Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: esiste un interruttore che scatta quando su un'altra linea ce X corrente

Ho un contatore da cui partono due linee di corrente una A e una B;
esiste un interruttore che tiene aperta la linea A solo se B è sotto
un certo valore in termini di consumo di ampere (o watt).
che non abbia costi sproporzionati.
Oppure si puo' realizzare con prodotti già esistenti + la creatività di 
qualcuno qui del ng.
Praticamente l'utenza A deve poter essere accesa solo quando sono sicuro 
che A+B non fa scattare il contatore.Quindi sapendo quando consuma
A e quando fornisce il contatore, A si deve attivare solo se B è sotto 
una certa soglia.
Grazie

 Grazie
 Esiste un sistema gia pronto della bticino,non conosco il costo ,provato
tempo fa a casa di un mio amico e'devo dire che funziona egregiamente.

Si chiama" Disguntore", lo trovi nei magazzini di materiale elettrico.
Ciao Felix
"arreeess" <no...@yyyy.yy> ha scritto nel messaggio
news:XVovc.391040$rM4.16...@news4.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:Kdrvc.391965$rM4.16...@news4.tin.it...


Certo che è possibile, per i costi non saprei, io l'ho fatto con la 
pressione (pressostato digitale circa 100 euro tra strumento e sonda)
dell'acqua per lo stesso motivo, cioè se la pressione scende al di sotto 
di un certo valore viene avviato un sistema di emergenza di pompe ecc.ecc.
Nel tuo caso si può mettere un amperometro digitale con contatto di 
comando che misura l'utenza B , e un relè da 20A attravero cui ci passa 
l'utenza A; si collega il contatto dello strimento ad una fase del relè 
(e il neutro diretto alla linea) , regoli l'amperometro a X ampere e 
quando vengono superati il contatto si chiude facendo scambiare il relè 
che toglie correnete all'utenza A. 
Inviato da 
www.mynewsgate.net



Si chiama interruttore preferenziale ( o relè di priorità).
SI trova nei negozi di materiale elettrico. A casa l'ho installato e
mi ci trovo benissimo.
Ciao
Luca
--  
Belluno,380m slm - NE Italia - clima temperato fresco.

 una certa soglia.
Ci sono due sistemi per ottenere cio`
Quello vecchio di anni, che si chiama rele` preferenziale, come 
giustamente ha precisato Alfiosca, anche se i primi a produrlo sono 
stati i "teteschi" della siemens...... almeno per quello che ricordo io.
Quello nuovo che si avvale di una tecnologia avanzata, microprocessori 
programmati, puo` fornire diverse priorita` per orari diversi, le 
apparecchiature sono collegate a mezzo doppino (bus) oppure con onde 
convogliate.
Certo che il prezzo del secondo e` di parecchio superiore al primo, ma 
con una opportuna valutazione dei costi benefici permette di ottenere un 
risparmio sulla bolletta.
Quello piu` semplice e meno costoso, e` piu` orientato alla continuita` 
di servizio.
ciao max

di servizio.
Ciao,
Lavoro per un'azianda che produce proprio la strumentazione da te
elencata. Bellissimi. In situazioni "complesse" sono certamente
adatti, soprattutto in caso di "esborsi" significativi ed in caso di
penali per lo sforamento dei limiti contrattuali di assorbimento. Caso
tipico aziendale. 
Ma francamente a casa, in cui mi basta che non salti il contatore
quando accendo lavatrice e forno, preferisco la rassicurante
semplicità di un relè di priorità. Si tara facilmente e, se si dovesse
rompere, costa molto meno (come da te sottolineato) e non devo
ristudiarmi un manuale :-) (sarà che sono pigro? ;-)  ). 


 semplicità di un relè di priorità.
mi permetto di quotare dal mio messaggio precedente
 >> Certo che il prezzo del secondo e` di parecchio superiore al primo, 
 >> ma con una opportuna valutazione dei costi benefici permette di 
 >> ottenere un risparmio sulla bolletta.
Comunque interessante il lavoro che fai :-)))
ciao max

Comunque interessante il lavoro che fai :-)))
In che senso? Fortunatamente per il "mondo", non li progetto io ! :-)


 In che senso? Fortunatamente per il "mondo", non li progetto io ! :-)
Mia nonna diceva che chi maneggia il miele si lecca le dita..... :-))
chi lavora con i microprtocessori programmati, o perlomeno in un posto 
dove la loro programmazione e test e` una cosa seria ed affidabile, 
potrebbe installarne una manciata in casa ed in laboratorio... :-))
ciao max

potrebbe installarne una manciata in casa ed in laboratorio... :-))
Hai presente quando arrivi a casa e dici "se vedo ancora qualcosa di
elettronico, lo butto dalla finestra?" :-)
Scherzi a parte, io ho passione per queste cose, ma mi sono reso conto
che il grosso limite è che, in caso di problemi, diventa un calvario
mettere a posto. Tutto dipende ovviamente dalla complessità ma, in
linea di principio, devi avere una documentazione precisa di tutto,
*modifiche comprese*! ;-). Tra 10 anni ti si rompe un pezzo. Anche se
hai preso prodotti di una ditta seria, facilmente sei ai limiti della
disponibilità di ricambistica (se non sono 10, saranno 15, ma
l'aspettativa di vita del'impianto per me è un po' maggiore), che
pagherai i tuoi soldini e ti costerà del tempo in ricerche. Oltre al
fatto che, magari, tra 10 anni avrai cambiato qualche priorità (figli,
nipotini, veleggiare in polinesia, amanti o quant'altro) e l'idea di
doverti rifare un aggiornamento per far funzionare il tutto magari ti
suona come una condanna :-).
Meglio adottare la logica KISS, che alla lunga da meno problemi.
Con questo non voglio criticare chi ha la casa cablata etc.
Semplicemente, prima di farsi prendere falla frenesia tecnologica per
la moda corrente, meglio riflettere sulle implicazioni di lungo
periodo. Poi ognuno farà come meglio crede. 


Comunque quello alla portata di un comune mortale e' questo?
http://www.platino.it/cataloghi/web_dk/BaseFrameset.asp
Grazie per la dritta, non sapevo che esistessero: 3D molto utile. 
Prendero' in considerazione di mettere tutti gli apparecchi "di
potenza" tipo lavatrice, lavastoviglie, condizionatore ecc. sotto uno
di questi quando rifaccio l'impianto elettrico.