Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Gruppo elettrogeno

Volevo dotarmi di un gruppo elettrogeno della potenza di circa 3 KvA, 
tale da poter pompare acqua in campagna o usare la sega 
elettrica....ecc...
Il mio dubbio è nella tipologia di gruppo da acquistare, se del tipo a 
inverter (1250 euri) con corrente sinusoidale pressochè perfetta, più 
adatto ad alimentare eventualmente anche casa in caso di black-out o del 
tipo normale (dai 200 euri dei modelli cinesi) ai 6-700 dei più 
affidabili honda. In caso i più comuni ed economici sono adatti ad 
alimentare casa (frigo-pc-lavatrice-tv...ecc) ? 

 alimentare casa (frigo-pc-lavatrice-tv...ecc) ?
Quelli tradizionali sono più robusti, anche in caso di carichi reattivi.
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

Veramente e' l'opposto, quelli ad inverter permettono di consumare meno 
carburante, perche' possono fare girare il motore endotermico a giri 
COSTANTI (e non in un intervallo ampio di giri) al regime di massima 
efficienza, nonostante il variare della potenza richiesta dal carico :-)
La sua spiegazione nella frase successiva ripiana la confusione della 
prima frase ... ma tanto per chiarire ... :-)
R.L.Deboni


Grazie ad entrambe per la risposta e le precisazioni, ne desumo che un 
gruppo tradizionale allora vada bene anche per alimentare eventualmente 
casa in caso di bisogno. Ora il dubbio resta fra un buon gruppo (honda 
sui 6-700 euri) o uno di importazione (valex-vinco sui 200). So che 
honda è honda...anche per l'assistenza, ma gia di partenza si spende 
come comprare 3 cinesi e magari che un intervento di manutenzione post 
garanzia costerà come un cinese....un consiglio ?

 COSTANTI 
Quelli classici sono costretti a girare a regime costante dal controllo 
della frequenza. Anche a vuoto vengono tenuti a 3000 o 1500 giri Quelli 
a inverter, quando sono poco caricati possono anche tenere il motore al 
minimo.

 
Secondo me, come tra tradizionale e inverter, dipende da quanto lo usi. 
Certo ci sono differenze mostruose tra i gruppi "leggerini" e quelli più 
seri, tra due tempi e quattro tempi, tra benzina e diesel. Con gruppi 
leggerini intendo quelli che pesano fisicamente poco, che hanno un 
volano con un'inerzia bassa. Quelli quando alimentano delle lampadine le 
vedi lampeggiare perché la velocità dell'alternatore varia moltissimo 
durante il giro. Poi se prevedi un uso sporadico puoi pure prendere un 
cinese... purché quattro tempi e dotato di un buon volano.
Se prevedi un uso intenso è meglio orientarsi su qualcosa di serio per 
un problema di affidabilità.
Su eBay ho visto un gruppo elettrogeno alimentabile a metano di rete, 
che mi sembra molto interessante per la casa. Tu te lo devi portare in 
giro, ma visto che può essere alimentato anche a GPL, la trasportabilità 
sarebbe comunque possibile pur con l'handicap della bombola.

Allora, non avrebbe dovuto menzionare:
"e il motore ha regime di massima efficienza a 4000 giri"
che avrebbe fatto presumere che lei per efficienza intendeva dire ove il 
motore ha il punto di maggiore rendimento tra energia termica immessa e 
energia elettrica in uscita.
Se invece intendeva dire "minore consumo", allora e' giusta la sua 
menzione che l'inverter permette di variare la frequenza, in modo da 
compensare il calo di frequenza ai minori giri di un "minimo".
R.L.Deboni


