Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubo gas

A seguito dela sostituzione della cucina ho chiesto che installino con un 
tubo gas inox, di quelli "senza scadenza" per noi comuni mortali.  in 
effetti e' tutto a incasso, e l'attuale tubo tradizionale in gomma e' 
naturalmente maggiorenne, mai sono stato cosi' volonteroso da volerlo 
sostituire.
  Il venditore ha affermato che in questo caso e' necessaria una modifica al 
rubinetto del gas di cucina, in quanto "l'oliva di attacco e' differente 
rispetto al tubo tradizonale".  E questo comporta l'intervento di un 
idraulico.
  La domanda e':  vi risulta? Non ho mai avuto occasione di fare simili 
installazioni.  Nel caso posso, con il ltubo in mano, provvedere in proprio, 
senza dovere attendere i tempi dell'idraulico?
Grazie infinite
Paolo

 Grazie infinite
Prego.
Lo

 Lo
Paolo

PMF ha scritto:

operare da "idraulico" con il gas e' molto pericoloso se non conosci 
"bene" l'argomento e le possibili complicanze.
le conseguenze di un errore come puoi ben intuire sono estremamente 
pericolose
pertanto se non sai con estrema perizia quali materiali utilizzare e 
come utilizzarli "EVITA"
tieni conto che i tubi dovranno essere resi "solidali" con appositi 
collanti al fine di evitare perdite o fughe
che sia i collanti e le guarnizioni devono essere a prova di gas (del 
tipo circolante nel tuo impianto)
alla fine poi devi testare l'impianto ad una pressione superiore di 
quella che normalmente passa il gestore al fine di certificare che 
l'impianto cosi` modificato possa resistere ad eventuali picchi
se te la senti di effettuare tutto questo buon lavoro
altrimenti chiama un professionista

 idraulico.
     L'oliva la lasciamo agli aperitivi, il tubo in inox si collega
mediante
    una ghiera filettata sia alla valvola di chisura che all'apparecchio
utilizzatore mentre il tubo di gomma si innesta da entrambi i lati con un
    raccordo portatubo e la fascetta stringitubo, quindi dovrai sostituire
    il rubinetto di chiusura e forse l'attacco al piano cottura, operazione
    semplice per chi ha dimestichezza con queste raccorderie.
    ciaofelix:-)
    P.S. al di la della opportunita' o meno di far da se.
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sostituire il rubinetto di chiusura e forse l'attacco al piano cottura,
  l'attacco al piano di cottura e' rogna del venditore ovviamente.  a me 
spetterebbe evidentemente il rubinetto gas.
  grazie per le info.  mo' passo a vedere come son fatti i tubi inox, poi 
decido se affidarmi o meno
Paolo

decido se affidarmi o meno
Comincio ad anticiparti che hanno filetti in pollici gas, di solito 1/2", a 
volte maschi e a volte femmina con ghiera.
Fai conto di dover sostituire  un flessibile ai sanitari, a peut près la 
mème chose:-)
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha scritto:



     Solo che mentre quello per i sanitari e' "eterosessuale" quello gas e'
    "omosessuale" e precisamente "lesbico/e ???"  :-)))   f.


    "omosessuale" e precisamente "lesbico/e ???"  :-)))   f.
Vedi qui, a me sembra che c'è un po' di tutto:
http://www.mbmitalia.com/new/eshop/catalog.php?cPath=17&lng=1&PHPSESSID=ffeaf14727829dbf0be2051206440f89
-- 
Fabbrogiovanni

 cosi' volonteroso da volerlo sostituire.
Ciao a tutti, sarei interessato pure io a mettere il tubo gas senza
scadenza.
Ma come č?
E' flessibile oppure no?
Grazie, ciao.
-- 
dmax

     dimestichezza con queste raccorderie. ciaofelix:-)
Hai idea di quanto costi questo tubo inox?
E' sicuro e affidabile come il tubo di gomma?
Vale la pena sostituire il prossimo tubo di gomma quando scade con il tubo
inox?
Grazie,
-- 
dmax

 E' sicuro e affidabile come il tubo di gomma?
MOLTO più sicuro e affidabile.
-- 
Fabbrogiovanni

 E' flessibile oppure no?
     Certo e' flessibile ma non cedevole!   ciaofelix.


>      Certo e' flessibile ma non cedevole!   ciaofelix.
La prossima volta allora cambio il mio tubo in gomma con quel tubo eterno...
-- 
dmax

 modificato possa resistere ad eventuali picchi
mi spieghi come si fa a testare il tubo installato ad una pressione 
superiore a quella di rete?

 eterno...
 Mi sembrava che il tubo di gomma sia stato bandito e
al suo posto ci debba andare quello metallico flessibile, o no ?
-- 
Paolo.
云"~豕秤豕~"炊云"~豕秤豕~"炊云"~豕秤豕~"炊云"~豕秤豕~"牧"~豕秤豕~"炊
 Please, stop the world now  You stop the world, stop the world
云"~豕秤豕~"炊云"~豕秤豕~"炊云"~豕秤豕~"炊云"~豕秤豕~"牧"~豕秤豕~"炊

 
semplice e banale
chiudi il rubinetto centrale del gas
colleghi ad uno degli ultimi attacchi una pompa con manometro (anche un 
compressore va bene) fai affluire aria alla pressione che desideri e poi 
con della semplice acqua saponata spennelli le congiunzioni
se si formano delle bolle esiste una piccola perdita
ovviamente la pressione deve essere superiore a quella di portata del 
gas ma inferiore a quella limite delle tubazioni

 con della semplice acqua saponata spennelli le congiunzioni
Arghh !
MAI, per NESSUNA ragione, immettere aria compressa in una
tubazione per gas.
Cordialità.
                Paul

 la mème chose:-)
  fosse cosi', direi "a occhi bendati, con la mano destra legata dietro al 
schiena" (si capisce che sono un po' mancino?) :)))
Paolo

paulhass ha scritto:



     Ci spieghi il perche'?
     O qui hanno scritto corbellerie!!
 
http://www.allemanometrology.it/formazione/tenuta/prova_di_tenuta.htm
     ciaofelix:-)


 
azz... ho spiegato come testare la tenuta senza conoscere la norma UNI 
7129-01 che enuncia la stessa cosa ... :-)

     
http://www.allemanometrology.it/formazione/tenuta/prova_di_tenuta.htm
Nessuna corbelleria, nè loro nè io....
Leggi bene le modalità di prova.
Si utilizza aria al primo avviamento (senza gas, quindi).
Nel caso di impianto IN USO, prima di immettere aria SI DEVE
EVACUARE il gas.
La spiegazione mi pare intuitiva : immettere aria in presenza di solo
gas significa creare un' atmosfera potenzialmente esplosiva !
Normalmente si depressurizza e si lavano le condutture con azoto,
che è inerte.
Cordialità.
                  Paul