Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto solare termico

Ciao a tutti,
ho appena installato un kit della viessmann per il solare termico.
Ho praticamente montato 5 pannelli sul tetto ed un bollitore (?? o 
accumulo??) da 100lt mi pare.
Abito in liguria e praticamente in questi gg ho spento la caldaia per vedere 
un po' il funzionamento.
La centralina mi segna che la T del collettore superiore arriva a 70-80°, 
mentre l'acqua nel bollitore
non ha ancora superato i 50-55° anche nelle giornate di gran sole.
La mia domanda è questa:
è normale che la T del collettore (70-80) cali di molto all'entrata del 
bollitore arrivando 50-55° max??
Prima che il glicole entri nel bollitore passa nel quadro pompa dove ci sono 
2 termometri, andata e ritorno.
e' normale che la T sia quasi uguale?
Grazie


Non conoscendo l'impianto ipotizzo:
non sarà che l'accumulo è impostato per stare a quella temperatura, e
quando ci arriva attiva una valvola che ributta indietro l'acqua che
gli arriva dal pannello senza farla passare dallo scabiatore dentro il
boiler??
Non mi sembrerebbe una cosa molto furba in quanto limiterebbe molto la
quantità di energia immagazzinata, però...
senza schema dell'impianto sott'occhio è un po' difficile.

Non conoscendo l'impianto ipotizzo:
non sarà che l'accumulo è impostato per stare a quella temperatura, e
quando ci arriva attiva una valvola che ributta indietro l'acqua che
gli arriva dal pannello senza farla passare dallo scabiatore dentro il
boiler??
Non mi sembrerebbe una cosa molto furba in quanto limiterebbe molto la
quantità di energia immagazzinata, però...
senza schema dell'impianto sott'occhio è un po' difficile.
No, l'andata e ritorno dal collettore sono dirette, nessuna valvola. 

 No, l'andata e ritorno dal collettore sono dirette, nessuna valvola.
OK! Ci riprovo:
I due termometri che segnano uguali sulla centralina indicano anche
loro 70/80°C?
Sull'accumulo a che altezza sono gli attacchi di ingresso e uscita del
circuito pannelli? E a che altezza è il termometro?
Comunque se è un kit non c'è niente da inventare, a parte verificare
la correttazza dei collegamenti con lo schema indicato dal produttore.

Comunque se è un kit non c'è niente da inventare, a parte verificare
la correttazza dei collegamenti con lo schema indicato dal produttor
Ok,vedrò il da farsi.
Ma la cosa che mi fa strano è che la T° del collettore ( per esempio) sale a 
70-80° mentre la T in ingresso del
bollitore e la T in uscita sono praticamente identici .....circa 45-50°.
Non è strano che le 2 T siano uguali??
grazie e buonanott

"Fabio" <fabio> ha scritto nel messaggio 
news:4dcafe91$0$18241$4faf...@reader2.news.tin.it...

"Sicuro-sicuro" che i termometri siano... esatti?      :-)
Ho conosciuto un "Impiantista" che "modificava le "scale" dei Manometri 
Pressione Olio per "dimostrare" che i "suoi" impianti erano più potenti 
degli "altri"....
Oppure "sostituiva" le targhette delle Pompe ad Ingranaggi per farle passare 
per più "voluminose"...
Occhio che il "furbo" è sempre in agguato!
Non lo hai visto il servizio di Striscia sul mio compaesano che vendeva 
Panelli Solari che l'ENEL non collegava mai?
 

 Non è strano che le 2 T siano uguali??
Una possibilità,  che probabilmete non è il tuo caso ma che non contrasta 
con i dati che fornisci:
1- il liquido del circuito sigillato esce dai collettori a 80°
2- nel percorso si raffredda e all'ingresso del serbatoio di accumulo è 
sceso a 50°
3- si fa un giretto nello scambiatore immerso nel serbatoio (l'acqua 
contenuta è ormai arrivata a 50°)
4- entrato a 50° e passeggiando nell'acqua a 50° non potrà che uscire a 50°
-- 
Fabbrogiovanni 


Ok, ma è normale tutta quella perdita di calore?
Non so, ci saranno una trentita di mt di tubo in acciao inox flessibile
coibentato!!
30° in 30 metri?
...con la pompa che gira alla velocità massima!

 ...con la pompa che gira alla velocità massima!
Anche a me sembrano tanti.
Io comincerei a verificare la sincerità dei tre termometri.
-- 
Fabbrogiovanni 

 ho appena installato un kit della viessmann per il solare termico.
Hai fatto l'affarone eh!
Mo goditi sta convenienza... 

 Io comincerei a verificare la sincerità dei tre termometri.
Io controllerei anche che ci sia abbastanza glicole nel circuito.


ciao
in val d'Aosta a 1800 mt. c'è un impianto simile al tuo, dunque il 
sistema è tarato per avere non più di 75 gradi nell'accumulo, la pompa 
riduce la sua velocità se la temperatura raggiunge i 75 gradi e in quel 
caso o sale la temperatura nel pannello o viene dirottata su un 
calorifero con ventola, che anche in estate non guasta,
impianto composto da 2 pannelli, glicol, gruppo pompa e elettronica, 
accumulatore di espansione liquido, valvola disareatrice, accumulatore 
acqua calda 300L, valvola 3 vie per dirottare calore in eccesso e a 
finire scambiatore liquido-aria per non far "stagnare" i pannelli ovvero 
mandarli in sovra-temperatura che per il modello è di 180 gradi..
direi di controllare con un termometro terzo anche non preciso le 
temperature all'entrata pannelli, uscita pannelli entrata scambiatore 
(accumulatore un po piccolo)e uscita scambiatore e uscita acqua calda.
ciao primula

 
Tu si che sei furbo!

 ha scritto nel messaggio 
news:4dcb818b$0$18243$4faf...@reader2.news.tin.it...

Il glicole c'è, ad una pressione di 1,8 atm, e i termometri funzionano.
Anche oggi differenza tra T collettore e T acqua quasi di 30°!!

"Fabio" <fabio> ha scritto nel messaggio 
news:4dcc35d7$0$18236$4faf...@reader2.news.tin.it...

Telefonino...   Ufficio Assistenza Clienti...  mezz'ora di attesa.... e ti 
passa il dubbio!
Semplice e banale.
Ciao.