Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Detentore e valvola termosifone...

Ciao,
    Paulhass mi parlava in un altro thread di poter bilanciare
una zona dell'impianto di riscaldamento utilizzando regolazioni
dei detentori e/o variando eventuali limitazioni in portata massima
introdotte da certe valvolo di apertura dei termosifoni.
(I termo della  zona in questione partono troppo adagio
rispetto alle altre senza motivi apparenti e il circuito di ritorno
dai termosifoni al collettore rimane freddo per molto piu'
tempo rispetto ai termo in altre zone).
Allora, questo e' il detentore dei miei termo?
 
http://erzensoft.com/Detentore.jpg
Mi date qualche dritta su come manovrarlo per tentare di
cambiare il comportamento del segmeno di impianto di cui sopra?
La valvola di apertura dei termo non la ho fotografata,
c'e' apparente solo il modo do ruotarla, ma togliendo un cappuccio
vedo che c'e' un pirulino metallico sospetto inserito
in uno di diversi fori. Non sara' un fine corsa che limita la portata
massima?
Ciao e grazie
Roberto

ma davvero nessuno mi puo' dare una dritta ?
Grazie
Roberto


ciao
dovrebbe essere una torx o una brugola (sembrerebbe cmq + la prima)
se non hai la chiave giusta cmq puoi usare anche un cacciavite piatto
grande facendo un minimo di attenzione...essendo una valvola
relativamente nuova...non dovrebbe essere "duro" .. se vedi che sforzi
troppo... USA la chiave apposta.. e non il cacciavite.. altrimenti..
puoi "spanare" il dado
svitando aumenti il passaggio dell'acqua...
ciao

 massima?
Questo non saprei. Nelle valvole a doppio regolaggio che conosco
la regolazione di portsata si fa con una chiave a forchetta agendo
su una ghiera.
Prova comunque ad aprire completamente sia valvola come detentore
sui radiatori "lenti" e poi ne riparliamo...
Cordialità.
                 Paul

 l' otturatore (quello che ha l' impronta a brugola). ecc...
Bene, grazie Paul, agiro'...
Nel frattempo ho visto che ho una regolazione anche sulla valvola di
zona: la vite sulla sinistra che vedete in:
http://www.erzensoft.com/RegolazioneValvolaZona
.. forse e' una sorta di detentore di zona? Proverei ad agire anche
li'.
Inoltre ho verificato che l'attuatore a destra, che dovrebbe aprire
la valvola in 120 secondi da specifiche, ci mette mezz'ora...
Lo cambiero', pero' che schifo...
Ma non ci sono valvole ON/OFF invece che queste schifezze a materiale
che si espande e ritorno a molla, che non si capisce mai quanto ci
mettono e
se sono partite e oltretutto devono essere alimentate a 220 per tutto
il
tempo di apertura ?
Grazie e ciao
Roberto

 che si espande e ritorno a molla,
Per questi impieghi non si usano valvole on/off, ma proprio quelle
comandate da testine elettrotermiche (a dilatazione di cera).
Ci sono delle valvole con motorino elettrico tradizionale, ma per
lo più sono riservate per la messa in servizio di ventilcovettori...
Cordialità.
              Paul

 wrote:
Luigi
Il problema principale era proprio il motore elettrotermico.
Apriva la valvola in mezz'ora invece che in 120 secondi. Ho messo al
suo posto
quello della zona mansarda che invece apre in effetti in 2 minuti.
Poi ne comprero' uno nuovo per la mansarda...
Dopo di che' i termo della zona incriminata sono comunque
sensibilmente piu'
lenti, degli altri. Tutti sono piu' lenti, ma specialmente quello a
sviluppo
verticale. Fanno molta fatica a scaldare la parte BASSA.
I detentori ora sono tutti aperti e anche il supposto detentore di
zona (?).
I termo, mi pare, scaldano piu' in fretta se escludo (chiudendo le
valvole)
i due termo dei bagni (sempre accesi quando almeno una zona e'
attiva).
Allora forse e' un problema di circolatore, tenuto conto che la zona
lenta e' quella che ha piu' termosifoni.
Stasera apriro' la caldaia e vedro' se ci sono margini per aumentare
la
velocita' del circolatore (tu parlavi di prevalenza/velocita', che
vuol dire?).
Come ultima opzione, a titolo informativo si potrebbe aggiungere un
circolatore esterno aggiuntivo,
ad uso della zona lenta?
Ora comunque la situazione  non e' piu' drammatica
Grazie mille
Roberto

 ad uso della zona lenta?
Forse.
Bisognerebbe sapere lo schema d' impianto.
La partenza delle 2 mandate per le corrispondenti 2 zone come
è fatta ? Esiste un "barilotto" dal quale entrambe partono in forma
indipendnte ?
Cordialità.
               Paul

 indipendnte ?
Penso di no, la stessa mandata (vedi il collettore: il rubinetto rosso
in basso a
destra e' quello della mandata) serve le due zone e i due termo dei
bagni (quelli piu' sotto).
http://www.erzensoft.com/CollettorePianoTerra.jpg
Si vede male, ma le due coppie di T (uno grigio e uno ottone) uniscono
i due collettori.
Aperta la mandata vengono alimentati i due termo dei bagni (quelli
piu' sotto) e
le parti di collettori al di sotto delle due valvole.
Ciao
Roberto

 le parti di collettori al di sotto delle due valvole.
i termo dei bagni (quelli piů sotto) hanno mandata e ritorno dallo stesso 
lato?
i tubi di sinistra vanno ad UN termosifone e quelli di destra all'altro?
perché...
link postato da paulhass in altra occasione
http://xs220.xs.to/xs220/07422/Collettoremodul.jpg