Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: fumi cappa aspirante cucina in canna fumaria incamiciata.

in una vecchia casa(condominio d'epoca) la caldaia autonoma di un
appartamento(tiraggio naturale) scarica i fumi in una vecchia canna
fumaria.essendo questa soluzione fuori norma,qualche anno fa la vecchia
canna fumaria è stata"incamiciata" calandoci dentro un tubo di acciaio
flessibile che serve solo la caldaia(che attualmente è nuova).
però è rimasta una vecchia rosetta di imbocco da dove decenni fa entrava in
canna fumaria una stufa a legna(o carbone o petrolio o gas...chi lo sa)
secondaria.
mi è venuta l'idea di sfruttarla per far entrare in canna fumaria il tubo di
scarico della cappa aspirante dei fornelli(elettrici,non a gas) della
cucina. Sarebbe l'unica soluzione per espellere gli odori della cucina in
quanto per vincolo architettonico non posso fare buchi nelle pareti
condominiali(e cmq i condomini avrebbero da ridire se buttassi i fumi cucina
nel vano scale :-P  ).
sottolineo che,ovviamente, la canna fumaria è esclusiva dell'appartamento in
questione..
in pratica avremmo questa situazione:
-fumi caldaia che salgano fino al tetto passando dentro al tubo d'acciaio.
-"odori" cucina che salgono fino al tetto sfruttando lo spazio vuoto tra il
tubo d'acciaio e le pareti della canna fumaria d'epoca.
è a norma/accettabile/sicuro?
io non vedo controindicazioni,ma prima di imbarcarmi in queste modifiche 
vorrei avere qualche rassicurazione in più.
grazie mille

f.rouge ha scritto:

A livello di normativa Uni 7129/2001 non è ammessa ma se la canna è solo 
la tua non vedo problemi di sorta, certo un ispettore controllo impianti 
termici, zelante potrebbe contestarlo.

 termici, zelante potrebbe contestarlo.
è pur vero che la canna fumaria passa è dentro a un muro condominiale che 
passa per i 5 appartamenti soprastanti.
ad ogni modo non capisco perchè questa pratica non sia ammessa daala norma 
UNi, in fondo nella parte intilizzata della cabnna fumaria ci butterei solo 
aria "profumata" e a bassa pressione. e in ogni caso non entrerebbe mai in 
contato coi fumi della caldaia a gas) 

f.rouge ha scritto:

Pericoli non ce ne sono, alla peggio se la canna fosse crepata 
manderesti gli "odori" ai vicini.

f.rouge ha scritto:

Controllo bene sulla norma Uni poi ti dico qualcosa di più preciso

ti ringrazio molto,fai pure con comodo quando ti capita,non c'è fretta.
ciao e grazie ancora

 
La norma Uni 7129 del 2001 a pag 11 punto 3.5.1.1
Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della 
combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe, che devono 
essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate 
ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna.
Le cappe aspiranti elettriche(CEI EN 60335-2-31 + A1) devono evacuare in 
apposito camino singolo o direttamente in atmosfera esterna.
In relazione a quanto sopra, le cappe filtranti( cioè prive di scarico 
in atmosfera esterna) non sono idonee allo scopo.
In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è 
consentito l'impiego di un elettro ventilatore, installato su finestra o 
su parete affacciate sull'esterno, da mettere in funzione 
contemporaneamente all'apparecchio, purché siano tassativamente 
rispettate le prescrizioni inerenti la ventilazione, di cui in 4.4.

ti ringrazio moltissimo
Quindi mi confermi che un ispettore temperacazzi potrebbe farmi storie.
a meno di non considerare la canna fumaria esistente come singola,visto che 
è separata da quella del gas fino al tetto tramite il tubo d'acciaio che  fa 
si che i due tipi di fumi(gas e "aria di cottura" non  entrino mai in 
contatto tra loro.  ;-)
secondo te cosa rischio?
tieni conto che la caldaia è nuova, e certificata e che cmq nela mia vita 
non ho mai visto un ispettore in abitazione privata.
ciao e grazie 

 Non si può considerare come mi scrivi, un possibile controllo impianti 
termici, ti redige un verbale dove entro che so: 60 giorni devi 
eliminare lo scarico della cappa, e comunicarlo per iscritto.
Questo se si accerta visivamente che confluisce nello stesso blocchetto, 
altrimenti se ne deve stare della tua dichiarazione: che i canali sono 
separati, se è abbastanza pignolo scriverà che l'utente dichiara che i 
due scarichi sono indipendenti, ma che visivamente non se ne è 
accertato; ma se succede qualcosa le responsabilità resta solo tua.


chiaro. ma secondo te potrebbe davvero succedere qualcosa?  tipo.? 

 
non vedo pericoli di sorta.