Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia che attacca e stacca

Salve,
ho un problema con una caldaia Viessmann Vitopend 100 (WH0A).
Il riscaldamento dell'acqua sanitaria funziona correttamente, mentre il riscaldamento ha dei problemi.
Nell'alloggio ho 5 termosifoni, i primi 2 più vicini alla caldaia si scaldano abbastanza bene, il terzo rimane tiepido e i 2 più lontani rimangono freddi.
Ho notato che la caldaia quando parte rimane accesa per 5/10 secondi, poi si spegne, si riacende per 5/10 secondi, si spegne, etc...
 
Ho chiamato un tecnico della Viessmann che dopo un analisi mi ha detto che secondo lui la caldaia funziona correttamente ma dato che l'impianto di riscaldamento è sporco la caldaia non riesce a spingere l'aqua calda correttamente e rimanendo il calore in circolo nella caldaia si surriscalda e si spegne velocemente.
Mi ha suggerito di far effettuare un lavaggio dell'impainto di riscaldamento.
 
Ho chiamato un idraulico che mi ha smontato un termosifone per vedere se vi era sporcizia dentro ma l'acqua all'interno era piuttosto pulita, secondo lui invece il problema è della pompa della caldaia che non gira abbastanza velocemente.
 
Vorrei evitare di effettuare un lavaggio dell'impianto che solitamente è abbastanza costoso o di cambiare la pompa e non risolvere nulla, voi che ne pensate?
 
Grazie mille!




-- 
Mauro

 5/10 secondi, si spegne, etc...
 
Mi accodo al thread perché ho notato lo stesso fenomeno.
 
Inoltre:
 
Caldaia Joannes Show 20 AX,
la pressione indicata dal manometro cala lentamente, mandando la
caldaia in blocco. Aprendo l'apposito rubinetto la riporto a 1,5
bar, ma nel giro di qualche giorno mi torna sotto a 1 bar e va in
blocco.
 
Non noto perdite da nessuna parte, e il riscaldamento funziona. Dove
finisce l'acqua che se ne va?

Pulpo ha scritto:

direi che hai anche un problema di attacca e stacca pure con il
newsreader....... :-)
 

In effetti.., non capivo se era stato inserito l'annuncio, posso cancellare i doppioni?
 

finisce l'acqua che se ne va?
 
Bella domanda. Spurgato aria dall'impianto?

Ho notato che la caldaia quando parte rimane accesa per 5/10 secondi, poi si spegne, si riacende per 5/10 secondi, si spegne, etc...
 
Anche la mia ogni tanto lo fa, Junkers Euromaxx, secondo il tecnico il
problema � la valvola su cui si deposita della sporco e non riesce a
commutare tra riscaldamento e sanitaria, la soluzione nei casi � di
chiudere la manopola di regolazione dei riscaldamenti e poi riaprirla
ripetendo il ciclo pi� volte fino a quando parte (l'effetto
apri/chiudi dovrebbe spingere via lo sporco), di solito in effetti �
risolutivo, � solo una palla quando ti capita di svegliarti alla 7 con
la casa fredda e la caldaia in blocco.
Adesso, toccando ferro, � un p� che non capita.
 
Ciao
 
-- 
Fritz
 
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.

 
 
Sì, acqua apparentemente pulita dalla cima di tutti i termosifoni.
 

 
 
"Thorpe" <th...@is.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:kcs5r2$vic$1...@speranza.aioe.org...

Hai notato se la perdita di pressione si verifica in determinate condizioni 
di temperatura esterna?
Te lo dico perchè, nello studio che mio figlio ha preso in affitto, la 
perdita è nelle giunzioni dell'impianto e la caduta di pressione si verifica 
specialmente in presenza di sottozero importanti che provocano dilatazioni 
diverse dei tubi rispetto al manufatto in cemento.
Una l'abbiamo intercettata in una zona fuori dal muro e sistemata ma una, o 
più di una, si fa "sentire" e "vedere" quando si va sottozero 3 o 4 gradi.
Hai notato se hai umidità in zone dove potrebbe esserci una giunta 
dell'impianto?
Guido 
 

 giunta dell'impianto? Guido
 
Non ho macchie di umidità visibili.