Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: fiamma pilota

oggi all'accensione della mia caldaia, una camera stagna beretta un pochino 
datata, ma ferma da 6/7 anni, non parte più quella scintilla piezoelettrica 
che serviva per accendere la fiammetta pilota, che faccio?
sono preso dal panico..................
grazie a tutti 

abc scriveva il 20/04/2010 :

Forse non è una scintilla piezoelettrica, ma elettronica pilotata dalla 
centralina, la quale rileverà probabilmente un problema.
Una delle probabilità è che senta presenza di aria nel tubo del gas...
-- 
Saluti,
Bama


il pulsantino che fa la scintilla per il pilota? e' la prima cosa che va a 
ramengo, soprattutto, se come hai detto, e' ferma da tempo
   cmq insisti, anche le istruzioni dicono che quando la caldaia e' ferma, 
ci vuole del tempo per riempire il circuito
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:4bcd7ad7$0$1112$4faf...@reader2.news.tin.it...

SE.... eventualmente....  fosse veramente Piezoelettrica...
"pulisci" i contatti a massa sia del Pulsante che dell'Elettrodo.
Generalmente si "ossidano" e non fanno più un buon contatto. 

abc ha pensato forte :

Ma con il cerino, si accende?
-- 
Saluti,
Bama

 ha scritto nel messaggio 
news:hqjuog$3le$1...@news.eternal-september.org...

e allora che posso fare? io mi ricordo che appena premevo il pulsantone, che 
poi serviva anche per spegnere la caldaia, (girandolo a destra)  vedevo 
partire subito una scintillina che dopo mezzo minuto circa, accendeva una 
fiammella, ora anche se tengo schiacciato il pulsantone per mezzora, si 
sentono solo delle ventole che girano, ma non si vede sta benedetta 
scintilla, il tubo del gas è lungo circa 10 metri, che possa essersi 
svuotato? se lo si riempie poi riparte la scintilla? è che comunque non 
capisco il nesso tra la mancaza di gas e la normale scintilla che partiva 
subito.
grazie a tutti per le info.
ciao 


e da dove entro col cerino? cč un vetro davanti e la caldaia č a camera 
stagna; provo a rimuovere il vetro?
ciao 

 stagna; provo a rimuovere il vetro?
Tira giù il baldacchino di copertura, è semplicissimo, è su a gancio.
Poi, se non proprio la scintilla, fai come ti hanno detto, dai una passata 
sui contatti, magari con un pezzo di carta vetrata. Se poi, quando fa la 
scintilla, dopo aver atteso un po' in posizione accensione, non accendesse 
fai la prova cerino.
Alla fine, con un po' di pazienza, tutto riprenderà a funzionare.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 


ok domani mattina ci provo, ora devo andare al lavoro e finisco alle 22.00
spero di non saltare per aria con caldaia baracca e tutto!!
grazie e sperem ben, domani vi aggiorno.
ciao. 

Nel suo scritto precedente, abc ha sostenuto :

Dunque, se la caldaia è stagna, l'accensione è elettronica.
Pulire i contatti non serve perchè le decine di kV che ci sono sulgi 
elettrodi superano qualsiasi ossidazione.
Quasi certamente il tubo è pieno d'aria, e prima che arrivi il gas 
occorrono molti, molti tentativi intercalati dai reset....
-- 
Saluti,
Bama

Nel suo scritto precedente, abc ha sostenuto :

se è per accendere la caldaia...puoi usare un semplice stecchino da 
spiedino per prtare la fiamma vicino all'uscita del gas( o in 
altenativa va benone uno spaghetto)
se vuoi sistemarla....qualceh buona idea mi pare te l'abbiano scritta!
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)


voto per questa.
non  starei ad aprire un caldaia stagna, e l'informazione "non e' stata 
usata a lungo" fa pensare al circuito gas da riempire
Paolo

 ...puoi usare un semplice stecchino da spiedino
è stagna, non dimenticarlo..
:D
-- 
Saluti,
Bama

 :D
l'ho riletto dopo
-- 
Cai
(Pisa)

PMF ha usato la sua tastiera per scrivere :


potrebbe essere anche piena di condensa
causa scarico intasato
ciao


giusto, giustissimo
in ogni caso,  non e' da aprire e accendere a fiammifero, giusto?
Paolo

 in ogni caso,  non e' da aprire e accendere a fiammifero, giusto?
la mia non ha la fiamma sempre accesa anche volendo
si spegnerebbe appena finita la fase di riscaldamento del mini accumulo
senza contare l' eventuale tc che spegnerebbe il tutto
se non si tiene aperto il gas in manuale
non sono un esperto ma
eviterei esperimenti con fiamme libere
ciao

"abc" <hui...@klkl.ii> ha scritto nel messaggio 
news:hqjvgq$go3$1...@speranza.aioe.org...

la vedevi partire qualche secondo dopo che era partito il ventilatore?
Sei in grado di controllare un pressostato aria o al limite se sai spiegare 
bene come avviene il problema ,(molto probabile che sia il pressostato 
aria),però se non vado errato non ho letto di accensione spia di blocco
facci sapere
-- 
ciao Edy
Non temer mai di dire cose insensate. Ma ascoltale bene, quando le dici.
(L. Wittgenstein)

"abc" <hui...@klkl.ii> ha scritto nel messaggio 
news:hqjvgq$go3$1...@speranza.aioe.org...

 e infatti non c'è nesso il problema è altrove


"abc" <hui...@klkl.ii> ha scritto nel messaggio
news:hqjtgf$dph$1...@speranza.aioe.org...

ragazzi grazie per tutti i suggerimenti, le ho provate tutte, tranne quella
del cerino, ma non funziona nulla, sarò costretto a farmi spennare da un
idraulico!!
:-(((
ciao

    >> sarò costretto a farmi spennare da un idraulico!!
    Va be', anche loro devono vivere...
    In bocca al TuBo!!!
-- 
Gianluca