Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Addolcitore installato, ringraziamenti e chiarimenti

Finalmente dopo aver letto i numerosi post su come usare canapa, pasta verde, multistrato, ecc... sono riuscito a installare presso la mia abitazione l'addolcitore a doppio corpo da 20litri di resina comperato in rete dal negozio ppmecommerce.
 
L'acquisto è stato oltremodo semplice e ottima l'assistenza da parte del titolare.
 
Sono dovuto ricorrere alla rete anche per acquistare il tubo multistrato da 20mm che dalle mie parti non viene venduto sotto i 50-100 mt, a parte nei brico dove però non ho trovato i raccordi tubo-3/4.
 
 
Nella seguente foto si vede l'arduo lavoro di rubinetti, curve, T, prolunghe per realizzare il bypass sull'arrivo dell'acqua in casa.
Prima del bypass ho inserito un rubinetto di prelievo dell'acqua non trattata.
Il filtro autopulente in ottone da 300 um era già presente nell'impianto.
 
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/11072012370.jpg
 
 
Ho inserito a monte dell'addolcitore un altro filtro a cartuccia con filo avvolto da 5 um necessario per far funzionare al meglio la falvola fleck 5600.
In questa foto si nota la bombola con la resina che monta la valvola Fleck 5600 SXT e di fianco il tino del sale
 
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/11072012373.jpg
 
 
Ringrazio tutti gli utenti del gruppo per i preziosi consigli (rovinare il filetto per non far scorrere la canapa, verso di avvolgimento della canapa, ecc..), ma un ringraziamento particolare a Fabbrogiovanni da cui attingo da tempo numerose perle di saggezza tra cui in questo caso come appendere la canapa per poterla prelevare facilmente senza rovinarla e soprattutto quanta canapa usare in funzione del diametro del filetto.
 
 
Per il montaggio del multistrato è molto utile questa guida:
 
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/istruzionimontaggio_mulristrato.pdf
 
 
 
La calibratura dell'estramità del tubo è importante per evitare che quando si inserisce il tubo nel raccordo le sbavature del taglio o la non perfetta rotondità del tubo possano rovinare o spostare i due o-ring del raccordo.
Vi posso confermare che è proprio così, ma invece di usare il calibratore, di difficile reperimento, io ho usato il codolo di una punta a ferro da 15,5 mm e un guanto pesante per non ferirmi la mano.
 
 
Ho collaudato con successo l'impianto e adesso mi rimane di realizzare lo scarico che purtroppo non è vicino all'addolcitore.
Pensavo di realizzarlo con tubo in PVC da 25 (quello usato per lo scarico condenza condizionatori) perchè deve essere a vista e correre lungo la parete del garage per 9 mt circa e ho la necessità di passare in posti che limitano il diametro a 25mm.
 
Posso dare una pendenza di 2-3 cm/mt.
 
Ho misurato le portate dello scarico che sono queste:
 
Risciacquo controcorrente:  6lt/min
Rigenerazione con salamoia:  3lt/min
 
Secondo me dovrebbe scaricare a sufficienza poi vi saprò dire.
 
Quello che volevo discutere con voi invece era la taratura del ciclo di rigenerazione.
 
Quì potete vedere la valvola nelle sue varie fasi
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/Funzionamento_5600.pdf
 
 
 
Ho scelto la valvola fleck 5600 sxt perchè è completa dal punto di vista della programmazione di tutti i parametri e quindi facendo una più precisa personalizzazione si dovrebbe arrivare ad un ridotto consumo di acqua e sale.
 
 
Attualmente ho impostato i parametri come consigliato dalla fabbrica per una bombola da 20lt e sono questi:
 
 
Risciacquo controcorrente:  6lt/min  per un periodo di 5min  (prima della rigenerazione)
Rigenerazione :             3lt/min  per un periodo di 60min
Risciacquo controcorrente:  6lt/min  per un periodo di 5min  (dopo la rigenerazione)
 
L'ultimo risciacquo mi assicura che nel tubo di scarico non ci siano residui di salamoia (anche se credo che questa non provochi incrostazioni con pericolo di ostruzione dello scarico)
 
Si desume facilmente che il consumo di acqua per ogni rigenerazione è di 240 litri.
 
