Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tracce impianto elettrico

Ciao ... vorrei creare nuove tracce per posare nuovi punti luce, prese,
interrutori e nuove canaline per un possibile futuro impianto di allarme
perchè quelle esistenti non sono sufficenti ...
ci sono regole o normative da seguire ?
qual'è il posto migliore dove farle passare ?
esiste in rete qualche riferimento che dia informazioni in merito ?
che diametro mi consigliate visto che vorrei posare l'impianto myhome della
bticino e portare un pò in tutte le stanze due cavi eterneth ? conviene
usare lo stesso tubo o due tubi separati ?
in una stanza ho una parete dove vorrei portare una nuova presa ma è isolata
da due porte finestre che arrivano fino al soffitto ... come faccio a
portare un tubo elettrico senza passare per il pavimento che mi va bene così
com'è ? .. passo per il soffitto ? si può fare ?
Sempre in tema canaline .. vorrei anche creare la predisposizione del
condizionatore ... avete consgli in merito ?
Grazie .. e scusate la mia inesperienza .... ma ho acuistato casa da poco
(per la prima volta) ... e le mie risorse finanziarie sono molto ridotte e
mi devo orientare sul fai-da-te per necessità ... visto che la vori di
questo tipo diveno molto scomodi fatti in un secondo tempo o con soluzioni
improvvisate.

 com'č ? .. passo per il soffitto ? si puň fare ?
Si. Soprattutto se il soffitto č a pignatte (e se azzecchi il verso
giusto...) č facile: fori una pignatta, fai viaggiare il tubo nei fori della
pignatta, e lo recuperi piů avanti.
Se le pignatte (e quindi i travi) sono invece orientati nell'altro verso...
allora so' ca%%i   :-(((
Saluti                    Meneldil

forza.
mmm... questa non la sapevo (da perfetto ignorante....).
E' cosě anche per il doppino tel.?
Saluti
Maurizio Amelotti
www.videoaviation.com

 ha scritto nel messaggio
news:t87rc05eetrbabeih...@4ax.com...

Il doppino telefonico *deve* viaggiare in canale separate. Nulla so di
sicuro su distanza minime dalle canale della forza, ma non credo ce ne
siano.
E' controversa invece la questione se il doppino telefonico a doppio
isolamento (isolato specificatamante per il 220V) possa viaggiare nella
stessa canale della forza.
Saluti                Meneldil

 allora so' ca%%i   :-(((
nel senso della fatica da fare intendi ?

 nel senso della fatica da fare intendi ?
No, nel senso che se la traccia viaggia nel senso delle pignatte, nessun
problema: le pignatte hanno solo funzione di tamponamento, e devono
sostenere più o meno solo loro stesse. nessun problema a forarle.
Se invece la traccia viaggia nell'altro senso... allora incontri i travetti.
E quelli NON LI PUOI TOCCARE!
Per capire in che senso viaggiano i travi:
1 - chiedi al cuggino geometra: con una semplice occhiata all'appartamento,
te lo saprà dire
2 - guarda ben bene il soffitto in penombra: di solito, in prossimità dei
travetti si creano delle vaghe ombreggiature.
(Certo che se l'appartamento è stato imbiancato tre mesi fa sei fregata...
;-)
Saluti                Meneldil

 costa un occhio e mezzo).
La distanza minima tra i cavi è fissata da una norma tecnica la EN 50174-2:
cavo dati non schermato - cavo elettrico non schermato distanza 100 mm ( con
separatore non metallico )
cavo dati schermato - cavo elettrico non schermato distanza 20 mm ( con
separatore non metallico )
Tieni presente che gli impianti in abitazione devono essere certificati
secondo la legge 46/90 ( anche quelli elettronici ).
Per curiosità lo strumento della Fluke per la certificazione degli impianti
( certificazione strumentale! ) per cavi in rame costa circa 8500 euro + iva
Ciao

 ;-)
in assenza del cugino geometra proverò la due .. male che vada farò una
prova
e se incontro il trove ... amen ... mi fermo e non succederà nulla giusto ?
ma se dovessi essere così sfortunato, la legge di Murpy è sempre in agguato,
come aggiro il problema ?
mi infilo nel cassonettto dell'avvolgibile delle tapparelle ??? (ammesso di
starci) .... è praticabile come soluzione ??? o è una "fesseria" ?

 secondo la legge 46/90 ( anche quelli elettronici ).
mi sai indicare un link dove potermela leggere ?

Ciao
si intende la linea elettrica 230 V
Per quanto riguarda questo però basta usare un cavo schermato ( rete dati )
che non è altro che un classico cavo UTP al cui interno oltre
alle 4 coppie, c'è un foglio in alluminio.
Oltre a ciò bisogna usare i frutti ( le prese ) schermati.
La norma tecnica 50174 non penso sia disponibile su internet se non in
acquisto c/o il sito del CEI ( costa 99 euro !!!!!!!!! , non vado oltre... )
La legge 46/90 la trovi tranquillamente in internet; ti dirà che tutti gli
impianti elettrici, elettronici ( dati, antenna, allarme ), idraulici, nelle
abitazioni civili sono soggette. In poche parole bisogna che gli impianti
vengano eseguiti da azienda certificata che poi alla fine ti
rilascia per iscritto la dichiarazione di conformità.
Diciamo che in casa non puoi più farti molto....
Ciao
Claudio
"Fab" <fabr...@TOGLIgalileoprogetti.it> ha scritto nel messaggio
news:vLmdnV-iV86...@kpnqwest.it...


In una scatola posso mettere insieme frutti con la forza e frutti ethernet,
tv e doppini ... o devono stare in scatole diverse (visto quello che mi
avette detto prima dei fili separati mi viene questo dubbio)

"Fab" <fabr...@TOGLIgalileoprogetti.it> ha scritto nel messaggio
news:2o6dnRWc8Om...@kpnqwest.it...

Sarebbe come se un bravo cuoco cucinasse ottimi antipasti, primi,
secondi, dolce e caffè e poi ti portasse  tutto messo insieme nello
stesso piatto:-))
Fabbrogiovanni.

No, le prese elettriche vanno messe a parte.
Unico dubbio sulle prese tv + ethernet; se separi non sbagli di certo
"Fab" <fabr...@TOGLIgalileoprogetti.it> ha scritto nel messaggio
news:2o6dnRWc8Om...@kpnqwest.it...


 starci) .... è praticabile come soluzione ??? o è una "fesseria" ?
E' fattibile.
Il cavo in questo caso lo devi posare dentro un tubo corrugato di quelli con
l'anima metallica a molla (non mi ricordo come si chiama tecnicamente... è
di solito di colore grigio, flessibile, non schiacciabile appunto per via
dell'anima in acciaio, ... insomma, è quello da usare "in esterni" (mentre
il corrugato nero normale sarebbe da usarsi solo sotto malta). Il tubo va
poi fissato alle pareti del cassonetto con le apposite graffe.
Saluti            Meneldil

 improvvisate.
Ciao, permettimi di darti un consiglio:
se vuoi un lavoro definitivo, se vuoi risparmiare, se vuoi rispettare
le normative, se vuoi che l'impianto funzioni e soprattutto che
nessuno resti fulminato.... chiama un elettricista!