Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia che si spegne

Ciao a tutti,
ho un problema con la caldaia e quando poteva verificarsi se non di
sabato pomeriggio?
Finora non avevamo ancora usato i riscaldamenti e la caldaia funzionava
bene per quanto riguarda la fornitura di acqua calda.
Oggi volevamo riscaldare un po' la casa, visto che io e la mia compagna
sia influenzati, ed ho acceso un po' il riscaldamento. Arrivata alla
temperatura di circa 70° la caldaia si e' spenta.
L'ho riaccesa e abbiamo riprovato, un po' di volte, ed ha fatto sempre
lo stesso scherzo.
Ho lasciato perdere, sono ripassato sulla modalita' estiva e il
problema e' che ora non regge piu' nemmeno la fiammella pilota.
Accendo la fiammella che regge per una ventina di secondi e poi si
spegne.
Il che mi impedisce di avere l'acqua calda, che e' la cosa che mi
interessa ora.
Essere influenzati e lavarsi con acqua gelata non e' consigliabile,
come ben saprete.
Qualcuno puo' darmi un aiuto su cosa controllare?
La caldaia e' della Novagas ed ha una decina di anni.
Ho fatto un paio di telefonate per trovare un idraulico ma non ho
trovato nessuno.
Grazie mille.
ByezAll
^Belzebu^

 ha scritto nel messaggio 
news:1162645922.9...@e3g2000cwe.googlegroups.com...

ByezAll
^Belzebu^
Sembra quasi un'impostazione sbagliata o di un termostato o altro.
Hai termostati in giro per casa? E' accesa da poco o da tempo? 

 Hai termostati in giro per casa? E' accesa da poco o da tempo?
Ho solo il termostato per il riscaldamento, che pero' al momento non
sono in funzione, perche' ho riportato la caldaia in modalita' estiva
(solo sanitario).
Cmq e' la fiamma pilota che si spegne. Anche questa puo' dipendere da
un termostato?
Ora stavo riprovando. Accendo la fiammella, apro l'acqua calda, scorre
per una 20ina di secondi epoi si psegne tutto, fiammella pilota
compresa.
Ma anche se accendo la fiamma pilota e la lascio cosi', senza aprire
l'acqua calda, dopo una 20ina di secondi si spegne.
Ma il piezoelettrico che fa la scintilla e anche di controllo che la
fiamma sia accesa?
Grazie
ByezAll
^Belzebu^

Pegaso ha scritto:

Ho avuto lo stesso problema della fiamma pilota che si spegneva, 
aggiustato piu' volte dall'idraulico. Naturalmente il problema si 
ripresentava regolarmente. Poi ho deciso e' ho cambiato la caldaia con 
una piu' moderna (senza fiamma pilota). Se decidi anche tu di cambiare 
ti consiglio una Junker o una Beretta

 ti consiglio una Junker o una Beretta
il fatto e' che cambiero' casa fra 6 mesi circa, nella prossima
primavera, e non mi andava di spendere soldi inutilmente.
ecco perche' sto cercando di mantenere questa caldaia ancora per
qualche mese.
ByezAll
^Belzebu^


Beh se si spegne la fiamma pilota - vado per intuito - evidentemente si
interrompe il flusso del gas che l'alimenta.
Io, nell'attesa che qualche tecnico del ng ti risponda, č lě che darei una
controllata, una volta smontato il pannello.
magari c'č qualche piccolo rubinetto o vite che regola tale flusso di gas.
Magari l'ugello č sporco e la fiamma non tiene...

 ha scritto nel messaggio 
news:1162649023.9...@k70g2000cwa.googlegroups.com...

Tentativo: premi il pulsante del gas per quasi un minuto e poi col piezo 
accendi il pilota..........più aspetti col pulsante pigiato più se c'è aria 
esce......
ma sicuramente non conterà a nulla: o è il pilota che è stanco o qualche 
ragnetto ha fatto il nido proprio dentro al tuo pilota.......... che 
mascalzone,,,,,,,,,,,, 

 Magari l'ugello è sporco e la fiamma non tiene...
si ci avevo pensato ed ho dato un'occhiata.
non ho fatto praticamente nulla pero' ora la fiammella pilota tiene.
purtroppo pero' non parte piu' l'accensione quando apro l'acqua calda o
il riscaldamento.
la pressione dell'acqua c'e', e' molto forte.
ma non scatta l'accensione del gas.
ByezAll
^Belzebu^

 ^Belzebu^
con quel, nick, strano che tu abbia problemi di ...fiammelle!:-)

 con quel, nick, strano che tu abbia problemi di ...fiammelle!:-)
ROTFL  :o))))))
ByezAll
^Belzebu^

Se e' una caldaia esterna (di quelle sigillate), potrebbe essere la
presa d'aria sporca...nella mia ho messo un tubo a gomito provvisto di
retina (tipo zanzariera) che trattiene la polvere, ma quando si sporca
troppo tende a far sèpegnere la caldaia che, appunto non regge neanche
il minimo...
Marco

 ha scritto nel messaggio 
news:1162651840....@m7g2000cwm.googlegroups.com...


Controlla se tra i due pulsanti di accensione e spegnimentodella valvola gas 
c'è un triangolino di plastica. se è presente lo devi far rientrare  in 
mezzo ai due pulsanti, dopo che hai acceso la fiamma pilota
-- 
-Ciao Edy   ;-) 

 ha scritto nel messaggio 
news:1162645922.9...@e3g2000cwe.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:454cd5b1$0$7628$4faf...@reader1.news.tin.it...

scusa: altrimenti non ti parte ne il sanitario ne il riscaldamento
-- 
-Ciao Edy   ;-) 

 Cri
bravo.
era proprio la termocoppia.
mandava in blocco la caldaia.
provveduto ad una sistemazione alla buona ed ora funziona tutto...
speriamo che duri.
grazie a tutti.
ByezAll
^Belzebu^


ciao la febbre ti sara� gia passata cmq possono essere solo 2 i problemi alla
tua caldaia, o devi cambiare la termo coppia, oppure la bobbina, della tua
valvola gas e priva di alimentazione, cioe dovresti controllare con un tester
se c'� continuita al termostato di sicurezza dei fumi, e dell'acqua calda, e
dato ke c sei controlla pure il pressostato, fammi sapere ciao
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it