Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Punto luce nel Box Doccia

Salve a tutti
in un appartamento di nuova costruzione ho un vano doccia chiuso su tre lati 
dal muro,
al centro del soffitto del box č presente un punto luce,
la mia domanda č: che tipo di luce č possibile mettere, tenendo presente il 
vapore ed il calore che si puň generare all'interno?
Grazie a voi tutti e alla prossima... 

 vapore ed il calore che si puň generare all'interno?
    O un faretto stagno o una lampada alimentata a 12/24 volt.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Grazie a voi tutti e alla prossima...
Penso che anche un portalampade a vista con relativa lampadina a 
penzoloni vada bene, sconsiglio tutto ciò che è più complicato quali 
faretti a 12 volts per il fatto dell'alimentatore che con l'umidità 
si potrebbe ossidare.

    ciaofelix:-)
ma in questo caso andrebbe realizzata una struttura in cartongesso per 
contenere il tutto? 

Ehm... mancano le faccine, vero? 
cia'
Max

Inglese ha scritto:


        Ci sono faretti con trasformatore alla base, puoi mettere il
      trasformatore in una cassetta di derivazione vicina, ma una normale
      lampada da esterni fara' il suo dovere.


 il vapore ed il calore che si può generare all'interno?
Il limite più stringente è la sicurezza elettrica.
Lo spazio sopra la doccia, fino a 2.25m è zona 1.
In zona 1 devi installare solo apparecchi SELV (Safety Extra Low Voltage) a
12V c.a. o 30V c.c. che abbiano grado di protezione IPx5.
Se il soffitto sopra la doccia è più alto di 2.25m, allora sei in zona 2 e i
requisiti diminuiscono.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 contenere il tutto?
Ma una lampada che viene venduta da esterno no (con IP adeguato!)???
certo bisogna andare a cercare bene...per la forma...ma ne ho viste di 
carine in commercio!!
Bacio
Cai 

e guarnizioni...
...
ops arrivata tardi......avevo detto anche io la stessa cosa!!
bene....così c'è anche l'esperienza di chi l'ha provata!!!
e nn solo delle mie idee (che nn sempre ono diquesto mondo!)!
bacio
Cai 

 requisiti diminuiscono.
E quindi quali sono?
SOno piu' o meno nelal stessa situzaione (sto ristrutturando)....e avro'
la doccia chiusa su tre lati in un bagno che sara' altro.... nel punto
delal doccia circa 4 metri.... pensavo di mettere un bel faretto  su in
cima e di essere a posto.
Mauro

> (sto ristrutturando)....e avro' la doccia chiusa su tre lati in un bagno
Io ho risolto il problema mettendo una plafoniera da 50/60 al centro
del bagno e con un muro della doccia alto 2m. E' abbastanza lontana
da poter mettere un lampadario qualsiasi e abbastanza vicino e grande
da fare luce in tutti i punti della stanza.
Se lo devi ancora fare...
Ciao
Lorenzo

 E quindi quali sono?
Mi correggo, non sei in nessuna zona di maggior rischio di folgorazione,
quindi puoi installare quello che vuoi.
Disclaimer: Non sono un professionista, potrei dirti scemenze :)
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi


Prova a guardare i prodotti della Disano, sono curati esteticamente e
ne hanno un po' per tutto i gusti. 

         ciaofelix:-)
occhio, unamico pompiere mi ha detto che la maggior parte delle
folgorazioni in bagno (e sono tante) avviene per la condensa sui fili che
poi trasporta la 220, questo vale per le radio e per le lampade...
occhio
Luluk
-- 
i gerani non sono come le rose

 Salve a tutti

io separerei il punto luce (e non lo metterei proprio sopra) con del
vetrocemento, luce da una parte, doccia dall'altra....
nella doccia ci devo andare io, mica mia suocera :D


 occhio
beh per folgorarti devi andare a toccare i suddetti fili!!!
non è che la gocciolina che si forma incamera il potere folgorante della 230 
e quando ti cade sul brazzio
zzzZZZZZZZZZZZZOTTttttttt!!
e un minimo di attensione bisogna mettercelo sempre quando si armeggai con 
le alimentazioni pericolose indipendentemente se i fili sono umidi o no!!
Bacio
Cai 

 "luluk" <> occhio, unamico pompiere mi ha detto che la maggior parte delle

no guarda, non mi hai capito, parlavo della condensa sui fili , non la
gocciolina che cade, ma la condensa che sui fili, sulla parete e sul
soffione della doccia portano il contatto fino alla tua capa.... reso
l'idea ???
insomma, non scherzzZZZZzzzZZZZZiamo... :D
