Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale che scatta la mattina

Buongiorno a tutti da circa un mese e mezzo sono entrato nella casa nuova e mi succede circa due volte a settimana a random che verso le 7 di mattina mi scatta il differenziale e non riesco a capire il motivo, Premetto che la casa è interamente elettrica con un contratto da 6 kilowatt con piano induzione e pompa di calore aria acqua, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno, frigo, microonde
 
L'impresa che mi ha installato impianto elettrico mi ha già cambiato il differenziale con uno che avrebbe dovuto essere più adatto anche per sopportare la pompa di calore e a detta loro a reggere meglio eventuali disturbi dall'esterno ma puntualmente anche il giorno dopo averlo sostituito con quello che vedete in foto è scattato
 
Voi avete altri consigli in merito?
https://ibb.co/sgfdrh8
 

 Buongiorno a tutti da circa un mese e mezzo sono entrato nella casa nuova e mi succede circa due volte a settimana a random che verso le 7 di mattina mi scatta il differenziale e non riesco a capire il motivo, Premetto che la casa è interamente elettrica con un contratto da 6 kilowatt con piano induzione e pompa di calore aria acqua, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno, frigo, microonde 
 
Non è che alle 7, ti parte la pompa di calore di calore? Se non è così, l'unica cosa che mi viene in mente è la presenza nelle vicinanze di una ditta che alle 7 attacca un grosso macchinario.  Lo dico perché anni fa è capitato anche a me... e alla fine si scopri che dipendeva da una tipografia posta nello stesso stabile, e l'orario del disservizio coincideva, guarda caso, con l'orario di accensione di un loro macchinario.

 Bye, Guido.
 
Io ho un problema simile, a me scatta 4-5  volte all’anno, sto cercando di 
capire il motivo, pensavo di mettere altri differenziali per capire da che 
sottogruppo ha origine la perdita verso terra. Per primo ho aggiunto un 
differenziale magnetotermico al posto del solo magnetotermico a monte 
della linea elettrica che alimenta la caldaia, ma non è lei che genera il 
problema, adesso ne ho aggiunto uno a monte della linea luci di casa, 
aspetto il prossimo evento per capire.

Io ho un problema simile, a me scatta 4-5  volte all’anno, sto cercando di 
 
Ipotesi: se scatta quando piove, potresti avere una infiltrazione di
acqua, magari nelle lampade in giardino o simili.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 acqua, magari nelle lampade in giardino o simili.
 
Grazie, prima o dopo troverò l’origine della dispersione!

Grazie, prima o dopo troverò l’origine della dispersione!
 
Queste cose possono fare impazzire anche elettricisti di professione,
ci vuole tempo e pazienza.


 Buongiorno a tutti da circa un mese e mezzo sono entrato nella casa nuova e mi succede circa due volte a settimana a random che verso le 7 di mattina mi scatta il differenziale e non riesco a capire il motivo, Premetto che la casa è interamente elettrica con un contratto da 6 kilowatt con piano induzione e pompa di calore aria acqua, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno, frigo, microonde
 
Situazione come la tua: casa elettrica, contatore da 6kW. Differeziale 
da 25A (però un normale tipo A, il tuo è F: più tollerante a disturbi 
transitori). Però io sulla linea ho collegato solo la caldaia con gruppo 
interno ed esterno e l'impianto di ventilazione. Invece tu hai anche le 
prese di corrente e l'induzione. 25A sono pochi (calcola che da solo il 
piano a induzione può arrivare ad assorbire tutti i 6kW e oltre). I 
dispositivi moderni fortunatamente hanno un'elettronica che gestisce i 
cali di tensione, quindi non arriverai mai al sovraccarico, ma non mi 
pare molto corretto. Inoltre così è più difficile trovare il guasto.
 
 
-- 
Giuli el Dabro
"Prima de parlar tasi"


Tieni conto che il piano induzione è limitato a 4,5 KW e che comunque il problema si verifica alle 7 di mattina quando è tutto in stand-by se non eventualmente la pompa di calore

 Tieni conto che il piano induzione è limitato a 4,5 KW e che comunque il problema si verifica alle 7 di mattina quando è tutto in stand-by se non eventualmente la pompa di calore
 
e che se "scatta il differenziale" significa che c'è una dispersione non 
certo un assorbimento troppo alto, e in tal caso scatterebbe soltanto la 
parte magnetotermica (se non direttamente il contatore).
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU


Cosa vuol dire dispersione in termini semplici?

 Cosa vuol dire dispersione in termini semplici?
 
Che la corrente, fornita dalla fase, esce in parte (= si disperde) dalla
terra, invece che dal neutro.
 
La corrente dell'ENEL ti arriva con due fili, uno di andata detto
"fase", e l'altra di ritorno detta "neutro".
 
la fase e' prodotte dai generatori dell' ENEL. il filo di neutro
arriva alla cabina locale e viene messo a terra.
 
Se tutto va bene la corrente ti entra dalla fase, alimenta es. il
forno, e torna indietro in cabina lungo il neutro. Tanto entra tanto
esce = la linea e' bilanciata.
 
ma se il forno ha l'isolante un po' crepato, una piccola parte della
corrente in ingresso esce dalla crepa e si disperde verso la
terra locale. La terra locale e' un puntazza ficcata in terra vicino a
casa tua, collegata con un filo giallo-verde. Se tu tocchi il forno da
cui c'e' questa dispersione, la corrente, invece dal filo giallo-verde,
magari ti passa attraverso il tuo corpo e tu senti la scossa.
 
nel differenziale passano sempre due fili con due elettrocalamite.
Se la corrente che entra (F) e' uguale a quella che esce (N) le due
elettrocalamite si bilanciano e stanno ferme. Se invece dal neutro passa
meno corrente (quella che manca e' uscita dal forno, in
dispersione), allora le due elettrocalamite generano una differenza di
attrazione che fa girare un'ancoretta che stacca il differenziale.
 
