Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Vaso di espansione.

Ho una caldaia che presenta un problema con la pressione, da fredda ho 1,5 
bar e da calda 3 bar con la conseguenza che esce acqua dalla valvola di 
sicurezza. Ho controllato il vaso d'espansione ed č scarico. La mia domanda 
č: per caricarlo a 1,5 bar devo farlo con l'impianto scarico? o posso 
lasciare l'acqua nel circuito.
Un grazie a tutti voi.
Felix 
 
 

 Felix
 
La seconda, a me non hanno mai svuotato niente per metterlo in pressione, o 
erano coglioni o si fa a carico. 
 
 

 Felix
 
Dunque, se sai a quale pressione deve essere caricato lo dovresti fare senza 
acqua nel circuito o comunque col circuito aperto in modo che la pressione 
di carica corrisponda al volume d'aria per quel vaso altrimenti se lo 
carichi col circuito chiuso non sai se la pressione raggiunta e' dovuta al 
volume giusto di aria.
Non so se mi sono spiegato bene ;-)
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
-- 
Aderite al gruppo facebook
"Licenziamo il Ministro Elsa Fornero ma non solo lei!" 
 
 

 posso lasciare l'acqua nel circuito.
 
1,5 bar ?
 
La pressione a freddo di pregonfaggio dipende dalla capacita'
del vaso e dalla differenza di altezza fra la valvola e il
punto piu' alto del circuito di riscaldamento.
 
Se si tratta di un'appartamento (disposto su un solo piano),
la valvola sara' sempre "sopra" tutto il circuito di riscaldamento,
quindi conta solo il volume.
 
Ad esempio, se il vaso e' da' 5 litri, il pregonfiaggio e' di 0,25 bar
Se il vaso e' da 8 litri, il pregonfiaggio e' di 0,4 bar
 
Se invece l'appartamento e' disposto su piu' piani (mansarda
o villetta a schiera), il punto piu' alto del radiatore piu'
in alto non deve trovarsi a piu' di 2,5 metri per il 5 litri
e 4 metri per l'8 litri (chiaramente corrisponde esattamente
alla pressione di carica). Poi, per ogni metro in piu' occorre
aggiungere 0,1 bar di pressione.
 
In quanto all'acqua, occorre prima scaricarne abbastanza in
modo da misurare pressioni cosi' basse al vaso. Ma e' evidente
che se il vaso e' vuoto (d'aria), e porto l'acqua a 0,25 bar,
ad esempio, per il vaso da 5 litri, mi trovo ad avere il vaso
senza aria. Percio', occorre portare la pressione a zero,
prima di gonfiare il vaso d'espansione ai valori indicati.
 
Riempito il vaso d'espansione d'aria al valore (che trova
sul manuale + le rettifiche relativa alla struttura
dell'impianto), esso sara' pieno d'aria. Il tutto a freddo.
Poi, riempiendo d'acqua, quando si arriva ai 0,5 bar di
pressione (valore tipico minimo di un'impianto a freddo),
il vaso di espansione comincia a fare entrare un po' d'acqua,
necessaria per avere un minimo di riserva per compensare
le leggere perdite negli anni di un'impianto fatto bene.
In sostanza, quindi avremo un vaso di espansione totalmente
a disposizione per mantenere la pressione entro i 3 bar,
anche con l'acqua a 65 gradi (valore massimo tipico).
 
 
Pero', un vaso di espansione non si svuota senza motivo:
non e' che sia bucato ?
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 Felix
 
Se e' scarico vuo, dire che ha una perdita, ovvero e' da buttare.
Chiami l'assistenza e te lo cambia.
 
 


Perche' ?
La semplice sostituzione di un vaso di espansione non e'
una attivita' possibile con il fai-da-te ?
 
Ma c'e' di piu', si puo' anche aprire il vaso, e riparare
la camera d'aria come si fa con quello di una bicicletta :-)


 la camera d'aria come si fa con quello di una bicicletta :-)
 
Sono concettualmete d'accordo con lo spirito faidateista...
purtroppo la lacerazione della membrana in un vaso di espansione non è 
localizzata come un foro in una camera d'aria forata da un chiodo...
 
Resta pur sempre la possibilità di sostituire la membrana  ( nel caso di 
vasi di espansione sferici con flangia imbullonata )
oppure di sostituire il vaso di espansione stesso ( nel caso si trattase di 
quelli "pallalelipipedici" come quello che c'è nella mia caldaia ) 
 

Sergio ha usato la sua tastiera per scrivere :

E che costa 4 lire, credimi, non farti pippe mentali
con riparazioni, alla fine spenderai 60-80 euro tra materiale
e mano d'opera.
 
 

 la camera d'aria come si fa con quello di una bicicletta :-)
 
Questo dice certe cazzate che il Mario.G potrebbe essere suo alunno! 
 
 

Dopo dura riflessione, El_Ciula ha scritto :

E' probabile, o forse han studiato alla stessa universita'.
 
 

 Felix
 
A freddo, io allenterei lo sfiato ad un termosifone fino a mandare la
lancetta a zero... e poi caricherei il vaso a 1.5 bar.
 
Giovanni

 
"gio_46"
 
A freddo, io allenterei lo sfiato ad un termosifone fino a mandare la
lancetta a zero... e poi caricherei il vaso a 1.5 bar.
 
Che fantasia, stai lě 3 ore ad aspettare il radiatore che piscia fino a 
scaricare l'impianto?
A meno che tu non abbia un impianto stile casa della Barbie :-)
Se serve (e questo non lo so) si fa dai posti comandati, dai da bravo...