Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dimensioni cavi

salve chi mi aiuta per un piccolo calcolo
 
devo fare la linea  tra il mio interruttore generale e il contatore.
la potenza installata e di 3 kw e la distanza di circa 40 m
secondo molti siti che fanno il calcolo automatico è sufficente una 
cavo da 4mm2.
Sara vero?

cavo da 4mm2.
 
Invece cosa dicono quelli che non fanno parte di quei "molti"?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 Invece cosa dicono quelli che non fanno parte di quei "molti"?
 
premesso che non sono un esperto ma inserendo questi valori
 
distanza 40 m
carico 3000w
caduta tensione 4%
 esce sempre un cavo di sezione inferiore ai 4mm2
 
allora sono due le cose:
ho non sono bavo io a fare il calcolo
oppure gli elettricisti di oggi sono molto abbondanti
 
saluti

 Invece cosa dicono [gli altri]?
 
tutti gli altri suggeriscono il 6 mmq
 
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana

oppure gli elettricisti di oggi sono molto abbondanti
 
Dipende, esistono sezioni standard.
E dopo il 4 viene il 6. A meno che non vuoi metterne 2 da 2,5,
facendolo diventare 5.
4% mi sembra un po' tanto come caduta di tensione, sarebbe 9 V.


se non esistessi, bisognerebbe "emularti" :)
 
Gia', come farei se non ci fossi io? :-)



Che sia "sufficente" si, anche se sarebbe meglio considerare una caduta 
di tensione non superiore al 2% e per la potenza reale ammissibile (3 kW 
+ 10%).
 
Che sia intelligente *NO*.
 
 
-- 
 
Ciao, Renato
 


 
Con 14A di corrente, 40 m di distanza (80 m di cavo, quindi) ed un 
cavo da 2.5 mm^2 a me risulta una caduta di circa 8V. Che 
corrispondono a 110W di dissipazione.
 
Personalmente, non sapendo se la posa richiede declassamento,in 
considerazione del fatto che il limitatore concede anche 16A per brevi 
periodi e per altri motivi (transienti dovuti ad inserzione di carichi 
a forte spunto tipo condizionatore se non inverter, ecc), sarei 
indeciso tra 4 e 6 mm^2 con una preferenza per l'ultimo.
 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 
 


Stiamo parlando di meno di 15 euro di differenza, io non mi arrovellerei nemenno nei calcoli e metterei direttamente il 6mm.
 
Giulia
PS:Dati presi da
http://www.ebay.it/itm/CAVO-CORDINA-UNIPOLARE-N07V-K-1-5-2-5-4-6-MM-CAVI-FILO-ELETTRICO-VARIE-METRATURE-/252470986744
 

 ho non sono bavo io a fare il calcolo
 
A fare il calcolo sei bravo,
A scrivere italiano un po' meno :-)
 
-- 
Ciao,
Roger
--
Coraggio, il meglio è passato (Ennio Flaiano)

GIulia ha scritto:

Manco da pensarci, metti il 6 mm , sei su IHFDT , e se domani volessi 
attaccare la saldatrice ad arco salderesti molto meglio... e senza 
pensieri .
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

Il 12/02/2017 15:16, ciccio ha scritto:

Prova da te, questo è un sito utile:
 
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
 
 
Ps: non è detto che un domani invece del 3Kw (ma mi risulta che la 
P_utile sia di 3.3Kw con gli attuali GEM) tu magari voglia aumentare il 
contratto, 
p.es
. una pompa di calore o altro, quindi vedi tu come 
impostare il calcolo :-)


 
< oppure >
 
se fossi mio vicino di casa non credo saremmo andati molto d'accordo ...
 


che discorsi ! PEr definizione non ho vicini perché non 
volevo vicini. Ho comprato apposta una casa in culo al 
diavolo per avere solo medi e lontani :)


fausto ha scritto:

Ho provato anch'io che sono poco esperto.
 
Tensione 220
Potenza 4500 W
Caduta di tensione: (5%) 11v
Lunghezza 40m
Sezione consigliata: 2,65mm²


 ha scritto:

Falla da 6, così potrai eventualmente utilizzarlo fino a 6 KW.
Mi raccomando il MTD a monte, non inferiore a 32 Ah.
 
 
 

 comprato apposta una casa in culo al diavolo per avere solo medi e lontani :)
 
In effetti lo si era percepito dal tuo stile di scrittura.


 
Apprezzabile!
 

Ciao 14 anni fa a casa mia:
Dal contatore fino a dentro casa
Penso 15 mt di distanza, mi 
hanno messo il 6mm, per le 
prese il 2.5mm, per le luci
1.5mm. 

 devo fare la linea  tra il mio interruttore generale e il contatore.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

>
 
 
(*)
 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/oppure.shtml
 

Il 12/02/2017 15:16, ciccio ha scritto:

non servono calcoli, almeno in questo caso secondo le ultime Norme la 
linea dorsale non puo` essere inferiore ai 6mmq, indipendentemente dalla 
c.d.t.
 
bye