Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: e' corretto questo impianto ? (#86783)

il mio idraulico di fiducia e' in ferie. 
 
Si sta spendendo i miei soldi in Sardegna e tornera' solo il 4 di agosto (beato lui) :)
 
Ho trovato un idraulico last-minute che non ha l'auto. Lo devo prendere la mattina alle 6.30 e lo devo riportare a casa alle 17.00 (ogni volta 6km).
 
Ho comprato e trasportato a casa tutto il materiale che mi ha ordinato.
 
Durante il lavoro per ben 6 volte sono corso a comprare pezzi (curve, manicotti, etc) che il cristiano si e' dimenticato o che si sono resi necessari per cambiamenti al progetto originario (non so).
 
Ne deduco che il cristiano e' piuttosto disorganizzato, ma tant'e'. In fondo il poverino si e' reso disponibile con poche ore di preavviso, mi ha quasi fatto un favore.
 
Non vorrei pero' che il cristiano sia un brocco e stia facendo un grosso e costoso pasticcio.
 
Lo schema dell'impianto realizzato (privo di parecchi dettagli: flussometro, troppopieno, cipolla, etc) e' visibile qui:
http://i62.tinypic.com/34tcrwk.jpg
 
 
L'idea e': quando l'acqua "del sindaco" ha poca pressione, l'acqua segue il percorso A e l'impianto di casa e' alimentato dall'autoclave.
 
Quando l'acqua "del sindaco" ha pressione superiore a quella dell'autoclave, l'acqua segue il percorso B.
 
Mi sembra ok... o no ????????
 
Grazie per la consulenza
 
Peppe Polpo

 Mi sembra ok... o no ????????
 
Lo schema, nella sua stilizzazione, mi pare ok, anche se la valvola di
non ritorno secondo me dovrebbe stare subito dopo la pompa, in uscita da
essa.
Dal disegno c'e' una pompa + serbatoio, che non e' proprio un autoclave,
l'autoclave e' un altra cosa (o cmq per realizzare un autoclave
indiretto, manca il polmone). Sempre seguendo il disegno, non vedo il
press-control disegnato, che poi e' il pezzo piu' importante perche'
comanda la pompa in base alla pressione che sente.
 
Avendo lo spazio la cosa migliore in assoluto per gestire gli accumuli
sarebbe mettere il serbatoio in quota (realizzare cioe' un serbatoio
piezometrico), cosi' la pompa la usi solo lo stretto indispensabile
quando il serbatoio scende sotto una certa soglia, senza continui on/off
che usurano la pompa e consumano molta piu' corrente. Ma mi rendo conto
che spessissimo non e' banale mettere il serbatoio in alto.
 
-- 
BArrYZ

 Mi sembra ok... o no ????????
 
Si, salvo che a valle del serbatoio ci vuole un altra valvola di non ritorno. 
 
 
Giovanni

a valle del serbatoio ci vuole un altra valvola di non ritorno
 
l'ho fatta inserire, con non poche resistenze ("e' inutile", "la stessa pompa fa le veci di valvola di n.r.", etc)
 
Cmq l'impianto ora funziona e l'emergenza e' tamponata.
 
Quando l'idraulico di mia fiducia avra' finito di cullarsi in Sardegna, gli faro' revisionare il lavoro fatto.
 
Grazie a tutti !!!!
 
Peppe

 l'ho fatta inserire, con non poche resistenze ("e' inutile", "la stessa pompa fa le veci di valvola di n.r.", etc)
 
 
Se non la metti, l'acqua torna indietro e il motore (spento) gira al contrario.
Verificato di persona, la volta che si sono guastate le dette valvole alla autoclave condominiale.
 
 
Giovanni

 Verificato di persona, la volta che si sono guastate le dette valvole alla autoclave condominiale.
 
Assolutamente. La valvola di non ritorno di norma va sempre in uscita ad
una pompa.
 
C'e' da dire, pero', che effettivamente alcune pompe ce l'hanno gia'
comprese nella pompa stessa.
 
-- 
BArrYZ


Anche qui la mettono a valle del serbatoio:
http://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
 
 
 
Giovanni

 
http://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
 
 
Io pure la trovo sempre in uscita dal serbatoio (ovvero a monte della
pompa), perche' in teoria serve anche per evitare ritorni nel caso la
pompa giri al contrario o altri problemi, o in generale ritorni di acqua
dalla pompa, e cosi' disaccoppia completamente il serbatoio,
teoricamente e' piu' sicuro, e' vero.
 
-- 
BArrYZ

 
http://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
 
 
Io pure la trovo sempre in uscita dal serbatoio (ovvero a monte della
pompa), perche' in teoria serve anche per evitare ritorni nel caso la
pompa giri al contrario o altri problemi, o in generale ritorni di acqua
dalla pompa, e cosi' disaccoppia completamente il serbatoio,
teoricamente, se hai solo una valvola di ritegno, e' piu' sicuro, e' vero.
 
Ma io la metterei anche a valle della pompa, cosi' puoi disaccoppiare
completamente pure la pompa (e soprattutto il suo pressostato in uscita)
dai ritorni, che non e' male (al prezzo pero' di una leggerissima
perdita di carico dovuta dalla ulteriore valvola inserita).
 
Se guardi infatti anche nel disegno mettono la doppia valvola, prima e
dopo la pompa.
 
Sicuramente la valvola inserita come nel disegno originale del thread,
non va bene, perche' quando torna la pressione dalla rete, rientra in
toto sulla pompa e/o poi pure nel serbatoio con conseguenze, come dire,
spiacevoli.
 
-- 
BArrYZ

 dopo la pompa.
 
non per fare il "pierino" ma quella che tu definisci doppoia valvola di 
ritegno dopo la pompa e` quella obbligatoria per evitare ritorni di 
acqua in rete.... insomma ci sarebbe comunque... anche in assenza della 
pompa.
 
bye
 

 pompa.
 
Non ho detto che dopo la pompa ci siano *due* valvole (non ho mai
parlato di "doppia" valvola di ritegno *dopo* la pompa).
 
Ho detto che se vedi lo schema nel suo complesso, alla fin fine, ci
sono, almeno, due valvole di ritegno: schematicamente una prima (che
disaccoppia il serbatoio dal gruppo pompa), e, una in qualche punto,
*dopo* la pompa (che puo' essere anche in corrispondenza della linea di
carico iniziale della singola utenza).
 
Che una valvola  di ritegno ci debba stare comunque a monte della linea
di carico, e' pacifico,  ma se ne metti una (di valvola) pure subito
all'uscita della pompa (e subito dopo pure una valvola a sfera), IMHO e'
meglio (si paga una piccolissima perdita di carico per la presenza della
valvola, ma hai disaccoppiato tutta l'autoclave dal resto, che non e' male).
 
-- 
BArrYZ