Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lavaggio impianto termosifoni

 
Come si lava un impianto dei termosifoni (vecchio)?
Qui da me hanno fatto quanto segue: 
* staccato termosifoni, sciacquati poi all'interno con tubo acqua 
  corrente (e' uscita un po' di porcheria ferrosa)
* sciaquato impianto, facendo entrare acqua corrente dalla caldaia e
  facendola uscire dal tubo di uscita della caldaia verso la fogna
* riattaccati termosifoni, e messo un "defangante" Long Life 400
* acceso, più che altro per prova, per 1h circa
 
l'acqua ora nei termosifoni è sporca come prima.
Contestata la cosa al tecnico, dice che è normale e che andrebbe 
lasciato il prodotto per un inverno intero per far sciogliere tutto.
Il fatto è che abbiamo messo una caldaia nuova, e pensiamo che possa
danneggiarsi (avevamo detto sì alla pulizia impianto proprio per
evitarlo).
 
Sul prodotto long life 400 c'è scritto che se si vuole velocizzare la
pulizia, bisogna usare un altro prodotto (long life super flush) e mi
pare una pompa particolare, poi scaricare e mettere poi un altro 
prodotto per il mantenimento.
 
Ci sono norme o indicazioni "ufficiali" a cui posso riferirmi per
contestare quello che secondo me è un lavaggio fatto male?
 
Note: il lavaggio lo paghiamo 1000 euro
-- 
Herbie

Il 07/08/12 17:31, Herbie ha scritto:

cambiare termosifoni. e prenderne di nuovi, è l'unica alternativa

 Come si lava un impianto dei termosifoni (vecchio)?
 
 
il defangante perï¿œ andava usato prima; ovvero per fare il lavaggio e 
non dopo aver lavato ... e poi non certo usando la pompa della caldaia.
 
-- 
http://postimage.org/image/b8xanhh57/
 
 
 


Il filtro defangante l'avete messo?
Per sapere se il prodotto è stato usato in maniera corretta fai una telefonata all'assistenza tecnica del produttore del liquido e chiedi di parlare con un loro tecnico.

 Per sapere se il prodotto è stato usato in maniera corretta fai una telefonata all'assistenza tecnica del produttore del liquido e chiedi di parlare con un loro tecnico.
 
questa è un'ottima idea. Spero che mi risponda qualcuno
 
 
-- 
Herbie

 ha scritto nel messaggio 
news:slrnk22d60.60p...@tux.homenetwork...

Delle notizie sull'acqua degli impianti termici le trovi quì:
http://www.robur.it/UserFiles/File/allegati_tecnologia/dossier-tecnici-pdf/05_Dossier-Tecnici-ROBUR_Le-caratteristiche-della-acqua.pdf
 
mentre per il trattamento dell'acqua negli impianti termici esiste la norma 
:TRATTAMENTO DELL’ACQUA DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE - UNI 8065 
(1989), che trovi quì: 
http://portale.sime.it/jportal/pcontroller/AllegatoHandler/UNI%208065%20trattamento%20acque%20impianti%20termici.pdf?lingua=1&allegato=99807&azioneprossima=21
 
inps09 
 

 Come si lava un impianto dei termosifoni (vecchio)?
 
Ho trovato il mio riferimento "ufficiale":
 
http://www.youtube.com/watch?v=OFTfc_t8lyw
 
 
grandissimi, un filmato che spiega tutti i passi.
Capisco quindi che ci sono tre fasi: prelavaggio con acqua corrente,
trattamento con defangante + pompa, trattamento conservativo
anticorrosione
 
 
-- 
Herbie


Filtro defangatore:
http://tinyurl.com/cqy6tu9
 
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_brochures/01137/01137.pdf
 
 
Pova a vedere se ti si aprono i link altrimenti cerca "defangatore dirtcal" o filtro defangatore in generale.
 
Probabilmente ti farebbe comodo visto che, soprattutto se il lavaggio non è stato fatto a modino, mi viene in mente che molte parti di fanghi e sporcizia siano stati ammorbiditi e non aspettino altro della messa in funzione dell'impianto per entrare in circolo. Comunque controlla prima se la nuova caldaia non ne integra già uno (non so se esistono caldaie che li montano di serie).
 
Ciao!

 Probabilmente ti farebbe comodo visto che, soprattutto se il lavaggio non è stato fatto a modino, mi viene in mente che molte parti di fanghi e sporcizia siano stati ammorbiditi e non aspettino altro della messa in funzione dell'impianto per entrare in circolo. Comunque controlla prima se la nuova caldaia non ne integra già uno (non so se esistono caldaie che li montano di serie).
 
Oggi ho contestato il lavoro fatto male. 
La risposta del tecnico è stata che lui lo fa così (circolazione
defangante per una stagione, avendo fatto prima solo prelavaggio con
acqua corrente).
Mi dice che si prende lui la responsabilità, sì, ma se la caldaia si
rompe tra cinque anni, poi vai a dimostrare che la colpa, se è quella, è
del cattivo lavaggio.
Al riferimento alle istruzioni della Gel col suo filmato, mi dice che 
quelli chissà quanto prendono se uno usa una pompa di quel genere.
Non so, noi paghiamo 1000 euro per pulire 11 termosifoni, non so un
lavaggio fatto bene quanto venga a costare. Per me questo non è stato un
lavaggio ma un mezzo lavaggio.
 
Adesso mi ritrovo un impianto con mezzo litro di Gel Longlife 400
dentro, e acqua che si vede che è sporca (e se circolasse di più penso si
sporcherebbe ancora di più).
Cosa mi conviene fare?
Adesso l'impianto termosifoni è fermo. Mi chiedo se mi convenga chiamare
qualcuno che fa un lavaggio vero o se mettere il filtro defangatore 
consigliato. Ho paura che si sporchi troppo spesso, per come stanno le
cose.
 
-- 
Herbie