Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Piccolo quesito elettrotecnico casalingo

Oggi, approfittando della giornata bigia ho passato il tempo 
modificando un gruppo di interruttori.
Dove prima ce n'erano tre ora ce ne stanno quattro.
 
Tutta roba classica, BTicino Magic, di quella solida di una volta:-)
 
Purtroppo non sono riuscito a trovare la griglia portafrutti di 
materiale plastico e ho ripiegato sull'unica disponibile, di metallo.
 
Qui una foto del risultato:
http://s21.postimg.org/sh0gkx0sn/Portafrutti.jpg
 
 
Nell'avvitarci sopra la placca finale mi sono reso conto che un 
eventuale filo che dovesse staccarsi e appoggiarsi contro la griglia 
avrebbe come conseguenza che sarei io, nel toccare, a fare da test per 
il salvavita.
 
A questo punto avrei tre possibilità:
 
1- me ne frego, perchè mai un filo dovrebbe staccarsi?
 
2- mi metto ad armeggiare nelle scatole di derivazione e trovo il modo 
per farci arrivare un filo giallo-verde da collegare alla griglia?
 
3- ribalto il mondo e cerco di trovare una griglia di plastica?
 
Ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di suggerimenti.
 
PS: a titolo di cronaca, dopo aver asportato l'esistente scatola 503 e 
allargato il vano ho fermato in posizione la nuova 504 e riempito tutto 
intorno con 1/3 di cartuccia FIP C700.
Eccezionale, dopo 5 minuti la scatola sembrava nata in quel muro.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto:

n.1
-- 
GR
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

Ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di suggerimenti.
 
Potresti ricoprire la griglia con un foglio di plastica autoadesiva
ritagliando poi le varie finestre, che ti fara' da isolante.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ritagliando poi le varie finestre, che ti fara' da isolante.
 
Inutile, le due vitine della placca esterna (di alluminio) vanno a 
mordere in due fori filettati della griglia.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Qui una foto del risultato:
 
http://s21.postimg.org/sh0gkx0sn/Portafrutti.jpg
 
 
*******************************
Innanzi tutto bravo e poi.....Puoi fregartene altamente.
Se proprio vuoi essere tranquillo metti a terra il metallo della placca....
:-)
 
--
 
Ciao, Renato
 

 :-)
 
Appena ho tempo cerco a che scatola di derivazione va il corrugato.
Magari sono fortunato e la trovo abbastanza vicino.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Per curiosità: la placca ha già predisposto l'attacco della terra, oppure no?
In quest'ultima ipotesi posso dedurre che a quei tempi non esisteva l'obbligo della terra?
 
 
Giovanni


 
 
VATTENE.... NULLIUS SECONDO
 
mdJ
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 della terra?
 
"a quei tempi" risale a circa un mese fa, la griglia-supporto l'ho 
comprata in un sordido Brico:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

il salvavita.
 
Salvavita, che se č da 10 mA, non senti niente e ti chiedi perché č
andata via la corrente.
Se č da 30 mA senti una bottarella rinvigorente e sai subito dov'č il
guasto.
 
Opto anch'io per la 1.
 
Boiler


Appunto... io pensavo ad un mercatino dell'antiquariato...((:-)) visto che ora non dovrebbero essere più in commercio in metallo. Oppure si?
 
 
Giovanni

 ora non dovrebbero essere più in commercio in metallo. Oppure si?
 
Dopo averla invano cercata sugli scaffali ho chiesto ad un addetto.
Si è arrampicato in cima, ha tirato giù uno scatolone polveroso e l'ha 
tirata fuori da lì.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Opto anch'io per la 1.
 
OK, obbedisco.
 
-- 
Fabbrogiovanni

> 3- ribalto il mondo e cerco di trovare una griglia di plastica?
 
 
analisi perfetta Maestro.... :0)
 
ma dato che l'armatura isolante e' ancora in catalgo, la sostituirei..
 
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-504S-IT
 
:0)
 
per quello che riguarda la probabilita' che un conduttore si stacchi e 
faccia contatto e' raro ma a me ad esempio e' successo (l'armatura era 
quella isolante ed il danno si e' ridotto al dover riaprire e 
ricollegare il conduttore che "stranamente" non era stato stretto a dovere.
 
bye
 
 

 mordere in due fori filettati della griglia.
 
http://static.rifaidate.it/attrezzi/chiodi-e-viti/viti-in-plastica_NG1.jpg
 

Il 18/10/2015 21:13, nn ha scritto:
 
 
oops ho sbagliato il mount point :0)
 
sorry
 
 

 gruppo di interruttori.
 
