Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Elettronica per controllo caldaia

Ho una caldaia a pellet in un locale (stalla) adiacente alla casa che ogni tanto va in blocco .... per mancata accensione ... o fine pellet .. ecc
 
Ci sarebbe un modulo da collegare per avvisare via cell sullo stato di funzionamento ... ma si parla di 600 euro!!!
 
Mi basterebbe portare in casa un paio di fili per avere una lucina  o un beep ... insomma qualcosa che mi avvisi che la caldaia è in blocco senza bisogno di controllare andando fuori ogni volta o accorgermene quando i termosifoni sono già freddi.
 
Dove e come potrei intercettare l'informazione? Eventualmente sono anche in grado di assemblare un semplice circuitino.
Vi allego lo schema elettrico della caldaia
https://ibb.co/wMNnfZZ
 


Non puoi, perchè la cpu fa le conclusioni che vorresti estrapolandole da 
altro.
 
C'è pero' questo: 
http://www.mescolicaldaie.it/prodotto/pannello-di-controllo-remoto/
 

 Tenicamente sulla rs232 o sulla 485.
 
Come?  Se non ha come si forma il pacchetto, e poi i dati sono 
interpretati dall'altra parte....
 
 
Per il resto nemmeno commento.

> Mi basterebbe portare in casa un paio di fili per avere una lucina  o un beep ... insomma qualcosa che mi avvisi che la caldaia è in blocco senza bisogno di controllare andando fuori ogni volta o accorgermene quando i termosifoni sono già freddi.
 
La cosa più semplice, ovviamente se possibile, applicare una 
fotoresistenza per il controllo sulla luminosità della fiamma, tipo:
 
https://amzn.to/39SYSrM
 
 
Non so se hai la possibilità di rilevarla alla giusta distanza per non 
rovinare il sensore.
 
 

 
 
Potrebbe essere che all'uscita aux2 hai un segnale che indica se
 la temperatura dell'acqua è sopra o sotto a quella impostata.  In
 tal caso potresti mettere un allarme quando l'acqua è sotto
 temperatura per troppo tempo, il che vuol dire che la caldaia è
 spenta. 
-- 

 
https://amzn.to/39SYSrM
 
 
L'idea non è male ... ma purtroppo la fiamma quando viene raggiunta la temperatura si spegne e resta spenta fino a quando la temperatura nella caldaia o nel puffer non si abbassa oltre la soglia e quindi non riuscirei a capire se è spenta per un normale standby o per un blocco

 
http://www.mescolicaldaie.it/prodotto/pannello-di-controllo-remoto/
 
 
Purtroppo la mia caldaia è della serie Mescoli kompacta mentre quello è per Gaselle o Combifire.
 
Mi basterebbe intercettare anche solo il beep di quando va in blocco ma non riesco a capire dove viene generato. A orecchio sembra dentro al display

 spenta. 
 
Ok. Come posso verificarlo? misuro la tensione su aux2 (piedino 19 e 21)?
Cosa significa N.O. e N.C. e COM (comune?)
E la scritta a fianco di aux2 (ON TH20>°C) ... e quel R?

Il 20/01/2021 16:30, Zut ha scritto:

Bisogna vedere se la coclea o la pompa si fermano quando la caldaia va 
in blocco, a quel punto puoi montare un relè in parallelo all'uscita e 
comandare una spia o qualsiasi altra cosa.
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 Ho una caldaia a pellet in un locale (stalla) adiacente alla casa che ogni tanto va in blocco .... per mancata accensione ... o fine pellet .. eccCi sarebbe un modulo da collegare per avvisare via cell sullo stato di funzionamento ... ma si parla di 600 euro!!!Mi basterebbe portare in casa un paio di fili per avere una lucina  o un beep ... insomma qualcosa che mi avvisi che la caldaia è in blocco senza bisogno di controllare andando fuori ogni volta o accorgermene quando i termosifoni sono già freddi.Dove e come potrei intercettare l'informazione? Eventualmente sono anche in grado di assemblare un semplice circuitino.Vi allego lo schema elettrico della caldaiahttps://
ibb.co/wMNnfZZ
 
 
Ho una idea, semplice e anale.
 
