Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termostato alimentato a 220 v olt come funziona

non ho capito bene tale termostato come funziona;
se voglio usarlo solo come interruttore on off senza mandare corrente alla
caldaia come si collega?
 
e che cambia e in quali casi si usano i 2 schemi?
 
 
 
schema quando serve alimentazione elettrica da termostato
http://imageshack.us/f/337/xapparecchcontensione.jpg/
 
 
 
schema quando non serve alimentaz elettrica da termostato
http://imageshack.us/f/62/xapparecchnotensione.jpg/
 
 
 
è un avidsen forse qualcuno lo usa già; 
ma conviene anche per funzioni semplici tipo on off usare sempre quello a
pile? 

de <nospam--...@libero.it---nospam> ha scritto:

dipende da che contatto ha la tua caldaia.
se necessita di un contatto pulito va bene quello a batteria (o il
collegamento in modo da non mandare la 230 che poi sarebbe un accrocchio
esterno al termostato) ma se ha bisogno di un vero e proprio interruttore
devi per forza usare quello con 230 
diciamo per smeplificare che l'ottimo sarebbe
contato pulito => termostato a batteria
contatto 230 => termostato 230
negli altri due casi devi predisporre un disaccoppiatore o accoppiatore
contatto pulito => termostato 230 +(come dalle tue istruzioni) il relè
esterno ceh compare nello schema
contatto 230 => termostato batteria + relè montato in modo da pilotare la
230 a partire dal contatto pulito (ma lasciamolo perdere vah!)
:-)
kk
 
 
-- 
Bacio
Cai
 

la caldaia ho solo visto a volo il manuale e dice se si vuole aggiungere un 
termostato va collgato su 2 morsetti;
 
non parla di contatto pulito ma ipotizzo che lo sia in quanto comunque a
un suo controllo e accensione già sul pannello di caldaia;
 
 
ma quello che ho postato i contatti L ed H non è un contatto pulito?
 
oppure siccome comunque su L va collegata la 220 per alimenatare il
termostato, sarebbe quasi pulito?
 
 
 

de <nospam--...@libero.it---nospam> ha scritto:

secondo me no, poichè poi inserisce esternamente il relè ceh fa l'effettivo
contatto pulito!
kk
 
-- 
Bacio
Cai
 

 kk
 
secondo me i disegni sono sbagliati in entrambe le soluzioni;
L ed N ricevono sempre corrente
 
il relè va messo tra H ed N;
 
 
 

mia soluzione
http://imageshack.us/photo/my-images/546/schemaelettrico.jpg/
 
 
 
non ho capito perchè non si utilizza nel modocome ho fatto io?
 
o ci sono problemi?

 caldaia come si collega?
 
e' un termostato che accende e spegne un carico inviandogli la sua 
stessa tensione di alimentazione, quindi se la tua caldaia prevede un 
semplice interruttore per l'accensione, ma la sua alimentazione e' 
separata, devi usare il secondo schema che utilizza un rele'.
In questo caso, il termostato invia la 220 al rele' e i contatti di 
questo accendono e spengono la caldaia.
Imho, per impianti del genere e' preferibile un termostato a batteria 
(durano comunque un anno abbondante), ma se hai gia' il termostato a 
220v, ti basta comprare un rele'.
 
Adriano
 
 

 il relè va messo tra H ed N;
 
no, gli schemi sono corretti.
N e L portano la corrente al termostato, che deve essere alimentato.
Il rele' interno non fa altro che riportare la fase su H. Ovviamente 
fra H e N puoi metterci un carico.
Non riesco a capire i tuoi schemi. i 2 in alto sono semplicemente 
quelli originali, senza la parte di alimentazione del termostato.
Quelli sotto, a prescindere che sono diversi solo graficamente, sono 
semplicemente identici a quelli sopra, con un tratto di collegamento di 
fase (che tu non dici dove va, o da dove arriva; ma e' irrilevante) e 
per il fatto che non hai indicato il neutro.
Spiegare a parole lo schema non e' facile....sarebbe meglio essere ad 
un tavolino e disegnarlo....comunque:
diciamo che sul muro hai montato un termostato a 220v. Questo 
termostato va per prima cosa alimentato, e questo lo fai portando la 
fase su L e il neutro su N. Il termostato inizia a funzionare.
Internamente c'e' un rele', ma questo rele' non ti mette a disposizione 
2 semplici contatti; il rele' mette semplicemente in comunicazione L 
(che gia' porta la 220 al rele')  con H. Quando il rele' si attiva per 
accendere la caldaia, non fa altro che prendere la fase da L e mandarla 
ad H. a questo punto fra H ed N hai 220V quando il termostato si attiva 
e 0V quando si disattiva.
Se la tua caldaia ha bisogno di 2 semplici contatti, come se si 
trattasse di un interruttore meccanico, devi mettere fra H ed N un 
ulteriore rele' (contatti della bobina) e collegare la caldaia ai 2 
contatti che fanno capo all'interruttore (o deviatore) del rele'
 
Adriano
 
 

 (che gia' porta la 220 al rele')  con H. 
 
pero' comunque se metto un filo su L ed uno su H ho in mano un interruttore
gestito dal termostato che in teroia potrei usare in ogni circuito ; solo
che tale interruttore ha una particolarità: su L ho la fase (o il neutro se
invertiamo il modo di laimnetare il termostato scambiano fase con neutro)
 

 invertiamo il modo di laimnetare il termostato scambiano fase con neutro)
 
si, ma per principio, se ti serve un semplice interruttore, non ci deve 
essere ne' fase ne' neutro.
La caldaia ha 2 contatti che, tramite interruttore/rele', la fanno 
accendere. Ma per quanto sia sufficiente un interruttore su quei fili 
c'e' una qualche tensione. Magari solo 12V per comandare un rele' nella 
centralina della caldaia, ma qualcosa c'e'.
Se ci metti anche solo il neutro, rischi nella migliore delle ipotesi 
di mettere il negativo di questi (ipotetici) 12V sul neutro, col 
duplice risultato di sballare il riferimento per lo 0 dei 12V e di 
compromettere l'isolamento.
Nella peggiore delle ipotesi mandi una fase a 220v dove proprio non ci 
va
Inoltre da nessuna parte e' assicurato che il fornitore dell'energia 
elettrica non possa scambiare fase e neutro.
Quindi se ti servono dei contatti "puliti", non ti resta che aggiungere 
un rele'
 
 
Adriano