Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbio su termosifoni collegati storti....

Mi hanno aggiunto un termosifone nuovo (ho aggiunto alla casa una
stanza ed un bagnetto) e da quel momento il riscaldamento mi sembra
non funzioni bene come prima. Il termosifone nuovo (con entrata/uscita
acqua entrambe sotto) scalda bene, mentre gli altri (un tubo sopra con
manettina per chiusura (entrata?) e un tubo sotto (uscita?)) non
scaldano più molto bene, soprattutto appena partono.
Quando parte il riscaldamento l'acqua calda si sente nettamente che
arriva da sotto (il tubo sotto è incandescente) mentre quello sopra
(quello con la manopolina per chiudere) è freddo. Questo significa che
quello sotto è l'entrata e quello sopra l'uscita.... è normale? Prima
mi sembra che era l'inverso... avranno invertito per sbaglio i tubi?
Grazie

 Grazie
prego.
Lo 

 lui, noi da quì non possiamo certo dirlo.
Beh... scusa... uno del mestiere saprà se l'acqua deve arrivare da
sopra o da sotto. Quello che chiedo a voi è solo quello.
L'idraulico non l'ho ancora trovato...

sopra o da sotto. Quello che chiedo a voi è solo quello.
Apro il conteggio statistico: nei miei termosifoni l'acqua calda arriva dal 
tubo di sopra.
Aggiungo che io ho sempre visto che arriva da sopra.
Non essendo del mestiere non posso dire se sia sbagliato o indifferente 
farla arrivare da sotto.
-- 
Fabbrogiovanni 

 sopra o da sotto.
Non capisco niente, ma credo sia logico che l'acqua calda deve arrivare 
dalla parte dove c'e' la manopola di regolazione/chiusura del termosifone, 
quindi credo da sopra. 

L'unica configurazione sconsigliata è entrata e uscita entrambe alte 
(l'acqua calda potrebbe tendere a restare in alto e non attraversare 
tutta la superficie radiante lascando la parte bassa fredda).
Tutte le altre vanno (+o-) bene.
Per tornare al tuo problema:
1)Chiudendo il nuovo termosifone gli altri vanno bene come prima?
2)Non è che facendo il lavoro si sono dimenticati di riaprire qualche 
saracinesca (o aprirla solo perzialmente)?
Ti ricordo che anche all'interno della valvola senza manopola (togliendo 
il cappuccio) c'è sempre una valvola di chiusura.

 il cappuccio) c'è sempre una valvola di chiusura.
Si ma non hanno messo mano ai vecchi termosifoni, quindi non
dovrebbero esserci di quei problemi.
Questa sera faccio qualche verifica
Grazie

 quindi credo da sopra.
Di colpo ho fatto lo stesso ragionamento, però se chiudi la manopola e
l'acqua arriva da sotto, questa non circola ugualmente, però l'acqua
calda tende a stratificare, quindi il caldo sale e il termosifone si
riscalderebbe (più lentamente), quindi credo che sia giusto che arrivi
da sopra.
Mah... quando trovo l'idraulico vi faccio sapere.

Mmmhhh...
Si giusto. Circa.
Buona la stratificazione, ma non è di effetto come le diverse
direzioni dei moti di calore.
L'acqua calda arriva da sopra. Scendendo si raffredda. Ma il calore
perso dall'acqua tende a salire. Ergo il termosifone avrà una
temperatura più uniforme.
A questo punto: l'uscita deve stare in basso dalla parte opposta?
O in alto dalla parte opposta?
O in basso dalla stessa parte?

 O in basso dalla stessa parte?
dubbi amletici.
he he he
Sui termosifoni come i miei (tubo sopra e sotto dallo stesso lato) io
credo che sia meglio entrata sopra uscita sotto dello stesso lato (non
posso spostare i tubi), ma forse il top sarebbe entrata sopra da un
lato, uscita sotto dall'altro lato, com'è probabilmente nei nuovi
termosifoni anche se le due canalette si vedono entrambe sotto nello
stesso lato.

> 1)Chiudendo il nuovo termosifone gli altri vanno bene come prima?
YESSSS
Ecco allora la mia ipotesi.
1. Hanno invertito il giro quindi i termosifoni riscaldano peggio di
prima
2. quando la pompa spinge (1 sola pompa per entrambi i rami) trova
meno resistenza nel ramo nuovo e quindi li l'acqua gira molto
velocemente, mentre nel ramo vecchio (molto più lungo e probabilmente
un po' più intasatino, oltre ad essere di ferro invece che di plastica
come quelli nuovi), la pompa fa più fatica, quindi gira molta meno
acqua.
Soluzione mi sa che è quella di installare 2 pompe differenti, oppure
strozzare alla base il circuito nuovo in modo che la resistenza che
trova la pompa nei due canali sia la stessa.
C'è qualche esperto che può dire la sua?

 Grazie
altra possibilita':
dopo i lavori e' stato fatto lo spurgo dei singoli termosifoni con la
pompa in fuzione per evitare eventuale presenza di aria entrata durante
i lavori?
ciao   giuseppe

 i lavori?
Il grosso si. Anche questa mattina ho un po' sfiatato e qualcosina c'è
ancora dentro. Ieri sono comunque riuscito a becacre l'idraulico che
mi ha detto che effettivamente l'acqua deve entrare da sopra e che se
entra da sotto è un errore da sistemare.
Ha poi detto che può essere che l'acqua circoli maggiormente nel nuovo
ramo perchè trova meno resistenza e quindi bisogna strozzare quel
ramo.
Probabilmente una cosa vicina all'altra ha creato il casino.
Grazie a tutti