Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto di riscaldamento perde acqua

(Premetto che non so un'ostrega di idraulica per cui usero' dei termini 
sicuramente approssimativi e sbagliati)
Ho un grosso problema con l'impianto che perde acqua, nel senso che 
l'indicatore di pressione sulla caldaia scende a 0 dopo 2 o 3 giorni e mi 
tocca rabboccare l'acqua girando l'apposita vite. Il sospetto atroce e' che 
qualche tubo perda acqua, non sara' tanta ma non e' normale. Inoltre, ma 
forse non c'entra, l'acqua calda mi esce dai rubinetti che e' bollente per 
quanto l'indicatore sul boiler sia predisposto per 45°. L'idraulico 
spergiura che tutti i termostati sono funzionanti e a questo punto non so 
piu' cosa fare, mi ha proposto di mettere un aggeggio che mi richiama acqua 
quando manca ma non mi sembra una soluzione corretta. C'e' qualche sistema 
per scoprire se veramente un tubo da qualche parte perde?
il barbi 

 ha scritto nel messaggio 
news:fmgno9$ui0$1...@nnrp.ngi.it...

in genere questo è un sintomo di perdita.
Solo pensando all'altro problema.
se hai settato l'acqua dei termosifoni  a temperature più alte potrebbe 
essere la valvola della caldaia (non mi ricordo se si chiama a doppia via).
A me capitava il contrario: che l'acqua dei rubinetti finiva nel circuito e 
quando facevo la doccia si scaldavano i termosifoni.
Il problema è dovuto a  bassa pressione dell'acqua che non fa scattare la 
valvola 

 parte perde? il barbi
Sei certo che non vi siano una o più guarnizioni dei termosifoni
che perdono?
-- 
ciao, nando.
nando_c...@invalid.it
43 42 27N 10 36 42E 

il barbi ha scritto:

Comincerei cercando di capire se ci sono perdite in punti facilmente 
raggiungibili. Utile quindi cospargere di borotalco od altra polvere il 
cui colore contrasti con la superficie sottostante il sotto dei 
termosifoni e della caldaia. Una volta esclusi i punti facilmente 
raggiungibili, sentirei il tecnico della caldaia. Invece di una perdita 
potrebbe trattarsi di un errato controllo della temperatura, con 
relativa ebollizione. O (a seconda del tipo di caldaia) una valvola 
interna che non chiude correttamente. O la serpentina bucata (la fiamma 
ha un colore normale?). O... basta, va.


ma io cosa potrei controllare? perche' il problema e' il solito, il tecnico 
viene, controlla e trova tutto in ordine, invece io potrei fare tanti 
controlli in tempi diversi ma non ho il know-how, cosa controllo?
il barbi 

 ha scritto nel messaggio 
news:fml0ko$p33$1...@nnrp.ngi.it...

la pressione dell'acqua.
se è bassa le caldaie hanno di questi problemi 

 se č bassa le caldaie hanno di questi problemi
e infatti ho gia' detto che la pressione mi va a 0 ogni 2 o 3 giorni...:-(
ma forse intendevi la pressione in uscita dall'acquedotto?
comunque ripeto che il problema e' riuscire a capire se perdo acqua dai tubi 
oppure (magari!) in evaporazione
il barbi 

 tubi oppure (magari!) in evaporazione
Mica ci va un litro d'acqua che evapora.
se perdeva la linea notavi delle macchie o ti si allagava la casa al terzo 
rabbocco.
se non hai nessuna macchia può esser solo la valvola ed il fatto che tu 
abbia acqua molto calda conferma la mia ipotesi: la valvola non chiude 
(forse per scarsa pressione o perchè deteriorata) e l'acqua dei termosifoni 
finisce in quella dei rubinetti facendo salire la temperatura.
Ho avuto il tuo stesso problema 

 Ho avuto il tuo stesso problema
ma nel tuo caso era la pressione bassa o la valvola scassa?
il barbi 

 ha scritto nel messaggio 
news:fmld5o$u2k$1...@nnrp.ngi.it...

se la pressione è bassa la valvola non chiude e si uniscono i due circuiti.
ed io, quando facevo la doccia, in estate, avevo i termosifoni bollenti 

 qualche tubo perda acqua, non sara' tanta ma non e' normale. 
alta probabilità che il vaso d'espansione della caldaia sia scarico: 
controllare !!!
è un cilindro con un tappo di plastica che copre una valvola aria tipo per 
pneumatici: vedi che sia "carico" (1, 1.5 atm)
sono fatti così:
http://www.slimmit.com/go.asp?6O5
oppure uno di questi:
http://www.slimmit.com/go.asp?6I9