Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Consumo acqua calda

Argomento trito e ritrito.... ma leggi post di qua leggi post di la' non ho trovato un sistema veloce per farmi due conti della serva.
 
Vorrei montare il boiler elettrico per scadlare l'acqua calda con l'energia in surplus prodotta in modo da staccare la caldaia nel periodo primavera/estate/inizio autunno.
 
Non ditemi che usare l'energia elettrica 'e una bestemmia per scaldare la'cqua etc etc, perche' non ti monti un pannello solare termico e bal bla bla perche' sono cose che gia' so e preso in considerazione per costi/tempi di ammortamento etc etc....
Mi sono GIA' FATTO I CONTI in questo senso. Sto solo valutando se usare un boiler a pompa di calore oppure classico mettendo tutti i costi insieme ma e' un altro discorso.
 
L'unico mio dubbio e' calcolare spannometricamente quanti Mcubi faccio fuori con la caldaia (misurazione che non posso fare ORA usandola anche per il riscaldamento, dovresi stare 2-3 giorni al freddo per avere una misura per solo l'acqua calda).
 
La caldaia che ho e' una Hercules condesing 32 ABT.
 
Assieme all'accrocchio lavorero' sulla fonte di spreco principale: il tempo che sta la Signora sotto la doccia! 
 
Detto questo amettendo un'entrata dell'acqua a 10 gradi, quanto gas faccio fuori per portarla a 55 gradi (l'accumulo sono 120 litri)? A spanne, se sono 2.3mcubi o 2.5 non fa grossa differenza.... se sono 3 o 7 si ;-)
 
Grazie a chi mi dedichera' il suo tempo a rispondere.
 
Mauro
 
 
 

 o 7 si ;-)   
 
Per scaldare una massa di acqua (calore specifico
Cs = 4186 J / (K kg)) m = 120 kg di DeltaT = 45 K serve
un'energia E = m * Cs * deltaT = 22.6 MJ, dato un potere
calorifico superiore del metano P = 38.3 MJ/smc (dati mia
bolletta) e un rendimento complessivo _ipotizzato_ R = 90%,
la quantita' di metano richiesta sara' E / (P * R) = 0.66 smc.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 


Grazie 
Questi i dati ideali, nel reale cmq resto sempre nell'ordine di 1mcubo?

 1mcubo? 
 
Si'.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani


 
32 kw
150 litri accumulo...
 
 
donne -'''''-   igene ... ok... ma cucina ?????????
lavaggio ???? come usa ? lavatrice e lavastoviglie...
oppure usa il lavello per i piatti e il lavabo per
delicati ?
 
 
 
 
SENTI.... LA TUA VERA RISPOSTA E' QUESTA.....
 
PRENDERE IL CONSUMO VERO M3 ... NEL PERIODO DI RISCALDAMENTO SPENTO...
io sono lombardia... il periodo � 15 aprile 15 ottobre...
allora sarn 180 gg x 2 = 360 m3
 
per il periodo con riscaldamento acceso... DEVI FARE 180GGX2  X2
 
IN TOTALE ANNO SARAN = CONSUMI 15/04 > 15/10 X 3
 
CIAO
 
MARIO

 la quantita' di metano richiesta sara' E / (P * R) = 0.66 smc.
 
E / (P * R) = 4.637 m^3.
 
 
 
Max

 mentre il DeltaT da 10 a 55 �C vale 45 �C = 318.15 K. O no?
 
No, l'unita' di misura della temperatura termodinamica (K) e'
uguale a quella della temperatura Celsius (�C), le due scale
differiscono solo per la scelta dell'origine (0 �C = 273.15 K),
di conseguenza una _differenza_ di temperatura e' espressa
dallo stesso valore numerico nelle due scale, cioe' in questo
caso si ha DeltaT = 45 K = 45 �C.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 

 
 
Allora, vistoche io sono come San Tommaso... ho fatto la prova pratica.... chiuso in riscaldamento per 1 ora, svuotato completamente l'accumulo ....e misurato gas prima e dopo....
Putroppo non avevo la misura della temperatira della'cqua in entrata ma di sicuro <= di 10.
Ha consumato 0,778 Mcubi di gas.
Abbastanza coerente con quanto calcolato.
 
Ora.... fare due conti delal serva e' ababstanza facile.... 0,8 x (circa) 0,9 euro mcubo... sono circa 70 cents.
 
Vorrei capire pero' quanta acqua ricavo....da, per esempio, 100 litri a 55 gradi prima che scenda sotto tipo i 38 gradi (anche s ein estate penso un 35-36 gradi siano sufficenti)... per capire se possono bastare per 2 persone....per fare una doccia decente.
 
Mauro
 

 bastare per 2 persone....per fare una doccia decente.   
 
Visto che il concetto di "doccia decente" e' molto personale,
anche in questo caso direi che ti convenga effettuare un
"esperimento" ;-).
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani

anche in questo caso direi che ti convenga effettuare un
 
Potrebbero farla insieme, cosi' consumano meno acqua.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


eh fosse facile, oltretutto far euna doccia ORA con 36 gradi non e' come farla con la stessa temperatura in Agosto.
Usando uan formula...che ho trovato... con temperatura dell'acqua a 10 gradi, temperatura max 55 e 100 litri.... si producono 160 litri circa di acqua a 38 gradi. Basteranno? Non basteranno? Con una doccia che consuma sui 12 litri/min... sono 15 minuti di acqua calda.... non tantissimi eh...

 Potrebbero farla insieme, cosi' consumano meno acqua.
 
ahahahah.. beh si ho la doccia enorme per quello (uno sfizio ch emi sono tolto, uno dei pochi)...ma il rpoblema e' che, da esperienze passate, di acqua se ne consuma MOLTA di piu' perche' si viene distratti da altre faccende ahahahah
 
Via non percorribile :D
 
Mauro

per 2 persone....per fare una doccia decente.
 
Il conto lo fai così, supponendo acqua in ingresso a 10°C:
 
L'entalpia (rispetto a 10°C) dell'acqua nel serbatoio da 100l a 55°C è
 
  (55-10)*100*4186 = 19MJ
 
Quella che ti serve per fare due docce da 80l e 200l a 38°C e lasciare
nel serbatoio l'acqua a non meno di 38°C, è:
 
  (38-10)*(80+200+100)*4186 = 44MJ
 
La differenza 44-19=25MJ la deve mettere la caldaia.  Con un rendimento
del'80% e rendimento calorifico inferiore 35 serve una quantità di gas
di
 
  25/(0,8*35) = 0,9mc
 
Per sapere se la caldaia ce la fa supponiamo che le docce (una di
seguito all'altra) durino 40m.  Per fornire 25MJ in 40m la caldaia deve
avere una potenza di
 
  25000/(40*60) = 10kW
 
Che è erogabile da qualunque caldaia murale, anche se regolata al
minimo.
 
Naturalmente posso aver sbagliato qualche conto, ma a occhio torna
tutto.

    25000/(40*60) = 10kW
 
Definizione di potenza, immagino.
 
 
 
Max

Definizione di potenza, immagino.
 
Sì.