Compri questo 
https://www.ebay.it/itm/324078740626
 
 
Fascetti la sonda ad un tubo del termosifone, poi porti 2 fili ad
 una spia in casa commutata dal relè.
 
ci va un alimentatore che recupererai di sicuro, sotto una certa
 temperatura che decidi tu si accende la spia.
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

 
 
 
dopo un tot di tempo capisci che è da controllare..
se va in standby ogni 15 minuti e non riparte dopo altri 15 è da 
controllare, ovviamente visivamente.
Se vuoi un avviso automatico potresti aggiungere un secondo relè a tempo 
collegato ad una lampadina di segnalazione, tipo:
https://bit.ly/2XWasgf
 
 
COn un micro potresti farlo senza problemi e tutti questi moduli, però 
non credo tu sia in grado. (valutando quello che hai scritto).
 
 
Ma se trovi un qualcosa di meglio ...


La caldaia ha copertura dal WIFI di casa ??
Se la risposta è SI puoi usare un Sonoff TH (spesa circa 15€), nastri la sonda ad un tubo dell'acqua in uscita e monitori la temperatura da casa via WIFI. Se la temperatura scende sotto un certo valore intervieni!

... e quel R?
 
Boh, un qualche componente della caldaia?
 
 
 
 
-- 

 
 
È un esempio di collegamento di un Relè esterno alimentato a 220V 
 
 
-- 
non firmo niente !


Se non hai la possibilità di estrarre l'informazione dalla elettronica
della caldaia, devi misurare un parametro esterno, io misurerei la
temperatura dell'acqua di accumulo (caldaia o puffer) e con un
termostato imposti il valore sotto il quale vuoi essere avvisato, due
fili e una lampadina e hai fatto.
Preferibilmente non usare la 220V, usa la tensione che esce
dall'alimentatore che si vede in alto nello schema.
Ci sono termostati a contatto o con bulbo esterno molto usati in
impianti di riscaldamento.


 
poi per semplificarti la vita due schedine micro tipo questa:
 
https://www.aliexpress.com/item/32959541446.html
 
 
una la metti ad ascoltare il beep, l'altra dove vuoi in casa tua; le 
metti in comunicazione o via wifi di casa oppure con gli altri modi 
supportati dal dispositivo (l'ESP32 funziona anche come AP (access 
point) creando una sua propria wifi indipendente che si gestisce da 
solo). Ho provato un protocollo simil industriale messo a punto dal 
costruttore che si chiama ESP NOW che mette in comunicazione più 
dispositivi in varie configurazioni per lo scambio di dati e grazie alle 
librerie gratuite e tutorial debbo dire che funziona benissimo.
 
poi serve una resistenza ed un led applicato alla scheda che hai in casa 
e che tu farai lampeggiare quando in caldaia il cicalino suona ...
 
Il due micro si programmano facilmente con l'IDE di Arduino ed in rete 
si trova una marea di tutorial e di librerie ...
 
Ovviamente le due schedine sono sprecatissime  per questa applicazione, 
ma costano poco e sopratutto essendo programmabili (anche OTA, ovvero 
via aria) nulla vieta in futuro di riprogrammarle per usi sofisticati.
 
E. Delacroix
 
 
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Zut ha scritto:

ma quando va in blocco cosa succede? si accende una lampadina?
suona un cicalino?
e come è fatto il tuo impianto? ha la pompa di ricircolo?
 


Il termostato di sicurezza (pin 11 e 12) dovrebbe staccare se si
supera una temperatura, se c'e' un termometro potresti collegarci in
parallelo qualcosa che ti avverta se scendi al di sotto di una
temperatura.
-- 
Ciao
Andrea Malfatti


Ipotesi di segnalazione in remoto:
Bisognerebbe verificare come si comporta l'uscita ausiliaria quando la caldaia va in blocco, 
se in ipotesi avvenisse uno scambio ai morsetti 17/21 NO o 17/20 NC si potrebbe gestire un carico esterno (lampada o relè) 
oppure 
si potrebbe utilizzare lo scambio tra 19/21 NO e 19/20 NC per un contatto ohmicamente pulito per gestire una segnalazione esterna usandolo come interruttore per un segnale