Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone che gocciola

Salve a tutti, da qualche giorno noto uno stillicidio ( 1 goccia ogni 10 
secondi circa ) dal raccordo che collega il tubo di rame ( diametro 16 ) che 
esce dl muro al rubinetto del termosifone...
 
Ho provato a stringere il dado che serra il tubo di rame ( che era già 
stretto ma con fatica sono riuscito a ruotarlo un pochino ) ed il 
gocciolamento è aumentato ( circa 1 goccia al secondo )...
 
Allora ho svitato il dado alla posizione iniziale e le goccie sono calate ad 
1 ogni 10 secondi...
 
Cosa posso fare eliminare le gocce, senza peggiorare la situazione...?
 
Sergio 
 

> Cosa posso fare eliminare le gocce, senza peggiorare la situazione...?
 
Se la stretta non ha avuto successo, immagino che non ti rimanga di 
sostituire le guarnizioni.....rognosetto, ma si puņ fare
Ciao
Booster 
 
 

Sergio ha scritto:

Usa del turafalle, tieni acceso il riscaldamento mentre lo fai, e arriva a 
far intervenire la ventola accertandoti che la termostatica si apra. Sappi 
che non è un intervento definitivo. 
 
 

Cosa posso fare eliminare le gocce, senza peggiorare la situazione...?
 
 
Aprire il tutto completamente, vedere perche' gocciola ed eliminare
tale causa.
 
Ipotesi:
guarnizione oppure stoppa difettosi
crepa in un qualche tubo o raccordo
pezzi montati male 
 
Quanti anni ha l'impianto?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 Booster
 
Penso che non ci siano guarnizioni ma un bicono che si stringe sul tubo di 
rame...
 
Comunque per aprire il raccordo dovrei svuotare l'acqua dell'intero 
circuito... 
 

 che non è un intervento definitivo.
 
Non mi è chiaro 'far intervenire la ventola'...( sebbene anche 'la 
termostatica si apra'...) 
 


 
L'impianto ha 15 anni...non ci sono nè stoppa nè guarnizioni, trattandosi di 
raccordo per tubo in rame... 
 

 circuito...
Basta svuotare solo quel radiatore.....credo non ci sia altra soluzione, per 
qualche motivo la guarnizione non fa più il suo dovere, va sostituita. 
Coraggio ;-)
Ciao
Booster
 
 

 per qualche motivo la guarnizione non fa più il suo dovere, va sostituita.
 
Ma il gocciolamento è proprio tra il tubo di rame che esce dal muro ed il 
rubinetto del termosifone...
 
mi dici come faccio a svuotare 'solo quel radiatore'... 
 

 circuito...
 
Ce l'hai vero, un'assicurazione-casa-cani-famiglia, che copra gli 
allagamenti causato ai vicini?
Ciao
Booster
 
 


Ti racconto il mio caso, 3 anni fa' ho spostato il termosifone da una
parete a quella di fianco, quindi ho fatto girare solo i tubi e
collegato il termo alla valvola di carico, quando ho acceso il
riscaldamento c'era una gocciolina che usciva; ho pensato fosse colpa
della valvola, l'ho fatta cambiare e di nuovo la goccia, ho provato a
mettere una tazza sotto al termo. L'anno successivo nel riaccendere il
termosifone non gocciolava più. L'idraulico mi ha detto che la
formazione del calcare aveva risolto il problema.AUGURI

 ha scritto nel messaggio 
news:jg67uv$7l9$1...@tdi.cu.mi.it...

L'assicurazione ce l'avrei anche...non sono sicuro però che copra i danni 
provocati da un intervento in proprio...
 
Ho l'impressione che l'assicurazione si tiri indietro a causa di un 
'intervento a cura di personale non specializzato'... 
 

formazione del calcare aveva risolto il problema.AUGURI
 
Mi sa che farò anch'io così... 
 

Sergio ha spiegato il 30/01/2012 :

Io tenterei con un "anello" di colla epossidica.
Magari non tiene del tutto ma facilitera' la formazione
di calcare.
E comunque una epossidica sul rame la si puo' sempre
staccare in futuro.
Anche un tentativo con silicone acrilico.
A riscaldamento spento ovviamente.
 
 


Chissà come mai a volte da goccia piccola non curata in tempo si passa 
al peggio e a volte lasciata lì "si stagna" da sola...magari ci sarà 
qualche pasta da mettere in loco, che acceleri la formazione del calcare 
suddetto?
 
Ipotizzo anche che una eccessiva pressione nell'impianto possa 
peggiorare la situazione (con un mix contemporaneo di temperatura 
dell'acqua eccessiva, pompa che gira al massimo, troppa acqua dentro 
l'impianto). Forse.

 Sergio
 
cmq PUTROPPO HO ANCHE IO UN SACCO DI GOCCE.. AL MOMEnTO NON CADONO
PER TERRA.. restano sulla valvola o sul detentore o colano
sul calorifero talmente piano.. che non mi accorgo della pressione
che cala ma solo DEL RIGAGNOLO COLORE BIANCO SUL TERMOSIFONE
 
MI HAN detto che stanno per cedere e andrebbero sostituite, io
ho visto, il catalogo e con 200-250 euro mi compro le valvole...
 
