Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto di riscaldamento

Ciao a tutti,
I espongo subito il mio quesito.
Di solito in un impianto normale, qual è il comando per accendere la pompa per mandare in temperatura il bollitore??

 pompa per mandare in temperatura il bollitore??
 
C'e' un contatto a chiudere che mette in moto l'ambaradan, e siccomme di 
solito il contatto a chiudere e' il rele' del termostato ambiente,  il 
comando non e' riportato sul pannello della caldaia ma si trova in cavo 
volante, che va poi cablato nel contesto dell'impianto domestico.
 
 
 
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana

Nel mio caso.....
.....ho cambiato la caldaia (visto che la vecchia si è bucata) ed ho finito di montarla ieri, dopo qualche mese che andavo col solare.
Collego la caldaia, questa parte normalmente, e poi mi viene un dubbio.
Chi dice alla pompa di partire??
Non trovo nessun collegamento che mi faccia pensare ciò.
E prima come funzionava??

 alla  pompa di partire?? 
 
_il termostato_ e l'elettronica della caldaia.
ed e' anche logico che sia cosi'. Il funzionamento normale e' che tu 
programmi un aggeggio in modo che mantenga una determinata temperatura 
(o diverse temperature a diversi orari). L'aggeggio in questione e' il 
(crono)termostato. Questo dispone di un rele' che chiude un contatto 
quando deve attivare la caldaia, e che si collega a 2 contatti nella 
caldaia stessa. Attivando il bruciatore si attiva anche la pompa.
Guarda il manuale della caldaia e scopri dove sono i 2 contatti


In molte impianti la pompa parte col termostato, ma e' temporizzato lo spegnimento. Piero

Il giorno giovedì 1 ottobre 2015 21:23:01 UTC+2, Fabio fabio ha scritto:

Quindi fatemi capire:
in un impianto "normale" la pompa parte quando parte il bruciatore.
Stavo infatti controllando se l'elettricista si era dimenticato di collegare qualche uscita dalla centralina del solare, ma non mi pare ci sia un comando "pompa carico bollitore".
 
comunque vado ancora a controllare e a cercare i comandi del termostato.

Altro dubbio:
 
ma se la pompa parte all'accendersi del bruciatore, chi gli dice di spegnersi??
Ho verificato e non cìè nessun termosta

 Ho verificato e non cìè nessun termosta
 
che sia sempre il termostato quando spegne la teiera?

Questo vorrebbe dire che se tengo la caldaia ad 85 gradi,ho il bollitore a 85 gradi?? :((

 gradi?? :((
 
ci sono 2 termostati. Uno e' quello della caldaia, e uno e' quello 
ambiente, che hai in casa.
perche' due? perche' tu imposti la temperatura che vuoi avere in casa 
(poniamo 20 gradi), ma puoi arrivarci in tempi piu' o meno lunghi 
agendo sul termostato caldaia che, oltrea questo, evita che la caldaia 
resti accesa inutilmente. Per esempio, se ti basta far circolare 
l'acqua a 70°, il termostato caldaia spegnera' il bruciatore (non la 
pompa) e continuera' a circolare acqua calda. Quando la temperatura 
dell'acqua si sara' abbassata, automaticamente il termostato 
riattivera' il bruciatore, sempre che il termostato ambiente non 
segnali che la temperatura impostata e' stata raggiunta. In questo caso 
la caldaia se ne stara' buona e in silenzio
 
Adriano
 
p.s. non c'e' un bollitore. L'acqua non deve bollire. Non devi farci 
una tisana
p.p.s. non e' meglio se chiedi ad un tecnico di fare i collegamenti? 
perche', scusa la franchezza, ma se continui a parlare in termini di 
"bollitore" mi sa che questo non e' proprio il tuo lavoro.
p.p.p.s. la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno e nessuno sa quale 
sia la tua caldaia. Hai letto il manuale tecnico?

p.s. non c'e' un bollitore.
 
Come fai a dirlo?
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 Come fai a dirlo?
 
tu hai una caldaia che fa bollire l'acqua?

Allora, l impianto è stato progettato da tecnico e installato da tecnico e cablato da tecnico.
Ora succede che la caldaia in oggetto si buca e decido di cambiarla.
La monto come la vecchia e la pompa di carico del bollitore (chiamatelo come volete ma la viessmann lo chiama bollitore combi sbf 1000) va in continuo.
Sinceramente non me ne ero mai accorto, ma questo è il risultato di non mettere il naso in quello ch fanno i "tecnici", tanto le bollette le pago io....
E visto che non sono un tecnico, è corretto avere l acqua sanitaria a 85 gradi o la caldaia a 45-50 gradi??


ma almeno indica marca e modello
 
sta domanda assomiglia al film di banfi dove lo interrogavano 
sull'ornitologia
 
https://youtu.be/wqgVw-fIjlQ
 
 

tu hai una caldaia che fa bollire l'acqua?
 
Non la fa bollire, ma nell'impianto c'è un oggetto che ha proprio quel
nome: bollitore.
E' un serbatoio d'acqua potabile, in cui gira una serpentina percorsa
dall'acqua dell'impianto di riscaldamento.
 
Esempi di bollitori:
http://www.viessmann.it/it/prodotti/sistema_integrato/Bollitori.html
 


La caldaia è molto semplice, in ghisa, bruciatore a gasolio.
Mi pare sia una biase da 38/40 kw.
 
Ma mi pare che siamo un po' usciti dall argomento.
Cioè, in questo periodo dove non utilizzo ancora il riscaldamento, perché devo avere l acqua sanitaria a 80 gradi?? E la pompa che va in continuo facendo così partire la caldaia??

E la pompa che va in continuo facendo così partire la caldaia??
 
