Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico appartamento su 2 livelli

Salve,
volevo un consiglio dal gruppo visto che ho ricevuto pareri discordanti 
tra vari elettricisti contattati.
La situazione ï¿œ un appartamento al 2ï¿œ piano con vecchio impianto, 
adibito a zona notte; la zona giorno ï¿œ al 3ï¿œ piano con impianto 
elettrico da fare nuovo.
Al secondo piano ho fatto fare solo un centralino, quindi lascerei le 
tubazioni vecchie cambiando solo i cavi elettrici, come carichi 
importanti avrï¿œ solo il phon e 2 climatizzatori (assorbimento max 800W)
Al terzo piano avrï¿œ tutti i carichi importanti ed ho fatto installare 
un centralino principale a cui farei arrivare direttamente la montante 
(collegato col centralino al 2ï¿œ piano) ed uno in cucina.
Il dubbio me lo hanno fatto venire sui differenziali dopo il 
magnetotermico principale: chi propone due differenziali puri nel 
centralino al 3ï¿œ piano e i magnetotermici separati per i vari carichi 
(elettrod. clima, boiler etc.) e 2 magnetotermici da 10 e 20 ampere 
luci/prese al piano inferiore, chi oltre ai 2 differenziali a piano 
superiore, 2 magnetotermicidifferenziali al 2ï¿œ piano a valle dei 
differenziali puri.
Come verrebbe meglio dal punto di vista protezione/flessibilitï¿œ, 
grazie.
 
Fly
 
 

 elettrico da fare nuovo.
 
Se fosse casa mia:
- magnetotermico differenziale 2x40A Idn 0,3A o 0,5A (l'Idn va scelta 
facendo una misura dell'impianto di terra) selettivo tipo A al contatore;
- cavo 3x10mmq o 3x16mmq (se possibile per ridurre al minimo la caduta 
di tensione ed il riscaldamento del cavo, considerato che i carichi sono 
nel punto piï¿œ distante) che alimenta il generale del secondo e il 
generale del terzo piano;
- al secondo piano, come generale un differenziale puro tipo A 2x40A 
0,03A e tre magnetotermici, uno da 10A per le luci, uno da 16A per le 
prese ed un altro da 16A per i condizionatori;
- al terzo piano invece valuterei seriamente di utilizzare come generale 
un sezionatore da 40A e poi tutti interruttori magnetotermici 
differenziali (tipo A per la cucina e AC per il resto), cosï¿œ da avere 
maggiore selettivitï¿œ... ovviamente usando il buon senso. Se invece vuoi 
risparmiare, fai come al secondo piano, solo aggiungendo qualche 
magnetotermico in piï¿œ per separare i carichi e rendere piï¿œ facile la 
ricerca di un eventuale guasto.
 
In questo modo l'impianto ï¿œ giï¿œ predisposto, all'eventuale aumento 
massimo di contratto monofase (6kW), mentre se utilizzerai l'impianto a 
3kW avrai una minore caduta di tensione e minore dispersione di calore 
(energia) sul cavo montante.
 
Al terzo piano, e comunque in generale, fai quante piï¿œ linee possibili 
che partono dalla scatola di derivazione vicino al quadro, e cerca di 
sovradimensionare leggermente il quadro, in modo che si possano 
aggiungere interruttori in futuro.
 
Saluti
Fabio
 

 Come verrebbe meglio dal punto di vista protezione/flessibilitï¿œ, grazie.
 
A prescindere che uno o tanti interruttori le protezioni devono essere 
assicurate, negli impianti civili e terziari, usare i differenziali puri 
come divisionali non ha piu` senso, sia perche` si richiede una 
continuita` di servizio maggiore, sia per  quello che costano oggi gli 
unipolari+N differenziali, la domanda non si pone nemmeno.
 
I divisionali erano in auge quando per un interruttore differenziale ci 
voleva un piccolo mutuo, ma oggi la cosa non ha senso perche` il volume 
totale in moduli e` contenuto (solo 2 per interruttore) il costo si e` 
fatto popolare e contemporaneamente per la casa ci sono moltiplicati i 
carichi, tanto che le nuove Norme obbligano (in funzione dell'estensione 
dell'impianto), ad usare piu` dorsali di alimentazione (non solo le 
classiche luce e FM).
 
Quindi per avere piu` flessibilita` e limitare eventuali disservizi e` 
necessario che ogni linea abbia protezioni individuali richieste 
(sovraccarico 
c.c.to
. e guasto a terra).
 
Purtroppo la cosa che sembra dispendiosa e la si apprezza solo quando un 
disservizio continuato (in genere totale), ci impedisce di finire di 
cuocere l'arrosto o di guardare il GP di F1 :)
 
Cordialita`
 

 Fabio
 
 

 Cordialita`
 
 


Sbagliato..... le protezioni non servono a proteggere i carichi ma le 
condutture od i cristiani, quindi quella presa che tu non consideri un 
carico potrebbe essere utilizzata un giorno per alimentare una grossa 
saldatrice....... quindi va protetta anche se non utilizzata :-)
a questo proposito si rientra nei criteri di progettazione e scelta 
(obbligata) delle soluzioni ..... insomma adottare certe soluzioni 
piuttosto che altre, si diventa di fatto progettisti ed a questo 
proposito e` meglio essere edotti che giocare al piccolo progettista......
 
Per chi non avesse ancora capito l'antifona, gli impianti elettrici (ad 
ogni livello), sono roba da personale qualificato e col fai da te non 
hanno molta affinita`.
 
cordialita`
 

 cordialita`
 
Fly
 
 

 Quï¿œ essendo nuovo ho posato corrugati in abbondanza...
 
Ottima cosa, molti non risparmiano sui corrugati non sapendo l'errore 
che fanno.
 
Saluti
Fabio
 

 hanno molta affinita`.
 
Concordo al 100%. A quanto ho capito FLY vuole solo un consiglio per 
scegliere la proposta piï¿œ sensata di un elettricista.
 
Saluti
Fabio
 

 2ï¿œpiano ma sempre da 10/16mmq.
 
Mi correggo: sempre a monte del differenziale puro fai partire l'altra 
linea che va al quadro 3ï¿œpiano ma sempre da 10/16mmq

 di tensione ed il riscaldamento del cavo, 
 
vero che a casa propria uno fa quello che vuole ma un 3x16 lato utente domestico è ESAGERATISSIMO...

 vero che a casa propria uno fa quello che vuole ma un 3x16 lato utente domestico � ESAGERATISSIMO...
 
Dipende tutto dalla lunghezza del cavo (� per quello che ho dato le due 
alternative) e dalla caduta di tensione che vuoi ammettere sul montante, 
non � una semplice questione di portata del cavo (per i 32-40A 
basterebbe un 6mmq).
Se fosse casa mia e avessi il corrugato in cui far passare il cavo, 
metterei sicuramente il 16mmq, risparmiando magari su altre cose meno 
importanti.
Il tutto dando per scontato che il cavo non sia corto, ma trattandosi 
del terzo piano ne dubito.
 
Saluti
Fabio

-Fabio- ha detto questo giovedï¿œ :

Grazie Fabio per i consigli che mi hanno aiutato a capire e soprattutto 
scegliere a chi affidare il lavoro.
 
Fly
 
 

 scegliere a chi affidare il lavoro.
 
Ottimo. Mi fa piacere.
 
Ciao
Fabio