Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bombola ricarica gas R407c

Ho acquistato una bombola di gas per climatizzatore (R407c) da tenere di
scorta per eventuali casi di necessit�.
Trattasi di bombola come questa:
http://img12.imageshack.us/img12/3910/foto084o.jpg
sulla medesima c'� scritto che trattasi di bombola ricaricabile e fin
qui... ci siamo.
Poi vedo sull'etichetta l'indicazione relativa al posizionamento per
l'utilizzo in forma gassosa o liquida:
http://img21.imageshack.us/img21/4992/foto083g.jpg
e un po' sono andato in crisi...
Ho sempre letto nei vari forum e documenti trovati in rete che che
nell'effettuare un'eventuale ricarica di un condizionatore, bisogna tenere
la bombola capovolta per far uscire il contenuto in forma liquida ma che
se la bombola � dotata di pescante, il tutto va invertito.
Ora, in questo caso, l'idicazione fornita dalla freccia sull'etichetta
indica dove deve essere posizionato il bocchettone di uscita per avere lo
stato desiderato? quindi significa che per lo stato liquido la bombola va
tenuta sottosopra e che, di conseguenza, non � dotata di pescante?
Ho capito giusto?
m.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Ho capito giusto?
Hai capito giusto!
Queste bombole "economiche" non sono quasi mai dotate di pescante, anche 
perch� sono talmente leggere che non avrebbe senso.
Solitamente i pescanti si usano quasi sempre sulle bombole da 40 KG e quasi 
mai per bombole sotto i 15 KG.
Ciao 

 mai per bombole sotto i 15 KG.
OK, meno male!
quindi... quando sar� il momento di doverla usare mi dovr� ingegnare per
tenerla sottosopra sul piatto della bilancia. Ho visto che ci sono dei
"piatti" appositi ma costano una cifra!
grazie per la risposta.



Ma se fai una ricarica parziale a cosa serve pesarla?
A meno che tu non decida di svuotare l' impianto.
Ti servirebbe almeno un manometro oppure un po di pratica.
Ciao 

 Trattasi di bombola come questa:
http://img12.imageshack.us/img12/3910/foto084o.jpg
Scusate, esperti di bombole, ma con cappuccio verde non dovrebbe
essere ammoniaca (o cloro, non ricordo)?
cia'
Max

 essere ammoniaca (o cloro, non ricordo)?
Codice colore bombole, vecchio e nuovo:
http://www.ricercaeprevenzione.it/Documenti/Luoghi%20Di%20lavoro/Valutazioni%20Del%20rischio/VdR_Gaslini/Farmacia/Bombole1.htm

 Ti servirebbe almeno un manometro oppure un po di pratica.
per il gruppo manometrico non c'� problema, sono "accessoriato" di tutto
il necessario (manometri, fruste, vacuometro, pompa vuoto, etc. etc.).
L'attrezzatura c'�, la teoria me la sto "studiando" qua e la, la
pratica... beh... cercher� di non fare muccate.
Ma per il momento credo che il mio impianto non ne abbia bisogno anche se
in questi giorni di caldo torrido la resa � un po' calata...
(incrocio le dita per scaramanzia)



Sono pazzi. Troppi colori, troppe combinazioni.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 Ho acquistato una bombola di gas per climatizzatore (R407c)
etc
Siccome è una miscela zeotropica in caso di perdita notevole andrebbe
ricaricata in toto, mai parzialmente, e in fase liquida. Pena
rendimento sballato.

 rendimento sballato.
infatti ho letto che, in questo caso, andrebbe recuperato l'eventuale gas
rimasto e poi effettuata una ricarica totale con la giusta quantit� di
refrigerante come da targhetta su compressore (ad esempio sul mio �
indicata una quantit� di 700 grammi).


 indicata una quantità di 700 grammi).
...e il gas rimasto recuperato non è riutilizzabile perchè la perdita
lascia andare la frazione più volatile, sballando le percentuali di
miscela di quello che rimane, che cambia le sue caratteristiche in
modo imprevedibile; per questo lo devi smaltire (con tutte le rogne e
i costi connessi).