Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: Portare cavo

 pero' il pavimento. ...  Avete altre idee?
Senza rompere il pavimento e' dura. Se esiste un piano di sotto praticabile,
e' rustico ed e' nella tua disponibilita', puoi salire col cavo dal soffitto
del piano di sotto.

 richiudere le fughe. Avete altre idee?
Fai scendere il cavo dal punto luce al centro stanza, se ce l'hai e se 
l'arredo (e l'impianto) te lo permette. 
Altrimenti una canalina calpestabile e passa la paura :-) 
"murarlo" direttamente nella fuga è una pessima idea... 

 col cavo dal soffitto del piano di sotto.
Sono sicuro che chi abita al piano di sotto non sarebbe d'accordo :-)
Ti ringrazio.

 
Esteticamente pero' era piu' valido :-)

 Esteticamente pero' era piu' valido :-)
... almeno fino a quando per un motivo qualsiasi non si verifica un 
problema su quella tratta ;-) 

 cm), far passare il cavo nello spazio creato e richiudere le fughe.
Questa meglio di no.
O meglio, potresti anche farla ma dovresti usare cavo ad isolamento 
minerale. Con i relativi costi e le difficoltà di collegamento.
http://www.kme.com/it/prodotti_e_mercati/prodotti_speciali/cavi_ad_isolamento_minerale/cavi_ad_isolamento_minerale_mico_per_energia/
Meglio eventualmente ricavare incavo tra le fughe, posare cavo FG7 e poi 
coprire con lamina in acciaio. Che in questo caso può essere dritta, non 
occorre più sia sagomata.
--
Giorgio 

http://it.youtube.com/watch?v=falIQVhQm0c&feature=related
credo che questo video fa proprio al tuo caso ed e' una soluzione
fantastica

 Avete altre idee?
in laboratorio noi abbiamo queto tipo qui (simili)
http://www.seton.it/images/productsKBG-gener.jpg
http://www.ianua.com/patrizia/accessoristicaiso/network/immagini/IFRT.jpg
e considera che ci passiamo anche sopra con carrellini vari, il
profilo lo permette)...sono abbastanzan discrete!
le trovi neineozi di materiali elettrici...sono adesive (ma stabili) e
quindi rimovibili all'occorrenza...di plastica così sei a poasto per
quel che riguarda isolamenti....
Bacio
Cai

 
In ufficio, in laboratorio ci stanno tranquillamente. Ma in casa?
Potrei dipingerle nel colore del pavimento, magari provo e se non mi piace 
cerco un'altra soluzione.
Grazie del consiglio.

 
E se sopra la lamina di acciaio ci poso il mapei della fuga?

 problema su quella tratta ;-) 
E ci penseremo allora ;-)
Grazie mille.

anzi di murare il cavo.. una volta liberata la fuga e 'posato' il
cavo, puoi chiudere con del silicone grigio non acetico.. si confonde
col (presumo) grigio delle altre fughe e all'occorrenza non devi fare
grosso polverone per levarlo.. . .  certo è una soluzione solo pratica
ed estetica.. non 'sicura' . . comunque se non ci passi sopra con roba
pericolosa ma ci devi SOLO camminare non vedo grosse
controindicazioni..
è solo il mio parere..
- lem

 
E' un'ottima idea. Grazie mille.

 E se sopra la lamina di acciaio ci poso il mapei della fuga?
Non è soluzione consueta, ma puoi anche farlo. Il cavo FG7 è idoneo al tipo 
di posa, con la lamina in metallo hai la protezione meccanica aggiuntiva 
necessaria..
Ma hai fughe così larghe? Un cavo FG7 3x2,5 ha diametro 12-13 mm.
Usando cavo 3x1,5 (solo* se ti colleghi su linea protetta da magnetotermico 
10A), "scendi" a 10-11 mm.
*= ci sono altre alternative. Approfondiamo se ti serve
--
Giorgio 

 
Non so, avevo pensato a una ciabatta a 4 prese di tipo bosh. Immagino che 
il cavo debba avere un bel diametro.
Grazie.

 il cavo debba avere un bel diametro.
Non so cosa sia la ciabatta "tipo bosh". Comunque se devi collegare 
elettromestici che consumano tanto (forno, lavastoviglie, ecc) , meglio 
usare un contenitore da parete di qualche serie civile (esempio 
Gewiss/bticino/vimar, ecc), con le relative prese all'interno. E' soluzione 
molto più affidabile rispetto ad una normale ciabatta multipresa.
Il diametro esterno del cavo te l'ho scritto. 12-13 mm.
Cosa devi collegare su questa ciabatta? Quanto è lungo il tratto di cavo che 
vuoi "interrare"?
Se il carico complessivo è inferiore a 16A (circa 3600W) e se la lunghezza 
non è eccessiva (meno di 10-15 metri) puoi usare cavo tipo FG7 OR 4,   3G2,5 
mmq  (3 conduttori sezione 2,5 mmq).
Dovrai collegarti sulla parte di impianto esistente che attualmente alimenta 
le prese 16A (quindi protetta da interruttore magnetotermico da 16A).
--
Giorgio

 
Computer, stampante, lampada. Il tratto da interrare e' di un paio di 
metri.
Grazie dei consigli, sei stato gentilissimo ed esaustivo.