L'Honda ha il vantaggio non solo di durare di piu', di fare meno rumore 
e di essere piu' affidabile, ma cosa oggi sempre meno trascurabile, di 
essere piu' efficiente per la parte a combustione interna e forse anche 
per il generatore, se il costruttore usa la stessa qualita' per quella 
parte.
Facciamo una ipotesi. Supponiamo che l'Honda consumi la meta' a pari 
produzione elettrica. E che il generatore venga usato 1 ora al giorno.
Risparmio di 1/2 litro al giorno = 180 litri all'anno = circa 200 euro. 
In quanti anni si ammortizza il maggiore costo ?
Questo solo per significare come calcolare la convenienza o meno di 
risparmiare subito 500 euro. Naturalmente l'Honda con il suo alternatore 
di qualita' potrebbe risparmiare solo un 20% e la benzina costare sempre 
meno. Ma l'idea per i calcoli da fare resta quella.
R.L.Deboni


Per quanto riguarda la discussione in atto non sono in grado di dare 
pareri,però ( visto che succede di frequente a chi compera un gruppo 
elettrogeno ) tieni conto della corrente di spunto degli utilizzatori, come 
ad es il frigorifero ,quando calcoli la potenza ,ed anche stai all'occhio 
sui trifase, dove ad es tre kw ( se non diversamente indicato  ) stanno a un 
kw per fase.
Ciao.
Bruno 


Ciao Bruno
oggi sono andato da un rivenditore della mia zona ed ho in mano un 
depliant Honda in cui c'è appunto una tabella per dimensionare il 
generatore a seconda delle apparecchiature da pilotare. l frigo e la 
lavatrice vengono effettivamente dati a rapporto 5 (moltiplicare x5 la 
potenza di targa per il gruppo). Quindi se il frigo ha 400w occorre un 
gruppo da almeno 2000w....se il motore della lavatrice ha 800w occorre 
un gruppo da 4000w....e così via.
Il negoziante per un utilizzo casalingo (tv, condizionatori, pc, 
lavatrici e tutto quanto ha una scheda elettronica) mi ha consigliato 
quelli ad inverter.... e siamo intorno ai 1300 euri con l'honda EM30. 
Volendo mettere un po a rischio l'elettronica mi ha detto che è 
possibile andare anche con un generatore ben dimensionato....un honda 
EC4000 oppure un PRAMAC5000...e siamo sempre intorno ai 1000 euri.
Mi sa tanto che proverò con un cinesino..... 

 Mi sa tanto che proverò con un cinesino.....
Guarda quello che ho appena preso io:
http://tinyurl.com/3e2w8d
non è silenziosissimo, è pesante ma sei abbastanza tranquillo che non 
avrai problemi, visto che è un 4,5kVA. Costa intorno ai 1.100 ivato.
Ciao
Fabio

 Fabio
Azz...complimenti...a vista è un bell'attrezzo....preso online o in 
qualche brico ? 

 brico ?
On-line l'avevo trovato a 1000 Euro + spese (50), ma alla fine per 
sicurezza e comodità (consegnavano gratis e il giorno che volevo io) 
l'ho preso da una ferramenta.
Fabio

 gruppo). ---------------------------------------------------
Beh, honda è sicuramente una buonissima marca, anche se il cinese per un uso 
" saltuario " può andare bene.Sovente il nome blasonato è riferito al 
motore,mentre l'alternatore è di un altro produttore.Io ho un 5 Kw diesel 
( in campagna ) di marca sconosciuta ,e non mi trovo male.Essendo macchine 
che hanno un uso limitato nel tempo ,ho imparato a mie spese che è utile 
farle lavorare anche solo 5 minuti ma frequentemente, ad es ogni 15 
giorni.Comunque nel box ho un cinesino da 50 euri ,700W che non perde un 
colpo,e lo uso di frequente ,visto che li non ho il collegameno con l'enel.
Il primo comperato era un Tekumsem da 1,5 Kw ma ,non avendo considerato il 
problema dell'avviamento del frigo,l'ho usato pochissimo.
Ciao.
Bruno 

 avrai problemi, visto che è un 4,5kVA. Costa intorno ai 1.100 ivato.
Argh! Ha l'alternatore asincrono! Poveri trasformatori a 50Hz!
In compenso l'affidabilità sarà elevata, non avendo spazzole.