Dopo la rigenerazione la valvola fleck immette acqua nel tino del sale per 10 min (purtroppo non ho misurato la quantità di acqua totale immessa nel tino); l'acqua si satura di sale creando la salamoia.
Quando la valvola rigenera, aspira, tramite un tubo di Venturi interno alla valvola, la salamoia creando una soluzione al 10-12% circa di NaCl.
Se la salamoia finisce, nel tino, in fondo al tubo di pescaggio, c'è una valvola a galleggiante che chiude l'aspirazione.
 
Per poter calibrare il tutto mi occorrerebbe sapere quanta soluzione al 10-12% deve passare nella resina per rigenerarla.
 
Credo che il ragionamento debba essere il seguente:
 
Conoscendo la quantità di soluzione al 10-12% di NaCl necessaria per rigenerare 20 litri di resina si calcola la quantità di salamoia (acqua satura di NaCl) da preparare nel tino.
A questo punto si calcola il tempo necessario per immettere nel tino la giusta quantità di acqua.
E' inutile proseguire la rigenerazione quando tutta la salamoia è stata aspirata e quindi si può ridurre il tempo di rigenerazione per risparmiare il consumo di acqua.
 
Nel calcolo dovrebbe essere compresa anche la portata della soluzione al 10-12% di NaCl, il diametro e altezza della colonna di resina che influiscono sul tempo di contatto soluzione-resina.
 
Mi piacerebbe quindi, grazie al vostro aiuto, stabilire con precisione questi parametri per poter controllare se i tempi impostati dalla fabbrica corrispondano al giusto, oppure sono stati impostati a valori cautelativi che possono essere migliarati se applicati al caso particolare.
 
Ringrazio chiunque voglia argomentare tale discussione per diffondere la conoscenza in tale ambito, da parte mia mi rendo disponibile a dare il massimo contributo riguardo ai piccoli-grandi problemi che ho incontrato nel montaggio idraulico dell'addolcitore.
 
Un saluto a tutti
 

quanta canapa usare in funzione del diametro >del filetto.
 
In un mondo di ingrati fa sempre piacere ricevere un encomio solo per aver 
suggerito di appendere la canapa:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

 
 
    Solo una curiosita': le maniglie della valvole  a sfera, nere, blu e rosse,
    sono dovute a puro caso o per te hanno qualche significato che ti semplifica
    le manovre?
 
 
In realtà è stato un puro caso perchè come dicevo la valvola rossa era già presente nell'impianto come rubinetto generale di casa, le tre valvole nere da 3/4 le ho messe io mentre il rubinetto aveva la leva blu di suo.
 
Comunque torna utile la colorazione per istruire la famiglia, infatti:
 
Valvola rossa orizzontale: Chiude l'Acqua in tutta casa
 
Tutte le valvole nere in orizzontale: Si esclude l'addolcitore (bypass)
 
Tutte le valvole nere in verticale: Addolcitore in funzione (in linea)
 
Valvola blu: Attenzione rubinetto (pericolo allagamento)
 
 
 
    In un mondo di ingrati fa sempre piacere ricevere un encomio solo per aver
    suggerito di appendere la canapa:-)
 
 
Hai fatto molto di più! Quella della canapa "impiccata" era solo una chicca che ti distingueva dagli altri.
 
Se avrò tempo durante le ferie estive voglio pubblicare un piccolo video dove faccio veder il senso di avvolgimento della canapa. Ho letto almeno 20 post in cui tu cercavi di spiegare la cosa a parole e venivi sempre frainteso.
 
Pensi possa essere utile?
 
Ecco cosa succede se si usano i raccordi zincati al posto di quelli in ottone:
 
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/Raccodi_Zincati_1.jpg
 
 
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/Raccodi_Zincati_1.jpg
 
 
L'ossido di ferro generao dai due raccordi ha macchiato tutti i depositi di calcare nella doccia e nel water di un bel colore marroncino .....
 
ed aveva intasato il filtro autopulente in acciaio inox da 300 um.
 
Zorban
 

 
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/11072012373.jpg
 
 
per chi si è perso il post, per cosa è utilizzato l'impianto?
 
