Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: secondo wc: si può fare?

Salve, ho un appartamento abbastanza grande che però ha un bagno solo.
Devo fare dei lavori di ristrutturazione e quindi vorrei approfittarne 
per fare un secondo bagno.
La stanza dove dovrei fare questo bagno è una specie di cucinotto in cui 
è presente un lavandino.
Ho rotto un po' il pavimento e ho visto che c'è una colonna di scarico 
larga circa 10 cm.
Faccio notare che il palazzo risale ai primi anni 50, che l'appartamento 
si trova al terzo piano e che, a quanto pare, nessuno degli appartamenti 
al di sotto del mio ha un bagno in quella stanza (con quella colonna) 
ne' secondo bagno in genere.
L'idraulico dice che, per precauzione, sarebbe il caso di mettere un WC 
tritatutto.
Secondo voi posso fare questo maledetto bagno o avrei dei problemi?
Grazie.

 Secondo voi posso fare questo maledetto bagno o avrei dei problemi?
 Se si può fare o no, non lo so; forse Felix ti risponderà, l'esperto di 
queste cose è lui.
Una cosa però la dico, se fosse quello che abita sotto di me a fare una cosa 
del genere troverebbe me che lo ostacola, e se poi la legge gli dirà che ha 
ragione come minimo gli indirizzerei 400 accidenti al giorno fino a che 
abiterò li.
Voglio dire, non è il massimo essere li a cucinare e/o mangiare e ritrovarsi 
in casa gli effluvi della latrina, soprattutto d'estate che si tengono le 
finestre aperte; e poi anche dalle canne fumarie a cui io sopra ho attaccato 
lo scarico dei fumi dello scaldaacqua e magari della cappa.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 Secondo voi posso fare questo maledetto bagno o avrei dei problemi?
      Potresti avere problemi se lo scarico vuota i sifoni dei condomini
     sottostanti, se sei all'ultimo piano potresti risolvere con una canna
     esalatrice, ma solo ispezionando l'impianto ti si potra' rispondere,
     come mai il tubo da 100 sta' sotto il pavimento?
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

rob ha scritto:

Se utilizzi la colonna del bagno che c'e' sarebbe meglio perche' 
probabilmente e' provvista di ventilazione secondaria...cosa che le 
colonne delle cucine non posseggono.
Puoi realizzare il secondo bagno nella stanza la cui parete comunica col 
  wc esistente, li passa la colonna montante e puoi predisporre una 
braga doppia.

      sottostanti...
quoto...il problema potrebbe essere proprio questo, funzionale ed igienico.
E se la colonna rimane ostruita chi convince il condomino del piano di 
sotto che quello che fuoriesce dal suo lavandino e' cacao? :D

       ciaofelix:-)
Non sono all'ultimo piano (ci sono due piani sopra).
La colonna di scarico passa in un muro esterno: ho rotto il pavimento 
subito sotto per vedere come continuava verso il basso.

 Se utilizzi la colonna del bagno che c'e' sarebbe meglio ....
Purtroppo, per motivi che non sto qui a spiegare, non posso fare il 
bagno accanto al preesistente.

 ha dciso di scrivere

DESISTI quello è uno scarico di cucine nel quale è stramaledettamente 
proibito immettere acque nere, se lo fai te ne assumi la responsabilità e 
molto gravi se in caso di otturazioni il reflusso degli escrementi  dovesse 
procurare qualche malattia infettiva, ed in tal caso la cosa sarebbe penale 
per lesioni colpose, o peggio volontarie.
Un mio parente l'ha fatto con il tritatutto, e finora gli è andata bene, 
pensa che io sia esagerato.
Non ti mettere nei guai, se non mi credi domanda all'ufficio di igiene del 
tuo comune.
Oldman

rob ha scritto:

Io nell'appartamento in cui abitavo prima avevo risolto dividendo in due 
il bagno esistente. Per portare lo scarico del secondo wc lo avevo preso 
con scarico a muro ed ero passato sotto la vasca del primo bagno, 
montata un po' sopraelevata. Aprendo una porta per il secondo bagno 
direttamente in camera da letto (bagno padronale privato). Non so se è 
compatibile con il tuo layout, ma a me l'idea, un giorno, di dover 
riparare il sanitrit... :-P ha fatto aguzzare l'ingegno.

 proibito immettere acque nere...
Anche quelle della cucina sono acque nere tanto e' vero che molti 
edifici hanno cucina e bagno che sfruttano una colonna unica di scarichi.
Il problema e' diverso ed e' legato a dei fenomeni che si 
verificherebbero nel caso si sfruttasse una colonna non ben dimensionata 
e priva di ventilazione secondaria.

 bagno accanto al preesistente.
Se quella colonna che hai a disposizione non e' servita da una rete di 
ventilazione ausiliaria ed e' piu' piccola di 110 mm potrebbero 
verificarsi alcuni problemi.
La modifica proposta da mastro felix potrebbe forse risolverne solo una 
parte....mi spiego meglio.
Quando una quantita' d'acqua consistente viene immessa in una colonna di 
scarico crea dei fenomeni di aspirazione e compressione all'interno 
della rete degli scarichi.
Se la parte terminale della colonna arriva libera nel terrazzo e non 
finisce con un chiusino sifonato per la raccolta delle acque piovane 
allora i sifoni dei piani piu' alti non verranno svuotati per aspirazione.
Il problema che non si puo' risolvere in assenza di una colonna di 
scarico ben dimensionata e di una rete di ventilazione secondaria e' 
quella la compressione e i movimenti di acqua nei sifoni dei wc dei 
bagni dei piani bassi.
In questa seconda situazione l'aria compressa tra l'acqua che scende e 
il pozzetto sifonato alla base della colonna crea qualche inconveniente 
ai bagni che si trovano nel mezzo....acqua che si muove nei sifoni e un 
po di rumore.