MA DOMANDO.. IO AVREI UN TIPO DI VALVOLE, che se cambio la valvola
poi devo cambiare il detentore, altrimenti il radiatore non resta
in bolla es esce sfalzato dai reggi caloriferi.. quindi purtroppo
spesa lievita anche per quello...
 
CON QUESTO TIPO DI VALVOLA, SECONDO VOI, POSSO TOGLIERE IL PEZZO
CENTRALE...E TROVARE UN ELEMENTO 1/2 3/4 E 1 POLLICE DA INSERIRE ?
TIPO  TESTINA + VALVOLA TERMOSTATICA ?
 
IN QUESTO MODO, SE ESISTESSE, UN QUALCOSA DI SIMIEL... potrei
salvare valvola e detentore, sensa limare l'allumiono del calorifero
e metterei finalmente , un qualcosa, per chiudere i termo , o
a mano o in automtico via testina ....
 
 
allego foto della mia valvola , premetto che han 40-50 anni
una ha ceduto il mese scorso,,, le altre stanno andando...
ho in mente di intervenite appena finisce la stagione, io spero
a marzo di spegnere la caldaia.
 
 
 
ciao mario
 


Ottimo, hai risposto a una domanda che ponevo in un post inviato quasi 
in contemporanea col tuo.
 


 
  eh infatti.. vabbè io a sergio ho consigliato , non è arrivata ancora 
al risposta, ma stamattina ho consigliato di avvolgere con uno straccio 
la valvola, questo per tamponare al momento
 
 
la colla l'hanno suggerita anche a me, che tempo fa ho avuto
una grossa perdita.. proprio allagamento e sono dovuto
intervenire con i tappi.. ai tubi , staccando il calorifero,
 
 
MA ESISTE, un qualcosa , da poter mettere dentro nelle valvole
vecchie ? in pratica,..
 
la mai valvola è un T .... con la gamba T che entra nel calorifero,
il filetto esterno alla valvola
 
sul trattino della t da una parte del tubo mandata, il filetto interno
alla valvola
 
sul trattino della T che esce verso la stanza , fove c'p la manopola,
e QUI HO LE PERDITE, IO, YB FILETTO ESTERNO DALLA PARTE DELLA MANOPOLA
DELLA VALVOLA
 
METTI 3 giri ... + un cilindro che ha 3 giri e il suo dato che unisce
i 3 giri della valvola e 3 giri del corpo.... la filettatura di questo
dadone non tiene + e quindi esce da li l'acquqa.. il corpo cilindrico
entra nella valvola e via manopola regolerebbe la quantita di acqua
che passa nel termosifone...
 
esiste un corpo, per VALVOLE... da inserire,, come fosse un blocco
termostatizzabile ? per le vecchie valvole ?
 
IO non toccherei detentori e non toccherei i caloriferi,, svuoto
e cambio solo il cilindro che in origine , versione che ho,
da solo apri e chiudi
 
ciao
 
mario


Prova con una legatura con uno spago. Avvolto a mò di guarnizione 
esterna: infilato il più possibile contro le due superfici che lasciano 
trafilare l'acqua. Ben stretto, in più giri. Annodato e poi casomai unto 
con un po' di grasso (di qualsiasi tipo, basta che non puzzi).
Per un po' dovrebbe tenere. A primavera, spento il riscaldamento, si 
penserà ad una soluzione definitiva.

 rubinetto del termosifone...
 
Hai ancora una speranza.....è la mandata o il ritorno?
 
Se allaghi, l'assicurazione paga i danni causati. Anche se fori il muro e 
centri un tubo d'acqua, l'assicurazione paga.
Ciao
Booster 
 
 

 Sergio
 
a me ha ceduto la valvola, qusESTA delle foto, e ho dovuto cambiare
sia la valvola che il detentore per equilibrio del termosifone.
 
adesso in questa discussione MI E' venuta l'idea di salvare
il corpo valvola cercando una sostituzione del corpo rubinetto
come fosse un moderno termostatico ( nella situazione di gocciolamento 
cedimento avrei gli altri radiatori )
 
è possibile  ?  si sa se qualcuno ci è già riuscito ?
 
 
ciao
 
mario
 
http://s17.postimage.org/cf4sb7yfj/30012012_001.jpg
 
 
http://s17.postimage.org/tnki7w173/30012012_002.jpg
 
 
http://s18.postimage.org/52zc5og7t/30012012_003.jpg
 
 
http://s7.postimage.org/blks9f4mz/30012012_004.jpg
 
 
http://s7.postimage.org/8mih01kjf/30012012_005.jpg
 

Sergio ha scritto:

in ferramenta vendono una pasta bicomponente ,che previa miscelazione
manuale (la impasti tipo la plastilina....) poi applicata e premuta
contro il raccordo ti blocca la perdita ( a casa di mio babbo sono
13 anni ed è ancora li che tiene.......)

 13 anni ed è ancora li che tiene.......)
 
grazie...mi sembra un valido suggerimento...