 Poveri trasformatori a 50Hz!
Perché, scusa?
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)

 
Perché la frequenza balla su e giù e di conseguenza pure la corrente di 
primario: se cala troppo la corrente aumenta prima per il calo 
dell'impedenza di magnetizzazione e poi perché il nucleo va in 
saturazione. Se la frequenza aumenta il ferro del trasformatore si 
scalda di più. Per gli alimentatori switching, invece, no problem perché 
se ne fregano bellamente della frequenza.

 primario: se cala troppo
Sì ma deve variare "troppo" e molto a lungo. Di solito tra vuoto e pieno 
carico questi cosi passano da 52 a 48 Hz.
Salvo i transitori di inserzione, comunque estremamente rapidi rispetto alle 
costanti di tempo di un trasformatore anche piccolo.


 costanti di tempo di un trasformatore anche piccolo.
Vero anche questo.

 ha scritto nel messaggio 
news:O7HHh.16437$J11.3...@twister1.libero.it...

Ma allora per collegarlo alla casa, in caso di bisogno, devo assolutamente 
mettere uno stabilizzatore o altro marchingegno per evitare danni ai vari 
elettrodomestici (frigo, caldaia, lavatrice, PC), o posso farne a meno visto 
che succedera' solo poche ore ogni tanto?
Resta la mia voglia di poter far funzionare la lavatrice o l'asciugatrice 
anche in quelle ore (il gruppo e' da 5Kva, ed il consumo massimo sara' 
sempre e comunque massimo 3Kw)
Grazie
Luigi 

 Di nuovo questi dati credo si riferiscano ad un sincrono.
Ho fatto recentemente delle prove sul gruppo elettrogeno che ho appena
comprato e posso confermare quanto dice Cinghiale, la frequenza a vuoto era
di 51Hz mentre con un carico resistivo di 2kW la frequenza è scesa a 49Hz
(misure fatte con un fluke da 1400 Euro, quindi direi che sono valori
affidabili). Ho provato anche a collegare casa al G.E. e la tensione è
rimasta stabile (230V) mentre la frequenza era di circa 49Hz, stavolta il
valore misurato non è  così affidabile in quanto l'ho letto dal report del
gruppo di continuità.
Ciao
Fabio

 gruppo di continuità.
Vuol dire che quel gruppo ha una buona elettronica al contorno 
dell'alternatore. Buon per te!


 che succedera' solo poche ore ogni tanto?
Collegalo direttamente senza patemi d'animo. L'unica cosa che potrebbe 
essere un po' contrariata da questa alimentazione penso sia la caldaia 
perché potrebbe vedere invertiti fase e neutro o non vedere la fase e 
andare in blocco (perché le caldaie usano la fase per capire se c'è la 
fiamma o meno). Considera che PC, TV, box DTT, VHS, DVD hanno tutti 
alimentatori switching quindi se ne fregano alquanto della frequenza.
Le caldaie alcune hanno alimentatori col trasformatore classico, alcune 
con switching. Le lavatrici moderne hanno il motore in corrente continua 
quindi anche loro hanno il loro bravo alimentatore. Il frigorifero 
potrebbe avere qualcosa da ridire per la forma d'onda non perfettamente 
sinusoidale che genera un gruppo (a causa delle differenti velocità 
istantanee nei vari angoli della circonferenza che percorre l'albero 
motore in un monocilindrico), ma non credo. Poi la testimonianza di 
-Fabio- che ha misurato la frequenza in uscita con uno strumento 
affidabile è una rassicurazione.


 perché potrebbe vedere invertiti fase e neutro o non vedere la fase e 
... snip...

