Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegamento elettrico terra

La domanda mi sembra anche troppo cretina per farvela, ma vado: ho una
casa a due piani, e la messa a terra è presente solo nel piano
inferiore.
In occasione di alcuni lavori a questo piano, ho fatto passare un
corrugato da una scatola del piano 1 al piano 2. Così, prossimamente,
pensavo di far collegare la terra dalla scatola del piano 1 (fase e
neutro sono già dove dovrebbero essere)
Un operaio tuttofare, elettricista improvvisato (poco meno di quanto 
non lo sia io), mi ha detto che non va bene così, perché la terra deve
arrivare da dove arrivano fase e neutro.
Secondo me questa affermazione non ha senso, cioè, secondo me basta che
l'impianto di terra sia tutto collegato, poi da dove viene viene.
Sbaglio?
-- 
Herbie

 Herbie
E la Dichiarazione di Conformit�....  chi te la firma?
Il Farmacista? 

 Sbaglio?
io del conduttore di massa che deve viaggiare sempre e
comunque assieme a fase e neutro non l'ho mai sentita.
magari � buona norma per una questione di razionalizzazione,
per� se colleghi le masse estranee che fai? ti porti dietro
sempre fase e neutro? 
piuttosto ricorda di collegare a massa qualsiasi cosa possa
andare in tensione, quindi eventuali tubature sia di
termosifoni che di impianto idrico (con le dovute cautele
altrimenti in poco tempo ti si corrode tutto per effetto
allocorrosivo)
-- 
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
http://blubrando.blogspot.com/
http://blubrando.tumblr.com/

 Sbaglio?
In parte ha ragione, ovvero la terra non deve poter essere interrotta.
Come invece vorresti fare tu, ciï¿œ sarebbe possibile.
-- 
Saluti,
Bama

 allocorrosivo)
A casa mia a terra c'è collegato solo l'impianto elettrico... e nessuno
si è mai degnato neanche di accennare alla possibilità di collegare
altro... 
Forse devo trovare ancora un elettricista degno di tale nome!!
-- 
Herbie

 Come invece vorresti fare tu, ciò sarebbe possibile.
Cioè, scusa, intendi che dovrebbe giungere un filo di terra in ogni
stanza dall'interruttore generale, senza essere interrotto nelle varie
scatole?
-- 
Herbie

 Il Farmacista? 
eh, cara amica, purtroppo la teoria c'è, ma purtropp in pratica tre
ditte che sono venute non hanno firmato nessuna conformità.
Evidentemente non siamo stati capaci a valutare le persone
Quindi non sarebbe purtroppo la prima cosa non conforme, ma senza dubbio
vorrei che funzionasse come deve, specie considerato l'argomento
-- 
Herbie

 Sbaglio?
Se i due piani fanno parte di un'unica abitazione, con un solo contatore, il 
conduttore di protezione ("terra") pu� essere derivato da una giunzione 
qualsiasi presente nell'impianto. Basta che la sezione del conduttore che 
porta la terra in quel punto sia adeguata.
Diverso invece il caso in cui i due piani costituiscano due abitazioni 
distinte. Allora si avrebbe un impianto di terra "condominiale" (montante) 
da cui partirebbero due conduttori di terra distinti  verso la prima scatola 
di derivazione di ogni appartamento. Questi fili andrebbero collegati al 
montante di terra "condominiale" secondo precisi criteri. Tra cui quello che 
il montante non venga interrotto per effettuare la giunzione e che le 
partenze verso gli appartamenti siano singolarmente scollegabili.
--
Giorgio 

 allocorrosivo)
Allocorrosivo? Cosa significa?
--
Giorgio 

 In parte ha ragione, ovvero la terra non deve poter essere interrotta.�
Solo nel caso costituisca il montante di terra comune a pi� 
appartamenti/unit�.
--
Giorgio 

 Herbie
Nelle Aziende EVONO essere collegati a Terra, con apposite Fasce Ramate, 
TUTTE le grandi Masse Metalliche.... INDIPENDENTEMENTE siano o no a 
funzionamento Elettrico!
DEVONO essere collegati a Terra ANCHE i Portoni Scorrevoli se hanno 
Struttura Metallica...  le Colonne e le Capriate del Tetti... i Serramenti 
(se Metallici) e "pure" le cataste di Ferro in magazzino e le Scaffalature 
metalliche...  ecc. ecc.
Tutte le "grosse" Macchine Elettriche DEVONO essere collegate a Terra... 
oltre che mediante il Cavo di Alimentazione Elettrica...  mediante una 
"corda" unipolare separata di grosso diametro (da noi cavo di rame da circa 
8 mm di diametro - circa 50 mmq)
Se per caso visiti un Ospedale "decente" con serramenti in Alluminio... 
vedrai che ogni Anta di Finestra � collegata al Telaio da un corto Filo a 
Terra Giallo-Verde....
Se per caso "apri" un Quadro Elettrico Metallico... vedrai che lo 
"sportello" � collegato alla Cassa mediante un corto Filo a Terra 
Giallo-Verde...
Anche il Cancello Scorrevole, se Metallico,  DEVE essere collegato a 
Terra...
POCHI lo fanno e TANTI manco lo sanno!!!!     ;-(
Il Motoriduttore funziona a 220 V e "PUO' scaricare sul Cancello con quanto 
ne consegue...!
Ora stanno "cercando" di risolvere il problema usando "ingranaggi" di Nylon 
e Cremagliere in Termoplastico Dielettrico.
NON � lavoro per Farmacisti ma neanche per Fabbri del Cazzo!
Ciao.

