Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto domestico, raddoppiare sezione raddoppiando i cavi e' a norma?

Ciao,
Secondo voi se avessi molto cavo da 2,5mm(ad es) posso radoppiare la 
sezione di una tratta (e la portata)stendendo due fili delle stesso 
colore uniti all inizio e alla fine ?
Io vedo solo problemi in fase di installazione , perche se aumento la 
protezione a monte, e a valle per qualunque motivo connetto un filo solo 
rischio il surriscaldamento, ma se l'installazione e' fatta 
correttamente dovrebbe funzionare?
Pero' visto che non si fa, sarei interessata a sapere se la norma lo 
vieta o e' solo la pratica..............
Giulia

 e' solo la pratica..............
Questo lo ignoro.
A me vien anche da pensare a qualche rischio in caso di futura 
manutenzione.
Uno, che non sa di questa cosa, vede due cavi che partono da sotto al 
contatore. Ne stacca uno, vede che l'impianto continua ad andare, e 
inizia a chiedersi dove vada quel cavo che adesso ï¿œ scollegato. Solo 
che se lo tocca muore...
Alberto


Se ci sta e l'installazione � fatta bene, non mi pare che vi possano 
essere particolari problemi. Il filo � fatto a treccia proprio per 
migliorarne le caratteristiche meccaniche (+ flessibile) e perch� a pari 
sezione trasporta pi� energia (in effetti passa pi� corrente in 
corrispondenza della superficie del conduttore, che non 'in 
profondit�'). Usare due trecce, non crea problemi particolari, se non in 
fase di documentazione, modifica da parte di estranei o disponibilit� di 
spazio nelle canalette. Naturalmente occorre utilizzare sistemi di 
connessione da 5-6 mmq e non da 2,5...

 problemi.
forse la terra potrebbe dare problemi a livello di normativa... per il 
resto anche io non vedo problemi
-ice-

superficie del conduttore, che non 'in profondità').
Vero, anche se a 50 Hz, la profondità (delta) a cui la densità scende ad 1/e e' quasi di 10 mm.
Per cui... di norma non si considera il fenomeno nel calcolo della resistenza offerta dai conduttori operanti a frequenza di rete (per diametri modesti).
Ciao.
Mirko.

del conduttore, che non 'in profondit�').
Corretto, anche se a 50 Hz, la profondita' "delta" a cui la densita' e' 
scesa ad 1/e e' quasi di 10mm per cui, di norma, non si considera il 
fenomeno in conduttori (di sezione ridotta) operanti alla frequenza di rete.
Ciao.
Mirko.

colore uniti all inizio e alla fine ?
devi raddoppiare anche la terra, quindi 3 fili.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 devi raddoppiare anche la terra, quindi 3 fili.
Se la coordino con i differenziali non mi preoccupa molto (tanto max ci 
passano 30ma).....
Comunque la mia domanda era solo puramente teorica solo per valutare se 
comprare matasse di vari tipi (1,5, 2,5 4 mm) o utilizzare la piu' 
piccola moltiplicata per il bisogno (ma non credo convenga alla fine).......
Giulia

 uniti all inizio e alla fine ?
Tanto per parlare, che succede se in una tratta si interrompe uno dei due 
cavi?
Ottieni una situazione di pericolo (sezione dimezzata con protezioni 
coordinate per sezione piena) ma non te ne accorgi perch� tutto continua a 
funzionare.
Col cavo unico questo non � possibile, perch� se si interrompe non c'� pi� 
continuit� e si spegne tutto.
-- 
Cinghiale (37, 110+21, RM)

 o e' solo la pratica..............
Si pu� fare, ma tieni presente che due conduttori in parallelo non hanno 
portata doppia. La norma stabilisce coefficienti correttivi da applicare al 
calcolo in modo da ridurla.
Alla fine, per sezioni piccole (o piccolissime nel tuo caso), il gioco non 
varrebbe la candela. Di solito si comincia a parallelare sopra i 185-240 mmq 
o anche gi� a 120 mmq quando le condizioni di posa sono particolarmente 
difficoltose.
Giocando con numeri e tabelle si potrebbe fare ma, a maggior ragione in 
ambito casalingo, l'impianto diventerebbe poco capibile. Personalmente lo 
sconsiglio.
--
Giorgio 

 continuit e si spegne tutto.
Però c'è anche la possibilità che un cavo unico venga lesionato, con
lo stesso risultato (non te ne accorgi finchè non comincia a fumare
nel punto lesionato).

 colore uniti all inizio e alla fine ?
La cosa � fattibile anche se non � d'uso con sezioni cos� piccole.
Raddoppiando la sezione non raddoppi la portata.
Per come sono fatte le tabelle CEI in pratica non c'� nessuna differenza 
a posare nello stesso canale due cavi da 2,5 mmq o un unico cavo da 5 
mmq (che non esiste).
Consci la portata di un cavo da 2,5 mmq monofase?
Sono 24 A se � l'unico cavo che porta energia della canalizzazione.
Sei sicura che ti serva raddoppiarlo?

 passano 30ma).....
Tecnicamente corretto ma non per le norme CEI ... che richiedono per 
piccole sezioni conduttori di protezione di sezione non minore di quello 
di fase.

martello ha scritto:

Comprero' matasse diverse per le diverse portate quando sara' ora , meglio rispettare la prassi
nell impianto civile......
Maria giulia Milano