Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Faretto impossibile

Dietro consiglio dell'architetto, un mio amico ha installato dei
faretti sulla sommità di un muretto che divide in due zone un
monolocale.
Dopo un po', allarmato dal fumo che usciva dall'alto del muro, ha
spento tutto e mi ha chiesto di dargli una mano.
Questa è la situazione che ho trovato:
http://tinypic.com/n4tzit.jpg
http://tinypic.com/n4tyt4.jpg
La lampada alogena è una Osram, che ha come punto di forza il fatto
che non propaga calore davanti, ma solo sul RETRO.
Ergo, il vano scavato nel muro e sigillato dal faretto è in pratica un
piccolo forno, e lo stato dell'impianto lo dimostra.
Soluzione. 
Esiste un collare forato (un cilindro alto 4 o 5 cm) per creare una
sorta di fuga per il calore, da interporre tra il faretto e il muro?
Qualcuno ha in mente un altro sistema valido?
I vincoli sono l'utilizzo dell'impianto attuale, che ho provveduto a
ricablare con cavetto al silicone, e di lampade da 50 W a 12 V.
-- 
Bye, Yorgos
To send me an email, please change loose with free

 Qualcuno ha in mente un altro sistema valido?
Se è soltanto un particolare estetico più che di vera epropria
illuminazione direi di utilizzare dei piccoli tubi fluorescenti, magari a
luce nera (poi dipende dalla follia del proprietario eheh) che scaldano un
pochino meno di quelle alogene.
Net
-- 
----------------------------------
"Se conosci Slackware conosci Linux... 
se conosci RedHat, tutto quello che conosci è RedHat"
----------------------------------
Per scrivermi togli la mutanda ;o)
-| .\'et'//orm  |-
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Yorgos ha scritto:

Non se  è il tuo caso ma quando istalli i faretti nuovi fanno un  pò di fumo
C'è scritto anche nelle istruzioni ma ripeto non so se è il caso del tuo 
amico
Basta cmq riaccenderli e farli scaldare  per un pò

Non se  č il tuo caso ma quando istalli i faretti nuovi fanno un  pņ di fumo
Non č il mio caso. I cavi e il mamut sono letteralmente COTTI.
Guarda qui: 
http://tinypic.com/view/?pic=n4wnt5


alluminio, del giusto diametro, debitamente forata.
Esiste lamiera già forata?


 
l'alloggiamento quant'era grande? pensa che c'è ancora chi crede di 
poterli mettere nelle pignatte...
-- 
Smart
"La regola da sola è monotona. Il caso da solo rende inquieti.
La combinazione tra regola e caso è la vita, è l'arte, è la fantasia, è 
l'equilibrio."

l'alloggiamento quant'era grande? 
Profondità 7 cm circa, diametro quello del portafaretto.
Una vera tomba termica.


 
troppo poco. la profondità magari va pure bene ma devi studiare un modo 
per metterli con un volume d'aria a disposizione maggiore.  cosi è 
difficile da dire.


 
troppo poco. la profondità magari va pure bene ma devi studiare un modo 
per metterli con un volume d'aria a disposizione maggiore e le griglie 
neanche sono necessarie.  cosi è difficile  dire altro


 che non propaga calore davanti, ma solo sul RETRO.
infatti esistono le luci così, ma DA INCASSO
hanno il rivestimento posteriore termico, per evitare di scaldare i
piccoli vani in cui vanno :)
guarda:
http://www.leuci.it/html/ita/sorgenti/alogene/scheda.asp?c=100&c2=6L&c3=144&l=2&lan=IT

piccoli vani in cui vanno :)
Quindi confermi che chi ha realizzato l'impianto č un asino!
Proverň a mettere una delle lampade da te suggerite, magari con una
termocoppia per studiare le temperature raggiunte nel vano.
Grazie per i consigli, a te e agli altri amici del NG.


piccoli vani in cui vanno :)
Trovate le lampade (tedesche), ho rifatto l'impianto con cavetti
isolati con silicone e morsetti per alte temperature.
In più, ho fatto per ogni sede un foro a 45° per la fuoriuscita di
calore.
Ora funziona tutto e l'affidabilità mi sembra ottima, in quanto la
temperatura interna di ogni vano lampada è drasticamente scesa.
