Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampada spia per controllo luci accese del piano interrato

Ciao a tutti,
dato che la mia casa avrà un piano terra ed un piano interrato, volevo
mettere una spia che mi segnalasse quando almeno una luce del piano
interrato (garage + lavanderia + taverna) fosse accesa.
Come lampada spia intendo quelle living international L4371A.
E' fattibile una cosa del genere senza stravolgere l'impianto
elettrico?  Cosa mi servirebbe?
Grazie
Omega

 ha scritto nel messaggio 
news:a5334bcf-f76f-4bc4...@h2g2000hsg.googlegroups.com...


ora come ora come funziona? dal piano terra hai 3 comandi
per le luci al piano di sotto? sono dei rele' o degli interruttori?
alberto 

elettrico?  Cosa mi servirebbe?
Io penso ad un led alimentato a 220v (cerca lo schema in rete) in parallelo 
alla lampadina.
-- 
dmax 

 per le luci al piano di sotto? sono dei rele' o degli interruttori?
Ora non c'è niente che colleghi il piano superiore al piano inferiore.
Diciamo che la luce della scala è il punto in comune tra i 2 piani.
Ho 3 punti luci al piano di sotto completamente indipendenti. Penso
comunque di riuscire ad arrivare al piano di sopra con una canalina.
Grazie
Omega

 Omega
Io in un caso simile ho messo in parallelo all'interruttore una 
lampada al neon serie Ticino: con l'interruttore aperto la spia 
si accende. Piero
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 si accende. Piero
Nel mio caso invece  è "qualcosa" che capisce quando 3 diversi
interruttori sono spenti o almeno uno è acceso. non penso che la
strada del parallelo sia quella corretta.

strada del parallelo sia quella corretta.
Fibra ottica che parte dalla lampadina e finisce nell'interruttore,
quando la lampadina e' accesa vedi la luce.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


In linea di massima bisognerebbe prelevare le accensioni delle lampade
nel punto più comodo per portarle tutte in un unico punto da cui
partirebbe un solo filo da mandare al piano superiore se i due piani
sono sono sotto un unico magnetotermico, altrimenti ti tocca portare
due file se l'impianto è sezionato.
Se al piano di sotto come utenze hai solo le lampade si potrebbe
pensare ad installare un amperometro sulla linea di alimentazione del
piano inferiore, oppure se l'impianto è stato separato in linea luci e
prese sarebbe ancora più facile...
Insomma di strade ce ne sono tante tutto dipende da come è cablata la
tua casa
--
Ciao
Shea

 due file se l'impianto è sezionato.
Scusate ho riletto ora, detto una str...upidata così con un unico
interruttore accendo tutte le utenze... :-(
sorry
Per fare questa cosa tutti gli interruttori devono essere sostituiti
con doppi interruttori per tenere separate accensioni e spia.
--
Saluti
Shea

 ha scritto nel messaggio 
news:a319e2ea-155a-40f7...@w7g2000hsa.googlegroups.com...


avendo a disposizione spazio a sufficienza per cablare
e se i punti luce sono comandati da soli interruttori,
potresti sostituire questi ultimi con un doppo interruttore;
vai a usare un interruttore per le luci esistenti e l'altro
invece per comandare una lampadina spia che metterai
al piano superiore. Tutti questi secondi interruttori
andranno collegati in parallelo di modo che all'accensione
di almeno uno dei tre si accendera' la lampadina.
In pratica, terra terra, parti dal piano di sopra con una fase,
scendi giu', entri nel primo interruttore e contemporanemente
lo stesso filo lo porti anche all'ingresso del secondo e del
terzo; le uscite le colleghi di nuovo tutte insieme e questo
filo lo riporti su alla lampadina. Il neutro ovviamente lo colleghi
direttamente alla lampadina.
alberto 

