Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Due ore da caldaista

Caldaia murale di 4 anni, molto compatta, si sfonda il cuscinetto del 
circolatore. Cercalo e cercalo, nei negozi non si trova perché viene 
prodotto esclusivamente per i fabbricanti di caldaie.
Ok... visita al centro assistenza, elargizione di una somma doppia rispetto 
a qualunque altro circolatore sul mercato, spacchetto la scatola e mi metto 
all'opera.
Noto subito che è diverso da quello precedente: il motivo è l'unificazione 
dei ricambi tra più modelli. Mi tocca quindi anche la modifica dei cablaggi 
elettrici.
Verifico che siano compatibili e procedo.
Svuoto l'impianto, sfilo i connettori, tolgo 3 clip di numero e 2 viti e 
voilà!.
Ripeto l'operazione al contrario, riempio il circuito e... missione 
compiuta.
Niente chiavi inglesi, niente guarnizioni, niente canapa... spettacolare.
Ora che ci ho preso la mano saprei rifarlo in 30 minuti.
Sì ok, non ve ne importa nulla, però è la mia piccola soddisfazione di ieri. 
:-)
-- 
Cinghiale (38, 110+21, RM)
http://www.azzurra.org/jafirc/chat.php?stanza=idairc


Queste sono grandi soddisfazioni ed è l'incentivo che ti spinge a fare
sempre da te le cose.
Qualche  osservazione però, forse potevi comprare un qualsiasi
circolatore da un negozio qualsiasi di idraulica con le stesse
caratteristiche (che so portata, interasse, attacchi) e avresti potuto
risparmiare un po di soldini rispetto alla truffaldina assistenza. Per
curiosità quanto lo hai pagato?
Come mai non hai usato chiavi per smontarlo e rimontarlo?
Dovevano esserci le ghiere in entrata e in uscita.

 ieri. :-)
Importa importa... un piccolo passo contro la lobby di idraulici e caldaisti 
è un grande passo verso la libertà della razza umana e va sempre 
pubblicizzato per incoraggiare i timorati.
Grazie e bravo.
Massimo 


bella questa :-), pero' tra le lobby ci dovresti aggiungere anche le
stesse case di costruzione, specie quelle che crearono un cartello per
non vendere + ricambi che non ai propri addetti.
Mi pare successe un paio di anni fa, con tanto di multa da pare di
qualche autorità garante.
Complimenti Cinghiale, non ti dico il fastidio quando frequente
qualche forum specialistico e vedi come cercano di proteggere il loro
"segreti" ai non addetti, che si rivelano sempre (segreti) di
pulcinella.
bye
Costas

 Dovevano esserci le ghiere in entrata e in uscita.
I circolatori tradizionali hanno ingresso e uscita a ghiera filettata
posti a 180 gradi uno dall'altro.
Questo ha il corpo in plastica, ingresso e uscita a 135 gradi circa, il
disaeratore incorporato e non c'è minimamente spazio nel corpo caldaia per
adattare i tubi. Inoltre, i tubi anziché essere avvitati si innestano uno
nell'altro e si fissano con clip metalliche.
Ho provato a cercare un circolatore commerciale, ma credimi: era
impossibile installarlo.
Prezzo 180 originale Vs 90 commerciale inutilizzabile. 
-- 
Cinghiale
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Dovevano esserci le ghiere in entrata e in uscita.
I circolatori tradizionali hanno ingresso e uscita a ghiera filettata


 Dovevano esserci le ghiere in entrata e in uscita.
I circolatori tradizionali hanno ingresso e uscita a ghiera filettata
posti a 180 gradi uno dall'altro.
Questo ha il corpo in plastica, ingresso e uscita a 135 gradi circa, il
disaeratore incorporato e non c'� minimamente spazio nel corpo caldaia per
adattare i tubi. Inoltre, i tubi anzich� essere avvitati si innestano uno


 impossibile installarlo.
potrei dire una stupidata: non si poteva mettere un raccordo diritto e
installare il circolatore FUORI dalla caldaia?

 installare il circolatore FUORI dalla caldaia?
La caldaia � in cucina, nascosta da un pensile che la contiene appena. La 
tua modifica avrebbe portato il circolatore a vista, penzoloni sotto il 
pensile. E in pi� bisognava poi risolvere il problema dello spurgo 
dell'impianto.



vabbè hai risparmiato comunque un bel po di soldi.


 pensile. E in pi bisognava poi risolvere il problema dello spurgo
l'importante che hai risolto..
Per la nostra caldaia Chaffetau et Mauri del '92 non fanno più i
ricambi.. l'abbiamo dovuta cambiare per una elettrovalvola guasta..

 Prezzo 180 originale Vs 90 commerciale inutilizzabile. 
180 euro preso dal centro assistenza quindi?
per quale motivo si è rotta a tuo parere?
non è che lavora a velocità max perchè collegati solo pochi termosifoni?
o perchè non funziona bene il bypas interno dell caldaia?
ma che marca modello è tale pompa e caldaia?

>>> Io ho avuto un problema simile caldaia Chaffoteaux & Maury
circolatore AEG  statore bruciato, mi sono smontato un circolatore standard
Grundfos ho sfilato il statore e infilato sul rotore ingabbiato
del'originale e fissato alla campana del circolatore originale, hanno misure
simili, al limite c'e' solo da ritoccare i fori o le sue distanze.
saluti

 simili, al limite c'e' solo da ritoccare i fori o le sue distanze.
Fosse stata mia la caldaia, magari ci pensavo anche.
Ma per principio non faccio esperimenti su oggetti altrui.
