Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: magnetotermici e differenziali

ciao a tutti chi ha voglia di darmi una lezione riguardo
magnetotermici e differenziali?
avendo ristrutturato cucina e bagno in casa mia ne ho approfittato x
cambiare i cavi elettrici (li ho messi tutti da 2.5mm), portare la
terra in casa e sostituire la centralina degli interruttori magnet.
a questo punto non mi rimane che separare le forze(prima frigo forno
lavastoviglie e lavatrice facevano capo ad 1 interruttore da 25 A)ed
aggiungere il salvavita.č corretto metterne uno solo a comandare prese
luci e forze e un int aut mag solo x il frigo?che differenza c'č tra
magnetotermici 1P, 1P+N , 2P ,(2P+N esistono ?) cosa dovrei usara io?
tra l'alto la cosa si complica in quanto si possono scegliere da 4,5KA
6KA e 10KA (cosa significa?) e anche tra 1M e 2M (e qua proprio mi
sono perso) e infine compatto o no?
frigo forno,lavastoviglie,lavatrice tutti con  16A ciascuno?
e x prese e luci??
sono stato un po lungo ma spero di non aver annoiato
grazie ciao

[...]
se hai fatto tutto da solo, e se a quanto capisco dalle tue domande
non eri qualificato a farlo, occhio che ti sei messo in posizione
illegale. E se un giorno dovesse arrivarti un controllo o peggio
dovesse capitare a qualcuno un incidente derivante dal "tuo" impianto
... per te sarebbero cavoli amari.
Auguri   
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)

 ... per te sarebbero cavoli amari.
Per il discorso "se dovesse succedere" ok, ma per il controllo .... da  
quando fanno controlli in casa di privati sull'impianto elettrico ?
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

quando fanno controlli in casa di privati sull'impianto elettrico ?
che io sappia, da mai, hai ragione. 
Ma non mettiamo limiti alla creativita' comunale: metti che domani
inventino una simpatica procedurina analoga a quella per le caldaie
... vale a dire un qualunque iter che implichi la consegna periodica
di un modulino di certificazione ...
Ssshhhttt, non diciamolo forte!   :-)
Ciao


 Ssshhhttt, non diciamolo forte!   :-)
Potrebbe arrivare di peggio. Potrebbero obbligarti ad una certificazione,  
a pagamento, senza la quale l'enel non ti fornirebbe energia. C'e' poco da  
scherzarci purtroppo :(


 scherzarci purtroppo :(
Bhe quello c'e' per i nuovi edifici in cui richiedi un nuovo allaccio.
Se l'immobile o l'unita' abitativa non e' mai stata allacciata va
presentata.
Ciao
Kep

 Ssshhhttt, non diciamolo forte!   :-)
Premessa: mi appoggio al post di uplbet e parlo ad un immaginario amico 
bricoleur che come noi traffica con i fili.
"Il tragico di tutta questa faccenda, caro amico,  e` che la 
dichiarazione di conforminta`, te la chiederanno quando ormai il peggio 
sara` gia` accaduto e tu sarai vittima e carnefice nello stesso 
momento..... e doppio sara` il magone, per i danni che hai provocato e 
per la pena che ti sara` inflitta".
ciao max

 sono stato un po lungo ma spero di non aver annoiato
Non mi hai assolutamente annoiato, unica nota sei sicuro che la sezione dei
cavi utilizzata e' sufficente ?? Non e' detto che 2,5mmq siano sufficenti
per TUTTI i cavi.
Es. Hai considerato il carico sulle tratte principali prima delle eventuali
derivazioni, la caduta di tensione in base alla lunghezza, il numero dei
cavi che passano nella stessa tubazione ? Non dico con certezza che i 2,5mmq
siano sufficenti, ma potrebbero non esserlo per certe tratte.
Ciao
Kep

 sono stato un po lungo ma spero di non aver annoiato
Idem come sopra :)
--
                              Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "viatuttoquesto")

 installi tutti differenziali.
Mmmh... sul fatto che il bipolare sia in disuso dissento un po', molte
aziende (es. Gewiss) puntano sui 2P propio perche' danno in ogni caso piu
sicurezza nei confronti di un 1P+N e personalmente utilizzo quasi sempre
megnetotermici con tutti i poli protetti, anche perche' la differenza di
costo e' minima (nell' ordine di una decina di euro), comunque si tratta di
scelte personali.
Ciao
Kep

 a 127V rispetto a terra e 220V tra loro.
e si usa molto nei circuiti IT ed IT-medicale dove la protezione del 
neutro e` obbligatoria :-))
ciao max

 Kep
 Ciao collega :)


 I 2P si usano anche, come giustamente ha ricordato Massimo, sui circuiti
IT.
Infatti in IT e in Medicale si usano tutti i poli protetti, propio per aver
una maggiore protezione e sicurezza, ora se si considera la differenza di
prezzo, tanto vale usarli anche in civile, ma come ti dicevo e' un parere
molto personale e giustamente nulla a da dire se uno usa un 1p + n cablato
correttamente, prob. sono io che mi faccio delle pippe mentali in piu'.
Buon Natale collega :)
Kep

  Ciao collega :)
Curiosita' di che zona sei ?
Ciao
Kep

 neutro e` obbligatoria :-))
Verissimo, soprattutto negli IT sotto trasformatore di isolamento o simili.
Gli altri IT (poveretti) mi sembrano caduti un po' in disuso.
Ma forse sono io che lavoro poco sull'industriale e non ho occasione di
vederne molti...


 neutro e` obbligatoria :-))
Verissimo, soprattutto negli IT sotto trasformatore di isolamento o simili.
Gli altri IT (poveretti) mi sembrano caduti un po' in disuso.
Ma forse sono io che lavoro poco sull'industriale e non ho occasione di
vederne molti...


ciao a tutti chi ha voglia di darmi una lezione riguardo
magnetotermici e differenziali? 
(non riguardo eventuali problemi x la mancanza della certificazione)
avendo ristrutturato cucina e bagno in casa mia ne ho approfittato x
cambiare i cavi elettrici (li ho messi tutti da 2.5mm), portare la
terra in casa e sostituire la centralina degli interruttori magnet.
a questo punto non mi rimane che separare le forze(prima frigo forno
lavastoviglie e lavatrice facevano capo ad 1 interruttore da 25 A)ed
aggiungere il salvavita.č corretto metterne uno solo a comandare prese
luci e forze e un int aut mag solo x il frigo?che differenza c'č tra
magnetotermici 1P, 1P+N , 2P ,(2P+N esistono ?) cosa dovrei usara io?
tra l'alto la cosa si complica in quanto si possono scegliere da 4,5KA
6KA e 10KA (cosa significa?) e anche tra 1M e 2M (e qua proprio mi
sono perso) e infine compatto o no?
frigo forno,lavastoviglie,lavatrice tutti con  16A ciascuno?
e x prese e luci??
sono stato un po lungo ma spero di non aver annoiato
grazie ciao

 Buon Natale collega :)
Grazie, anche a te!


 magnetotermici e differenziali?
Io non vorrei sembrare pignolo, ma ti abbiamo già risposto in sei o sette.
Tu non vorrai farci ripetere tutta la pappardella?


grazie Giampi grazier Kep siete stati chiari e usaustivi
grazie mille

 Io sono di Torino e tu?
Provincia Pavia e opero su Pavia e Milano.
Auguri
Kep

mai sentito parlare di L 46/90 ??
saluti
mario ha scritto:
