Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressione caldaia

scusate se ma purtroppo l'argomento è di attualità.
Ho una caldaia Ferroli di circa 4 anni il problema è che mentre i
termosifoni funzionano bene l'acqua calda assoluta esce ad una pressione
improponibile tanto da non far funzionare normalmente il getto a pioggia
della doccia, mentre l'acqua fredda o miscelata ha pressione, ma non
sufficiente calore.Ho chiamato il tecnico che ha pulito la serpentina (dice
perchè non c'ero) e ha cambiato la sonda dell'acqua calda ovviando al
problema precedente che oltre alla pressione mancante la spia di controllo
scattava ed usciva solo acqua fredda.
Morale della favola viene acqua calda a bassissima pressione e lui consiglia
il lavaggio delle tubature interne all'appartamento.
Che ne pensate? per la pressione non ci dovrebbe essere problema visto che
sto al primo piano e l'appartamento è nuovo di 4 anni, unico dubbio: mi sono
accorto da poco che un calorifero ha una piccola perdita di acqua, ma il
problema esisteva anche a termosifoni spenti.
Grazie a chi volesse rispondere.
Mau
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:195Z120Z182Z57Y...@usenet.libero.it...

A me risulta che un problema del genere sia dovuto a qualcosa che
parzializza l'afflusso dell'acqua calda mentre attaversa la caldaia.
Potrebbe essere calcare che ostruisce la serpentina dello scambiatore
fuoco/acqua ma anche eventuali scambiatori, flussostati, valvole di
regolazione, filtri. Il fatto che l'acqua non riesca a passare fa sì che la
sua temperatura salga più del normale. Di sicuro il tecnico non mi sembra
una cima. La pulizia delle tubazioni interne dell'appartamento, secondo me,
te l'ha consigliata perchè non sa come funziona quella caldaia. Se ne chiami
un'altro e gli fai presente che lui "è il secondo e ne stai cercando uno in
gamba da chiamare quando ne hai bisogno e raccomandarlo a parenti e amici
perchè c'è un sacco di gente che si improvvisa"  forse risolvi.
Se in casa l'acqua fredda ti arriva a pressione normale arriva così anche
alla caldaia, salvo rubinetti accidentalmente chiusi. Se la caldaia ha il
passaggio dell'acqua libero anche l'acqua calda arriverà con la portata
giusta.
                    Antonio

 ha scritto nel messaggio
news:195Z120Z182Z57Y...@usenet.libero.it...


 il tecnico è della ferroli, però ieri in compenso ho visto che quella poca
acqua viene calda solo quando si attiva il termostato del riscaldamento, se
no viene fredda e comunque poca con il miscelatore tutto a sinistra, ho
provato a chiudere anche l'elemento che perdeva e a selezionare solo il
comando acqua calda escludendo i riscaldamenti, ma niente.
Dubbio: che la caldaia abbia due pompe una per i termosifoni e una per
l'acqua calda?
Grazie comunque a chi mi ha risposto o vorrà rispondermi.


 l'acqua calda?
Ciao.
Certo che hai 2 pompe ! 
Natale
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E quindi potrebbe essere rotta solo quella dell'acqua calda facendo
arrivare solo quella fredda e ad una pressione straminima?
Maurizio


 arrivare solo quella fredda e ad una pressione straminima?
Allora ricapitoliamo:
Normalmente in una caldaia hai 2 pompe una che forza la circolazione
dell'acqua nei termosifoni ed e' comandata dal termostato e l'altra che ti
invia acqua calda ai rubinetti ed e' comandata da una membrana:
L'acqua arriva alla caldaia e va ai rubineti d'acqua calda l'acqua fredda
non circola per la caldaia ma va direttamente dal contatore ai rubinetti
mi sa che il problema e' qualche pietruzza calcarea che vaga nel tuo
impianto 
Ho capito bene o non ho capitenukazze ?


 Hai capito benissimo, quindi forse ha ragione il tecnico che mi ha
consigliato di fare la decalcificazione (circa 300 euroni) anche se
l'appartamento e la caldaia hanno solo 4 anni di vita, grazie comunque anche
se pur facendo molte cose da me visto la delicatezza del caso non oso
metterci mano, ma almeno ne capisco un po di piu' cercando di non farmi
fregare. ciao Mau


 ha scritto nel messaggio
news:b1tlak$jd0$1...@news.newsland.it...


 l'appartamento e la caldaia hanno solo 4 anni di vita, 
AZZ 300 euro ! 
Purtroppo il fai da te per decalcificare e' possibile ma sai che casino !
Ti spiego in linea di principio:
Si smonta la mandata a partire dal contatore generale, il tubo si collega
ad una pompa che aspira da un bidone una specie di viakal caldo e lo pompa
nel circuito, si collega un rubinetto alla volta al bidone (cosi' da
chiudere il circolo) e si fa circolare un po e via via per tutti i
rubinetti.....
Lo stesso per l'acqua calda


 dell'acquedotto) e NON sta nella caldaia!
Ok 
Ho riflettuto e devo ammettere che purtroppo hai ragione SGRUNT ! ;-)


 Ho riflettuto e devo ammettere che purtroppo hai ragione SGRUNT !
:) :) E` successo anche a me, con il Blu di metilene, nel thread "costruire
un tornio" :)
Un po' per uno non fa male a nessuno...
Ciao
Paolo

 wrote in message
195Z120Z182Z57Y...@usenet.libero.it...
