Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Prolunghe

Voi quando avete assemblato prolunghe che cavo avete usato? 
Stavo pensando al H07RN-F ma è un po' costoso 
Alternativa stavo pensando al FG7OR o a del semplice ed molto più economico FROR 
Sezione 2,5 lunghezza 25m


per il camper, considerato che sono responsabile dalla colonnina al 
mezzo, ho usato H07RN-F mentre per tutti gli altri usi (a casa mia e 
quindi responsabile solo di me stesso) bado solo alla sezione del cavo e 
quindi uso FROR
 


L'utilizzo previsto è prolunga per saldatrice, e altri attrezzi

Memmeddu ha scritto:

usi quella che le norme consentono di usare...semplice
 


Ed allora utilizza un cavo 5x2,5 in modo da avere una caduta di tensione 
minore pur mantenendo un'ottima manovrabilita'.
Io userei inoltre un'ottimo antifiamma e, perche' no, una calza esterna 
aggiuntiva da sostituire in caso di "bruciatura"....
 
-- 
 
Ciao, Renato

Renato_VBI scrive 

Rotfl 
Renato non credi che forse tutto questo sia esagerato? 
Mi piange già la tasca a per 40 euro di cavo.... 
Puoi capire il resto...
;-)
 
Ps il dato relativo alla sezione era sarcastico oppure no? 
Perché la prolunga è per la 230v monofase, magari è per l'effetto pelle? 


Giurin giurello che il mio consiglio e' spassionato e disinteressato....
Su una lunghezza di 30 metri hai a disposizione 44 Watt in piu' (in 
potenza assorbibile ovviamente) che  altrimenti andrebbero "buttati" 
via.....
Possono sembrare una piccolezza ma talvolta basta poco per sentire la 
differenza....
 
Pensa che volevo consigliarti il 5x4 come ho fatto io ma poi mi sono 
trattenuto.....
:-)
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

 Giurin giurello che il mio consiglio e' spassionato e disinteressato....
 
Quoto, hai consigliato quello che avrei consigliato io, però hai
dimenticato di specificargli di fare il parallelo con i conduttori, il
giovane non è stupido ma non ancora smaliziato.


Ecco non né ero totalmente sicuro ;-)
Magari un giorno forse potrei anche farlo ma per ora la tasca piange, sicuramente ora capisco anche tutti i gadget consigliati come le guaine protettive, ecc 
Dopo aver speso tanto, spendere un altro po' è un investimento sicuro in quanto proteggi qualcosa che probabilmente così durerà molto più in termini di tempo a livello esponenziale 
 
Per ora però adotterò il 3g2,5 però un tuo consiglio dato per il 5g lo adotto, tenterò di proteggere un breve tratto, 5 metri da spina e presa però dirai, hai fatto 30 fai 31, restano 15 metri scoperti, farò ricerca per qualcosa che non sia troppo ingombrante...


Dunque per quanto riguarda il parallelo lo avevo intuito perché era l'unica giustificazione logica, anche perché è un consiglio che mi era stato dato per un avvolgicavo rotozeca che è nato per la 400v con cavo 4g1mmq li ho adottato il parallelo sotto vostro consiglio e soprattutto facendolo diventare utile solo per utilizzatori doppio isolamento. 
Visto che non andiamo fuori tema vorrei riprendere il discorso e chiedere più o meno quanta potenza potrei usare su tale avvolgicavo?

 giovane non � stupido ma non ancora smaliziato.
 
Gia' ne avevamo parlato in occasione di un avvolgicavo....
Comunque concordo, non si sa mai chi sta leggendo....
:-)
 
-- 
 
Ciao, Renato

Il 08/04/2018 17:44, Memmeddu ha scritto:

il Cavo FG7OR  e` un cavo per posa fissa... non adatto per il servizio 
mobile (ne pesante ne leggero).
 
Gli altri due sono ok ma il primo e` indicato per servizio mobile 
pesante, il secondo per servizio mobile o fisso, ma non puo` essere 
interrano nemmeno se protetto meccanicamente.
 
bye

Comunque concordo, non si sa mai chi sta leggendo....
 
Con 5 conduttori non sarebbe molto a norma, il conduttore di terra in
questo caso non puo' avere sezione inferiore a quella della fase,
quindi ci vorrebbe un cavo a 6 conduttori.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 quindi ci vorrebbe un cavo a 6 conduttori.
 
mmm... forse era meglio meglio "bravino" :-) , un cavo a sei conduttori 
non ha due giallo verde, quindi verrebbe meno l'obbligatorieta` del 
rispetto dei colori, forse non ci credereai ma tanti incidenti anche 
mortali nai cantieri e` il non rispetto o errore di collegamento del 
giallo verde.
 
bye
 


Non credo proprio, non esisterebbero cavi con dicitura simile alla sottostante 
4x16+1G4 mmq