 
 
riguardo i tubi multistrato per fare le curve coma fatto?
e per tagliare, comprata apposita cesoia?
 
 
se puoi riportare la parte dove spiega come usare canapa;
so che si avvolge vs dx, ma si parte dal centro ?

ottone:
http://xoomer.virgilio.it/zorban/Addolcitore/Foto/Raccodi_Zincati_1.jpg
 
 
Eh, per un pochino di ruggine:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 
 
Se lasciavo in impianto quei due raccordi in acciaio zincato avrei dovuto cambiare il filtro in corda che ho aggiunto ogni mese.
Quello che non capisco è perchè un idraulico professinista tenga nel suo furgone raccordi in acciaio, tanto quello che paghiamo sono le sue ore e l'euro in più del raccordo in ottone è veramente insignificante.
 
Nel mio impianto sono rimasti adesso solo due riduzioni 1"-3/4 in acciaio zincato però nel circuito del riscaldamento.
Pensi che debba sostituire ache quelli? L'impianto di riscaldamento è con tubi in rame e radiatori in acciaio tubolari e alcuni in alluminio.
 
Zorban

tubi in rame e radiatori in acciaio tubolari e alcuni in alluminio.
 
Se sostituisci quei due raccordi e ti rimangono i radiatori di acciaio 
(sempre che tu intenda acciaio dolce e non inox) avrai sempre qualcosa che 
produce ruggine:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 produce ruggine:-)
 
E' quello che pensavo ma non posso credere che all'interno dei radiatori ci sia tutta quella ruggine, evidentemente nel circuito sanitario il processo ossidativo è più aggressivo.
 
Zorban


 
 
Sì, il filtro autopulente è quello con il manometro sopra.
Il filtro si pulisce di ruotine senza smontarlo semplicemente aprendo il rubinetto in basso e facendo scaricare l'acqua in un secchio.
L'acqua passando in pressione pulisce la rete in acciaio inox internada 300 um.
Saltuariamente lo puoi smontare svitando il bicchiere in basso ed estraendo il filtro e pulendolo manualmente.
 
Invece la cartuccia in filo avvolto che si vede nell'altra foto va buttata e sostituita quando è sporca ma filtra a 5um quindi 60 volte di più.
 
Il manometro può essere usato per controllare la pulizia del filtro.
E' sufficiente aprire un rubinetto e segnarsi di quanto scende la pressione, quando questo valore cambia in maniera evidente vuol dire che il filtro è intasato. Nel mio caso era la ruggine dei raccordi zincati che lo faceva intasare altrimenti l'acqua dell'acquedotto pubblico l'avrebbe fatto intasare molto di rado. Adesso che li ho sostituiti tutti con ottone verificherò questa affermazione.
 
Zorban.

 
 
Per piegare il tubo multistrato ho trovato una molla in metallo che aveva il diametro interno esattamente pari a 20mm come il tubo.
La molla impedisce che il tubo si schiacci durante la piega.
Poi ho cosostruito una sagoma in legno con il raggio di curvatura che volevo (circa 6cm). Ho piegato il tubo con le mani intorno alla sagoma aiutandomi con dei morsetti (strettoi) da falegname.
 
 
Zorban

ok 
a che serve pero' il tutto?
� per aver acqua da bere o che altro?

 ï¿½ per aver acqua da bere o che altro?
 
Abito nelle Marche che insieme alla Romagna sono le due regioni italiane con acqua dannatamente calcarea (40 gradi Francesi). Ieri ho pulito il bollitore della caldaia dopo 8 anni e ho estratto 4 secchi!!! di calcare praticamente mezzo bollitore da 50 litri. Quasi due volte l'anno devo aprire le cassette Geberit dello sciacquone perchè si bloccano, non ti dico il detersivo che devo usare per la lavatrice, ecc... Quindi ho fatto tutto questo per ridurre i consumi e prolungare la vita degli elettrodomestici e ridurre le chiamate dell'idraulico anche se ormai, grazie ai vostri consigli, molte volte ne faccio a meno.
 
Zorban

Quasi due volte l'anno devo aprire le cassette Geberit dello sciacquone perch� si bloccano
 
E che cosa utilizzi?
cicero�
--

 L'ultimo risciacquo mi assicura che nel tubo di scarico non ci siano residui di salamoia (anche se credo che questa non provochi incrostazioni con pericolo di ostruzione dello scarico)
 
Il problema sono i sali che rimangono nellacqua che poi andrai a bere...