Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: smontare pompa di calore mitsubishi

Ciao a tutti raga, ho letto svariati post al riguardo, ora dopo tutte
le info raccolte, vorrei se possibile qualche info specifica
sul'aggeggio in questione, trattasi di Mitsubishi Electric MSH-09NV..
spiego:
un mio amico ha un robo del genere installato e lo vuole togliere, mi
ha detto se lo voglio.. premetto che non ho nessuna familiarità con
questi aggeggi, le uniche cose che ho letto sono che devo accenderlo 3
minuti, chiudere il rubinetto del tubo piccolo, lasciarlo acceso altri
due minuti in posizione "freddo" e poi chiudere anche l'altro
rubinetto.. smontare tutto facendo attenzione a non far entrare
porcherie nei tubi..
domande:
DOVE sono i due rubinetti in questione? qualcuno ha il manuale? ci
sono altri accorgimenti specifici da prendere? ..e soprattutto.. ne
vale la pena? in caso che la nuova installazione richieda tubi più
lunghi.. c'è perdita di funzionalità?
grazie in anticipo
- lem

devo accenderlo 3
minuti, chiudere il rubinetto del tubo piccolo, lasciarlo acceso altri
due minuti in posizione "freddo" e poi chiudere anche l'altro
rubinetto.. smontare tutto facendo attenzione a non far entrare
porcherie nei tubi..
-come fa il firgorista:chiudi il rubinettino piccolo,accendi in "freddo" e
stai attentissimo al suono che fa il compressore, quando senti che sforza
abbastanza chiudi immediatamente l'altro rubinetto(lascialo apertoto circa
1/4 prima del procedimento) e contemporaneamete lo stacchi dalla
corrente(fai fare ad altra persona).
attento a non devastare il compressore..
domande:
DOVE sono i due rubinetti in questione?
nell'unità esterna se segui i tubi arrivi a dei cosi a a forma di "T", una
grande e una piccola, se sviti il tappo grosso che hanno davanti trovi il
rubinetto, di solito ti serve una brugola da 6mm per manovrarli.
 ci
sono altri accorgimenti specifici da prendere?
-vedi sopra
 ..e soprattutto.. ne
vale la pena?
-vedi se riesci a prendere in prestito la strumentazione da amico
 in caso che la nuova installazione richieda tubi più
lunghi.. c'è perdita di funzionalità?
_devi avere la pompa per il vuoto.
_gas refrigerante + strumentazione per la ricarica(nel caso di installazione
richiedente tubi più lunghi)
 se il gas è in quantità sbagliata funziona malissimo.

 ha scritto nel messaggio 
news:1172872327....@64g2000cwx.googlegroups.com...
questi aggeggi, le uniche cose che ho letto sono che devo accenderlo 3
minuti, chiudere il rubinetto del tubo piccolo, lasciarlo acceso altri
due minuti in posizione "freddo" e poi chiudere anche l'altro
rubinetto.. smontare tutto facendo attenzione a non far entrare
porcherie nei tubi..
Il compressore non è temporizzato e non esegue certe operazioni in ordine di 
tempo (3min. 2 min.)
o hai la strumentazione o hai l'orecchio allenato
domande:
DOVE sono i due rubinetti in questione?
nell'unità esterna dove si collegano i tubi sono coperti da tappi e per 
chiudere ci vuole una chiave a brugola, a meno che non sia una macchina 
molto vecchia che ha gli attacchi a rottura di diaframma in quel caso se 
vuoi essere preciso con la normativa e *soprattutto con l'ambiente* devi 
avere l'attrezzatura apposita per il recupero del gas
qualcuno ha il manuale?
di installazione o di uso?
 ci sono altri accorgimenti specifici da prendere?
..e soprattutto.. ne
vale la pena?
 se funziona
 se è gratis
e se è idoneo per la stanza perchè no
in caso che la nuova installazione richieda tubi più
lunghi.. c'è perdita di funzionalità?
 no se rientra in un range di lunghezza
nel libretto di istruzioni c'è scritto la lunghezza max,dei tubi e qualora i 
tubi fossero più lunghi c'è scritta la giusta quantità di gas da aggiungere
              Ciao Edy   ;-)))

 tubi fossero più lunghi c'è scritta la giusta quantità di gas da aggiungere
..eh ma il problema è proprio che non ho il libretto delle
istruzioni..
grazie delle info ricevute fin'ora

 ha scritto nel messaggio 
news:1172928045....@p10g2000cwp.googlegroups.com...
..eh ma il problema č proprio che non ho il libretto delle
istruzioni..
San Google pensa a tutti
http://es.mehvac.com/UploadedFiles/Resource/rad060EE320059123856.PDF
divertiti perchč c'č di tutto e di piů.... in inglese
 l'inglese non mi č molto simpatico,perň qualcosa sono riuscito a capire, 
puň lavorare fino a 7 metri senza aggiunta di gas, per tratti + lunghi: 50 
gr / mt. fino ad un max di 15 mt
il gas č R22
              Ciao Edy   ;-)))

               Ciao Edy   ;-)))
ti sono molto grato per il link, ci sono molte informazioni utili, ma
non come fare per smontare...
..o meglio, c'è scritto dove svitare e dove scollegare, ma nessuna
info su come smontare senza
perdere il gas..
..vabbè, una cosa per volta..

ti sono molto grato per il link, ci sono molte informazioni utili, ma
non come fare per smontare...
..o meglio, c'č scritto dove svitare e dove scollegare, ma nessuna
info su come smontare senza
perdere il gas..
Hai chiesto come recuperare il gas e ti sono state date risposte
come fai a perdere il gas?
              Ciao Edy   ;-)))