Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale + magnetotermici

Salve ragazzi,
devo aggiungere un magnetotermico al quadro elettrico della mia abitazione.
Attualmente il quadro è così formato:
Differenziale=25A
Magnetotermico (luci) =10A
Magnetotermico (prese) =16A
Se il magnetotermico che devo aggiungere è da 16A, devo cambiare anche il
differenziale vero...
dovrei avere un differenziale pari a 10+16+16=42A (credo che in commercio vi
siano da 45A)?
Grazie.

 
Io terrei quello che gia' hai (visto che tra l'altro gratuiti non sono).
Dato che voi avete il blocco della potenza a 3kW il massimo che ciucci 
sono 13A. Prima di scattare il Differenziale, ti scatterebbe il 
contatore. Il magnetotermico serve solo a limitare la corrente per 
evitare incendi & co. E' ovvio che le norme lo impongono (ed e' giusto 
che sia cosi'), ma 13A le tiene qualunque cavo che non sia quello delle 
cuffiette del walkman, quindi basterebbe il contatore.
Va detto che abito in Svizzera e conosco questa limitazione solo per 
sentito dire. Non so se c'e' proprio un interruttore all'interno del 
contatore o se c'e' un magnetotermico principale piombato. Potrei aver 
scritto un enorme ammasso di stupidaggini.
Boiler

 cuffiette del walkman
mica sempre..... dipende dalle condizioni di posa e dal numero di cavi 
attivi (che scaldano) che si trovano insieme nella stessa canalizzazione.
ciao max

Dovresti mettere il differenziale più grosso, oppure farlo seguire da un
magnetotermico generale da 25A che ti costa meno...
E' vero che il contatore scatterà pure prima, ma l'ENEL non lo garantisce
come interuttore di protezione, e poi è già successo che qualcuno ha fatto
l'aumento di potenza a 6 o 10 kw senza che nessuno gli dicesse di verificare
i cavi ecc... morale, gli ha preso fuoco la linea! Quindi se metti un
magnetotermico generale di sicuro male non gli fa, e verifica che la linea
montante sia almeno da 4 mm con un interruttore da 25A.
Ciao,
Enrico.

Chiariamo le cose:
L'interruttore differenziale puro interviene solo in caso di correnti
disperse verso terra e non per sovraccarico.
L'interruttore magnetotermico interviene per sovraccarico e cortocircuito
sulla linea a valle.
Con la configurazione del quadro attuale il limitatore Enel sarebbe
costretto ad intervenire nel caso si prelevasse più corrente di quella
prevista dal contratto, con un certo margine circa 15-16A. Se dall'impianto
luci prelevi 3A e dall'impianto prese 14A l'unico ad intervenire sarà
comunque il limitatore Enel.
Pertanto puoi benissimo aggiungere tutti gli interruttori magnetotermici che
vuoi, in quanto la massima corrente che esce dal limitatore sarà solo quella
prevista dal contratto e cioè al massimo 15-16A. Il tuo interruttore
differenziale risulta perfettamente in grado di aprire correnti dell'ordine
di 15-16A in quanto ha una corrente nominale di 25A. Aggiungendo
interruttori la corrente prelevata dalla rete rimarrà comunque limitata a
15-16A al massimo.
ftaba

 wrote in message
news:bq5c91$1v8ben$1...@ID-155022.news.uni-berlin.de...

Era un'iperbole: chiaramente non uso il cavo per campanelli per cablare la
lavatrice.
Di solito i cavi posati nelle abitazioni (se il lavoro è stato fatto bene)
13A le tengono bene.
Ripeto però che vivo in un altro "sistema", quindi faccio i paragoni con
l'impianto di casa mia, che potrebbe essere molto diverso.
Boiler

 l'impianto di casa mia, che potrebbe essere molto diverso.
immagino che i fenomeni fisici prescindano dai confini politici..... :-)
ciao max


Su questo non c'č dubbio ;-)
Mi riferivo alle norme che regolano progettazione e costruzione di impianti
elettrici.
A casa mia ho magnetotermici da 10A e 16A, ma tutte le linee sono
dimensionate per 25A (tranne lo spezzone dalla scatoletta di derivazione
alla presa).
Il minimo concesso per legge, anche se il magnetotermico č da 6A č 16A.
Le linee a corrente particolarmente intensa (asciugatrice, lavatrice,
boiler, cucina) hanno magnetotermici da 25A e linee da 50A.
Ad ogni modo la corrente č limitata a 40A per fase da tre valvole speciali a
inizio impianto.
Boiler

 elettrici.
io pure..... :-))
ciao