 e l'altro filo e' il neutro ? :-)
A tal proposito vi propongo un quesito "strano", una delle prove che ho
fatto č stata misurare la tensione tra i due poli e la terra, nel primo caso
ho trovato 128V (e fin qui ci siamo) mentre con l'altra fase e la terra ho
trovato 80V e non riesco a spiegarmelo.
Farň misure piů approfondite.
Ciao
Fabio

 trovato 80V e non riesco a spiegarmelo.
Si tratta di normale variabilita' dei valori di isolamento dipendenti 
dalla costruzione dell'alternatore e dei collegamenti.
In ogni caso, chi ha un gruppo elettrogeno si trova in condizioni simili 
di un grosso utilizzatore che riceve l'elettricità direttamente in media 
tensione e provve a trasformarla con proprie cabine MT. Se l'uscita del 
trasformatore e' trifase con centro-stella, il neutro e' facilmente 
indentificabile come il polo comune alle altre tre fasi. Resta solo da 
decidere cosa fare con la terra. Si puo' collegare il neutro 
direttamente alla terra in cabina. E gli apparecchi utilizzatori su 
un'altra terra, ad esempio nell'edificio. Questo e' l'impianto 
terra-terra (TT). Lo stesso per un gruppo elettrogeno trifase a stella, 
il neutro e' facilmente identificabile e si tratta semplicemente di 
decidere come gestirlo rispetto alla terra.
Ma pensiamo al caso di un trasformatore monofase. Situazione simili di 
chi a un gruppo elettrogeno monofase (come credo siano i vostri).
Quale e' il neutro ? Nuovamente la soluzione puo' essere di collegare a 
terra direttamente un polo del generatore e chiamarlo "neutro". E 
lasciare gli apparecchi di casa collegati come sono. E fare un'impianto T-T.
Un'altra soluzione usata da chi ha il trasformatore MT e' collegare il 
"neutro" con l'impianto di messa a terra dell'edificio, costituendo un 
sistema terra-neutro (TN).
Ci sono tre modi:
TN-C) collego uno dei poli del generatore al neutro dell'impianto 
elettrico di casa, con un ponticello tra neutro e terra. Quello che 
ottengo non e' piu' un neutro (N), ma si definisce un PEN. Ovviamente
TN-S) collego un polo del gruppo elettrogeno ad un terra accanto e 
faccio partire due cavi (due linee distinte): uno lo chiamo neutro (con 
cavo azzurro) e che collego al neutro della abitazione. Uno che chiamo 
terra (cavo giallo verde) e che collego alla terra dell'abitazione. 
Naturalmente la terra dell'abitazione non deve essere collegata ad 
un'altra terra. Il neutro torna ad essere un neutro (N), mentre la terra 
si definisce un PE.
TN-C-S) parto come un TN-C, ma il collegamento tra terra e neutro 
avviene in un punto intermedio della tratta gruppo elettrogeno - 
utilizzatori.
Quale che sia la soluzione, le nostre caldaie tornano tranquille a 
funzionare.
Il sistema TN-S garantisce una maggiore sicurezza poiché il cavo di 
neutro potrebbe - essendo attraversato da corrente - essere soggetto a 
sovraccarichi e quindi ad un deterioramento nel tempo. La soluzione 
sistema TN-C-S e' una soluzione ibrida in cui le due linee separate sono 
interconnesse in un punto intermedio esterno alla cabina o al gruppo 
elettrogeno; percio' il problema del sovvraccarico si riduce. La scelta 
dipende in pratica da considerazioni economiche. Se il gruppoelettrogeno 
e' molto lontano e si tratta di cavi costosi, uno potrebbe preferire il 
sistema TN-C, altrimenti meglio fare direttamente un sistema TN-S.
Uno a questo punto potrebbe domandarsi: ma perche' dovrei staccare 
l'impianto di terra della casa (passando da un TT ad un TN-S) dalla 
terra relativa ?
Ecco un copia-incolla:
"In generale, al di là delle diverse implementazioni, i sistemi TN 
offrono un grado di protezione superiore rispetto ai TT contro i guasti 
differenziali. Se per esempio un conduttore di fase entra in contatto 
con la massa metallica di un apparecchio, essendo questa massa 
praticamente collegata direttamente con il neutro, il guasto verso terra 
risulta equivalente ad un guasto di cortocircuito. Ciò comporta 
l'instaurarsi di una corrente di guasto elevata che produce l'intervento 
deciso dell'interruttore magnetotermico o del fusibile di protezione. Se 
il sistema di messa a terra fosse invece di tipo TT, la corrente di 
guasto potrebbe essere insufficiente per provocare l'intervento di 
questi dispositivi.
La scelta di un sistema TN non esime comunque dall'obbligo 
dell'installazione dell'interruttore differenziale, poiché il guasto 
verso terra può avvenire anche attraverso contatti a resistenza tale da 
non garantire il cortocircuito, come per esempio il corpo umano."
Attenzione !!!
Non ho esperienza di gruppi elettrogeni, ma posso immaginare che un 
costruttore di un gruppo elettrogeno monofase possa anche decidere che 
un polo e' il neutro e collegarlo alla carcassa. In questo caso si 
tratta solo di collegare la carcassa del gruppo elettrogeno all'impianto 
di terra degli apparecchi utilizzatori, che, se si ha gia' un'impianto 
di terra, diventa un sistema TT. Ovviamente il costruttore segnalera' 
questo polo speciale con un "N" od un "neutro".
Per verificare se e' cosi', basta misura la resistenza tra carcassa e 
polo sospetto neutro. Se il valore e' bassissimo, si tratta di un neutro 
a terra.
R.L.Deboni

