Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: mi hanno fregato?

Oggi sono venuti a montarmi un climatizzatore da 12000btu e bene hanno fatto 
tutto il montaggio montato il motore a 6 metri di distanza e al termine del 
montaggio ha fatto sfiatare qualcosa dal motore,credo il gas,alla fine hanno 
acceso il climatizzatore e visto verificato che l'aria raffreddava sono 
andati via,ovviamente incassando il dovuto. Ora mi chiedo � corretto questo 
tipo di montaggio?Avrebbero dovuto aggiungere del gas all'impianto? E 
soprattutto c'� un modo per verificare che il raffreddamento sia corretto? 
Un climatizzatore da auto funziona tra i 6 e i 7 gradi per aver la certezza 
che non abbia problemi,uno da casa a che temperatura dovrebbe uscire l'aria?
Grazie e scusate se mi sono dilungato ma non essendo del settore ho voluto 
chiedere a persone pi� esperte di me.
 

 termine del montaggio ha fatto sfiatare qualcosa dal motore,credo il
 
Bisogna capire se hanno fatto sfiatare i tubi senza fare il vuoto, in tal  
caso sono dei cani, oppure se lo sfiato che hai sentito e' lo sbuffo  
quando stacchi la frusta dalla valvola di servizio.
Era un puff oppure un sssssssssssssss ?
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

no no era un ssssss :-( nel senso che non avevano nessun macchinario ma solo 
una chiave con cui hanno girato un qualcosa nel motore,fatto sfiatare cosï¿œ 
come sgonfi per intenderci una ruota e dopo 5 secondi circa hanno chiuso e 
serrato.Fine del lavoro al termine della prova premendo ON sul telecomando. 
In cosa consiste il vuoto?A cosa serve e cosa potrebbe comportarmi la 
mancanza del vuoto nella macchina?
 
 
"Alberto Rubinelli"  ha scritto nel messaggio 
news:op.whyw99iqufheh2@pca104alberto...


 Oggi sono venuti a montarmi un climatizzatore da
 
beato te.. che ti sei preoccupato di raffrescare....
 
 
davvero... se avevi il problema insopportabile del caldo...da far cessare,
hai pagato, hai fresso e dovresti essere contento... se avevi dubbi non
dovevi pensarci prima che quelli lavorassero e ti montassero laria fredda
 
ciao
 
mario 
 
 

 cosa potrebbe comportarmi la mancanza del vuoto nella macchina?
 
ok, ti hanno fregato.
 
Hai una dichiarazione di conformita', una fattura, qualcosa ?
 
L'impianto rendera' meno di quanto deve. Magari sei anche in una zona con  
un'umidita' alta ...


P.S. quoti da cani, la tua risposta va SOTTO alla mia, non sopra.
Scusa per prima,dicevamo,di raffreddare mettendoci la mano davanti sembra 
raffreddare bene,perï¿œ sai per essere certo vorrei un parametro e pensavo di 
misurare la temperatura dell'aria in uscita,sapresti dirmi a quanto dovrebbe 
essere?
Abito in una zona in cui d'estate al massimo c'ï¿œ l'70% di umiditï¿œ,per chi mi 
ha chiesto se ho fattura,la risposta e si,ma c'ï¿œ scritto semplicemente 
montaggio climatizzatore X,passaggio 6 metri di tubo in rame e collaudo 
climatizzatore,niente altro.Il vuoto cmq mi pare di capire che non ï¿œ 
essenziale o mi sbaglio? 
 

 capire che non è essenziale o mi sbaglio?
 
Ti sbagli: e' la differenza tra un lavoro fatto bene ed uno con il sedere.
Contesta la fattura, il lavoro deve essere eseguito a regola d'arte.
Tra l'altro , se hanno fatto anche un impianto elettrico diretto (non a  
spina) in teoria dovevano rilasciarti anche la dichiarazione di  
conformita' .


 ok, ti hanno fregato.
 
non ricordo bene se sul manuale stesso del condizionatore (o se letto da
altra parte) montato vari anni ho letto che fino ad un certa distanza
poteva non servire fare il vuoto ma basta attivare la prima volta il motore
per mettere in circolo il gas facendo spurgare l'aria dai tubi;
il vuoto e ricarica aggiuntiva serve invece dopo x metri 

 Non piu' di 7 - 8 gradi.
 
 
ma assolutamente no.
gli split lavorano usualmente con una T di 13-15ï¿œ, misurati con 
termoanemometro in stanza a 30ï¿œC
ciao
-- 
Il problema dell'umanitï¿œ ï¿œ che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli 
intelligenti sono pieni di dubbi. (Bertrand Russell)

Ti sbagli: e' la differenza tra un lavoro fatto bene ed uno con il sedere.
 
