Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Risolto il mistero della pompa.

Riporto, per chi avesse seguito il thread della pompa, le conclusioni della
vicenda alle quali è addivenuto il vecchio ed  esperto "Tonin batipal".
Tutto mi è stato raccontato al telefono dalla figlia della signora
proprietaria del pozzo.
Una domenica fa, dopo la messa, si è presentato Tonin, bicicletta a mano
e toscano spento in bocca.
TONIN :  "Cossa xe nato, siora, che me ga dito che la pompa no tira
                  più acqua."
SIGNORA : " Xe vero, Tonin mio, la pompa tira poco e mal, che da
                     quando la xe stada tocada da chi so mi, non la va più
                     come una volta."
T :  "Ehhh, cossa la vol, veci semo noi, e vecia sarà la pompa. La me fazi
        veder, che in vita mia de pompe tante ne go viste..."
S :  "Anche so pare tante pompe ga batù, bonanima, che mi lo conossevo
       ben, prima che il ciapassi quel bruto mal... Ma prima la entri, che
       go messo su la moka. La vol un cafè ? Che un cafè fa sempre ben..."
T :  "Dopo... dopo..., che cafè non dovessi cior, e meno che mai zuchero,
       che zuchero fa mal per diabete. Vedemo sta pompa, inveze."
Tonin và alla pompa, si fa prestare uno "sborfador" [innaffiatoio], con
il quale adesca la pompa a mano. Tira qualche sapiente pompata,
prima lentamente, poi più veloce.
Gli basta questo per capire, sena incertezze di sorta, di cosa si tratti :
T : " La pompa non la ga gnente, che ansi la va meio che nova. La supa
        [succhia] che xe un piasèr, ed un bel lavoro la xe stado fato" [si
       riferisce al cambio di guarnizione del pompante ed al recupero dei
       giochi sulla aste ai quali avevo provveduto].
       "Piutosto xe il tubo che el xe stropà, che xe entrà giarin dentro
        per i anni che el gà. "[il tubo da pozzo si è intasato di ghiaino
        a  causa del tempo trascorso].
       "Un tubo novo xe de bater zò, che il vecio xe andà.
        Ma mi non fazo più sti lavori, che ormai son vecio e il batipal
        lo go dado via da tempo, che me intrigava in cortivo tra i
        strafanici."
        [Tonin non dispone  più dell' attrezzatura a capra battipalo,
        l' ha venduta perchè inutilizzata da tempo  e giacente in cortile
        tra i rottami].
Continuo in forma più tecnica e comprensibile.
La causa del malfunzionamento (ricordate ? difficoltà a sollevare
l' acqua, "ritorno" elastico della leva di manovra della pompa, poca
portata), secondo Tonin è dovuto ad una causa principale più due
cause concorrenti.
In ogni caso la seconda pompa, quella elettrica, posta in aspirazione
in parallelo a quella manuale, non c'entra nulla).
La causa principale è l' età del vecchio tubo da pozzo, realizzato con
tubo da 1". Questi tubi non erano dotati nè di succhieruola, nè di
valvola di fondo. Per favorire l' infissione, erano dotati di una punta
avvitata all' estremità, e per la pesca in falda, nell' ultimo metro di tubo
era trapanata una serie di fori per il passaggio dell' acqua.
Dopo alcuni decenni di esercizio, il tubo viene parzialmente riempito
da sassolini che entrano perchè di misura inferiore ai fori d' entrata
dell' acqua.
I granuli più piccoli vengono trascinati dalla corrente d' acqua in salita
ed espulsi alla bocca d' uscita della pompa. Quelli più grandi rimangono
nel tubo. Per un certo periodo non danno alcun fastidio, poi, riducendo
le luci libere e, per così dire, pesando nella colonna d' acqua, iniziano
a diminuire la portata della pompa.
(Tonin non lo sa, ma in buona sostanza il tutto si configura come un
aumento delle perdite di carico all' aspirazione).
Non è possibile sapere con una certa attendibilità quando si verifica
il fenomeno, perchè dipende dalla natura e consistenza del terreno
che circonda il tubo.
Le due concause alle anomalie riscontrate sono :
- il basso livello della falda freatica, che, variabile stagionalmente, si
  trova generalmente ai minimi proprio al termine dell' estate/inizio
  autunno.
-paradossalmente, il recupero dei giochi nei leverismi della pompa,
 al quale avevo provveduto rimboccolando tutti i punti di rotazione.
 Di norma in queste pompe c' è sempre un po' di gioco. Questo
 permette che, quando si inverte il senso della pompata (cioè
 quando la leva da tutta abbassata viene alzata), non si avverta
 il peso della colonna d' acqua in aspirazione, perchè la valvola di
non ritorno integrata nella pompa manuale (il clapet), ha il tempo
necessario di chiudersi, e quindi "isola" l' acqua nel tubo sottostante.
Se non c' è gioco nei leverismi, il clapet si chiude ugualmente, ma
nei brevissimi istanti in cui rimane aperto, sul braccio che aziona la
pompa si avverte il peso della colonna d' acqua, che tende a
spingere con un breve impulso il braccio che impugna la leva
(cioè quello che io definivo "una reazione elastica.."
Come ho già detto, Tonin ha capito al volo di che si trattava.
Diagnosi e prognosi !
Quest' ultima, purtroppo, infausta.
In buona sostanza, il pozzo esistente deve essere abbandonato
e sostituito da un altro, anche ricavato a pochi metri di distanza
dal primo.
Una bella lezione di esperienza e buon senso.
Cordialità.
                 Paul

                 Paul
Insomma c'era un chiaro fenomeno di perdita di carico "non lineare a 
tratti", quando i sassolini si muovevano in fondo al tubo. E questo spiega 
l'incremento "anomalo" e "sospetto" della portata all'uscita della pompa 
centrifuga, quando si pompava mediante quella a mano.
Diciamo anche che lo schema (il modello disegnato), non comprendeva questa 
perdita di carico.
Avevo pure tentato di argomentare con una ipotetica valvola di fondo 
pesante...
http://tinyurl.com/y5r5m4
Non scavo pozzi e non monto pompe, pero' un impianto in regola ed in ordine 
vede un decremento di portata alla mandata dell'elettropompa, quando si 
pompa anche a mano, dalla medesima aspirazione. Sempre che il modello... sia 
sufficientemente fedele.
In questo caso il modello non mostrava l'otturazione (dinamica) 
all'ingresso. Ed il comportamento che sperimentalmente si riscontrava 
falsificava il modello disegnato da Paul.
Molto bella la trascizione con traduzione dal dialetto.
Comunque Paul, secondo me ci hai presi tutti quanti per i fondelli... :) Ne 
sono veramente convinto (ed e' per questo che non ho replicato con la 
promessa dimostrazione).
CIAO! :)
Mirko. 

 dell' acqua.
Il vecchio idraulico che qui da noi "picchiava giù i pozzi" preparava il 
tubo come da tua descrizione però ricopriva la parte forata stagnandoci una 
retina fine.
-- 
Fabbrogiovanni 

 dal primo.
NO! Non e' giusto ! Dopo tutta la saga del pozzo non si puo' chiuderlo 
adesso :(
-- 
Gigio2k
www.g2kweb.it