Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: chi mi spiega il salvavita?

Salve,
a casa e' montato un btdin3, sopra c'e' scritto:
I (delta) N 0,03
il primo elemento ha una levetta che porta la sigla:
D813B/25 
1P+N 
230V C25
poi ci sono due elementi ognuno con le levette larghe, grandi cioe' il
doppio del primo elemento e portano le scritte:
E81NA/25 C25
E81NA/16 C16
Premetto che ho cercato in rete e non ho trovato nulla a riguardo,
vorrei sapere quindi:
- cosa vuol dire 1P+N (1 fase piu' neutro ?)
- per cosa sta I(delta)N 0,03 (la corrente di soglia ?)
- cosa vogliono dire quei C25 e C16 oltre a riferirsi alla corrente
massima
- perche' ci sono due E81NA (luci e forza motrice ?)
Grazie.

 - perche' ci sono due E81NA (luci e forza motrice ?)
Per separare l'impianto in due pezzi, molto utile, pensa se devi cambiare  
una lampada o fare modifiche.
Io personalmente impiego sempre bipolari completi (E82), la differenza e'  
veramente minima sul totale di un impianto.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 Ciao.Alberto.
Grazie.

 massima
La C si riferisce alla curva di intervento, praticamente ogni interruttore è
caratterizzato da una caratteristica detta a tempo inverso che lega il tempo
di intervento alla corrente di guasto. Esistono interruttori più lenti ed
altri più veloci, la curva C è la più impiegata in ambito domestico.
Ciao,
Enrico.

 spesso per comodità si usano i bipolari completi come dice anche Alberto.
Grazie per risposta,
che vuol dire "fase protetta e neutro no"? Che interrompe la fase e solo
quella se sente un corrente differenziale superiore a 0,03 ?

Ah, un'altra domanda: quello che monta l'enel a casa nelle utenze
domestiche e' un magnetotermico, cioe' limita solo la potenza assorbita,
giusto?

 Perdona la mia ignoranza ancora, cos'e' la curva c ?
Sostanzialmente: metti in grafico la corrente in ascissa e il tempo di
intervento in ordinata. La curva che ottieni e' la curva di intervento
della termica. Curva C identifica un certo tipo di curva
caratteristica, quindi sai che con un sovraccarico di X Ampere
interverra' in Y secondi.
cia'
Max

 più una termica (per i sovraccarichi)
Veramente non è proprio così... il relè magnetico non funziona come il 
differenziale: uno serve per le forti sovracorrenti, l'altro per le scariche 
a terra.
Comunque i limitatori Enel possono avere anche un relè differenziale al loro 
interno, ma al solo scopo di evitare furti di energia e quindi tarato chissà 
come... insomma non sono assolutamente affidabili come protezione 
salvavita..
-- 
Cinghiale 

 salvavita..
corretto :-))
ciao max

 interverra' in Y secondi.
Grazie.

 quindi non dal guasto a terra, 
Da cui invece protegge il differenziale, giusto?

 permettetemi di intervenire, vorrei evitare malintesi
Certo che permetto, ci mancherebbe. Solo che non ho capito cosa ho detto di 
sbagliato.
-- 
Cinghiale 

 sbagliato.
Assolutamente nulla daro cinghiale, mi sono solo scordato di precisarlo 
e quando l'ho fatto in un secondo messaggio il server l'ha 
buttato....... pertanto rimedio subito
===========================================================================
 >Massimo Marinelli wrote:
 >> permettetemi di intervenire, vorrei evitare malintesi
 >>vorrei chiarire che mi sono appoggiato al post di cinghiale per 
 >>comodita`....... e non per altro :-))
 >>ciao max
=============================================================================
avevo anche fatto una rettifica che riallego per prudenza:
============================================================================
 >Massimo Marinelli wrote:
 >> caratteristica D    10-20 In
 >> usata per cavi che alimentano motori ad elevate correnti di spunto
 >>
 >> caratteristica k    10-14In
 >> usata per cavi che alimentano motori ad elevate correnti di spunto
 >scusate ma la memoria mi ha tradito, la presenza del secondo 
 >dispositivo termico, non centra per nulla.
 >vgliate scusare
 >massimo

Massimo Marinelli wrote:
scusate ma anche il secondo messaggio a suppaman non compare pertanto lo 
appoggio a questo rami del tread.
===================================================
Suppaman scriveva:
 >>Massimo Marinelli wrote:
 >>quindi non dal guasto a terra,
 >Da cui invece protegge il differenziale, giusto?
giusto...... anche se mai al 100%, da cui si capisce che bisogna stare 
sempre all'erta :-))
ciao max

 sempre all'erta :-))
Ultima domanda: tra fase e terra che ddp c'e' ? O meglio tra neutro e
terra ?
Supponendo che netro e terra siano a massa tra di loro, se metto una
resistenza di 7500 Ohm tra fase e terra e passano 0,0306 dovrebbe
saltare il differenziale giusto ?
Quanto sono sensibili?
Grazie e prometto che dopo questa ho finito.

 Quanto sono sensibili?
se scattano entro la Id dichiarata sono a posto, altrimenti sono guasti :-))
ciao max

 se scattano entro la Id dichiarata sono a posto, altrimenti sono guasti :-))
Grazie, mi sa che faccio subito la prova :-) 
Sto pensanso che pero' mi serve una resistenza bella potente, voglio
dire a 230V 0,0306A sono circa 7W, esistono ?

 dire a 230V 0,0306A sono circa 7W, esistono ?
Ehm... i differenziali hanno il tastino di prova incorporato, che fa 
esattamente quello che vuoi fare tu.
Comunque, se anche fosse, non ti serve una resistenza che sopporti una 
potenza elevata, perché il differenziale scatta entro poche decine di 
MILLIsecondi, mentre la potenza dichiarata per la resistenza č quella 
sopportabile in regime continuativo.
-- 
Cinghiale 

 sopportabile in regime continuativo.
Giusto, non ci avevo pensato.
Grazie e non scoccio piu'.

 esistono ?
che sappia io fino a 50W di dissipazione, ma sono a filo e quindi hanno
una componente induttiva......
io farei la prova nel seguente modo:
userei un circuitino serie formato da un milliamperometro, un 
potenziometro (meglio se multigiri) da 4,7 kohmm  ed una resistenza 
fissa da 4,7 kohmm.
Con tutte le accortezze del caso, perche` si sta giocando con tensioni 
pericolose ed avendo cura di realizzare il circuito entro un contenitore 
isolante (scatola stagna di derivazione),  si connettono i due fili, uno 
al conduttore di fase, l'altro al conduttore di terra, agendo lentamete 
sul potenziometro in modo da ridurne il valore, leggendo nel contempo la 
corrente sullo strumento.
Il differenziale deve scattare per correnti inferiori a 30mA se non lo 
fa e` probabilmente difettoso.
ciao max