Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ricarica climatizzatore

AIUTO! Ho montato da solo un climatizzatore interno/esterno Inno-Hit
che è andato a meraviglia per i primi 2-3 giorni.
Ora è... diventato un semplice ventilatore!
Penso di aver stretto poco un tubo ed aver perso il gas. Dove posso
trovare una ricarica per gas R407C ? E è possibile noleggiare una
pompa a vuoto? Sapete dove?
GRAZIE
Tony Pisa


prova in un castorama. So che li' noleggiano attrezzatura.
Magari anche qualche grossista che venda condizionatori
....a trovarli in questi giorni.
per fortuna  (almeno qui) il condizionatore non erve quasi piu'
Adriano

Adriano ha scritto:

Grazie Adriano proverò.
P.S. beato te che sei al fresco...  Ciao

P.S. beato te che sei al fresco...  Ciao
Qui ieri sera che sono tornato dalle vacanze.. stavano 19 gradi....;) ora ci 
sta una frescura pazzesca:))
A giugno stavamo sui 40° si moriva di caldo:)) 

 P.S. beato te che sei al fresco...  Ciao
si, ma sono nella desolazione piu' piatta della provincia di MIlano; 
fino a 3 settimane fa si schiattava.
Adriano

Adriano ha scritto:

Ci sono stato stamattina, Roma.
Non vendono e non noleggiano attrezzature tipo pompa del vuoto
eccetera.
Tra l'altro il commesso mi è sembrato molto supponente come se avessi
invaso un territorio off-limit, senza che avessi aggiunto alcunchè
alla semplice domanda: "scusi per caso affittate pompa del vuoto per i
condizionatori?"

Adriano ha scritto:

Ci sono stato stamattina, Roma.


 eccetera.
l'unica possibilita' e' qualche centro piu' specializzato per 
professionisti.
Adriano

professionisti.
I quali la pompa presumo che la possiedano, e non la prendano a
noleggio.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 noleggio.
non e' detto.
so di muratori professionisti che noleggiano diveri attrezzi. Non vedo 
perche' un elettricista non possa noleggiare la pompa.
Adriano

perche' un elettricista non possa noleggiare la pompa.
Secondo me sono due cose diverse.
I muratori possono fare diverse tipologie di lavori, per quelli piu'
grossi prenderanno le attrezzature a noleggio (gru, silos per malta,
martello pneumatico grosso ecc.)
L'installatore di condizionatori (non e' un lavoro per elettricisti,
l'elettricista semmai predisporra' l'impanto elettrico e basta) invece
fa solo quello, e gli conviene avere la pompa sua. 


 condizionatori?"
Sno tutti così :( almeno quello con i quali ho avuto a che fare io... 
appena accenni che vuoi fare qualcosa da solo su condizionatori si 
irritano e cominciano a spiegarti come sia una cosa difficilissima, 
anzi a sentir loro impossibile. Ai tempi avevo anch'io il tuo stesso 
problema (dovuto ad un raccordo cinese difettoso che è esploso appena 
data pressione) e ho risolto, dopo diverse esperienze con tipi 
antipatici, con un amico di un amico.
Neanche a pagarli oro volevano venire a ricaricarmi il condizionatore :(
In questo caso credo che sarebbe anche un problema il reperire il gas, 
che di sicuro verrà venduto in bombole di capacità sovrabbondante per 
una ricarica sola.
ciao
Davide
-- 
~ ------------------------------- ~
http://www.cogitamus.it/
L'inutile tensione verso l'infinito
~ ------------------------------- ~

 Davide
Ho atttrezzature per milioni ti assicuro spenderò soldi anche per
comprare sta benedetta pompa del vuoto, in fondo prevedo di
climatizzare tutta casa  per cui a 200 euro ogni impianto mi ci viene
più di una pompa.


L'emergenza caldo sembra passata, ma sembra che debba tornare pero',,
1)  Non c'è modo di costruirsela una pompetta? a me avevano detto che 
con un motore vecchio da frigorifero si riusciva a farla...
2) Hai detto che hai il R407C ,,, con il 410 invece mi risulta che vada 
svuotato tutto e riempito nuovamente, operazione non facilissima..
3) Non è tanto il fatto di stringere , anzi non va stretto troppo 
altrimenti spiaccichi la cartellatura, hai controllato che la cartella 
sia stata fatta bene?
4) esiste uno strumento per controllare le perdite ( il cosiddetto 
naso!) , io ho provato con acqua e sapone, ma so che esistono anche 
degli spray.
5) in caso di perdita te ne accorgi nell'arco di una settimana oppure il 
problema si può verificare anche dopo? questo perchè ho montato un dual 
split un mesetto fa tutto sembra OK, posso quindi stare tranquillo?
CIAO

CIAO
beh... anche se trovi una pompa non � cos� semplice poich� bisogna...:
- trovare la perdita  (avendolo ormamai svuotato conviene mandarlo in pressione ad aria e cercarla con l'acuqa saponata)
- rifare bene la cartella
- fare il vuoto (ma per lungo tempo per togliere bene tutta l'umidit�)
- lasciarlo sotto vuoto con i manometri per una decina d'ore per assicurarsi che non cali (perdite)
- ricaricarlo con il gas giusto (quello indicato � una miscela) e nella quanitt� giusta (se non la si conosce si deve far assorbire pianao piano fino a vedere brinare iltubo di uscita dell'evaporatore - unit� interna)
..in bocca al lupo
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it