Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento a controsoffitoto

Devo ristrutturare la casa è ancora ho tante domanda quella che mi
urge di più è la seguente:
Ho un impianto di riscaldamento termoventilato con un ventilconvettore
al acqua calda collegato ad una caldaia centralizzata a gasolio,
l'aria calda passa nel controsoffitto del corridoio è poi esce nelle
varie stanze ( senza controsoffitto) da dei bocchettoni a parete.
La mia domanda è la seguente visto che mi voglio scollegare
dall'impianto centralizzato, posso collegare il ventilconvettore ad
un termocamino?
Poi lo stesso ventilconvettore magari cambiandolo posso collegarlo
anche per ottenre aria fredda per 'estate ad una unica unità esterna
magari posizionata sul tetto ( visto che abito all'ultimo piano)?
Altra domanda l'appartamento ha circa 140 mq che potenza deve avere
il termocamino e il ventilconvettore?
Grazie in anticipo.

be ragazzi qualcuno mi sa rispondere?

 be ragazzi qualcuno mi sa rispondere?
Lascia perdere,  ragazzo !
Credimi, è la risposta giusta che puoi avere in meno di due ore.
Se ne vuoi un' altra più autorevole, puoi passare da uno studio
termotecnico.
Sarà questo, più autorevolmente, a dirti di lasciar perdere.
Cordialità frettolose.
                    Paul

 be ragazzi qualcuno mi sa rispondere?
Le tue domande non sono di quelle facili  facili.
Ad esempio per calcolare la potenza del termocamino non hai specificato se 
abiti a Lampedusa o a Livigno.
Non te la so calcolare ma se tu fossi in una via di mezzo, facciamo pianura 
padana,  e per appartamento mediamente isolato di 140 mq. a occhio e spanne 
direi che dovrai portare su all'ultimo piano dai 60 agli 80 ql. di buona 
legna da ardere.
Fabbrogiovanni. 

il termocamino sicuramente non pùò fornirti aria calda a sufficenza!! la 
distanza da coprire è troppa lunga di solito gli stessi si adoperano per 
stanze uniche di diverse metrature poichè l'aria che emettono è a bassa 
forzatura e non come pensi tipo imianto grandi magazzini! comunque la resa 
calorica della legna , rispetto al gas per esempio, è nettamente bassa. 
Senza considerare la spesa che normalmente si aggira sui 18 euro al quintale 
, e non sempre è buona quercia ed asciutta!! -al-

 quintale , e non sempre č buona quercia ed asciutta!! -al-
Non dico che non ci sia chi la vende (e anche chi la compra) a questo prezzo 
ma mi pare un po' altino rispetto al *normalmente*.
Fabbrogiovanni. 

 provincia e un conto ... tutto il contrario :-)) -al-
Nel caso in questione si tratta di scaldare 140 mq per cui sicuramente non 
ne serve una modica quantitą.
Prendiamo ad esempio i prezzi del Castorama, legna imbancalata a 15 euro (da 
portarsi a casa, come dici tu).
Lo stesso prodotto dal commerciante, 14 euro consegnato a casa e scaricato 
con la gru.
Se poi la prendi sfusa, sempre portata a casa e ribaltata, qualcosa meno, e 
sto parlando di pianura padana, dove non č che siamo circondati da boschi di 
querce e faggi.
Fabbrogiovanni.
ps: sono cmq d'accordo con te che scaldare l'appartamento al terzo piano con 
un termocamino non č la strada migliore.

Quindi mi dite che non si può collegare un termocamino ad un
ventilconvettore per produrre aria calda, che dal controsoffitto gira
per le varie stanze.
Ma siete propio sicuri?

 ha scritto nel messaggio 
news:1116489019.4...@g49g2000cwa.googlegroups.com...

Non abbiamo detto che siamo sicuri, quello che vuoi fare è fattibilissimo a 
patto che:
1- il tuo termocamino sia sufficientemente grande da produrre tutto il 
calore che serve per scaldare 140 mq (e per dimensionarlo non basta 
conoscere la superficie ma serve anche sapere quante calorie se ne vanno da 
muri/serramenti/soffitto)
2- al suddetto termocamino andrà dato da mangiare in modo adeguato
3- anche il ventilatore dovrà essere dimensionato per riuscire a spingere la 
giusta quantità di aria in giro per la casa.
Fabbrogiovanni.