> A tal proposito vi propongo un quesito "strano", una delle prove che ho
-- MEGA CUT
Miiii, qui bisogna farsi una cultura!!!
Non arrivo a capire tanto, purtroppo, e vi posto solo questa mia mini info.
La mia caldaia non funziona se inverto l'alimentazione, l'elettricista che 
me l'ha installata me lo ha detto chiaramente, visto che io gli avevo 
chiesto di collegarla con una spina ad una presa a muro, anziche' con i 
"fili dentro al muro".
Io l'avevo chiesto per poter in caso di bisogno collegarla ad un gruppo di 
continuita, e lui mi ha detto di non invertire mai la spina altrimenti non 
funziona.
Ora ne traggo comunque beneficio (dal collegamento a spina): avendo preso il 
gruppo elettrogeno (benzina, monofase, 5KVA, con vite per la messa a terra), 
se scopro che la caldaia non funziona posso invertire la spina della caldaia 
(la tripolare CEE per alimentare casa non posso certo girarla).
Questa sera penso di "passare su gruppo" per un'oretta di buio, finche' 
c'e'..., magari dalle 19 alle 20. E provo un po' tutto....
Ciao e grazie!
Luigi 

 costruzione dell'alternatore e dei collegamenti.
Proverò a misurare la continuità come hai giustamente suggerito.
Per la protezione dai contatti indiretti applicherò la normativa per 
quanto riguarda i gruppi mobili, ovvero metterò un differenziale da 
30mA e collegherò la terra all'impianto locale realizzando un sistema 
TN-S.
Volevo mettere un trafo di isolamento e realizzare un sistema IT per 
avere la massima continuità di servizio, ma sono costi aggiuntivi poco 
utili nel mio caso.
Adesso sto decidendo quale magnetotermico mettere per proteggere il 
gruppo, ora c'è un 20A curva C ma lo ritengo assolutamente inadeguato 
per proteggere l'alternatore dal corto circuito visto che la corrente 
minima per l'intervento istantaneo sarebbe 100A :-(
Non so chi abbia deciso di mettere un curva C su un gruppo elettrogeno, 
sicuramente non uno con grandi competenze nel settore elettrico.
Ciao
Fabio

