Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scelta climatizzatore

Dovrei acquistare un climatizzatore per un soggiorno di circa 110 metri
cubi.
La casa è a Roma, al 4 piano in un quartiere piuttosto verde, il soggiorno
affaccia sulla campagna, ad ovest, ed ha una grande finestra, il che
garantisce un gran caldo - umido -  nei pomeriggi estivi!
Si possono calcolare in media 2 persone presenti. Non ci sono altre fonti di
calore rilevanti, giusto una TV ma senza grossi impianti audio-video e senza
computer.
Il palazzo ha una quindicina d'anni.
La domanda: quanta potenza per il climatizzatore?
Grazie!!!
k

 La domanda: quanta potenza per il climatizzatore?
ciao,
non meno di 16000 -18000 BTU/h, cui segue un consumo elettrico di circa 2
kW...
G.C.

 circa 2 kW...
Avendo la resa termica in kW come calcolo i BTU? Ho un impianto di
riscaldamento/condizionamento a metano, per curiosita' vorrei sapere i BTU
equivalenti sapendo che in condionamento ha una resa di 96 kW (113 in
riscaldamento).
Saluti.
Stefano.

 ha scritto

Ora ho la mente a riposo quindi non me la sento di fare calcoli (a proposito
bella descrizione, manca solo il colore delle pareti e il tipo di tende e
poi si puo inserire nel pc, ah un suggerimento ai "tecnici" servono
l'orientazione e i metri quadri del pavimento/soffitto/pareti ed
indicativamente sapere di cosa sono fatti cosi si calcolano il peso a mq...)
Andiamo a braccio
Finestra esp. a ovest: mq * 520
Pareti interne verso locali non climatizati mq * 34
Muro esterno esposto ad ovest mq * 110
Soffitto locale abitato mq * 34
Pavimento mq * 30
fonte di calore interne (soggiorno) mq * 2200
La potenza in BTU è la somma arrotonda in eccesso eventualmente aggiungici
un 10-15% in più.
Cmq in rete nei siti di chi vende queste cose di solito si trovano pure
programmini per il dimensionamento di massima.
CIAO!!

 riscaldamento).
Btu - British Thermal Units
1 Btu/h = 2,928·10^-4 kW
1 kW = 3412,14 Btu/h
(e visto che c'ho preso la mano)
1 Btu/h = 0,252 kcal
1 kcal = 3,968 Btu

 fonte di calore interne (soggiorno) mq * 2200
Faccio un esempio forse assurdo, per vedere se ho afferrato il concetto.
Supponiamo un soggiorno da metri 5 * 3, altezza 3 metri.
La parete a ovest č quella da 5 metri ed č tutta una vetrata, per cui 15
mq, che moltiplicati il coefficente 520 richiedono 7.800 BTU
Il pavimento č pure di 15 mq, che per compensare le fonti di calore
interne richiederebbero 33.000 BTU
Cosě da profano mi sembrerebbe che una paretona di vetro scaldi molto
molto di piů di tre o quattro persone che girano in soggiorno, un
televisore, un pc, uno stereo e altri aggeggi elettrici.
Credo che da qualche parte mi sto sbagliando, mi delucidi?
Fabbrogiovanni.

 Credo che da qualche parte mi sto sbagliando, mi delucidi?
Non sono stato molto chiaro. Intendevo dire che se in soggiorno esiste
qualcosa che produce calore, allora occore moltiplicare la superficie (della
cosa) per 2200, e sommarla al resto.
In sintesi il ns. amico avrà bisogno di un clima da 12000÷18000 Btu/h circa
più circa meno.
P.S.
Giusto per curiosità: una persona in un soggiorno "produce" 70W di sensibile
e 90W di latente.

 cosa) per 2200, e sommarla al resto.
Credo di aver capito.
Sempre per assurdo, se in soggiorno avessi solo un tappeto e due cuscini
risparmio un po' di BTU:-))
Fabbrogiovanni.

 1 Btu/h = 0,252 kcal
errorino:
1 Btu = 0,252 kcal   non 1 Btu/h
G.C.

 1 kW = 3412,14 Btu/h
Azz, dunque il mio impianto e' da 327mila BTU? Wow!
In effetti sono oltre 2000 mc d'aria in una zona non molto calda (Romagna
centrale) ma rivolti a sudest principalmente.
Saluti.
Stefano.

 1 Btu = 0,252 kcal   non 1 Btu/h
sono rimasto vittima del taglia e incolla ;-PP

 risparmio un po' di BTU:-))
Si (e magari nemmeno una lampadina accesa...)
Chissà se qui sul NG c'è qualcuno pratico di web (cioè mettere i mq ed
ottenere le moltiplicazioni ed il totale) perché questa specie di tabella
"fai da te" che poi altro non è che quella di chi ste cose le vende
(sicuramente sarà nel sito web di qualche produttore), si potrebbe mettere
nel tuo sito.

 nel tuo sito.
Non saprei da che parte cominciare, ma se qualcuno lo sa fare il sito è
ancora vuoto e c'è tanto spazio.
Accettasi volontari per preparare la tabella interattiva.
Fabbrogiovanni.

 nel tuo sito.
io purtroppo non sarei in grado di farlo e devo dire che non ne ho trovati
sulla rete, cercando con Google per parole chiave tipo calcolo BTU
climatizzatore...
Volevo comunque ringraziarti per l'esaustivo aiuto!
Ciao
k