Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifoni

Salve a tutti.
Visto il brusco calo delle temperature (d'altra parte siamo in
novembre) è giunta l'ora di accendere il riscaldamento.
Mi trovo però di fronte ad alcuni problemi.
Dove abitavo precedentemente non ho mai usato i termosifoni (scaldavo
a legna), per cui non sono certo un esperto.
Oggi ho provato ad accenderli, ma questi scaldano solo a metà. Devo
farli "sfiatare" dall' apposita valvola? Questa operazione va fatta a
termosifoni freddi? (se non voglio ustionarmi direi di sì... ;P)
Basta far uscire l'aria finchè non inizia ad uscire anche acqua?
Insomma, per farla breve...AIUUUUUTTTOOOOOO!!!!!
Grazie a tutti!

 Basta far uscire l'aria finchè non inizia ad uscire anche acqua?
Esatto.
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)
Vendo: Nokia 3200, subwoofer Coral by Pininfarina in cassa chiusa.
Se interessati scrivetemi in mail 

 ha scritto nel messaggio 
news:6eikk25i496g607k0...@4ax.com...

E' come dici tu ...vanno sfiatati.Meglio ad impianto acceso cioè caldi così 
ti rendi conto mani mano se scaldano.  Ovviamente sstai attento quando 
sfiati che l'acqua scotta.....non è che ti ustioni però stai un po attento 
ovviamente
Controlla se hai aperto l'acqua che entra in caldaia e se la pompa funziona 
ciaoo 


quoto quello che è stato scritto, e aggiungo che *dopo* l'operazione
di sfiato, il circuito andrebbe rimandato in pressione, e questa
operazione va effettuata necessariamente a circuito freddo, dovrebbe
esserci un manometro da qualche parte da controllare.. (perlomeno nella
mia caldaia è così, non so se quelle più nuove hanno qualche
tecnologia che fa tutto in automatico)
Già che ci sono, visto che anche io sono alle prese col circuito dei
termosifoni.. qualcuno sa se c'è un qualche modo per pulire il
circuito.. e/o qualcosa da mettere in circolo che lo protegga in
qualche modo..?? ..sono i più benvenuti consigli "casalinghi".. saluti
a tutti

quoto quello che è stato scritto, e aggiungo che *dopo* l'operazione
di sfiato, il circuito andrebbe rimandato in pressione, e questa
operazione va effettuata necessariamente a circuito freddo, dovrebbe
esserci un manometro da qualche parte da controllare.. (perlomeno nella
mia caldaia è così, non so se quelle più nuove hanno qualche
tecnologia che fa tutto in automatico)
-Sì,bisogna sapere la pressione esatta....ma in questo momento non la 
ricordo.....
Già che ci sono, visto che anche io sono alle prese col circuito dei
termosifoni.. qualcuno sa se c'è un qualche modo per pulire il
circuito.. e/o qualcosa da mettere in circolo che lo protegga in
qualche modo..?? ..sono i più benvenuti consigli "casalinghi".. saluti
a tutti
-Mi sembra che esistano liquidi appositi che fanno quel tipo di lavoro ma 
secondo me è una spesa.........in più (credo)
Se la tubazione è buona dura qualche decina di anni.......quando molla molla 
in ogni caso..........


Fatto. Adesso sono caldi alla perfezione ma continuano a gorgogliare
glooooglooloogluglugluglgu...
Cucù, l'Aretina

Cuců, l'Aretina
Non sono stata corretta, pertanto rettifico.
Si sente rumore di acqua che gocciola...
Cuců, l'Aretina

 ha scritto nel messaggio 
news:12imk2pf4stajjqi1...@4ax.com...

Sfiatali tutti e bene......
Ciao Cuců ....smack 


Ho di nuovo usato il dispositivo dello sfiato e fatto uscire acqua ,
diciamo nella quantita' di due bicchieri per ciascun termosifone. Due
rumoreggiano ancora, uno di essi ad intermittenza.
Disappunto mio. Dove sbaglio? 
Devo farlo a caldaia accesa, spenta o tiepidina... ho provato in tutti
i modi :(
Devo controllare qualcos'altro? Pressione? Rotelle di acqua e
temperatura? E' la prima volta che mi trovo *da sola* a tu per tu con
una caldaia.
Ma aspettate, vi ldico quello che vedo nella caldaia (che non e' mia
eh..)
Rotella acqua: Posizionata diciamo a meta', c'e' una specie di cursore
con una zona piu' scura che suppongo sia la regolazione ottimale;
ecco, io l'ho messa li.
Temperatura: diciamo che intorno ai 65°C
Bar: questa mi da piu' pensiero.. la caldaia e' accesa da 20 min ed e'
a 0.5, manco a 1...
Che faccio?
Cucù, l'Aretina

 a 0.5, manco a 1...
Dovrebbe esserci una lancettina rossa e una nera nello strumento che ti
indica 0.5 bar con la lancetta nera l'indicazione della lancetta rossa
è la pressione giusta e per ottenerla devi immettere acqua
nell'impianto tramite un rubinetto che solitamente è sotto nelle
caldaie murali e nelle immediate vicinanze in quelle a basamento.Se
l'appartamento è tutto su di un piano la pressione dovrebbe essere
1/1,5 bar
Saluti

