Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scaldabagno che fa saltare l'interruttore

Vediamo se qualcuno mi sa aiutare...
Accendendo lo scaldabagno, l'interruttore generale (salvavita) salta.
Ho provato ad aprire l'interruttore a muro dello scaldabagno, e all'interno
ho trovato un filo staccato. Ho provato a reinserirlo in quello che sembrava
essere il suo posto, ma la corrente salta lo stesso.
Qualcuno sa dirmi qual e' la corretta disposizione dei 6 cavi elettrici
(alcuni marroni e altri grigi) nei quattro buchi dell'interruttore?
Il cortocircuito potrebbe dipendere anche da altre cause? Mi conviene
provare a cambiare l'interruttore?
Chiedo scusa per la genericita' del quesito, ma come avrete capito sono
abbastanza digiuno di riparazioni elettriche.
enr
--
TOGLI_MAIUSCOLE_A...@mclink.it

 Il cortocircuito potrebbe dipendere anche da altre cause?
Mi fai capire meglio quale interruttore salta? Tu lo chiami "salvavita", ma
dato che tu stesso dici di non intenderti di elettricità, vorrei capire se
si tratta del magnetotermico o del differenziale, oppure ancora di un
interruttore integrato magnetotermico differenziale. Per riconoscerli, il
differenziale ha, oltre alla leva di comando, anche un pulsantino di prova.
Per sicurezza, è meglio se riporti tutto quello che è scritto
sull'interruttore.
--
Cinghiale


E chiamare un elettricista?
Ti ricordo che se colleghi una fase sul conduttore di terra del Boiler,
carcassa.
rischi di mettere in tensione i tubi dell'acqua :-((((
E tutti quelli che toccano i tubi dell'acqua sono sotto tensione,
se per caso sono nel bagno con i piedi nudi .....
ciao
--
Giuliano B. Biella
per scrivermi usare:
gibedugl(chiocciola)
tin.it
bgiuliano(chiocciola)
libero.it
oppure 
giul_...@hotmail.com

 enr
A distanza, è molto difficile aiutarti.
Serve comunque qualcuno che sappia identificare la fase e il neutro della
220 v.
- UNO dei tanti motivi dei cortocircuti come hai descritto tu, potrebbe
essere il troppo CALCARE depositato intorno alla resistenza.   Se non riesci
a sistemare il guasto rimettendo i fili, prova questo:
1- stacca tutta la corrente ! ! !
2- fai uscire l'acqua calda
3- preparati ad una doccia sporca  ;-)
4- smonta la resistenza (uscirà molta acqua!) : se intorno alla base (dov'è
l'impanatura) ci sono grossi depositi di calcare, specie se è annerito,
potrebbero aver messo in corto la resistenza.   Prova a pulirla oppure
comprala nuova (solo £ 18.000 con la guarnizione).
Ad un mio amico è successo così.
M.D.

 se per caso sono nel bagno con i piedi nudi .....
Parole sante !
Saluti
      Paul

 potrebbero aver messo in corto la resistenza
Sei sicuro che sia proprio così ?
Attenzione a fornire consigli generosi sì, ma improvvidi.
In realtà, non sappiamo nemmeno quale siano le protezioni
intervenute, e quindi il guasto probabile.
E' intervenuta la protezione magnetica per cortocircuito, la
protezione termica per sovraccarico, o quella differenziale
per guasto verso massa ?
La risposta non è irrilevante, e và lasciata ad un professionista.
Di certo non è il calcare.
La sicurezza elettrica nelle case degli italiani è "da paura", e
ne fa fede l' inchiesta conclusa a tal proposito dal comitato
di Altroconsumo, che notoriamente non ha interessi venali in
materia.
Quanti di questo NG sanno ( e se lo sanno provvedono),
che è necessario demagnetizzare il circuito dell' interruttore
differenziale almeno una volta il mese, azionando il pulsante
di "test" ?
Saluti a tutti
                Paul

di "test" ?
Bella questa! ho rifatto completamente l'impianto elettrico di casa, tutto a
norma, 4 linee separate ognuna con il suo differenziale e ora scopro che
potrebbero non funzionare perche da quasi un anno sono in tensione e non ho
mai premuto - se non il primo giorno per vedere come funzionava  - il
tastino del test
(((((( 
meno male che l'elettricista e' anche mio cognato.
Ciao e grazie della notizia.

