Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettrico condominiale in garage

Come ho scritto nei giorni scorsi ho fatto l'impianto elettrico nel
mio garage.
Ora ho una domanda relativa all'impianto condominiale presente e un
vostro parere.
Il mio garage non è chiuso.
Da considerare è che l'impresa che ha costruito la palazzina è fallita
prima di ultimarla
I garages, non so se per scelta o perchè non ultimati, sono rimasti
aperti
Insomma è come se avessimo dieci posti auto in un unico locale
Nell'atto di acquisto della casa questi spazi sono però definiti come
garages ed hanno un proprio sub.
Non essendo consapevole di questa cosa, l'ingegnere che ha fatto il
progetto per la messa a norma dell'impianto condominiale, ha messo dei
neon in ogni garages oltre all'illuminazione dei corrdioi di accesso
In questo modo chiunques scende nei garages, pigiando il pulsante di
accensione della luce, accende contemporaneamente circa una ventina di
neon.
Nel mio garage io non ho toccato il neon collegato all'impianto
condominiale ma ho aggiunto una piccola lampada attaccata al mio
impianto.
La plafoniera che ho utilizzato però supporta al massimo lampade da
60W che ho verificato essere inadeguate per una sufficiente
illuminazione.
Secondo voi... essendo il garage di mia proprietà ed essendo (secondo
me) irregolare l'aver messo una luce condominiale in una mia
proprietà, devo chiedere il permesso al condominio per scollegare i
fili condominiali al neon e collegarci invece quelli del mio impianto?
Chiedo questo perchè l'impianto è appena stato messo a norma e io
andrei a modificare ciò che è sul progetto.
Ciao
 Marcello
-Catania-

 andrei a modificare ciò che è sul progetto.
     Pare che il problema sia comune a tutti i condomini, quindi a prescin-
   dere dall'aspetto tecnico relativamente alla legge 46/90 anche se
sconnetti
   la tua plafoniera dall'impianto comune non potrai esimerti dal pagare le
   spese di illuminazione generale, quindi parlatene per risolverlo tutti
   insieme.
    ciaofelix:-)
    Art 1118 (inderogabile.)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   insieme.
Grazie per la risposta ma non era l'aspetto economico che mi
interessava. (di questo avremo da litigare dopo aver redatto i
millesimi)
L'unica cosa che mi preoccupa per ora č l'aspetto relativo alla 46/90
Ciao
 Marcello
-Catania-

 -Catania-


 fili condominiali al neon e collegarci invece quelli del mio impianto?
credo valga lo stesso discorso del riscaldamento centralizzato

 fili condominiali al neon e collegarci invece quelli del mio impianto?
il punto e` che in mancaza di una compartimentazione a box e dato che il 
numero degli autoveicoli parcato contemporaneamente e` superiore a 9, si 
ricade nella normativa che regola autorimesse e parcheggi sotterranei, 
quindi ci penserei bene prima di apportare modifiche all'impianto elettrico.
Quello che non mi spiego e` come mai ci sia presenza di impianti 
elettrici alimentati dai propri contatori nei box, e che il progettista 
abbia sentito l'esigenza di "unificare" se cosi` si puo` dire 
l'illuminazione.
Se conosce le norme, sa benissimo che se i box hanno impianti alimentati 
dal proprio contatore, deve provvedere ad un sistema che stacchi 
l'energia elettrica contemporaneamente ai box ed alle zone comuni, che 
costituiscono il volume del garage, perche` dicono le norme, al distacco 
d'emergenza dell'energia elettrica, non deve essere possibile che vi 
siano altri impianti alimentati o addirittura cavi in tensione 
transitanti privi di compartimentazione REI.
Pertanto se si ricade in questa condizione e` perfettamente inutile 
oltre che poco pratico la soluzione "comune" dell'impianto di illuminazione.
Mentre se e` vera la condizione opposta, cioe` staccando l'alimentazione 
alle zone comuni, non si interrompe l'enerigia a tutti gli altri 
impianti (privati) si configura una vera e propria violazione normativa.
ciao max
-- 
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

