Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia con due valvole di zona

Nella mia abitazione hanno realizzato il seguente impianto :
Caldaia da Balcone Junker Eurosmart Balcony
Due zone con relative valvole di zona.
A questo punto mi ritrovo con :
Pannello di controllo / termostato Junkers
Due cronotermostati di zona
Nota i due cronotermostati fanno parte del sistema domotico che devo 
integrare al riscaldamento.
Sul manuale della caldaia è indicato che per utilizzare cronotermostati 
esterni devo rimuovere un ponticello (Ls, Lr), poi sugli stessi contatti 
collego (in parallelo). i contatti dei cronotermostati di zona.
A questo punto mi vengono due dubbi :
1) Dato che i contatti del ponticello sono gli stessi utilizzati dal 
termostato di zona, quando questo interviene dovrebbe attivare la pompa 
della caldaia. Ma l'attivazione è sempre legato al termostato della caldaia 
(es il termostato di zona mi attiva la pompa ma se il termostato della 
caldaia è impostato su una temperatura troppo bassa non attiverà il 
bruciatore + pompa). Per far funzionare l'impianto dovrei impostare a 30° la 
termperatura sul termostato caldaia, poi i due termostati di zona 
attiverebbero la pompa / valvole di zona in funzione delle temperature delle 
varie zone.
3)Ho fatto il seguente test : Non rimouvere il ponticello, impostare sul 
termostato caldaia una termperatura di 26 gradi, lascaire aperte le valvole 
di zona.
In questa condizione la caldaia parte e scalda / fa girare l'acqua nei due 
metri di tubo fra caldaia e valvole di zona. Il problema è che la pompa 
continua a girare e non si ferma mai (le valvole di zona essendo aperte non 
fanno scaldare l'ambiente). Con questa situazione credo che la brucerei dopo 
poco tempo.
2)Rimouvendo il pomticello, il termostato caldaia non controlla più 
direttamente la pompa a questo punto mi viene il dubbio se funziona ancora 
la modalità antigelo.
Quualcuno mi può aiutare per capire il modo corretto per gestire le cose ?
Grazie 

 Quualcuno mi può aiutare per capire il modo corretto per gestire le 
cose ?
ti servono due rele' , se vuoi fare in modo che ogni volta che uno dei 
due termostati apre la valvola, parte la caldaia, e' un classico
-- 
******  POSTAZIONE FUORI UFFICIO  ******
Alberto Rubinelli 
Via Costantino Perazzi,22  28100 NOVARA (NO)
Mail : 
alb...@retrocomputing.net
Visita il mio museo di vecchi computers 
Http://www.retrocomputing.net
------------------------------------------------------------
Per favore,scrivetemi in testo ascii 7 bit,NO html
Evitate di scrivermi con indirizzo reply alterato
=================================

 wrote in message 
news:200609021...@mynewsgate.net...


 caldia.
provo a spiegarti, se non capisci ti disegno lo schema.
Ogni crono termostato comanda una valvola di zona.
In parallelo alla valvola di zona, metti la bobina del rele', uno per ogni 
valvola.
I contatti del rele' vanno in parallelo ed il contattone risultante va alla 
caldaia, al posto del ponticello, dove andrebbe il termostato senza valvole 
di zona.
Ok ?


 wrote in message 
news:200609021...@mynewsgate.net...


 è settato su una temperatura suff. alta non attiva il bruciatore / pompa...
si, quindi devi tenere il termostato caldaia alto per lavorare con quelli 
esterni e le valvole ... si , ma quanto alto ? E' ragionevole ?
Che scheda monta la caldaia? non sono in tanti che le fanno, se siamo 
fortunati, l'ha fatta un amico :)
Ciao.Alberto.


> č settato su una temperatura suff. alta non attiva il bruciatore / 
