Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caloriferi caldi in alto e freddi in basso

Come da oggetto, da cosa potrebbe dipendere il fatto che generalmente i miei 
caloriferi sono caldi in alto, dove entra l'acqua calda, e freddi in basso 
dove esce?
il barbi 

 dove esce?
E' normale che ci sia una differenza di temperatura tra sopra e sotto, 
altrimenti non funzionerebbe :)
pero' tu dici freddo .....
Non e' che la pompa dell'impianto (o meglio, il circolatore) e' fermo ?
Ciao.Alberto.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

Ciao, nel caso in cui i tuoi termosifoni son caldi in alto e freddi (e per 
freddo intendo temperatura normale metallo) in basso, ti consiglio di dare 
un'occhiata al corretto funzionamento della pompa elettrica per la 
circolazione dell'impianto.
Questo fenomeno è capitato anche a me qualche mese fa, ed era causato da 
un'ostruzione nell'impianto del termocamino.
Il problema è stato risolto, svuotando completamente l'impianto (cosa che 
per negligenza non era mai stata fatta da oltre 20 anni) attraverso la 
valvova apposita e soffiando all'interno dell'impianto con un piccolo 
compressore.
L'impurità o l'ostruzione sarà andata via con l'acqua residua contenuta 
all'interno dei termosifoni ed ora il tutto funziona meglio di prima...il 
rendimento ovviamente è aumentato.
Tutto ciò, ovviamente, nell'ipotesi che la tua pompa funziona regolarmente, 
altrimenti devi sostituirla per provare.
Saluti.
Gianluigi Prospero Ferrara
Aerospace Student @ Università degli Studi di Napoli "Federico II"
http://www.iz8ewb.it

 basso dove esce?
Potrebbe esserci aria!

   
Non è il contrario? :-\

il barbi ha scritto:

Suppongo che tu abbia un impianto autonomo.
C'č aria nei radiatori che non riesce ad andare in alto a causa della
pressione di mandata dell'impianto (in pratica l'acqua entra dal tubo
superiore e spinge l'aria in basso). Per toglierla devi spegnere
l'impianto e spurgare i radiatori usando l'apposita valvolina chiudendo la
valvola superiore in modo che l'acqua possa entrare solo da sotto.
Chiaramente uscirą molta acqua durante lo spurgo per cui di volta in volta
devi reintegrare l'acqua dalla caldaia se questa non ha una valvola
automatica allo scopo.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


alza di un numero la valvola termostatica e il problema è risolto .
Se la valvola è marca caleffi ,metti li numero dopo quello che hai e segui le istruzioni come bloccare valvole caleffi  su Google e c'è la spiegazione

Addì 17/02/2018 , su it.hobby.fai-da-te - it.hobby.fai-da-te , l'utente 
*
rodeschin...@gmail.com
* ( 
rodeschin...@gmail.com
 ) ha 
scritto :

chissá se in 10 anni é riuscito a togliere sta benedetta bolla 
d'aria...
 
-- 
  Tra il rosso ed il nero,
   vince sempre lo zero.


Ciao, innanzitutto.
Hai notato che da un po' di tempo questi troll hanno smesso di replicare ai
post (con Re:) ed invece riscrivono come se fossero post nuovi?
 
 
 
-- 
Sign mancante, sono in attesa di ispirazioni.

Addì 17/02/2018 , su it.hobby.fai-da-te - it.hobby.fai-da-te , l'utente 
*BIG Umberto* ( 
us...@langnese.nvg.unit.no
 ) ha scritto :

la loro vita é triste e vuota.
vabbé