Ecco perche' questo interruttore si chiama a scelta "differenziale"
oppure "salvavita".
 
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

> Cosa vuol dire dispersione in termini semplici?
 
Immagina che i tuoi fili della corrente siano tubi che trasportano 
acqua.
Se da qualche parte c'è un buchino da lì esce un po' di acqua e ti fa 
una pozza per terra.
 
Dai tuoi fili, o da qualche apparecchio elettrico, esce un po' di 
corrente.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 parte magnetotermica (se non direttamente il contatore).
 
Ogni apparecchio produce normalmente una certa quota di corrente 
dispersa, a seconda della tipologia. Queste correnti si sommano, quindi 
potrebbe essere più di una la causa. Con un nuovo impianto elettrico uno 
degli indiziati potrebbe essere qualche trofolo di rame fuoriuscito da 
un morsetto. A casa mia ho aperto tutte le placche e controllato uno per 
uno i collegamenti per evitare questo problema; non ho trovato 
situazioni critiche, se non spellature sovrabbondanti con diversi mm di 
rame sguainato in bella vista; ma in altre case dove ho vissuto proprio 
un trofolo maledetto mi stava facendo impazzire finchè non lo 
identificai, sotto i mobili della cucina: era la presa che alimentava il 
forno. Il differenziale scattava a random, senza un apparente 
collegamento con eventi tipo accensione del forno o partenza del 
compressore del frigo, ecc.



Che casino

 
Io fossi in te comincere col farmi "sezionare" l'impianto dividendo la 
parte riscaldamento dal resto. Basta montare un differenziale aggiuntivo.
 
Almeno cominci a capirne un po' di più. Hai troppa roba sotto lo stesso 
differenziale.
 
Tra l'altro se la causa fosse esterna all'abitazione, come ti hanno 
suggerito altri, ora che hai un differenziale più tollerante su un 
circuito e altri meno tolleranti sugli altri, dovrebbero saltare gli 
altri, cosa che mi pare non sia. Quindi la causa va cercata nel tuo 
impianto.


 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispersione_elettrica
 


 compressore del frigo, ecc.
 
Mio suocero è un asso a cablare le spine per esempio :-P
https://ibb.co/PNKsDgb
 (però non scattava niente...)


 
https://ibb.co/PNKsDgb
 (però non scattava niente...)
 
Denigratore...questo e' un rarissimo esempio di spina con spinterometri 
incorporati a regolazione delle tensioni di scarica (variando le 
distanze dei filetti in rame) !
 
 
 
sandro


Vista la tua (im)preparazione, l'unica cosa che puoi fare e' staccare 
qualche macchinario tenendone nota, e vedere se il fenomeno prosegue.
Nel frattempo, fare una piccola ricerca nel condominio, per capire se e' 
un problema condiviso o personale.
 
Per tutto il resto serve uno (molto) pratico.
 
 
 
sandro

 distanze dei filetti in rame) !
 
Glielo riferirò, ma già conosco la sua risposta (non ho capito un 
belino) :-D


 aspetto il prossimo evento per capire.
 
abito in un paesino tranquillo ai piedi delle colline piacentine, sono in centro paese, l'azienda piu' vicina e' a due km, il bar piu' vicino
ad almeno 500metri
anche a me ciclicamente per alcuni giorni (numero variabile) ed a distanza di mesi (mai tenuto conto di quanti mesi passano)
salta il magentotermico...... mah per fortuna in casa c'e' sempre qualcuno ....
agli altri del palazzo da 6 appartamenti niente

> abito in un paesino tranquillo ai piedi delle colline piacentine...
 
Tiro a indovinare: Sarmato?
 
-- 
Fabbrogiovanni

eventualmente la pompa di calore
 
qualcosa in casa tua ha un timer e inizia a funziona nei paraggi delle 7 ?
cambia la programmazione di quel timer, se dopo anche il differenziale 
scatta ad un'altra ora, hai trovato il colpevole.
 
 


No niente timer

 No niente timer
 
Pannelli fotovoltaici?

 differenziale con uno che avrebbe dovuto essere più adatto anche per.......
 
Soluzione 1 : chiami un tecnico qualificato che ti misuri correnti di 
dispersione con pinza milliamperometrica  ,grado d'isolamento ed 
eventualmente le armoniche che girano nell'impianto. Dubito che il tuo 
problema venga dall'esterno anche se cosi' a naso non si possono fare 
considerazioni di carattere tecnico sicure al 100%.
 
Soluzione 2 : come ti hanno gia' suggerito,ti compri un differenziale 
magnetotermico  da 10 mA ( sperando che sia effettivamente selettivo 
rispetto al 30 mA a monte e che il "disturbo" sia contenuto nel tuo 
impianto)  da far "girare" a turno sui diversi circuiti a valle della 
protezione principale fino a quando becchi il bastardone e sezioni mano a 
mano tutti i carichi sotto di esso.
 
Da impiantista ti consiglio caldamente la soluzione n.1 ,non perche' ti 
reputi incapace ma perche' ti stai addentrando in un campo dove serve una 
certa  cognizione tecnica per lavorare in sicurezza,tutto qui.
 
P.S. Sicuro di non avere elettrovalvole sui collettori del riscaldamento 
che partano comandate da cronotermostato?
 
Ciao 
 
 
 


I pannelli non sono ancora attivi e collegati 
Semplici termostati, non cronotermostati