Saluti
Oddio... mi sembra complesso :(
Ho visto che sta' salendo la pressione, adesso e' a 1. I termosifoni
scaldano ma questo brontolìo manda al manicomio...
'iuto :°(
Cucù, l'Aretina

 scaldano ma questo brontolìo manda al manicomio...
Allora il vaso di espansione potrebbe essere scarico, e non compensa
l'aumento di volume che l'acqua ha scaldandosi e serve a mantenere
costante la pressione dell'impianto freddo/caldo.
L'ideale sarebbe controllare/ripristinare la pressione del vaso e poi
caricare acqua all'impianto.
Ma non è semplicissimo, se cerchi nei post vecchi trovi sicuramente la
procedura.
Saluti

 a 0.5, manco a 1...
A freddo dev'essere a 1 bar o poco più.
Nel lato inferiore della caldaia ci dev'essere un rubinetto: lo apri ed 
aspetti che la pressione salga, poi richiudi. Devi farlo ogni volta che 
spurghi per ripristinare la giusta quantità e pressione d'acqua.
Poi controlla di quanto sale la pressione a caldaia calda. Se supera i 2-4 
decimi di bar c'è da caricare il polmone.



Caio Benweasel, l'operazione è semplice. Quel gorgoglio che senti è
l'aria nell'impianto. Verifica che il termosifone dal quale si sente
sto rumore abbia il rubinetto tutto aperto, e a caldaia accesa e in
riscaldamento, apri la valvolina di sfiato (aiutati con un contenitore
dove scaricare l'acqua/vapore bollente). Fai uscire tutta l'aria e
anche un buon bicchiere d'h2o. Prima ancora però devi caricare
l'impianto e cioè: a temperatura ambiente, caldaia spenta, apri  il
rubinetto di carico della caldaia (di solito è messo sotto la caldaia
nelle immediate vicinanze dei tubi che escono dal muro (okkio a non
confonderlo con quello del gas). Lascia salire la pressione a 1 - 1,5
bar e richiudi il rubinetto. Se la pressione sale è tutto ok (cade la
tesi di  chi ha scritto di verificare il vaso di espansione, infatti se
 la pressione in caldaia sale  vuol dire che il vaso di espans. è ok.
Il v. di esp. offre un controspinta all'h2o in entrata alla caldaia e
questa ne fa aumentare la pressione). Cerca di non mandarla oltre i 2
bar perchè quando l'impianto arriverà a regime l'h2o calda fara
aumentare la pressione nell'impianto. Questo non è un problema perchè
esiste una valvola di sicurezza tarata a 3 bar(o 3,5 non ricordo) che
se necessario sfiata all'esterno della caldaia e trovi tracce di
bagnato in casa che ti porterebbero a chiamare subito un tecnico (senza
motvo). Ci sarebbe un'altro controllo da fare ma bisognerebbe aprire il
pannello della caldaia. Anche questa è un'operazione più facile da
fare che da dire. In caldaia infatti esiste un "polmoncino"
riconoscibile dal fatto che è simile ad un bicchierino in
ottone/bronzo sulla cui sommità c'è un tappino a vite (alcuni modelli
hanno come tappino il coperchietto delle ruote dell'automobile).
Basterebbe (a caldaia accesa e in riscaldamento) svitare o levare del
tutto quel tappino.Puoi qanch non rimetterlo piu, infatti quel
polmoncino altro non è che una valvola di spurgo automatica e serve a
"siatare tutte quelle parti di aria che ci sono o si verrebbero a
creare durante il lavoro della caldaia.  Il termine polmoncino è di
gergo comune tra gli idraulici della mia zona. Dopo di che procedi allo
spurgo dell'impianto. Se necessario fatti un giro ( o più di uno) per
tutti i termosifoni, ma è indispensabile farlo a caldaia accesa e i
riscaldamento acceso .  Ricordati di richiudere il rubinetto di carico
dell'impianto, altrimenti a riscald. spento quando la pressione
ridiscende, potrebbe portarsi al minimo consentito per il funzionamento
e la caldaia andrebbe in blocco.  Facci sapere. Saluti

r...@libero.it
 ha scritto:

Complimenti...se lasci il carico aperto la pressione sale fino a quella
dell'acquedotto(qui sono 6 bar) indipendentemente dal vaso di
espansione e la valvola di max press. scarica in continuazione,quello
che chiami polmoncino non è altro che uno sfiato automatico.
Saluti

Benweasel ha scritto:

Si devi prima far uscire l' aria, poi quando comincia ad uscira acqua
si calda che fredda puoi chidere la valvola, stando attento a non
ustionarti .......
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:4r46chF...@individual.net...

Complimenti ,però detentore(in basso) e non valvola(in alto)
-- 
-Ciao Edy   ;-) 


Fato. Al momento sembra risolto. Terro' d'occhio nelle prossime ore.
Grazie a tutti ^_______^
Cucù, l'Aretina