Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa acqua

Nel piano seminterrato del mio villino ho un serbatoio da 300 litri 
collegato all'acquedotto. Da questo si alimenta una pompa che spinge 
l'acqua ai piani superiori (terra, primo piano). Pompa e regolatore Lowara:
http://farm4.static.flickr.com/3035/2689659875_71ffc6a2d0_m.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2206/2689659239_372ac2aa9b_m.jpg
Il problema è che quando parte la pompa, c'è un vistoso abbassamento 
della tensione in tutta casa (ho 6 kw) con, alla lunga, effetti che 
potete immaginare su computer, tv ed altra elettronica varia.
Qualche rimedio se non quello di mettere una pompa meno potente? In caso 
che potenza consigliate? L'impianto serve un solo appartamento con 
cucina al piano terra e due bagni al primo piano.
Grazie

 
oops...
così forse è meglio.
http://farm4.static.flickr.com/3035/2689659875_9ab6b8b954_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2206/2689659239_50a2bcb70a_o.jpg

 Qualche rimedio se non quello di mettere una pompa meno potente?
No, direi che un impianto decente deve sopportare 1,5kW senza battere
ciglio. Se così non è, bisogna trovare dove sia il problema.
Ciao,
  Marco

   Marco
Grazie Marco,
quando accendo uno degli split non ci sono effetti visibili. Neanche 
quando accendo il forno (2 kw) o la lavastoviglie. Proverň a misurare. 
Magari i fili dal contatore al quadro sono di sezione giusta ai piani ma 
non nel seminterrato (che ha un quadro separato).
Grazie dei consigli.
Franco

 ciglio. Se cosě non č, bisogna trovare dove sia il problema.
"Corrente di spunto".
Ti dice qualcosa?...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
http://farm3.static.flickr.com/2206/2689659239_50a2bcb70a_o.jpg
Compra una resistenza d'avvio.
Sono dei cilindri di circa 5 cm di diametro montati su staffe.
Attorno c'è del filo avvolto.
Collegala in serie alla fase che va alla pompa.
In parallelo alla resistenza metterai un relé con modulo temporizzatore
che dopo un secondo al massimo cortocircuita la resistenza.
Boiler


 Ti dice qualcosa?...
Si ma non si giustifica un abbassamento cosě forte come viene descritto.
Io ho un compressore da 3 cv (oltre 2 KW) che quando parte provoca un
leggerissimo abbassamento della luce del garage ma parliamo di una cosa
quasi impercettibile che dura una frazione di secondo. E' invece molto
probabile che  la linea elettrica che alimenta la pompa sia
sottodimensionata.
Marco


quasi impercettibile che dura una frazione di secondo.
Beh, questo è un giudizio soggettivo... senza misurazioni non possiamo
quantificare il calo di tensione.
Ad ogni modo... se al nostro amico dà fastidio, vediamo di trovare un
modo per eliminare il problema.
Boiler

 Ti dice qualcosa?...
Come no... :-)
Però, dalla descrizione del fenomeno fatta da Barsur, non ho capito da
nessuna parte che questi abbassamenti siano "momentanei" o solo legati
all'avvio della pompa.
Comunque lo spunto di un motore da 1,5kW non dovrebbe dare fenomeni
così visibili e fastidiosi, se l'impianto è correttamente
dimensionato.
E' chiaro che se gli abbassamenti sono dell'ordine delle frazioni di
secondo e solo in corrispondenza degli avvii, sono decisamente dovuti
allo spunto della pompa, come da te ipotizzato. Nel caso, la
resistenza di avvio da te proposta in un altro post è una soluzione
efficace anche se, secondo me, palliativa perché non risolve la vera
causa del problema. Mi sembra che la soluzione sia comunque da cercare
nell'impianto.
Ciao,
  Marco

nell'impianto.
Non sarei così categorico.
Sul mio impianto, fatto ai tempi in cui il rame non era così caro...
se capisci cosa voglio dire ;-) vedo le luci abbasarsi leggermente
accendendo stufette elettriche o il vecchio monitor da 21''.
Si tratta ovviamente di spunti, l'affievolirsi delle luci dura una
frazione di secondo.
Boiler

 Boiler
Effettivamente l'abbassamento dura una frazione di secondo e si verifica 
solo allo "spunto" della pompa. Appena ho tempo (fine settimana) tento 
di misurare la tensione al momento critico e poi allaccio direttamente 
la pompa all'interruttore subito a valle del contatore, con un cavo 
adatto (2x1,5?). Poi riferisco.
Grazie

 adatto (2x1,5?)
Se sono più di 10/15 metri, io farei 3x2,5.
Ciao,
  Marco