usare è il digitale, come prova diodi.
non ho presente il tuo modulo ma ipotizzo che trà i terminali "grossi" gli 
estremi siano l'alimentazione, i 3 centrali le uscite per il compressore.
misurando trà uno degli estremi e i centrali dovresti avere una caduta di 
tensione di 0,5 - 0,7 Volt in un senso, infinito invertendo i puntali.
se ci sono dei ponti di diodi controlla anche loro. 
 
 

Grazie!!!!  Sono riuscito a trovare il datasheet del UFO in questione..
 
e ..dalle prove sembra quasi completamente in corto.
 
..Non credo che sia morte naturale...ma un fulmine che ha attraversato la linea elettrica.
 
 
Grazie ancora per la risposta. 
 
Luciano  :-)
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:6fcab1f9-3199-4be3...@googlegroups.com...

se il colpevole č un fulmine, potrebbe essere saltato anche qualche 
varistore, testali smontati dallo stampato, devono dare resistenza infinita 
con la portata maggiore.
di solito si aprono in una fumata, si vede il segno.
controlla anche l'alimentatore, se sono presenti dei led aiuta, altrimenti 
dovrebbero esserci serigrafati i punti di misura, normalmente 5 e 12 Volt.
se abiti vicino al mare, nota se c'č corrosione, una pista interrotta nei 
circuiti di controllo puň bruciare il finale. 
 
 

salve! tutte le tenzioni sono presenti e corrette.
anche i due led sono accesi.le unitá interne rispondono al telecomando.
 
l'ibrido ...è stato spedito.Aspetto fiducioso.
l unica cosa e che il mio impianto viaggia con R22...spero non abbia bisogno di un rabbocco.
Grazie ..luciano.

>
 
di nulla, qualche suggerimento per vedere se il gas � abbastanza, almeno 
empiricamente.
nel funzionamento a freddo, se � poco il tubo sottile gela accanto al 
bocchettone esterno, normalmente presenta solo rugiada (richiede avere il 
tubo a vista, quindi coperchio smontato) deve prima andare a regime, 5-10 
minuti.
con il ventilatore interno al minimo e una temperatura tale da garantire il 
funzionamento continuo la temperatura in uscita dalla bocchetta interna 
dovrebbe essere intorno a 5-10 gradi a freddo, 40-50 gradi a caldo, con 
temperature esterne differenti di almeno 10-15 gradi da quella interna 
desiderata.
negli inverter l'unico modo per essere sicuri della carica esatta � 
recuperare il gas e pesarlo.
la maggior parte delle macchine di fascia alta sono precaricati per la 
massima lunghezza dei tubi, normalmente 15mt, da non superare. verificare 
nel manuale per sicurezza.
buon fresco 
 
 

ottimi i tuoi consigli!! In particolare come verificare la quantitá di gas presente nel circuito.
confesso che l impianto ..montato da un mio ex compagno di scuola..nel 2002..ha sempre sofferto di perdite..
È stato ricaricato almeno 4 volte in 10 anni.
L ultima ricarica è stata fatta 2 anni fa..
ed il gas rimasto è appena sufficiente per far partire l impianto ..per pochi minuti e cacciar fuori aria fresca ..non fredda!!!
Chiamato il mio compagno di scuola ..e minacciato scherzosamente..tra gg mi farà un dovuto rabbocco..sicuramente ho una perdita interna ..esternamente non ci sono tracce ed è stato serrato ulteriolmente.Una bella ri-cartellata non sarebbe male...ma il mio amico va sempre di fretta...
La stagione è iniziata..Grazie.. luciano