Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubo metano

Ciao,
una domanda:
devo fare l'allacciamento al metano.
Ho contattato la concessionaria e mi ha detto che loro mettono il tubo fino
al cancello.
Ora il problema e' che devo fare circa 50 metri di scavo per interrarlo e
portarlo in casa.
Che tubo occorre usare?
A che profondita' va messo?
Posso cominciare a scavare e interrarlo da solo ed aspettare poi la
concessionaria per il contatore e poi l'idrualico per l'allaccoamento o devo
proma fare tutto l'allacciamento e poi chiamare la concessionaria?
Qualcuno sa qualche cosa in merito?
Grazie
Ciao,
MAx

 Qualcuno sa qualche cosa in merito?
Quanto scritto sopra è frutto di esperienze personali, prima di seguirle
aspetta pareri da parte di esperti del ramo.
Fabbrogiovanni.

 Qualcuno sa qualche cosa in merito?
    Se hai gia' predisposto l'alloggiamento per il contatore potrai portare
    la linea in polietilene fino a sotto il contatore,lasciando la fossa
    a vista,il tratto verticale dovra' essere costituito da tubo d'acciaio
    zincato,quindi predisponi lo specifico raccordo curvo in bronzo.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Qualcuno sa qualche cosa in merito?
L' Italia è lunga e variegata nell' interpretazione delle norme,
ma credo che nessuna Azienda Distributrice ti fornirà un metro
cubo di metano se non produrrai una  "Dichiarazione di collaudo
e di idoneità dell' impianto gas metano a valle del misuratore".
Il quale verrà rilasciato (si presume dopo prova di tenuta secondo
la normativa vigente), da Ditta autorizzata.
Insomma è con il tuo installatore (vulgo idraulico) che devi prendere
contatti, sia per lo scavo come  per il tipo e la misura del tubo
da posare e la tempistica dei lavori.
Sarà lui che ti dirà cosa fare, visto che si assumerà la responsabilità
dei lavori sottoscrivendo il documento. Compresa, oltre la posa
e la tenuta del tubo, quella dell' installazione degli utilizzatori,
la ventilazione dei locali e gli scarichi dei gas combusti.
Cordialità.
             Paul
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 08/05/2004

Che tubo occorre usare?
prima di tutto: pensi in futuro di rivenderla quella casa?
perche' senza il certificato di conformita' firmato da un'idraulico
sull'impianto gas non puoi chiedere l'abitabilita' sui lavori, ovvero
sono "clandestini" e quindi non puoi farli valere sul prezzo di
vendita.
e ovviamente nessun idraulico che non sia un tossicodipendente in
crisi d'astinenza rischierebbe a fare un certificato di conformita' su
un impianto che non abbia eseguito di persona.
-- 
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Il segreto per essere considerato un creativo sta nel non fare
    mai riconoscere le proprie fonti [A. Einstein]

Che tubo occorre usare?
l'ideale e' il polietilene, ma non vanno bene i normali raccordi -
devi prendere i raccordi termosaldati (di solito danno in affitto la
macchina per saldarli dai grossisti termoidraulici). 
inguainalo con del tubo corrugato e nei punti dove affiora dal terreno
metti due raccordi dielettrici.



Innanzi tutto il gas non te lo mettono se non hanno la dichiarazione di
conformita' alla Regola dell'Arte, per cui vedi tu.
Poi devi viaggiare sotto terra 30 cm e avere sopra 20 cm di pozzolana e il
nastro giallo, poi 10 cm di terra.
Per il tubo devi usare il polietilene da 32 per il gas, quello con la striscia
gialla.
Per i tratti fuori terra devi usare il tubo zincato da 3/4 di pollice, le
giunzioni le fai con i raccordi gas polietilene/zincato a stringere o a saldare
tramite macchinetta che si puo' affittare alla cifra di circa 25 euro al giorno,
le giuzioni devono rimanere dentro un pozzetto ispezionabile.
Dentro casa viaggi con il rame del 20 senza saldature o giunzioni a parte per la
valvola di arresto.
Cmq occorre che ti informi meglio se per caso dalle tue parti preferiscono che
sotto terra sia dentro un tubo di plastica da 50 o protetto superiormente con i
coppi.
Secondo me ti conviene sentire una ditta ed accordarti per fare tu la parte
manuale secondo loro indicazioni e poi far fare a loro i collegamenti e il
resto, secondo me accettano! ;-))
Il Taccio

 A che profondita' va messo?
approposito, su come sono i prezzi? qui si prendono 50 mila lire (o 50
euro?) al metro e fare svariati metri non è tanto difficile specie chi ha un
vialetto..

 le giuzioni devono rimanere dentro un pozzetto ispezionabile.
       Come ha scritto Paulhass l'italia e' lunga! A me hanno sempre
      fatto rinterrare con sabbia i pozzetti predisposti,il motivo:
      "evitare accumuli esplosivi di gas".



Io ci schiaffo la terra e ci semino il praticello! ;-))
Cmq che io sappia gli accumuli vanno evitati lasciando sempre circolare aria, in
ogni modo se senti puzza di gas togli il coperchio e vedi subito se il colpevole
e' li.
Il Taccio

 e' li.
         Esatto! ) ciaofelix:-)


       ciaofelix:-)
il metano e' piu' leggero dell'aria, quindi se il pozzetto non e' a
tenuta stagna il gas non si accumula.
se invece parliamo di gpl le cose cambiano.


 se invece parliamo di gpl le cose cambiano.
         Indubbiamente e come dici,ma per esperienza sono abituato a fare
      cio' che i capisquadra delle societa' fornitrici dei servizi chiedono
      giusto o meno che sia,poiche' sono loro che devono riempire i pezzi
      di carta,tergiversare o chedere spiegazioni,anche nella convinzione
      di avere perfettamente ragione,diventa solo una perdita di tempo non
      tanto mia,quanto degli operai miei che restano a bocca aperta e
piccone
      brandito,in attesa di decisioni! PPPP
