Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Capire cos'è che fa scattare il contatore

Premetto che di elettricità non ci capisco praticamente niente.
Da qualche settimana (massimo due mesi) se accendo due tra forno-lavatrice-lavastoviglie-scaldabagno a volte mi scatta il contatore. Se ne accendo tre succede sempre. Scatta l'interruttore del contatore, non quello del quadro (non so neanche la differenza tra magnetotermico e salvavita).
 
C'è qualche controllo che potrei fare per identificare un elettrodomestico in qualche modo "guasto" che provoca l'inconveniente?
 
Fino a quest'estate il problema non si verificava (sicuramente con due ma anche con tre elettrodomestici).

 . Scatta l'interruttore del contatore, 
 
È un contatore di quelli moderni con il display? Il display ti
 dice qualcosa sul motivo dello scatto?
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  dice qualcosa sul motivo dello scatto?
 
Ho provato a scorrere tutte le "videate" ma non mi sembra di aver notato niente di anomalo, per lo meno non espresso in "linguaggio naturale".
La prossima volta che scatta le fotografo tutte...
 

La prossima volta che scatta le fotografo tutte...
 
Altra possibilità:
Da quanti kW è il contratto di fornitura?
E quanti kW invece indica il display? Può succedere che il contatore
riceva un comando errato e si regoli su una potenza diversa da quella
stipulata.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Fino a quest'estate il problema non si verificava (sicuramente con due ma anche con tre elettrodomestici).
 
Si direbbe un sovraccarico normalissimo però mancano i dati.
 
La cosa strana è che aggiungi che in estate non succedeva l'inconveniente.
Usando la sfera di cristallo vedo solo alcune cose anche se in modo un 
po' nebulose.
1) ti hanno cambiato il contatore (a fine estate) con uno moderno e 
avevi (prima) un vecchio contatore.
2) Hai dimenticato di pagare una o due bollette e ti hanno ridotto la 
potenza max disponibile (che non ci hai comunicato).
 

 potenza max disponibile (che non ci hai comunicato).
 
Bollette sempre pagate. Sull'ultima bolletta leggo potenza disponibile 3,3KW, potenza impegnata 3KW.
Dal 01/09 al 31/10 ci sono sei valori di "potenza massima impegnata" tutti tra 2.0 e 2.6, solo uno 3.3.
 
Aspetto che scatti di nuovo per fotografare tutti i valori sul contatore...

  Sull'ultima bolletta leggo potenza disponibile 3,3KW, potenza impegnata 3KW.
 
Direi che č poco per fare funzionare insieme tutti quegli
 apparecchi. Quello che consuma di piů e' la resistenza scaldante.
 Se i tuoi apparecchi scaldano contemporaneamente, lui scatta. Se
 invece per un caso scaldano in tempi diversi, non scatta.


 
 
Un forno elettrico ha una potenza da 2kW a 3kW.
Una lavatrice durante il riscaldamento dell'acqua consuma ca 2kW.
 
Non ci sono molte possibilità che azionate contemporaneamente non 
causino l'interruzione della fornitura se questa è solo da 3kW.
 
Il terzo elettrodomestico in funzione è un sogno ad occhi aperti.

 due ma anche con tre elettrodomestici).
 
Gli utilizzatori non si sono mai trovati ad essere a consumo massimo, 
contemporaneamente: sono termoregolati, quindi non consumano sempre la 
stessa potenza, ma solo ad intervalli.
Ora invece, facendo piu' freddo, devono "lavorare" di piu' e hai il 
problema.
 
Inoltre, il contatore elettronico non sgancia piu' immediatamente, ma 
opera con curve di tempo programmate in funzione dell'assorbimento in 
eccesso misurato.
Puo' arrivare anche a molti minuti di eccesso permesso, prima di 
sganciare. Se gli utilizzatori hanno tempi di lavoro minori, non sgancia 
affatto.
Pero' hai un sacco di corrente in piu' nei conduttori...
E' per questo motivo, che all'installazione di contatori di nuova 
generazione si consiglia una riguardata generale dell'impianto 
elettrico, soprattutto le dorsali: possono essere attraversate da 
correnti molto piu' alte di quelle prima concesse dai vecchi sganciatori 
che staccavano senza pieta'.
 
 
Dunque, finora t'e' solo andata bene... se vuoi utilizzare piu' 
apparecchi insieme, devi aumentare la fornitura.
 
 
 
sandro

 due ma anche con tre elettrodomestici).
 
Sono curioso pure io di sapere se ti hanno sostituito il contatore con uno
programmato "cinofallicamente".
 
 
Fabrizio