 NON � lavoro per Farmacisti ma neanche per Fabbri del Cazzo!
Neanche per tuttologi...
Chiarisciti le idee sull'argomento. Inizia ad esempio da qui
http://www.electroportal.net/admin/wiki/curvasicurezza
--
Giorgio 

"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> ha scritto nel messaggio 
news:4bdfe7c8$0$1116$4faf...@reader2.news.tin.it...
     big cut
Il "Portone" del capannone, che � di struttura metallica, CI HANNO OBBLIGATO 
di collegarlo a Terra, con un Festone Scorrevole, proprio quelli del 
"Controllo"! (dal vecchioInail agli attuali che manco so pi� come si siglano 
ora!).
Scusa o motivo:
"Puo "tranciare" un'eventuale cavo elettrico e essere portato a potenziale!"
Idem per le Strutture Metalliche in genere.
Idem per i macchinari, ai quali ci hanno fatto fissare un Cavo di Massa 
"separato" dall'Alimentazione.
Idem per i Banchi di Lavoro e le linee di montaggio...
Idem per gli Scaffali e le Cavalette del Ferro.
Idem per gli "Armadi" Elettrici metallici...
Idem per le parti metalliche nel deposito Bombole Gas...
Idem per tante "altre" puttanate che manco ricordo!
Loro compilano il "Verbale" e poi sono.... cazzi tuoi!
Abbiamo avuto una "lunga" controversia su COME deve essere "collegato" il 
filo a terra alla Palina di Massa!
Uno la voleva "Saldata" per "continuit�" di contatto...
Uno la voleva "Avvitata" perch� diveva "misurare" la Dispersione di ogni 
Palina indipendentemente dal resto dell'impianto!
Soluzione:
Tagliato il Cavo ogni volta che veniva uno e "Ri-saldato" prima che passase 
l'altro!
Cosi "funziona" all'USL 10 - Veneto Orientale.
Che piaccia o no...  "comandano" loro!
E qui nessuno vuol fare il Don Chisciotte!
Ciao.
 

 Che piaccia o no...  "comandano" loro!
Fino ad un certo punto...
Un po' li si accontenta, poi, quando esagerano, ci si confronta sul piano 
tecnico.
--
Giorgio

 
ho fatto l'esame di media e bassa tensione proprio pochi
mesi fa. io sono elettrotecnico e sono rimasto un po'
shoccato: � cambiato molto ed in peggio. praticamente le
nuove normative che si rifacevano ai vari dpr del 55 e alla
46/90 sono state riscritte e male. praticamente ogni anno si
fa qualche aggiunta e ci si mette qualche pezza.
anche le norme cei che per me erano bibbia sono , detto dal
mio professore che � un luminare, solo consigli e nessuno �
obbligato a seguirle.


 Allocorrosivo? Cosa significa?
forse ho scritto male io. praticamente la corrosione che si
ha quando materiali differenti vengono posti a diretto
contatto



Io le chiamo comunemente correnti galvaniche... correnti vaganti... ma 
probabilmente il loro termine "tecnico" potrebbe essere diverso... 

Francesca detta Checa ha usato la sua tastiera per scrivere :

Al tempo.
Correnti vaganti sono una cosa ( es: in prossimitï¿œ di linee 
ferroviarie) e le galvaniche un'altra.
Queste ultime si autogenerano per effetto elettrochimico tra due 
materiali diversi; se pianti uno spillo in un limone ed un filo di rame 
accanto, puoi misure col tester una tensione: se gli unisci insieme ( 
in corto) si genera una corrente che nel tempo consumerï¿œ i metalli.
-- 
Saluti,
Bama

 in corto) si genera una corrente che nel tempo consumer� i metalli.
esatto. sia chiaro che anche le correnti vaganti continue
(cio� in CC) provocano corrosione ( e mi pare si chiami
allocorrosione per l'appunto, dovrei rivedere sulle
dispense) e in ambito ferroviario sono una vera disgrazia a
meno di prendere i dovuti provvedimenti.