Allora il ventiloconvettore è gia installato e funziona come ho detto
con la caldaia centralizzata a gasoli, che riscalda l'acqua a 70 gradi
con questo sistema le stanze sono abbastanza calde,
comunque sto a reggio calabria quindi non fa molto freddo.
Qualcuno ha altri suggerimenti?
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:1116513158.3...@g43g2000cwa.googlegroups.com...
Allora il ventiloconvettore è gia installato e funziona come ho detto
con la caldaia centralizzata a gasoli, che riscalda l'acqua a 70 gradi
con questo sistema le stanze sono abbastanza calde,
comunque sto a reggio calabria quindi non fa molto freddo.
Ok, allora il ventilatore è a posto e sappiamo che per riscaldare la tua 
casa dobbiamo *dargli da mangiare* acqua a 70° e il termocamino riuscirà a 
riscaldarla a questa temperatura.
Ora però si tratta di scoprire quanta acqua serve.
Se ne circola troppo poca il ventilatore riuscirà a raffreddarla e dopo un 
po' gli arriverà a 60, poi a 50, poi a 40 e alla fine esce aria 
tiepida/fredda.
Se ne circola troppa il camino non farà in tempo a riscaldarla e finiamo 
sempre lì, acqua tiepida = aria fredda.
Da una eventuale scheda tecnica del camino si dovrebbe capire quanta acqua e 
a quale temperatura è in grado di fornire, però quanta ne viene usata ora 
non saprei come fare a scoprirlo.
Fabbrogiovanni.

 portarsi a casa, come dici tu).
ma hai visto che razza di legna č quella di castorama!! lo sai benissimo , 
immaggino, che asseconda del tipo di legna si ha una resa calorica 
differente vero?? ciao -al- 

Mia cognata ha installato un termocamino per i riscaldamneti a
termosifoni, l'acqua a un'uscita a 70 gradi, penzo che per alimentare i
termosifoni ci vuole più acqua che per alimentare un
ventiolconvettore.
Risultato meno legna da mettere nel camino rispetto a i termosifoni.
Che ne dite?

Ho raccolto dei dati un termocamino contiene dai 45 ai 50 litri di
acqua, mentre un ventilconvettore ha una portata orario che varia da
900 a 1200litri/h secondo voi riesce il camino a riscaldare l'acqua?

 900 a 1200litri/h secondo voi riesce il camino a riscaldare l'acqua?
Bene, il dato utile ce l'abbiamo, 1200 litri/ora, 70° gradi in entrata, non 
conosciamo ancora la temperatura al ritorno nel termocamino, ipotizziamo 
40°.
Differenza di 30° che dobbiamo ripristinare.
Per aumentare di 1 grado centigrado 1 litro di acqua servirà 1 Caloria, per 
cui (1200 litri x 30°) = 36.000 Cal.
Prova a vedere se il termocamino ha questa potenzialità.
Ammesso che ce l'abbia per fargliela sviluppare  usando legna che abbia un 
potere calorifico di 3600 Cal. servirà di bruciare 10 kg./ora.
Conti naturalmente fatti alla carlona, non sono sicuro che i passaggi siano 
giusti e che il delta termico dell'acqua sia di 30 gradi.
Fabbrogiovanni. 

OK ho capito il concetto l'acqua in uscita non la dice comunque secondo
me è superiore ai quaranta, il termocamino ha una potenza in Kw di 29
non so a quanti calorie corrisponde.
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:1116687135.9...@g14g2000cwa.googlegroups.com...
OK ho capito il concetto l'acqua in uscita non la dice comunque secondo
me è superiore ai quaranta, il termocamino ha una potenza in Kw di 29
non so a quanti calorie corrisponde.
1 kW corrisponde a 860 kcal (o Cal. scritto con la C maiuscola), per cui 29 
x 860 = circa 25.000
Fabbrogiovanni.

 29 x 860 = circa 25.000
Però, ripeto, io non sono la persona più adatta per questi calcoli, 
considera quello che scrivo come chiacchere da bar.
Fabbrogiovanni. 

Grazie lo stesso questo mi è servito come ti ho detto a chiarirmi le
idee
ciao