Hai utilizzato un supporto ormai stile "old style" pertanto le soluzioni sono le 
seguenti:
 
 - butti il supporto metallico e ne prendi uno in plastica dal costo risibile e vivi 
sereno
 - compri una placca metallica adeguata per l'uso con supporti metallici, cioè dotata di 
protezione in plastica per evitare contatti accidentali e vivi sereno
 - usi il metallo (un fabbro non può usare che questo...) ma compri una placca in resina 
e vivi sereno
 
NON fare i seguenti accrocchi inguardabili e in parte fuori norma:
 
 - mettere a terra la placca metallica (roba da ridere....)
 - plastica isolante appiccicata dietro alla placca metallica
 
-- 
Franco
 
 

 
 
 



 
Buonasera Fabbro,
 
Ho visto questo FIP C700 , cercando ho visto che lo trovo al Bricoman a 
9.5 Euro, devo bloccare una 503 che i muratori hanno murato male e si 
muove su di un muro che hanno isolato con dei pannelli di poliuretano.
 
Da come descrivi la risoluzione del tuo problema dovrebbe essere 
perfetto anche per me .
 
Mi interessa sapere se dopo un uso parziale si puo chiudere la cartuccia 
e usarla in seguito o se come il solito silicone, difficilmente rimane 
gestibile dopo qualche mese, anche se lo si sigilla per bene .
 
Si trovano a parte le cannucce del miscelatore ?
 
Grazie in anticipo per un consiglio.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 conduttore che "stranamente" non era stato stretto a dovere.
 
Se riesco a collegare a terra il supporto posso ugualmente considerarmi 
inn una botte di ferro, dico bene?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 inn una botte di ferro, dico bene?
 
Parlando di elettricità e di scosse, "essere in una botte di ferro"
trovo che sia l'espressione sbagliata.
 
Bye, G.

  - mettere a terra la placca metallica (roba da ridere....)
 
Spiegami, cosa ci sarebbe di sbagiliato a mettere a terra la griglia 
metallica?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto nel 
messaggio news:n00ilg$ld6$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

I supporti degli interruttori  vanno connessi all' impianto di terra come 
qualsiasi altra apparecchiatura elettrica. 
 
 

 Grazie in anticipo per un consiglio.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Paperino ha pensato forte :

Possiamo far finta che sia una gabbia di Faraday? :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


a dire il vero e' piu' di una gabbia d Faraday... :0)


 
Maestro,
Voi siete la dimostrazione che con un po' di buon senso e di acume anche 
se non si conosce specificamente la materia, si puo'intuire qali possano 
essere i pericoli neascosti nell'enerigia elettrica... credo che sia 
un'attitudine innata che ha permesso all'uomo di prevenire "accidenti" 
nel corso dell'evoluzione.
 
cumpliment

 metallica?
Tecnicamente non c'è nulla di sbagliato, anzi, ma se ami impazzine con dadi, bulloni 
capicorda... senza contare che molto probabilmente la testa del bullone andrebbe ad 
interferire con la placca. Un consiglio da eletricista, lascia perdere le "invenzioni" e 
compra un supporto in resina.
 
-- 
Franco


 
No ma ora esistono
 
-- 
Franco

 qualsiasi altra apparecchiatura elettrica.
 
Discutibile, vanno messi a terra solo se hanno il morsetto predisposto, viceversa non 
serve. Hai mai sentito parlare del "doppio isolamento" ?
Per le serie civili da interno attuali e ribadisco "da interno" non ho mai visto supporti 
provvisti di morsetto di terra, anche perchè per il tempo aggiuntivo per il cablaggio e 
la necessità del filo di terra in ogni scatola nessun elettricista le consiglierebbe.
 
-- 
Franco

 gli arigiani...
 
Già fatto, qui ce ne sono due, entrambi sprovvisti.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Io prenderei il cestello il resina (non sono esperto ma credo che la soluzione in metallo non sia a norma). Vista la tua esperienza ritengo inutile chiederti se lo hai cercato in rete. Se vuoi posso provare a vedere un paio di negozi che ho vicino casa (abito a Roma).

ug...@hotmail.com
 ha scritto:

In rete si trovano ma con spedizione a 4 o 5 euro.
Mi sembrerebbe di buttar via i soldi.
Ti ringrazio per la disponibilità ma lasciami prima cercare da
 altri rivenditori qui in zona.
-- 
Fabbrogiovanni


3- ribalto il mondo e cerco di trovare una griglia di plastica?
 
eccole qui
 
http://www.professionisti.bticino.it/libraries/cataloghi/Catalogo_Magic.pdf
 
 
cerca in un buon magazzino
 
 
 
 
e7o7


 
appoggio questa.
Il lavoro lo fai tu, e gli occhiali sono buoni,
per cui fai attenzione che nessun filo sia spellato, che i morsetti 
siano serrati correttamente, e sopratutto che nessun filo si prenda fra 
placca e scatola o venga forato/danneggiato con la vite perchè 
imprigionati da qualche parte (ho visto ancora cavi di antenna 
trapassati dalle viti dei coperchi delle scatole).
Non devi fare 1000 scatole e tirarci dentro, ma ne fai una con la giusta 
cura. Detto questo sei in una botte (di ferro) :-)
 
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus