Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Creazione impianto messa terra casalingo

E' una cosa fattibile???
Grazie,
Cesare.


Fattibile è fattibile ma dammi retta, fallo fare a chi se ne intende e
mettiti a norma, è molto meglio (oltre che obbligatorio per legge, mi pare)
Roberto


se hai un giardino si
altrimenti sono guai


Possono mettere un pozzetto al piano terra (magari in cantina) oppure
piantare il picchetto direttamente attraverso il pavimento.


tecnicamente si..... legalmente no
ad ogni modo per riconoscere se un impianto di terra e` fatto a regola 
d'arte, bisogna verificare che ci siano alcuni irrinunciabili componenti:
il dispersore,
il nodo principale di terra
il conduttore di protezione PE
i conduttori equipotenziali principali EQP
i conduttori equipotenziali supplementari EQS
-----
Dispersore  e` il sistema costituito da conduttori metallici ed 
eventuali picchetti, posati o infissi in intimo contatto con il terreno, 
facenti capo in genere ad un pozzetto ispezionabile, che ne costituisce 
l'unico punto di ispezione e collegamento alla restante parte dell'impianto.
Si distringuono, dispersori artificiali, come trecce, tondini, bandelle 
e naturali, come tubazioni metalliche (ad esclusione di quelle del gas)  
e ferri delle armature di fondazione, che sono prasticamente i migliori 
sia per i bassissimi  valori di resistenza ottenibili, sia come durata 
nel tempo.
Naturalmente un "sistema dispersore" puo` essere costituito da parti 
naturali e parti artificiali, ma in ogni caso, deve essere 
elettricamente accessibile, solo ed esclusivamente in un unico punto che 
va collegato mediante il conduttore  di terra  E (conduttore isolato)  
al nodo principale di terra.
-----
Nodo Principale di Terra   elettricamente parlando e` il punto 
nevralgico di tutto l'impianto, puo` essere costituito da una piastra 
metallica, una barra, od un grosso morsetto fissati a parete o entro 
scatola isolante o quadro elettrico. devono pero` essere prontamente 
individuabili le provenienze e le funzioni di tutti i conduttori che vi 
sono collegati.
-----
Dal  nodo principale partono tutti i conduttori principali di terra (PE) 
che andranno a distribuire direttamente agli utilizzatori o ad altri 
subnodi, sia quelli equipotenziali (EQP) che collegheranno al potenziale 
di terra locale le tubazioni del gas e dell'acqua e tutte le altre masse 
estranee  (resistenza verso terra < 1kohm) si utilizza conduttore 
isolato giallo/verde da 16mmq.
-----
Conduttori Equipotenziali Supplementari  In locali particolari come i 
bagni (cucine escluse), se le tubazioni di adduzione e/o di scarico sono 
metalliche devono essere portate al potenziale di  terra, eseguendo 
collegamenti al conduttore di protezione (PE) mediante conduttori 
giallo/verdi di sezione 2,5mmq se meccanicamente protetto o 4 mmq se a 
vista.
spero di aver fatto cosa utile
ciao max
--------------------------------------------------
Allego schemino esplicativo in formato Fidocad:
[FIDOCAD ]
LI 15 155 15 185
LI 55 155 55 185
LI 15 160 95 160
SA 15 160
SA 55 160
SA 95 160
LI 95 155 95 185
LI 85 150 85 170
LI 85 170 105 170
LI 105 170 105 150
LI 95 160 180 160
LI 180 160 180 135
SA 180 135
MC 15 185 1 0 074
MC 55 185 1 0 074
MC 95 185 1 0 074
LI 145 150 145 20
LI 145 20 240 0
LI 240 0 335 20
LI 335 20 335 150
LI 5 150 360 150
RV 160 140 200 110
SA 170 115
SA 180 115
SA 190 115
PL 295 100 330 100 4
PL 330 100 330 160 4
PL 330 160 370 160 4
PL 295 110 320 110 4
PL 320 110 320 170 4
PL 320 170 370 170 4
LI 190 115 300 115
LI 300 115 300 110
LI 300 100 300 95
LI 300 95 180 95
LI 180 115 180 95
LI 170 75 295 75
LI 295 75 295 45
RV 235 25 245 45
SA 240 30
SA 240 35
SA 240 40
RV 210 25 220 45
SA 215 30
SA 215 35
SA 215 40
PL 330 100 330 50 4
PL 330 50 330 45 4
PL 295 45 330 45 4
LI 215 35 225 35
LI 225 35 225 75
LI 240 35 250 35
LI 250 35 250 75
TY 300 55 7 3 0 0 0 * EQS
TY 255 55 7 3 0 0 0 * PE
TY 230 55 7 3 0 0 0 * PE
LI 170 115 170 75
TY 160 80 7 3 0 0 0 * PE
SA 225 75
SA 250 75
TY 230 100 7 3 0 0 0 * EQP
LI 240 105 250 95
LI 240 105 250 115
LI 255 60 250 65
LI 225 65 230 60
LI 165 85 170 95
LI 300 60 295 65
TY 165 120 7 3 0 0 0 * Nodo princ.
TY 165 125 7 3 0 0 0 * di Terra
TY 120 160 7 3 0 0 0 * Coduttore di terra (E)
TY 75 135 7 3 0 0 0 * Pozzetto Ispezionabile
LI 135 140 75 140
LI 75 140 90 155
TY 25 170 7 3 0 0 0 * Dispersore  Artificiale
TY 210 15 7 3 0 0 0 * Prese F.M.
LI 275 10 275 85
LI 275 85 335 85
TY 285 25 7 3 0 0 0 * Bagno
TY 340 150 7 3 0 0 0 * Tub. Acqua
TY 340 175 7 3 0 0 0 * Tub. Gas


tecnicamente si..... legalmente no
ad ogni modo per riconoscere se un impianto di terra e` fatto a regola 
d'arte, bisogna verificare che ci siano alcuni irrinunciabili componenti:
il dispersore,
il nodo principale di terra
il conduttore di protezione PE
i conduttori equipotenziali principali EQP
i conduttori equipotenziali supplementari EQS
-----
Dispersore  e` il sistema costituito da conduttori metallici ed 
eventuali picchetti, posati o infissi in intimo contatto con il terreno, 
facenti capo in genere ad un pozzetto ispezionabile, che ne costituisce 
il punto d'ispezione e collegamento alla restante parte dell'impianto.
Si distringuono, dispersori artificiali, come trecce, tondini, bandelle 
e naturali, come tubazioni metalliche (ad esclusione di quelle del gas)  
e ferri delle armature di fondazione, che sono praticamente i migliori 
sia per i bassissimi  valori di resistenza ottenibili, sia come costanza 
degli stessi e durata nel tempo.
Naturalmente un "sistema dispersore" puo` essere costituito da parti 
naturali e parti artificiali, ma in ogni caso, deve essere 
elettricamente accessibile, almeno in un unico punto che va collegato 


 vogliatemene. :-))
non ti preoccupare anche se sono due ..
troppo ganzo lo schemino