Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: oggetto misterioso a monte del bolier

Voglio pianificare un paio di lavoretti su un impianto idraulico (altri post), e vorrei chiedervi un indicazione preliminare:
 
che diamine è questo?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/4gykhJ14Y_Gq31psbhr2TdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
 
 
il tubo marrone non è collegato, è un effetto prospettico; dovrebbe essere lo sfogo della valvola di sovrappresione che scarica direttamente nel muro (stupefacente esempio di lungimiranza?)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/q4IIjV5WXrJqdaOQuXYSQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
 
 
l'oggetto suppongo contenga delle viti regolabili ma non mi ci sono nemmeno messo a guardare "tanto poi lo chiedo a loro" :)
 
eventualmente, quando io cambiassi i flessibili, lo potrei installare ruotato di 90°, magari direttamente sul boiler invece che sul muro?
Ciao e grazie :)


https://picasaweb.google.com/lh/photo/4gykhJ14Y_Gq31psbhr2TdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
 
 
 
Mai visto un affare simile, forse è un riduttore di pressione.
 


 
sembrerebbe.... una valvola di riempimento automatico ?
 
mi sembra strano... la posizione.. di solito la mettono
in entrata all'impianto delle caldaie , dell'acqua fredda...
non sulla linea della acs....
 
sembra....
 
il tubetto , anche lui strano... ma potrebbe essere lo
ascarico, per scaricare il boiler... non hai i rubinetti....
ma qeul cosino... che fodrebbe girare...
 
PERO NON SO... EH... PRIMA VOLTA CHE VEDO.... ASSEMBLATO... COSI...
 
ciao
 
mario
 


E' quello che penso anch'io, ma non l'ho detto per non influenzarvi. Forse si ritrovavano con la valvola di sicurezza che gocciolava sempre e gli hanno aggiunto il riduttore per evitare il problema.
Se lo fosse come potrei identificarlo? E potrei montarlo con altre angolazioni?

 
 
E' vero, gli assomiglia! Ma in questo caso non avrebbe senso, no?
 
 


ad occhio sembra un regolatore di pressione senza manometro
per esserne piu' sicuri svita il cappuccio se c'e' una vite sotto e' lui
 
quello va montato sempre in orizzontale se non vuoi avere rogne in tempi 
brevi.
 
perche' la valvola sia intubata non lo so ma forse hai una forte 
pressione ed un acqua molto calcarea e quindi l'impianto va sempre 
incontro ad incrostazioni che rompono le palle a guarnizioni e rubinetti
 
e cio' ne giustifica il piccolo regolatore

Se lo fosse come potrei identificarlo? E potrei montarlo con altre angolazioni?
 
google immagini ne trova uno simile, obliquo
http://www.caleffi.us/it_IT/Series/5/5331/5331-details.shtml
 
 

 e cio' ne giustifica il piccolo regolatore
 
Acqua dolcissima! Secondo me l'hanno intubata perchè sono stati fortunati ed avevano uno scarico lì. Forse chi ha fatto l'impianto all'epoca voleva andare sul sicuro e ha messo sia lo scarico che il regolatore. Da quando lo osservo io non mi sembra abbia mai gocciolato. Forse con gli anni hanno sostituito degli impianti nell'acquedotto e la pressione si è stabilizzata. O forse la pressione delle autoclave dell'edificio!
 
Grazie!
 

 E' vero, gli assomiglia! Ma in questo caso non avrebbe senso, no?
 
e' troppo piccolo per essere una valvola di riempimento automatica
 
tali valvole fanno da riduttore e da ritegno, sono sempre discretamente 
grossi per contenere il doppio meccanismo e quasi sempre con il manometro
 
inoltre giustamente non ha senso... la valvola di ritegno e' montata 
direttamente all'ingresso e li ha senso perche' altrimenti la colonna 
d'acqua eserciterebbe pressione sul tubo di carico

 
http://www.caleffi.us/it_IT/Series/5/5331/5331-details.shtml
 
A parte l'angolo sembra lui.
Dopodomani cque vi confermo! :)
 

 Da quando lo osservo io non mi sembra abbia mai gocciolato. Forse con gli anni hanno sostituito degli impianti nell'acquedotto e la pressione si č stabilizzata. O forse la pressione delle autoclave dell'edificio!
 
puo' essere che sia stata una scelta cautelativa, dovresti chiedere al 
costruttore
 
sicuramente non per la pressione il riduttore se e' regolato per 2 se 
entrano 10 o 100 dalla parte opposta ne usciranno sempre 2

 per esserne piu' sicuri svita il cappuccio se c'e' una vite sotto e' lui
 
eh ma isha... è una valvola di riempimento automatico....  come dicevo 
io.... allora...
 
chiaro ... il senso .. in un boiler non so se lo ha... ma magaari 
autoclave, pressione acquedotto etc etc.. han messo una valvolava
di riempimento automatico = pressione....
 
 
se tengono per esempio bar 0.5 ...   il boiler si riempirà sempre
quando la pressione di rete sarà superiore...e li si fan la scorta
nell'accumulo...
 
cmq l'idea di provare a muovere il tappo e leggere dentro bar e la giro
vite... tooglie i dubbi, cmq nel mio concetto.. VALVOLA RIEMPIMENTO 
automtico è appunto una valvola che regolarizza la pressione a valle
della sua posizione.. quindi nella acs calda... con l'esempio 0.5 bar...
il boiler si riempie se la pressione di rete è superiore... se 
inderiore.. usa quella del boiler... dell'accumulo.. pero bhoo..
 
ciao
 
mario


 io.... allora...
 
ni, sono molto simili, spesso si confondono facilmente ma la valvola di 
riempimento automatico ha integrato il regolatore di pressione, il 
filtro acqua, hanno il manometro per ritararle
 
ne ho visto alcune con doppio filtro con bicchiere, doppio manometro
e gruppo rubinetti tutto nello stesso blocco
 
il regolatore di pressione non ha nulla di tutto questo e 99 volte su 
100 non hanno neanche il manometro e lo tari a sentimento


e allora.. .mi sa... che è quello... e lo scopo è l'ascua....
 
non tanto la calda.. ma proprio l'acqua... in modo che l'accumulo
garantisca un minimo... e si riempia da solo quando c'è pressione
al piano.... magari è un comune con razionamento... o altezza...
del piano... un qualcossa... di cosi... per forza...
 
ciao
 
mario