Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termocamino e vaso espansione chiuso

Ciao
 
Lo so che stona un po' l'argomento ma devo trovare una soluzione
temporanea
Ho il termocamino che è collegato direttamente ai caloriferi senza uno
scambiatore
 
Questo impiatnto deve resistere uno o due anni poi metterò il vaso di
espansione aperto
 
Nel mentre pensavo di mettere oltre alla valvola di sicurezza un vaso
di espansione chiuso da 18 o 35L per contenere l'aumento del volume
dell'acqua degli 8 caloriferi che vado a scaldare
 
Voi che ne dite come pezza funziona per uno due inverni?
 
Joy
 
Ps al momento ho il vaso di espansione della caldaia che fa questo
lavoro ma è più piccolo e inoltre è da cambiare in quanto non tiene
più la pressione uno più grande mi costa solo 15 euro in più

Azzarola...
 
Non è neanche fuori norma se fatto ad arte
 
http://www.tutorcasa.it/articoli/termocamino_ad_acqua_a_vaso_chiuso.htmù

 ha scritto nel messaggio 
news:43324eeb-2a77-40e3...@db5g2000vbb.googlegroups.com...

Esiste la Norma UNI 10412-2:2009 "Impianti di riscaldamento ad acqua calda - 
Prescrizioni di sicurezza" che stabilisce come deve essere realizzato un 
impianto di riscaldamento a circuito chiuso servito da un termocaminetto da 
35 kW di potenza al focolare.
La dimensione del vaso va calcolata ed in ogni caso la capacità di 36  l 
sembra eccessiva per 8 radiatori.
Per il resto lìimpianto a circuito chiuso funzionerà per tanti inverni.
inps09 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f481824$0$1379$4faf...@reader2.news.tin.it...

Non so quanto serva con esattezza ma se la capacità del vaso d'espansione è 
eccessiva al limite hai sprecato 15 euro, se è insufficiente crea problemi 
di sicurezza. In questo caso più grande ha senso.
 
  Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
 
 
 


-----------------
ciao a tutti... leggevo il tread e volevo chiedere una cosa... siccome 
anche io ho un termocamino ma con vaso di espansione aperto posto sul 
tetto della casa, son di quelli standard zingati che vendono in tutti i 
negozi ben attrezzati di ferramenta... la mia domanda è questa, ma la 
grandezza del vaso di espansione influisce in qualche modo sulla resa 
del riscaldamento del termocamino...??
attualmente in casa ho 11 radiatori (posti su 3 piani e di varie 
dimensioni) in sostanza se mettessi un vaso di espansione più grosso
otterrei dei vantaggi ???
Grazie
-- 
Joe_at_home

 
"Joy76"
Lo so che stona un po' l'argomento ma devo trovare una soluzione
temporanea
Ho il termocamino che č collegato direttamente ai caloriferi senza uno
scambiatore
 
Questo impiatnto deve resistere uno o due anni poi metterň il vaso di
espansione aperto
 
io ce l'ho come situazione definitiva.
Non č un termocamino ma una termocucina, non so se cambia qualcosa (forse un 
termocamino ha piů potenza, non so)
Comunque dovendo abbinare l'impianto l'ho messa in parallelo ad un impianto 
a vaso chiuso con caldaia a gasolio.
L'alternativa era uno scambiatore di calore, ma mi sarebbe costato piů della 
termocucina
oramai datata, anche idraulici di vecchia data mi hanno confermato che un 
tempo si
faceva cosě
Per sicurezza ho messo un pallone ad espansione supplementare oltre a quelli 
esistenti, valvola di pressione a 3 bar, nonchč termostato di sicurezza che 
oltre 90° fa partire in automatico le pompe mandata.
Va benone oramai da qualche anno.
 
 

 ________
http://brunettigiovanni.it
 (sconti per chi cita questa lettera)http://ecceteraeccetera.ithttp://
antoniopellati.it
 
 
Da Quanto sarebbe corretto?
Sono 9 caloriferi belli grandi  e non ho un vaso di accumulo


No per trarre più vantaggi dovresti mettere un vaso di accumulo


 
ciao la questione è di lana caprina, nel senso che
esempio da wiki
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0
 
 
se calcolo 200 litri di acqua a 20 gradi sono 200,359 cm cubi
a 60 gradi sono 203,42 cm cubi
quindi vedi te quale è l'aumento,
 
il pericolo è invece se fai bollire l'acqua anche solo
localmente perchè da 1 litro di acqua si fanno 1650 litri di vapore
 
http://xoomer.virgilio.it/linok3/utile_futile/Lezioni_CGV/Corso%20per%20Conduttori%20Caldaie%20N%B003.pdf
 
 
quindi il pericolo è poco l'aumento di volume dell'acqua, ma molto 
l'eventuale sovra temperatura che in un circuito chiuso se non funziona 
la pompa di circolazione o il sensore è posizionato male o difettoso 
provocano il danneggiamento con la perdita di liquido/vapore bollente 
dove l'impianto è debole.
 
pensaci
 
ciao primula (non sono un idraulico)
 
 
 

 ciao primula (non sono un idraulico)
 
Per questo ho fatto mettere una valvola di sicurezza che apre a tre
bar
E anche un buzz se l' acqua supera 90 gradi
 
:). Grazie per i calcoli!

 Antonio
Da Quanto sarebbe corretto?
Sono 9 caloriferi belli grandi  e non ho un vaso di accumulo
 
-------------------------------
Con un vaso di espansione da 36 litri reggi un impianto di circa 800 litri 
complessivi partendo da quattro gradi e portando l'acqua a 100 gradi 
(l'acqua non arriverà a più di 80 gradi ma nei dimensionamenti è meglio 
mettersi nelle condizioni peggiori). Non ho idea di quanta acqua ci sia nel 
tuo impianto ma penso che difficilmente per un appartamento si arrivi oltre 
i 400 litri, fermo restando che basta vedere le caratteristiche di un 
elemento di termosifoni che hai, moltiplicarle per il numero degli elementi 
e aggiungere a occhio un venti per cento.
Non a caso le caldaie a gas le vendono con un vaso d'espansione già montato.
