Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Norme su installazione caldaia

Ciao a tutti,
vorrei chiedere all'eventuale termotecnico di turno se con una canna fumaria
diametro 12cm posso installare una caldaia a tiraggio naturale tipo Beretta
28KW.
Dovrebbe riscaldare un piano terra composto da cucina, bagno salotto grande,
camera da letto e un primo piano con 2 camere da letto, studio e bagno.
Mi dicono che solo installando una turbo, l'impianto rispetterebbe le
norme...io le ho cercate ma non ho trovato nulla che possa legare la potenza
della caldaia (in KW), il tipo (naturale o forzato) con il diametro canna
fumaria (lunghezza fino al tetto pari a 4-5 metri).
Qualcuno ha una dritta in merito?
Grazie

 Ciao a tutti,

       Sto montando una caldaia da 30Kw, dagli schemi di istruzione leggo
       che la canna di esalazione d 80mm non deve superare la lunghezza di
       9 metri,sottraendo un metro per ogni curva,senza dubbio sono dati
       tecnici relativi al buon funzionamento della caldaia,per quanto ri-
       guarda la norma non saprei,ma presumo che la stessa determini altri
       parametri,quali distanza dello sbocco dei fumi,rispetto le finestre
       ed altri ingressi della facciata.
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

        ciaofelix:-)
Ciao felix,
il manuale della beretta csi 28kw mi da come indicazione 14 mm come tubo di
esalazione, non so come una più potente possa avere dimensione minore...la
tua è a tiraggio forzato magari? La mia è naturale per cui, con una canna
del genere, sarei già morto....:)))

 ha scritto nel messaggio
news:c7av56$1p8t9$1...@ID-223909.news.uni-berlin.de...


 Ciao felix,

           Mi raccomando! 140mm non 14 ...:-))))
           Evidentemente e' come dici tu,non mi sono neanche preso la briga
           di vedere cosa mi hanno portato,ho solo fatto un chiaro patto
           con l'installatore.......deve funzionare bene e per molti
anni.(*)
           ciaofelix:-)
        (*)   P.S. non stupirti abito in un paesino,le fregature si danno
ai
                turisti.......PPP



Norme UNI7129,9615,10640 ma comunque per l'installazione/sostituzione devi 
avere il progetto (nuova installazione) o relazione tecnica (sostituzione) 
redatta da professionista abilitato in cui risultano le dimensioni ed i 
calcoli della canna fumaria adatta.
Inoltre per le caldaie a tiraggio naturale devono essere installate in un 
locale conforme alle norme, cosa che non vale per le caldaie a tiraggio 
forzato (stagne) e  per il quale si semplifica la "scelta" delle canne 
fumarie (dimensioni definite dal costruttore).
Anche in caso di scelta di caldaia stagna a tiraggio forzato sono 
obbligatori progetto e/o relazione come sopra.
Ciao
Rudi

       9 metri,sottraendo un metro per ogni curva,senza dubbio sono dati
A me hanno detto che per le caldaie a camera stagna che hanno una
ventola nello scarico (turbo?) non ci sono problemi anche se il tubo e'
parzialmente orizzontale. Sara' vero??
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 parzialmente orizzontale. Sara' vero??
          Il libretto di istruzione prevede anche questo orientamento.
          l'unico limite e' la lunghezza. 9 mt.
