Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: A cosa serve? (Caleffi 6460)

Ciao a tutti.
Qualcuno mi sa spiegare a cosa serve questo "apparecchio"?
E' un servocomando per valvole di zona a sfera. (Caleffi 6460)
https://www.caleffi.com/italy/it/catalogo/servocomando-valvole-di-zona-sfera-serie-6470-6480-e-6489-con-microinterruttore-646002
 
 
E' montato in soffitta dove passa una gran parte degli impianti 
elettrici/idraulici.
Pel l'appunto è proprio sopra la camera da letto e ogni tanto, sempre 
intorno a mezzanotte,
sento partire qualcosa (tipo una pompa) e per una decina di minuti sento 
un rumore come di
"risciacquo" e credo sia quello.
 
Ma cosa fa? E' temporizzato? Serve?

Ma cosa fa? E' temporizzato? Serve?
 
E' un normale rubinetto, ma invece essere aperto e chiuso a mano, ha
dentro un motorino. Se c'è, immagino che serva a qualcosa. Segui il
filo e scoprirai chi lo comanda.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Segui il filo e scoprirai chi lo comanda.
 
E' un bel casino, il filo "sparisce" nel solaio insieme ad altri.
Chi lo potrebbe comandare?

 "risciacquo" e credo sia quello.
 
il dispositivo elettromeccanico ronzera' quando apre o
chiude (motore + ingranaggi), ma non 10 minuti. Potrebbe esserci una
seconda pompa di circolazione, ausiliaria rispetto a quella della
caldaia.
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

=?UTF-8?Q?Ciole7?= a écrit

Il termostato di casa.
E' un normale motorino che viene attivato o disattivato
per aprire/chiudere la valvola di ingresso dell'acqua che va
ai radiatori.

 Chi lo potrebbe comandare?
 
il termostato di zona. 
 
Quando la temperatura scende, il termostato chiude un contatto che
accende la caldaia e apre la valvola di zona in modo che passi nei
termosifoni l'acqua riscaldata dalla caldaia.
 
Il termostato peraltro non da' corrente direttamente alla valvola
ma un rele' presente nel quadro elettrico di casa, dovresti sentirne il
clak.
 
Se la caldaia e' gia' accesa, es. perche' sta scaldando un'altra zona
d. casa, il termostato da' contatto alla valvola e anche forse 
alla pompa di circolazione  ausiliaria.


 alla pompa di circolazione  ausiliaria.
 
Io ho due termostati, uno a piano terra e uno al primo piano.
Sono settati in modo identico con stesse temperature e orari di 
accensione/spegnimento.
Effettivamente a mezzanotte i termostati "spengono" la caldaia.
Questo potrebbe coincidere con il rumore (tipo pompa che parte) che sento,
ma non capisco cosa sia il gorgoglio che fa subito dopo e che dura qualche 
minuto.

 dura qualche minuto.
 
nel momento in cui si spegne la caldaia, vengono spente anche le pompe
di circolozione. 
 
Il gorgoglio sara' l'aria intrappolata nell'impianto di riscladamento,
che non viene piu' spinta avanti dalla pompa e diventa libera di
risalire in alto (blulbublu).
 
Dovresti spurgare l'impianto dalle bolle, in caldaia c'e' sempre una
valvola di sfiato, assicurati che funziona ed eventualmente falla 
cambiare, costa due soldi.


minuto.
 
Forse qualche bolla di aria intrappolata da qualche parte, prova a
spurgare l'impianto.


 cambiare, costa due soldi.
 
La caldaia è una Viessman Vitodens 110-W installata a marzo 2019
insiema ad un defangatore magnetico.
Se provo a spurgare i caloriferi non esce aria ma solo acqua.
Ora che ci penso, al termine delle tubazioni in soffitta, dove è istallato 
il servocomando,
mi pare ci siano due valvoline di sfiato. Magari devo agire su quelle?

mi pare ci siano due valvoline di sfiato. Magari devo agire su quelle?
 
La trovo una ottima idea. 



Normalissima valvola per aprire e chiudere cricuiti idraulici/collettori 
del riscaldamento/ecc.
Molto probabile,come ti hanno gia' detto ,che sia la valvola di zona 
comandata dal termostato. 
 
Ciao
 
 

 Ciao
 
Ma avendo due zone con due termostati non dovrei averne un'altra?

 Ma avendo due zone con due termostati non dovrei averne un'altra?
 
Direi di si'. Non c'e'?
Negli impianti dove metto mano di solito ci sono N collettori di zona con 
relative elettrovalvole
Non vorrei che la zona "comandata" da quella valvola (ad esempio 
termostato 2 d'impianto secondario) sia subordinata al funzionamento del 
termostato 1 che comanda con il contatto l'accensione della caldaia 
nell'impianto primario (senza elettrovalvola).
Forse mi sono spiegato col culo ma non riesco a capirne il funzionamento 
al di fuori di questi casi. 
 
 
Ciao

=?UTF-8?Q?Ciole7?= a écrit

Certamente lo sfiato va fatto sempre nel punto piu' alto dell'impianto,
possibilmente con pompa in funzione.

 Ciao
 
Pensa quanto ne capisco io...
Allora, nel punto da dove posso "chiudere" tutta l'acqua di casa
sui tubi ci sono due manometri che credo siano dei regolatori di pressione.
Sul collettore al piano terra, posto all'esterno sotto la caldaia ho fatto 
montare
il defangatore e non mi pare ci sia un altro servocomando.
Dovrei provare a "scollegare" un termostato alla volta per vedere chi
comanda il servocomando, sempre se riesco a "sentirlo"

 Ma avendo due zone con due termostati non dovrei averne un'altra?
 
Si' ogni zona sezionabile avra' il suo distributore con la sua valvola
dedicata. Normalmente anzi la distribuzione dell'acqua avviene al piano,
non in soffitta. Vai a cercare qualche pannellone 40x60 al piano.


 comanda il servocomando, sempre se riesco a "sentirlo"
 
Sentirlo e' impossibile,a meno di avere orecchie bioniche. Scusa ma 
abbassa manualmente la temperatura dei termostati uno alla volta e guarda 
quale parte dell'impianto di riscaldamento risulti in seguito  al 
freddo,no?
Dando per assodato che sto benedetto affare  "sezioni" il riscaldamento e 
passando sopra la camera da letto presumo sia la valvola di zona "notte",o 
roba del genere. 
 
Ciao
 
 

 non in soffitta. Vai a cercare qualche pannellone 40x60 al piano.
 
Ho ricontrollato.
Anche nel vano distribuzione a piano terra, sotto la caldaia c'è qualche
cosa che controlla le valvole (è chiuso in una cassetta 
https://imgur.com/TsGCg15
)
Confermo invece che i collettori del primo piano sono in soffitta.
Pensa che prima della mia ristrutturazione anche la cassetta del WC era in 
soffitta