Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sostituzione condizionatore split

ormai è venuta l'ora di sostituire il mio vecchio condizionatore che
ha compiuto 10 anni. Ho già individuato un modello inverter che fa al
caso mio: si tratta di uno split interno + compressore esterno 9000
btu con pompa di calore. Ora però vorrei capire se posso effettuare da
solo il montaggio, infatti ho qualche dubbio sul circuito del gas: 1)
nello scollegamento del vecchio condizionatore come fare per
recuperare il gas contenuto all'interno? 2) il nuovo condizionatore è
già precaricato a gas e richiedere il solo montaggio? Prima bisogna
mettere sotto vuoto i tubi con apposita pompa a vuoto? 3) gli attacchi
sono universali? Insomma, come vedete i dubbi sono molti, per questo
vi sottopongo molte domande. Poi deciderò se arrangiarmi o se affidare
a qualche professionista il lavoro. Grazie.

 a qualche professionista il lavoro. Grazie.
a parte che non ho capito perchè lo vuoi cambiare, però dubito che tu per 
conto tuo possa:
1° svuotare il gas refrigerante senza dispederlo nell'ambiente ma anzi 
recuperandolo.
2° Fare il vuoto nell'impiato.
3° rimettere il gas recuperato (e poi chi ti dice che è lo stesso?)
sospetto che siano molto poche le persone in grado di farlo in fai -da - 
te-.
ciao.
lo 

 3) gli attacchi sono universali?
Intendi gli attacchi dei tubi? Attenzione che i tubi vecchi
probabilmente non vanno piu' bene, al giorno d'oggi si usano gas con
una pressione maggiore di 10 anni fa, che richiedono tubi piu' spessi.
Gli stessi tubi poi esistono di diametri diversi, nelle
caratteristiche del climatizzatore c'e' scritto cosa serve.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 a qualche professionista il lavoro. Grazie.
Io ti ho dato qualche risposta, adesso vediamo di centrare meglio il 
discorso :)
fuori i dubbi :)
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 3° rimettere il gas recuperato (e poi chi ti dice che è lo stesso?)
Improbabile che sia lo stesso, comunque non ho mai visto
condizionatori 'home' che non contenessero gas per almeno 5mt
di tubo.
-- 
ValeRyo - Yamaha TDM850 "Ushio"
deja mu:
  Serni L. et al., "Deja Mu: The Feeling of Having Heard This
  Same Bull Before", Ann. Soc. Psych., 42, Ithaca Press, 1997
                -- Leonardo Serni

circa i difetti nel tempo
 Ho un condizionatore installato nel 1968 (quasi quaranta anni fa) e tuttora 
funzionante.
 E' incassato in una apertura realizzata, a suo tempo, nel muro perimetrale.
 L'unica cosa che ho sostituito é stato lo strato di gommapiuma utilizzata 
come insonorizzante.
-- 
-- 
Cordiali saluti
                      Costanzo
=====================
Signori si nasce;
Ricchi si diventa;
Poveri si rimane ....
*******************************
==== 

 come insonorizzante.
cavoli, ma nel 68 un condizionatore era una roba da ultraricchi :))


 cavoli, ma nel 68 un condizionatore era una roba da ultraricchi :))
 Se non ricordo male lo pagai circa 150.000 lire (piú di un mio stipendio), 
ma me lo potevo permettere in quanto non ero sposato e abitavo con i miei 
genitori (spese ridotte all'osso....).


già precaricato a gas e richiedere il solo montaggio?
Generalmente sima potrebbe richiedere una aggiunta di gas se i tubi sono
oltre una certa misura scritta di solito sul manuale
Prima bisogna
mettere sotto vuoto i tubi con apposita pompa a vuoto? 3) gli attacchi
sono universali? Insomma, come vedete i dubbi sono molti, per questo
vi sottopongo molte domande. Poi deciderò se arrangiarmi o se affidare
a qualche professionista il lavoro. Grazie.
Si devi farci il vuoto MA HAI ANCHE un ALTRO PROBLEMA ossia i tubi vecchi
usati fino a ora non vanno bene primo perchè probabilmente hanno spessore
solo 0,75 mm e POI E SOPRATUTTO perchè sono sporchi di olio minerale del
vecchio split immagino a r22
olio che se finisce nel nuovo split che ha gas ecologico non si scioglie e
crea un disastro
Per cui sarebbero o da combiare o da lavare con apposito liquido procedura