Se la pompa è esterna, non c'è molto da fare. In ogni caso, la caldaia
parte quando si è raffreddata l'acqua che torna: hai giusto un po' di
perdite nel tratto caldaia - bollitore.


Buongiorno, con questo intervento torno dopo moltissimo tempo che non postavo più nulla su questo gruppo, purtroppo il lavoro e la famiglia non mi lasciano molto tempo per dedicarmi ai miei hobby. 
 
Dunque, la tua domanda non è che sia molto chiara per la verità, però in linea generale di solito le caldaie sono del tipo ad uno o due circuiti.
 
Quelle ad un circuito sono fatte così:
 
Il circuito ha un circolatore (pompa) che è comandata da un contatto esterno (tipicamente il termostato) che accende il circolatore, un pressostato o un flussostato posti all'interno del circuito indicano al bruciatore che deve accendersi e a quale potenza deve operare in funzione della pressione e/o della portata dell'acqua creata dal circolatore.
 
L'acqua calda così prodotta puo:
 
1) andare direttamente ai radiatori e quindi verrebbe comandato dal termostato ambiente.
 
2) Andare ad un accumulo di energia composto da un serbatoio d'acqua che si scalda (bollitore puffer o che dir si voglia) e quindi verrebbe comandato dal termostato dell'accumulatore).
 
da questo accumulo attraverso altre teconologie vengono prelevate l'energia termica per il riscaldamento e quella per l'acqua calda sanitaria
 
(e qui si dice che c'è acqua calda sanitaria ad accumulo)
 
 
nel caso di caldaie a due circuiti oltre al primo e già descritto circuito c'è un secondo circuito che non è un circuito chiuso ma è aperto, viene collegato all'acqua fredda dell'acquedotto, da una parte e ai rubinetti dell'acqua calda dall'altro qui non c'è pompa perché lo scorrere dell'acqua è garantito dalla pressione dell'acquedotto, ma c'è il pressostato che fa si che all'apertura del rubinetto (e solo all'apertura del rubinetto) il bruciatore si accenda e scaldi l'acqua mentre passa (e qui si dice produzione di acqua calda istantanea).
 
se tu hai i pannelli solari probabilmente hai  il primo tipo di impianto, allora la caldaia sarà comandata da un termostato posto nel bollitore il quale interviene solo se dai pannelli solari non arriva l'acqua calda (o non arriva a sufficienza).
 
quindi in soldoni il contatto a chiudere presente sulla caldaia molto probabilmente verrà comandato da un termostato che si trova sul bollitore.
 
ciao.
 
Loris_ro
 
 
 
Il giorno giovedì 1 ottobre 2015 21:23:01 UTC+2, Fabio fabio ha scritto:


 acqua sanitaria a 85 gradi o la caldaia a 45-50 gradi??
 
beh, richiama il tecnico che non ha fatto bene il lavoro.
Non posso dirti se la caldaia va a 85° o a 50°. Dipende da te, se dalle 
tue parti e' molto freddo ecc.
Io la mia la tengo a circa meta', perche' i miei genitori sono anziani 
e preferiscono un po' piu' di caldo. A me basta anche meno. Non mi 
ricordo a che temperatura corrisponda.

 perdite nel tratto caldaia - bollitore.
ok
 
Nell'impianto ho una centralina viessmann che gestisce il solare, ma negli impianti "moderni" la gestione della caldaia è sempre affidata a qualche termostato qua o là oppure ci sono centraline tarate per la gestione di 3/4 appartamenti?
E non sto parlando di settaggi delle temperature dei locali, ma gestione delle temperature/pompe/miscelatrici


ciao, l'accumulo a 80 gradi è perfettamente normale e corrisponde alla regola d'arte, sei liberissimo di abbassare la temperatura dell'acqua se ti va ma sappi che:
 
1) al di sotto di una tal temperatura (non ricordi bene quale ma ricordo una cosa da 70 a 80 C°) potrebbe proliferare nell'acqua un batterio particolare che è potenzialmente dannoso. negli impianti di grandi dimensioni relativi a comunità alberghi ed ospedali l'accumulo di acqua per LEGGE deve essere al di sopra di una certa temperatura > 80 °C con cicli di depurazione (che di solito si effettuano la notte) dove viene portata a temperature altissime 90/95°C per un tot di tempo.
 
2) l'accumulo di acqua calda viene fatto ad alta temperatura inquanto ciò permette una maggiore autonomia dell'immagazzinamento dell'acqua.
Banalmente per farci capire se tu accumuli 100 litri di acqua a 80 gradi ne avrai 200 a 40 gradi (non e corretto perché dipende dalla temperatura dell'acqua fredda ma è giusto per capire), se invece immagazzini 100 litri a 60 gradi avrai poco più di 100 litri a 40 gradi e per ciò avrai meno acqua calda sanitaria disponibile per l'uso, se ti devi fare è lo stesso va bene ma se devono che so fare la doccia in 3 persone di fila magari poi non basta...
 
ciao.
 
Loris_ro 

 Loris_ro
 
ciao
 


Ho visto impianti solari che d'estate arrivano quasi ad ebollizione, ovviamente ci dovrebbe essere un circuito che esclude la caldaia quando anche se la temperatura del bollitore fosse più bassa del setpoint ma il pannello fosse ugualmente caldo e da la precedenza al pannello... 


se il bollitore è quello interno alla caldaia la pompa va in automatico 
gestita da software caldaia, tu non devi fare niente.
Con il termostato ambiente comandi le pompe di circolazione riscaldamento.
stop.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 termostato.
 
Il manuale della caldaia ha sempre il circuito elettrico, alla peggio 
postalo.