 e l'altro filo e' il neutro ? :-)
La caldaia usa la differenza di potenziale tra fase e terra per capire 
se si è acceso il fuoco sul bruciatore: la fiamma è un conduttore di 
terza specie, essendo plasma. E' un conduttore strano: si comporta come 
un diodo a tubo catodico di una volta. Il catodo è il bruciatore, ossia 
la fiamma trasporta elettroni verso l'alto. Il bruciatore è connesso a 
terra. La fase alimenta tramite una impedenza elevata un pezzo di 
metallo posto sopra il bruciatore. Allo stesso nodo è connessa, tramite 
attenuatore a base di un transistor, protetta da un diodo con l'anodo 
verso terra. Quando la fiamma non c'è la base del transistor viene 
alimentata ad ogni semionda positiva ed invia un segnale all'elettronica 
di controllo. Se c'è la fiamma, le semionde positive vengono deviate a 
terra dalla fiamma-diodo e il transistor non si accende. Se si invertono 
fase e neutro, non essendoci un potenziale elevato tra neutro e terra la 
caldaia vede una situazione che corrisponde sempre a fiamma accesa, ma 
sa di non averla accesa quindi poiché accesa o spenta non vede 
differenze, va in blocco per evitare di accendere alla cieca e poter 
disperdere gas senza saperlo.

Quindi, come si comporta il circuito della caldaia con i due poli del 
gruppo elettrogeno ? :-)
Riformulo la domanda, seguendo la sua interessante spiegazione: "quando 
uno dei poli del gruppo elettrogeno, con il circuito del gruppo 
elettrogeno non collegato alla terra in uno dei tanti modi spiegati in 
altro post (cosa frequente quando l'utilizzatore e' un profano) e' 
collegato all'elettrodo (il nome del pezzo di ferro), che potenziale 
c'e' tra elettrodo e' carcassa del bruciatore?"
R.L.Deboni
andre...@nospam-inwind.it
 wrote:
...snip...


 c'e' tra elettrodo e' carcassa del bruciatore?"
Spesso 115Veff. E sono il risultato del partitore capacitivo dei filtri 
per la reiezione dei disturbi di modo comune che molti elettrodomestici 
con messa a terra montano. In pratica con poli isolati da terra e 
impianto di terra esistente nell'abitazione ed elettrodomestici con il 
filtro di cui sopra collegati, questo partitore che ha per centro la 
terra vorrebbe portare il potenziale di terra ad una tensione intermedia 
tra i due poli, ma poiché la terra è a potenziale vincolato, a spostarsi 
sono proprio i due poli: uno si porterà a 115Veff e l'altro a 
115Veff*e^jpi cioè l'altro sarà in controfase. Questa tensione tra le 
"due fasi" e la terra però è un generatore equivalente con una impedenza 
serie elevatissima, data dal parallelo di tutti i filtri degli 
elettrodomestici, grande per necessità di non far scattare il salvavita 
quando operano normalmente ed essendo dimensionati per drenare frequenze 
che partono da 150kHz a 30MHz.
Se invece la casa non è dotata di messa a terra funzionante i due poli 
avranno differenza di potenziale imposta, ma potenziale flottante: 
ovvero assumeranno qualunque potenziale rispetto a terra verrà loro 
imposto. Ma in questo caso il problema delle caldaie non si pone perché 
neanche funzionano senza messa a terra.


 utili nel mio caso.
Per realizzare un sistema IT con un gruppo elettrogeno non ti serve un 
trasformatore di isolamento: ti basterebbe tenere il gruppo isolato da 
terra su un supporto isolante e scollegare la casa dalla puntazza di 
messa a terra.
Lo statore del gruppo elettrogeno è già come fosse il secondario di un 
trasformatore di isolamento.


