Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni super rumorosi

Termosingolo. La caldaia ha una pressione di 1.2 bar.
Pulizia e controllo fumi effettuati un paio di mesi fa.
I termosifoni han sempre "sofferto" con aria al loro interno (ed un 
rumore incessante di cascata...), che prontamente risolvevo aprendo la 
rotellina dello sfiato fino a togliere una bella tazzotta di acqua e poi 
ripristinando la pressione.
Quest'anno sembra che non funzioni: i termosifoni continuano a 
spisciottare nonostante non ci sia piï¿œ aria al loro interno. Operazione 
fatta piï¿œ e piï¿œ volte.
Inoltre succede una cosa curiosa: a termosifoni spenti, tutte le sere 
alla stessa ora, cominciano a fare il rumore scrosciante. Puï¿œ essere 
perchï¿œ il vicino di casa accende la sua caldaia? Lo sï¿œ e' strano ma il 
pensiero mi ci ï¿œ andato e io non sopporto piï¿œ questo rumore di cascate 
del Niagara.
Ma ï¿œ tutto quello che so fare per i termosifoni.
Altri suggerimenti?
 
-- 
Cucï¿œ, L'Aretina plus Moka *"Cum umbra et lumine.."*

Dopo dura riflessione, Cucu, L'Aretina ha scritto :

Ho avuto questo problema, anni fa, in un impianto centralizzato
e, nonostante il disappunto e lo scetticismo del tecnico,
il rumore scompariva solo aumentanto la pressione dell'acqua.
 
E' possibile che la pressione dell'acqua nei termosifoni sia bassa,
di qui il rumore dello scorrere dell'acqua.
Quando si raffreddano la pressione si abbassa ulteriormente
ed aumenta il rumore di cascata finchï¿œ la pompa non si ferma.
Ma potrebbe esserci anche una strozzatura in qualche tubo
dovuto ad un tappo di calcare o altro.
 
-- 
NE' TROTE, NE' FALCHI,  NE' GRILLI,  NE' GRULLI
 
Sardegna Blues - Diego Cugia
http://tinyurl.com/onxg7jb
 
 
 

 Termosingolo. La caldaia ha una pressione di 1.2 bar.
 
come dice pirex magari � bassa.
Io proverei a mettere a 2, poi spurgo, poi vedi e riferisci... 
 
 

C'è qualcosa che non va...
Se la caldaia è sullo stesso piano dovresti lasciarla a 1 senza avere problemi.
Ma aggiungi acqua spesso?
 
L'impianto non perde immagino, e questo è bene.
Magari hai qualche valvola farlocca che ti fa entrare aria, una microfessurazione o similare?
 
Potresti provare ad alzare la pressione a 2, a impianto freddo e poi accenderlo per una decina di minuti.
Con le pompe in movimento fai uno spurgo dove hai la valvola più alta. Ed in seguito ripristini la pressione a 2. Vai avanti così fino a che non hai sfiatato tutti i termosifoni.
Quindi abbassi la pressione a 1 o poco più e vedi cosa succede.

Quindi abbassi la pressione a 1 o poco pi� e vedi cosa succede.
 
e se il manometro � farlocco?
se a 2 o poco meno va bene, io la lascierei l�.
 
 
 


potrebbero esserci delle scorie/incrostazioni nel circuito d'impianto per cui la circolazione è difficoltosa creando appunto degli sgocciolamenti laddove l'acqua dovrebbe fluire.
La soluzione, se fosse, sarebbe la pulizia del circuito con prodotti specifici disincrostanti che fatti circolare nell'impianto per un certo periodo scioglierebbero queste scorie. 
 
Questo purtroppo è il mio problema attuale per cui queste scorie vanno a ostruire lo scambiatore della caldaia che va in blocco, lasciandomi "al freddo".
Lunedì attendo il tecnico che mi farà il preventivo per eseguire la procedura detta sopra...
se qualcuno avesse idea di quali costi devo aspettarmi o avesse suggerimenti in proposito sono tutto orecchi

 aspettarmi o avesse suggerimenti in proposito sono tutto orecchi
 
Un idraulico onesto ti preventivera'
le ore che impiega ed il costo dell'addittivo
antifilmante che aggiungera' a lavoro finito.
Non costano poco questi addittivi, mi pare qualche
decina di euro per 1 litro (che dovrebbe essere sufficiente
anche se dipende dalle dimensioni impinato)
Secondo me 3-4 ore di lavoro se non trova inghippi
grossi, ovvero che lo scambiatore caldaia
non sia da sostituire.
 
 


Grazie Toni x la risposta,
quindi dovrei aspettarmi sui 200/250 € se ho ben inteso; lo scambiatore è integro, è lo stesso tecnico che me l'ha pulito tre volte quest'anno, ultima 1 mese fa...