Provo a dire una fesseria, una piï¿œ una meno...
Gli avranno lasciato, presumo, un manuale d'uso, in cui di solito ci sono 
anche le caratteristiche tecniche e istruzioni per il tecnico. Sarebbe il 
caso di dargli un'occhiata, magari ci puï¿œ essere qualche spunto, anche per 
contestare volendo.
 
Gi 
 

Un condizionatore casalingo, per funzionare bene deve immettere 
nell'ambiente aria a 14-15 Gradi centifradi.
Se butta fuori a quella temperatura, sta facendo il suo lavoro.
 

 Ah, pensavo fosse come il clima dell'auto... 8-o
 
i monoblocco, i pinguino, sï¿œ, sotto ai 10ï¿œC (x ciï¿œ non molto salutari)
Le auto cmq non sono a 8ï¿œC, quelle che lavorano a 8 sono giï¿œ messe bene.
Ce n'ï¿œ di tutti i gusti ma ricordo che Volvo usciva fino a poco fa con 
un range 0-3ï¿œC... pazzi scatenati.


 mai piu' viste.
 
il punto perï¿œ non ï¿œ il gas, ï¿œ la dimensione del radiatore evaporatore.
Gli split da casa avendo molta superficie di scambio li fanno lavorare 
senza evaporare del tutto, e cmq dentro il gas ï¿œ ad una T molto piï¿œ 
bassa dei 15ï¿œC, se fermi la ventola il radiatore gela.


 raffreddava sono andati via,ovviamente incassando il dovuto.
 
Verosimilmente, una volta collegati i tubi, hanno aperto la valvola di 
mandata del gas ed hanno atteso che uscisse tutta l'aria dai tubi...quindi 
hanno chiuso il raccordo del tubo di ritorno...ed aperta la valvola del 
ritorno... 
 

 il vuoto e ricarica aggiuntiva serve invece dopo x metri
 
non direi un problema di metri, ma di quanta umidita' totale c'e' nel 
circuito, perche' poi nel funzionamento tale umidita' ghiaccia e puo' 
intasare il circuito in punti critici; oppure adesso fanno climatizzatori 
con un sistema di filtraggio che elimina questo problema del ghiaccio, ma 
lo dico solo per ipotesi.
Comunque a leggere quello che scrive l'OP, sembrerebbe un'installazione non 
corretta.
-- 
Se per un punto passano infinite rette, per due punti se ne perde il 
conto...


 
ti hanno fatto un lavoro sbrigativo....ma chi erano questi???
 
tanto i climatizzatori si montano in estate col caldo..per un mese vanno 
poi la gente va al mare e non lo usa piu fino a prossimo anno e quindi 
chi si è visto s'è visto
 
Per cui tutti gli instalaltori dei supermecati etc ti ciulano alla 
grnade..cartelle fatte male sfiatino e via all'incasso...poi l'anno dopo 
qualche altro ti ciulerà altri soldi per la ricarica e poi dagli di 
ricariche e di praticoni dopo qualche anno ti serve un clima nuovo
 
e l'economia gira.........

 e l'economia gira.........
  e la lira s i mpennaaa

dunque oggi ho provato il clima misurando la temperatura dopo 30 minuti che 
era acceso con la sonda del termometro davanti mi ha segnato 16 gradi � 
corretto?Potrebbe dare qualche grado in meno? Leggendo il libretto di 
manutenzione c'� scritto che fino a 5 metri il gas al suo interno va bene 
poi va aggiunto 20Gr per metro,considerando che il tubo � di qualcosa in pi� 
di 5 metri e mezzo dite che la temperatura leggermente pi� alta potrebbe 
essere causata da questo? Infine,questo cane di installatore non mi ha 
neppure messo il raccordo per far uscire l'acqua dal motore,infatti ho 
trovato il raccordo dentro la busta del manuale,quel raccordo serve a 
qualcosa?Devo montarlo?Dal disegno sembra che di fabbrica ci sia il tappo e 
loro dicono di toglierlo e mettere questo raccordo,non capisco per� a cosa 
possa servire visto che lo split butta fuori l'acqua dal tubicino di 
scarico.
Grazie e scusate per le domande,ma essendo fuori settore sto cominciando a 
capire alcune cose solo ora. :-(
 

 scarico.
 
Serve se il condizionatore funziona anche come pompa di calore scaldando
anzichè raffrescando. 
In tal caso lo scambiatore esterno diventa freddo e fa condensa, il raccordo
serve a scaricarla. 
Inoltre penso che permetta di eliminare eventuale acqua che entri nell'unità
esterna in caso di pioggia battente. 
 
 
 
-- 
Ricky
 
Scrivimi saltando i cancelletti ( * = . )
mb#ox#*#ric#ky@yah#oo*it
 
oppure usa il seguente link
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=19024
 
 

ok,domani provvederï¿œ a montarlo,certo che mi sono trovato un installatore 
proprio ladro ed incapace di lavorare :-(