Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [Condizionatori] kW

 Quanti kW (capacita' di raffreddamento) per un locale di 110mc?
Toh chi si vede!
Guarda qui, c'è una pagina che fa al caso tuo:
ww.ariabox.it

 Quanti kW (capacita' di raffreddamento) per un locale di 110mc?
Se ti sapessi rispondere, sarei anche capace di indovinare i prossimi numeri
del superenalotto... ;-)
Dipende da un sacco di fattori (isolamento delle pareti, numero e dimensioni
dei locali, delle finestre, insolazione ecc....)
Inoltre: l'impianto si dimensiona in btu e non in Kw...
Saluti                        Meneldil

 Inoltre: l'impianto si dimensiona in btu e non in Kw...
La potenza è potenza, in qualsiasi unità di misura tu la esprima: BTU, kW,
kCal/h, CV, libbreperyardesusettimane...
:-)
-- 
Cinghiale (31, 54 RM) - '94 Punto 6 speed driver
Vendo: 1) altop. Pioneer TS-E1399 coassiali 3 vie da 13cm 20Eu.;
2) 2 woofer CIARE da 20cm AM200.38 C/Fx-W 30Eu.
ICQ 49579941

 :-)
Si, però utilizzare unità di misura diverse da quelle "standard di mercato"
è una delle maniere più stupide per complicarsi inutilmente la vita... ;-)
Saluti                    Meneldil (che ragiona ancora in atm, e non riesce
a digerire i pascal... ;-)

 è una delle maniere più stupide per complicarsi inutilmente la vita... ;-)
Su questo sono d'accordo... :-)


 è una delle maniere più stupide per complicarsi inutilmente la vita... ;-)
Fare i conti in kW non è male, è che commercialmente suona male, ad esempio
uno compra meglio una cosa se è 9000 btu/h (l'oggetto sembra tanto potente
ed importante...), mentre se gli dicono 2.6 kW sembra che ti stiano
prendendo per il c.

> Quanti kW (capacita' di raffreddamento) per un locale di 110mc?
Non contano i mc, ma le superfici.
Quindi se vuoi un dimensionamento a braccio, te lo faccio ben volentieri,
anzi no visto che chi è fai da te fattelo da te, incollo un msg che avevo
messo in questo NG tempo fa:
SUPERFICIE IN MQ DELLA COSA CONSIDERATA x COEFFICIENTE
* Finestre * (Le finestre con persiane o tende si calcolano come
ombreggiate)
Esposte verso Nord  40
  "           "    Sud, soleggiate  400
  "           "       "  , ombreggiate  160
  "           "     Est, soleggiate  250
  "           "       "  , ombreggiate  40
  "           "    Ovest, soleggiate 520
  "           "       "   , ombreggiate 200
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Pareti * (Non dimenticare di sottrarre la superficie delle finestre)
Pareti interne verso locali
non condizionati                                            34
Muri esterni :
-esposti a Nord o Est                                    40
-esposti a Sud soleggiati                              100
-esposti a Sud ombreggiati                            65
-esposti a Ovest soleggiati                           110
-esposti a Ovest ombreggiati                         65
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Soffitti * (Solo se il locale superiore non è condizionato)
sotto locale abitato                                       34
sotto un solaio                                             100
sotto un tetto ben isolato                              130
sotto un tetto non isolato                              200
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pavimento (Solo se il locale sottostante non è condizionato)
Dimensioni pavimento                                    30
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - --
Fonti di calore interne :
-se è una stanza da letto                                1000
-se è un soggiorno                                         2200
se è una cucina                                              3500
- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
Quindi:
si calcolano i metri quadri di superficie interessata, si moltiplica
per il coefficiente. Si sommano poi i vari valori parziali ed il risultato
ottenuto è la
potenza necessaria in Btu/h.
A questo punto io consiglio di approssimare per eccesso, eventualmente
aumentare del 10%, e scegliere la potenza più vicina superiormente.
Se si desidera il valore in Watt, si divide il risultato ottenuto per 3,413.
oppure:
1 kW = 3412,14 Btu/h
1 Btu/h = 2,928·10^-4 kW
1 Btu = 0,252 kcal
1 kcal = 3,968 Btu
Ovvioamente è preso da quei manualetti "per le stime a braccio" che hanno
chi vende ste cose...


No in europa le BTU sarebbero anche vietate e si dovrebbero usare i W o suoi
multipli e infatti non trovi programma di calcolo professionale che renda i
valori in BTU e neppure i cataloghi dei migliori fornitori usano tale unità
di misura che invece impazza nei supermercati e simili dove la competenza
sulla climatizzazione rasenta lo zero

 oppure:


-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 usate).
... sta il fatto che i cataloghi dei produttori sono zeppi di BTU, e non di
W... :-(
Saluti                Meneldil