ciao max
Ciao
 Marcello
-Catania-

 E' possibile fare in modo che vada a scollegare anche la mia linea?
[snip]
E' possibile e deve essere fatto. Ma io mi preoccuperei anche di altre 
cose: se l'autorimessa supera i 9 posti auto ed e' coperta (insomma, 
c'e' un corsello davanti) rientra nelle attivita' sottoposte a controllo 
VVF e richiesta CPI.
Io verificherei se e' stata presentata la pratica e che cosa era stato 
previsto allora. Altrimenti oltre al progetto 46/90 si va a modificare 
anche qualcos'altro...
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

anche qualcos'altro...
CPI?
scherzi?
Nessuna delle palazzine attorno a me ha l'abitabilità!
Da qui almeno ad una decina di anni non penso nessuno si sogni neanche
di chiederla!
Ciao
 Marcello
-Catania-

 anche qualcos'altro...
Infatti c'e` anche questo aspetto da considerare...... ahime`


 E' possibile fare in modo che vada a scollegare anche la mia linea?
Si e` piuttosto costoso, ma e` prassi comune.... serve un interruttore 
automatico magnetotermico (se c'e` gia` un differenziale a monte), 
dedicato ad ogni linea che entra nel volume antincendio dotato di un 
dispositivo di sgancio per emergenze che verra/verranno attuato/i dalla 
disalimentazione (sicurezza positiva) di uno o piu` rele`, comandati 
dallo stesso pulsante che provoca lo sgancio d'emergenza 
dell'illuminazione del garage.
mi spiace per le brutte notizie che reco...... ma e` meglio sapere ora 
dove si puo andare a finire poi  :-))


 cosa avrebbe certamente il suo peso.
calma, se hanno passato solo le canaline e comunque non hanno collegato i
cavi, non hanno violato nulla.

cavi, non hanno violato nulla.
Siamo già in due ad aver passato i cavi.
Domanda:
il mio garage è adiacente all'uscita.
Questo significa che una delle pareti è proprio quella sulla quale è
stato posizionato l'interruttore di sgancio.
Posizionando un comando di sgancio affianco a quello che c'è, che vada
ad interrompere la mia linea, tornerebbe tutto a rispettare le
normative vero?
Chiedo questo perchè mi pare di aver letto che i comandi di sgancio
devono essere posti vicino all'ingresso dei locali e possono essere
anche in numero maggiore di uno.
Dopotutto ai vigili del fuoco basterebbe premere due pulsanti anzichè
uno per assicurarsi di aver interrotto i collegamenti elettrici.
Altra domanda:
La linea elettrica che parte dal mio contatore percorre tutto il
massetto per una lunghezza di esattamente 30 mt prima di arrivare al
magnetotermico e differenziale che ho messo in garage.
Il comando di sgancio dovrebbe interrompere necessariamente la linea
dal contatore oppure potrebbe essere sufficiente che la interrompa sul
magnetotermico nel garage?
(La linea elettrica spunta da un corrugato che sale verticalmente per
circa un metro e mezzo prima di entrare nel magnetotermico).
Ciao
 Marcello
-Catania-

 circa un metro e mezzo prima di entrare nel magnetotermico).
appunto... :-))
Mi raccomando non fate sciocchezze.... eseguire un impianto elettrico 
senza essere soggetti riconosciuti e` gia` grave di per se.... 
figuriamoci in quale ginepraio vi andreste a cacciare realizzandone uno 
in un ambiente con pericolo d'incendio, soggetto a normativa specifica 
in quanto autorimessa con numero di autoveicoli superiore a 9.
Qui` c'e` solo da prendere l'amministratore, metterlo al corrente per 
iscritto (raccomandata a.r.), insieme a tutti i condomini e far partire 
una di quelle azioni da levargli la voglia di fare il progettista..... 
in fin dei conti e` pagato anche profumatamente per fare il suo 
mestiere,  cosa che evidentemente non sa fare.