 di almeno uno dei tre si accendera' la lampadina.
E' esattamente quello di cui avrei bisogno... ti faccio però una
domanda ( scusa l'ignoranza )
Quando parli di doppio interruttore, a parte i fili aggiuntivi,  cosa
mi cambia nei frutti ?  Con il termine "doppio interruttore" si indica
un unico componente con questa caratteristica o stiamo parlando di 2
interruttori veri e propri?
Grazie
Omega



 di almeno uno dei tre si accendera' la lampadina.
E' esattamente quello di cui avrei bisogno... ti faccio però una


elettrico?  Cosa mi servirebbe?
Probabilmente nel frattempo avrai già risolto.
Comunque ci sono varie soluzioni. Alcune ti sono già state indicate qui o su 
ng elettronica.
a)una spia per ogni accensione (anzichè una unica). Dovresti portare al 
piano sopra i 3 fili delle accensioni ed il neutro.
b)unica spia: in parallelo ad ogni lampada/accensione che ti interessa, 
dovresti mettere un relè. I contatti dei 3 relè sarebbero in parallelo e 
tramite due fili comanderebbero la spia al piano superiore.
c) come b + un trasformatore dopo i relè, in modo che la spia al piano 
superiore (ed i relativi fili di collegamento), siano a bassa tensione
d)la soluzione che ti ha indicato Picco su ng elettronica
e)usare una segnalazione bus.
La prima la scarterei anche se è la più semplice (basta passare 4 fili). Da 
impiantista non mi piace.
Infatti è probabile che nell'impianto siano previste protezioni distinte per 
ogni piano. Eviterei quindi di far "girare" al piano superiore, fili 
proveniente da quello inferiore.
La b) prevede che l'interruttore di accensione luce, alimenti anche un relè. 
I contatti dei 3 relè, in parallelo, comanderebbero l'accensione della spia 
di segnalazione al piano superiore.
Dal punto di vista  impiantistico,  ha più o meno lo stesso problema di b).
Eventualmente è aggirabile mettendo i relè in un quadretto al piano 
inferiore (occorrono 3 moduli DIN liberi) e portando (da quello superiore) 
due fili per l'accensione della lampada.
Segnalandoli opportunamente (= etichetta), non dovrebbero costituire un 
problema per chi andasse ad eseguire modifiche in futuro.
La c) è una variante di quella precedente. I contatti dei 3 relè, 
alimenterebbero un piccolo trasformatore 220/12V. La lampada spia al piano 
superiore sarebbe a 12V.
Vantaggio: i fili di collegamento che passano da un piano all'altro sono in 
bassa tensione. Quindi nessun problema di sicurezza, nè di possibili 
interventi dei differenziali per errori di cablaggio.
Svantaggi: occorrono 5/6 moduli DIN liberi. 3 per relè, 2 per trasformatore, 
eventualmente 1 per un fusibile protezione trasformatore (se di tipo non 
autoprotetto)
La d) che ti ha indicato Piccio su ng elettronica, è ovviamente fattibile. 
Non credo però che l'elettricista te la proponga, nè la realizzi anche se 
corretta.
Vantaggi: come la precedente si lavorerebbe in bassa tensione.
Svantaggi: usando materiale reperibile dall'installatore, occorrono da 6 a 9 
moduli DIN liberi, solo per i trasformatori. Occorre che l'elettricista 