 Sei sicuro che sia proprio così ?
No.
Infatti ho scritto "potrebbe-ro"  :-)
Forse avrei fatto meglio a sottolinearlo ancora.
Sull'opportunità di premere il differenziale ogni mese, ho letto con stupore
la tua (non sapevo di quelle cose), ma ho letto anche che un'altro ha
scritto che non è necessario.
Tu confermi ?
Intanto cercherò quel numero di Altroconsumo: è scritto lì ?
Ciao
Massimo
........


 wrote 
  in message 
390B3073...@netcity.it
...




no vorrei contraddirti,ma credo che alquanto detto da te sia 
    errato. 
Il pulsantino di prova serve per simulare una corrente di 
    dispersione(ovvero si interpone tra il primo polo in ingresso ed il secondo 
    polo in uscita una resisteza di valore pari 220/iAN........iAN potere 
    differenziale di solito uguale a 30ma R=7333 uomini) 
Naturalmente 
    facendo questo test,il differenziale dovra scattare nello stesso modo quando 
    si verifica una dispersione verso terra(sempre se la corrente differenziale 
    e pari o uguale a iAN). 
Il test e solo una forma di prevenzione,per 
    verificare l'efficiazia del dispositivo di sicurezza. 
Poi non 
    dimentichiamoci che il differeziale deve scattare in brevissimi tempi...se 
    no si rischia molto. 


 


Grazie per le approfondite informazioni tecniche (che 
    smentiscono quanto ho detto a proposito della magnetizzazione del 
    circuito). Ho usato una terminologia sbagliata ed inopportuna. Converrai 
    quantunque sull' opportunità di eseguire la verifica mensile dell' 
    efficienza del dispositivo. Mi ricordo che in Azienda, (molto scrupolosa in 
    fatto di sicurezza), si provvedeva regolarmente, soprattutto sui 
    differenziali puri delle dorsali di impianto, accompagnati dalle bestemmie 
    di chi lavorava a valle delle medesime e si trovava per un attimo senza 
    tensione.


Ciao.


 


     
Paul



 Intanto cercherò quel numero di Altroconsumo: è scritto lì ?
Sì, è scritto lì (pag 12 di Altroconsumo N 126 di Aprile), nella
" Inchiesta sugli impianti elettrici". Sottotitolo :
" A quasi dieci anni dall' emanazione della legge che stabilisce
i requisiti di sicurezza degli impianti elettrici, la nostra inchiesta
rileva che nessuna delle abitazioni che abbiamo visitato è in
regola.
 Gli italiani sottovalutano i pericoli di una casa piena d' insidie."
Il trafiletto, chiarissimo, è questo :
"Ogni differenziale è dotato di un pulsante di "Test", che permette
 di verificare la funzionalità dell' interruttore. LA VERIFICA VA'
FATTA MENSILMENTE, facendo sostituire il differenziale
in caso di cattivo funzionamento. Quasi tutte le persone
intervistate ignorano questa prassi."
La stessa cosa è riportata sulle " Avvertenze per l' utente" di
cui ogni differenziale è corredato.
Riporto quelle fornite per il materiale ABB-Elettocondutture
(ma ogni produttore dice le stesse cose) :
"L' installazione di questo interruttore differenziale aumenta
sensibilmente il livello di sicurezza dell' impianto elettrico e delle
persone che lo utilizzano. Il fatto di avere installato un
differenziale
non esime però da tutte le cautele necessarie da parte di chi usa
l' energia elettrica. In particolare:
-ricordare di premere il tasto di prova T ogni mese.
Il differenziale deve scattare. Se ciò non avviene, avvisare subito
un tecnico perchè la sicurezza dell' impianto è diminuita."
Saluti
     Paul

1666 uomini e un valore 
  molto facile da ottenere 
  
Io ho attualmente 35 -40 uomini (casa su terreno roccioso), e sino a poco 
  tempo fà anche una moglie! 
  
A parte le battute, perchè confondi la gente postando uomini anzichè ohm ? 
  
Ciao 
  
       Paul 
  
 



di "test" ?
--
Paolo
non nella conoscenza sta' la felicita' 
ma nell'acquisizione della stessa

 ha scritto
nel messaggio news:8e76lq$hju$1...@news.mclink.it...



scrive di solito prima la risposta e poi tutto il testo al quale si
riferisce.
Essendo nuovo del gruppo,informo lui, e gli altri nuovi, che deve fare il
contrario: prima il testo al quale si riferisce, ridotto all'essenziale, e
poi il suo articolo.
Suggerisco di cercare e leggere qualcosa sulla netiquette.
-- 
Bye
          Vitt
ICQ 56664938