Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: prese elettriche

ciao a tutti
Ho una presa elettrica nella mia stanzetta e la vorrei ampliare da una a tre
poichč č sovraccarica di ciabatte. Il suo carico principale č composto da
attrezzature informatiche varie, ma uso a volte anche il phon e altro. Voi
cosa consigliate:
1) aggiungere altre 2 prese (serie magic) collegate tra loro con con fili
elettrici detti ponticelli?
2) ... o per essere piů sicuri e quindi di conseguenza poter supportare un
carico maggiore conviene aggiungere i fili (indipendenti tra loro) facendoli
partire direttamente dalla scatola di derivazione?
3) i fili di che sezione sarebbe meglio prenderli?
4) ... o cos'altro
Spero di essermi spiegata bene
grazie

 Spero di essermi spiegata bene
 
       Come pochi!:-)  ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 poichè è sovraccarica di ciabatte.
Se gia' hai usato il fhon e le altre cose varie e non si e' distrutto nulla a
quel punto prendi altre due prese e le ponticelli.
Alle prese solitamente arrivano conduttori da 2,5 mmq cmq con i ponticelli da
1,5 mmq va' bene vista la esigua lunghezza degli stessi.
Il Taccio

4) ... o cos'altro
5) qualsiasi modifica falla togliendo la *corrente* dal quadro
elettrico...accertati che hai abbassato l'interruttore giusto :-o
6) Quando vedi le fiamme non usare l'acqua :-)))))
7) Se tagli i capelli  corti avrai una posizione libera sulla
ciabatta.
Cordialità,
                 OttavoNano
 ---------------------------------------
 Homo Inabilis

       Si se possibile
Non sono del tutto d'accordo. (Rispondo un po a tutti e due)
Nel post iniziale sono mescolate due ipotesi diverse:
1) carichi informatici con uso occasionale del phon.
2) installazione di ulteriori carichi.
Nel caso "1" aggiungere altre 2 prese, che in realtà sostituiscono
ciabatte, è soluzione comoda e priva di controindicazioni, a patto
-ovviamente- che il carico complessivo non superi i 10A "controllati"
da indispensabile fusibile o interruttore automatico.
Se il phon non supera i 2200w (220V per 10A) non crea problemi.
Bisogna solo verificare che l'attuale cablaggio sia -come dovrebbe
essere- da 1.5 mm quadrati.
Nel caso "2", che in pratica vuol dire carico complessivo superiore a
10A le norme richiedono il cavo da 2.5 mm quadrati.
A questo punto, è meglio sfilare i cavi vecchi e ricablare con quelli
di maggior sezione ripetto all' aggiunta di altri conduttori.
Ma in realtà c'è anche il caso "2" comma "b" ovvero impianto alla
"garibaldina". Se, come troppo spesso succede, l'impianto a monte è
fatto indecentemente col cavo da 1.5, è inutile ricablare solo
l'ultimo tratto.  Se vuoi stare tranquilla ricabla tutto a 16A col
cavo da 2.5. 
Per dirla tutta bisogna precisare che queste portate sono in regime
permanente, per cui sul piano tecnico (ma non su quello normativo) non
succede niente al cavo da 1.5 se gli fai passare 16A invece di 10A per
un breve periodo di tempo. Solo che è difficile, e quindi insicuro,
indovinare "quanto breve" deve essere questo periodo di tempo prima
che la temperatura raggiunga il punto di fusione dell'isolante.
Cosimo

 meglio cosa intendi dire con andare a verificare a monte?
      Se tu dalla presa alla scatola di derivazione metti un cavo della
     sezione di 2,5 mmq idonea quindi ad un phon, e nella scatola di de-
     rivazione passano cavi della sezione di 1,5mmq non hai risolto il
     problema del carico eccessivo.


l'impianto che ha al momento è di 1.5 mm ?
(Nota: nonostante il diploma itis elettrotecnico non ho mai lavorato
nel settore elettrico, quindi mi aggiorno sui materiali per "uso
personale" ma non sulle normative).
Le portate di corrente nelle prese domestiche sono solo due.
Con cavo da 1.5 quando mi diplomai (fine anni 80) il manuale diceva
che aveva portata di 6A.
Oggi in rete trovo documenti sui siti specializzati che parlano di
10A. Il filo è lo stesso, suppongo sono cambiati i burocrati.
La seconda portata è 16A con cavo da 2.5.
Altre possibilità non ce ne sono poichè 16A è comunque il limite di
erogazione enel col contratto standard da 3kw.
Il post iniziale parla di una presa di cui si vuole aumentare la
portata e quindi ovvio supporre che non è una presa da 16A, ne una
bipasso che è elettricamente assimilabile.
Ergo, il cavo dovrebbe essere da 1.5.
Ho però espressamente detto di verificare, perchè nulla di strano se
l'elettricista del costruttore  ha messo uno 0.5 oppure un 4 mm quad.
semplicemente perchè è quello che aveva sottomano o -meglio- perchè
c'era lo stock in offerta dal fornitore.
Cosimo

 Il Taccio
Ciao
Francesco


grazie sei stato molto chiaro e tanto gentile
ciao

Ciao sono birba
riepilogando verifico le seguenti condizioni:
1) dorsale 6 (intendo filo dal contatore alla scatola di derivazione)
2)  prese 2,5 per le esigenze gią descritte
3) rispetto colori fili (che da una prima verifica non sono stati
rispettati)
grazie tanto per i consigli
ciao