inserisca diodi e condensatori. Difficile che lo faccia.
La e) prevede invece di usare un impianto bus. Non è costosissimo, ma se nel 
tuo impianto non è già presente per altre funzioni (es 
tende/tapparelle/comandi luce "evoluti"/ecc), sarebbe veramente sprecato.
Vantaggi: facilità di cablaggio, impianto a bassa tensione, facilità di 
espansione/modofica
Svataggi: costo, ingombro alimentatore.
Ce ne sarebbero anche altre (es accensioni comandate tramite pulsante+relè 
anzichè tramite interruttore), ma alla fine io, senza conoscere l'impianto, 
consiglierei la c).
Qui uno schemino in FidoCAD
[FIDOCAD ]
LI 95 65 95 155
MC 95 155 0 0 750
LI 95 170 95 200
MC 95 200 0 0 900
LI 75 240 75 85
MC 130 200 0 0 830
LI 130 195 95 195
LI 130 200 130 195
LI 130 215 130 240
LI 130 240 85 240
LI 280 65 280 155
MC 280 155 0 0 750
LI 280 170 280 200
MC 280 200 0 0 900
LI 280 220 280 240
LI 280 240 260 240
LI 260 240 260 85
MC 315 200 0 0 830
LI 315 195 280 195
LI 315 200 315 195
LI 315 215 315 240
LI 315 240 270 240
LI 455 65 455 155
MC 455 155 0 0 750
LI 455 170 455 200
MC 455 200 0 0 900
LI 455 220 455 240
LI 455 240 435 240
LI 435 240 435 85
MC 490 200 0 0 830
LI 490 195 455 195
LI 490 200 490 195
LI 490 215 490 240
LI 490 240 445 240
TY 25 80 8 5 0 0 0 * N
TY 25 60 8 5 0 0 0 * L
MC 150 200 0 0 750
LI 150 200 150 195 2
LI 150 215 150 280 2
LI 335 215 335 280 2
MC 335 200 0 0 750
LI 510 215 510 280 2
MC 510 200 0 0 750
TY 165 205 8 5 0 0 0 * contatto relè
LI 150 195 150 65 2
LI 335 205 335 65 2
LI 510 200 510 65 2
LI 150 280 150 310 2
EV 145 310 165 330
EV 145 320 165 340
LI 160 85 160 310 2
SA 150 280 2
LI 95 220 95 240
LI 95 240 75 240
SA 95 195
SA 95 240
SA 280 195
SA 280 240
SA 455 195
SA 455 240
SA 335 280
SA 95 65
SA 150 65 2
SA 160 85 2
SA 75 85
SA 260 85
SA 280 65
SA 335 65
SA 435 85
SA 455 65
SA 510 65
TY 175 320 8 5 0 0 0 * Trasformatore 220/12V
LI 150 340 150 410 1
MC 170 410 1 0 900
LI 160 340 160 400 1
LI 170 410 170 400 1
LI 170 400 160 400 1
TY 180 410 8 5 0 0 0 * Spia al piano superiore
MC 150 115 0 0 890
TY 165 115 8 5 0 0 0 * Fusibile trasformatore
TY 165 125 8 5 0 0 0 * (necessario se non
TY 165 135 8 5 0 0 0 * autoprotetto per costruzione)
LI 150 280 510 280 2
TY 175 330 8 5 0 0 0 * (tipo SELV)
TY 165 370 8 5 0 0 1 * circuito a 12V
TY 340 205 8 5 0 0 0 * contatto relè
TY 515 205 8 5 0 0 0 * contatto relè
TY 100 160 8 5 0 0 0 * interruttore
TY 100 165 8 5 0 0 0 * luce
TY 480 210 8 5 0 0 0 * R3
TY 305 210 8 5 0 0 0 * R2
TY 120 210 8 5 0 0 0 * R1
LI 40 85 540 85
LI 40 65 540 65
Ciao
-- 
Giorgio
PS Nell'ultimo mese non ho potuto partecipare molto al ng.
Nel caso avessi lasciato thread in sospeso, avvertitemi. Grazie 

 ha scritto nel messaggionews:a5334bcf-f76f-4bc4...@h2g2000hsg.googlegroups.com...

Direi che sei stato chiarissimo! Ora ho il quadro completo, ti
ringrazio anche per aver considerato le proposte dell'ng elettronica.
Penso che proporrò all'elettricista la soluzione C ;) sempre se non mi
chiede un capitale per realizzarla!
Grazie
Omega