Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone freddo

Capisco che è un tema già dibattuto, ma prima di muovermi con tecnici
a pagamento avrei bisogno di qualche parere. Spiego la situazione:
Appartamento 1° piano - riscaldamento condominiale a colonne
(palazzina 8 piani) - classici termosifoni ad elementi.
Quando comprai casa il termosifone della camera da letto già
funzionava in modo anomalo: caldo (ma non troppo) sopra, freddo sotto,
mentre nel resto della casa termosifoni caldi da non poter metterci la
mano sopra.
Faccio i lavori, smonto il vecchio termosifone, ne metto uno nuovo di
zecca e faccio rifare ad un operaio specializzato due nuovi allacci ai
tubi della colonna, sia sul detentore (sotto) che sulla valvola
(sopra), anch'esse nuove.
Risultato finale: alla ripartenza invernale dell'impianto condominiale
il termosifone risulta ancora difettoso, inizialmente non troppo caldo
in alto e totalmente freddo in basso; da alcuni giorni interamente
freddo.
In particolare il tubo dal muro alla valvola in alto è freddo, mentre
il tubo che dal muro arriva al detentore è caldo (non bollente) ma
appena dopo il detentore il termosifone risulta freddo, come già
detto.
Ai piani superiori: termosifoni camere da letto perfettamente
funzionanti (più caldi del solito da quando il mio risulta freddo!).
Tentativi di sfiato:
_ aria assente
_ detentore chiuso - valvola aperta: esce acqua e dopo pochi secondi
dallo sfiato comincia ad uscire l'acqua bollente e a riscaldare la
parte alta del termosifone. Segno che la valvola è collegata al tubo
della colonna "giusto" perchè la parte alta si scalda come quella dei
termosifoni funzionanti. Se provo a riaprire il detentore, dopo 10
minuti il termosifone si fredda perchè evidentemente non c'è
circolazione.
_valvola chiusa - detentore aperto: esce acqua abbastanza calda, non
bollente come prima, ma come la temperatura del tubo tra il muro e il
detentore.
Ora, mi sembra evidente che all'interno del termosifone non ci sia
circolazione dell'acqua. I miei dubbi sono:
_ problemi di regolatura della pressione dell'impianto: possibile che
l'impianto condominiale vada regolato in modo che l'acqua circoli
anche nel mio termosifone, visto che i 7 piani sopra al mio funzionano
alla grande mentre io che sto al primo no?
_ probabile accumulo di schifezza nel termosifone che è andata ad
ostruire il detentore. Essendo al primo piano, ed essendo la colonna
più "esterna" del palazzo (quella che nel garage fa più strada nel
percorso dalla pompa idraulica alla colonna che comincia a salire per
i piani) al momento della ripartenza dell'impianto mi sono beccato
tutto l'accumulo di robaccia galleggiante che è entrato nel mio
termosifone dalla valvola superiore e non riesce ad uscirne dal
detentore. Qualcuno sa i costi e le modalità per risolvere questo
problema?
Altre idee?
Grazie

Grazie
Generalmente quando un calorifero ha zone fredde e calde e' perche'
all'interno circola aria. Sfogato l'aria con l'apposita valvolina?

 (sopra), anch'esse nuove.
La colonna è fatta di due tubi.
Non è che c'era un errore fin dall'inizio (che poi nell'intervento è 
stato sfortunatamente rispettato), per cui entrambi gli allacciamenti 
sono sullo stesso tubo?
Per cui avresti giusto un minimo di calore per conduzione del liquido, 
questo calore si concentrerebbe nella parte alta, ma senza ricambio 
d'acqua non si scalda praticamente niente...
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:2298c3b1-0bc7-4c2e...@35g2000prb.googlegroups.com...
Capisco che è un tema già dibattuto, ma prima di muovermi con tecnici
a pagamento avrei bisogno di qualche parere. Spiego la situazione:
Appartamento 1° piano - riscaldamento condominiale a colonne
(palazzina 8 piani) - classici termosifoni ad elementi.
Quando comprai casa il termosifone della camera da letto già
funzionava in modo anomalo: caldo (ma non troppo) sopra, freddo sotto,
mentre nel resto della casa termosifoni caldi da non poter metterci la
mano sopra.
Faccio i lavori, smonto il vecchio termosifone, ne metto uno nuovo di
zecca e faccio rifare ad un operaio specializzato due nuovi allacci ai
tubi della colonna, sia sul detentore (sotto) che sulla valvola
(sopra), anch'esse nuove.
Il principio è che ci vuole una certa quantità minima di circolazione 
dell'acqua per avere il termosifone tutto caldo. Se non c'è ordinariamente 
si pensa alla presenza di aria, cattiva regolazione degli altri termosifoni 
(il detentore serve per regolare la quantità di acqua che deve passare per 
il termosifone e lasciare il resto agli altri), nel caso più terribile 
ostruzione dei tubi. Dato che il tuo termosifone è alla base di una colonna, 
se fosse tutto aperto (valvola e detentore aperti completamente) 
funzionerebbe alla grande magari creando problemi al termosifone dell'ultimo 
piano perchè la differenza di pressione su andata e ritorno dovrebbe essere 
massina alla base della colonna. Dalle prove che dici sia l'andata che il 
ritorno sembrano far passare l'acqua. Pertanto, dato che sembra da quel che 
dici non abbia mai funzionato, penso anch'io, come ha detto Albe V°, che è 
probabile sia installato male su un'unico tubo o sull'andata o sul ritorno.
  Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it

 Altre idee?
domanda: le 'colonne' sono fatte in che materiale? rame? ferro? altro?
come sono fatti gli allacci alle colonne?
..se sono di ferro, gli allacci alle colonne sono saldati o ci sono i
classici raccordi filettati?
---------
nel frattempo aspettiamo la risposta alla domanda degli altri, cioè se
andata e ritorno del termosifone sono allacciati allo stesso tubo
delle colonne..

luca mi hai mandato una email.. forse hai cliccato sul tasto
sbagliato..