 neanche funzionano senza messa a terra.
Io sono capace di far funzionare quella caldaia con il gruppo 
elettrogeno senza messa a terra. Devo solo ottenere quel potenziale tra 
elettrodo e carcassa, non trova ?
R.L.Deboni

Questo post è diventato molto tecnico....la mia ricerca di un gruppo 
elettrogeno serio al momento si è evoluta verso un modello trifase 
capace di almeno 6 KVA in quanto se devo fare una certa spesa preferisco 
allora aumentarla ulteriormente ed avere la possibilità di pilotare 
anche la cella frigo del negozio di mia moglie. Al momento sono 
orientato verso un HONDA ECMT 6500 che si porta a casa con circa 
1700-1800 euri, ma non escludo altre possibilità similari di altre 
marche tipo MASE(honda)-ELCOS(subaru) che potrei preferire per un prezzo 
leggermente inferiore (1500-1600).
Queste discussioni di carattere elettrico dell'impianto di casa mi mette 
un dubbio: ma allora non posso tranquillamente usare un gruppo per 
alimentare casa ? Quali problemi incontrerei ?
Non ho capito al momento se i generatori di questo tipo dispongono di 
una fase e di un neutro.
Grazie in anticipo per le risposte. 

 elettrodo e carcassa, non trova ?
Si: basta collegare la linea che la caldaia vuole come neutro alla sua 
carcassa: automaticamente la caldaia vedrà l'altra come fase, ma non è 
un'operazione che viene in mente di fare all'utente comune.


 casa ? Quali problemi incontrerei ?
Se prendi un gruppo trifase da 6kW avrai 2kW per fase, quindi sono un 
po' pochini per alimentare casa. Tieni conto che non devi assolutamente 
equiparare i kW forniti dall'enel con quelli forniti dal gruppo, in 
quanto il limitatore enel tollera correnti di spunto elevate, il gruppo 
elettrogeno nella migliore delle ipotesi si spegne, nella peggiore 
bruci gli avvolgimenti dell'alternatore.
Ciao
Fabio

 Fabio
Tanto per "tornare" sul gruppo elettrogeno, pur apportando gran poco, vi
comunico che questa sera, fatto buio (18.40 circa), ho collegato il gruppo a
casa, l'ho acceso, poi ho commutato casa, cosi' come stava (luci, tv, PC con
gruppo di continuita, lavapiatti accesa, ecc.
Tutto bene. Al momento della commutazione il poveretto ha fatto un rumore
diverso per un paio di secondi (o meno). Ho anche connesso il misuratore di
LIDL sulla schuko che poi porta all'allacciamento di casa: la frequenza
variari da 49 a 51 Hz, in base al momento (lavapiatti per es.). La potenza
di picco e' stata 2780W, ma pochi istanti dopo era 1700.
Il solo a soffrire e' stato il gruppo di continuita' del PC, che per almeno
1 o 2 minuti e' andato a batteria.... mi dicono sia la frequenza.
Ho notato che le luci a risparmio andavano bene, quelle ad incandescenza
invece tremolavano leggermente. Credo sia la rotazione del gruppo non
omogenea.
Ciao
Luigi (Verona)
P.S. Come detto il gruppo e' a benzina, monocilindro, marca Kama da 11Hp,
generatore da 5KVA nominali. Peso 70Kg circa, Rumorosetto, pur con la
marmitta.
P.S.2 Nel pomeriggio avevo anche attaccato il solo compressore d'aria da
1,5KW. Ovviamente tutto ok.

se ti può essere d'aiuto ho trovato questa azienda produttrice che ha
pubblicato un manuale d'uso sui gruppi elettrogeni, spero ti sia
utile
http://www.perin.com/
R.L. Deboni ha scritto:


 se ti puņ essere d'aiuto ho trovato questa azienda produttrice che ha


 - Mostra testo tra virgolette -
ti mando la prima pagina del manuale
http://www.perin.com/lgruppi-elettrogeni.php