Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvole termostatiche ai termosifoni?

Salve, in un impianto normale e non progettato appositamente e con un
normalissimo termostato baxi, è conveniente applicare delle valvole
termostatiche in cui imposto la temperatura personalizzata per ogni
termosifone? L'idea è di non far sforzare (se così si può dire) la
caldaia per scaldare tutta la casa quando avrei bisogno del caldo solo,
ad esempio, nel bagno per farmi una doccia.
 
Ambiente: campagna, 105mq di casa a piano terra, con 9 termosifoni.
Vorrei pooter gestire almeno i due bagni e due radiatori della sala
(anche perchè qui c'è pure una stufa a pellet e mi pare inutile accedere
i radiatori quando è accesa la stufa)
 
Per valvole termostatiche non intendo un completo impianto smart
comandabile da cellulare, ma delle semplici valvole da 25euro in cui si
imposta la temperatura che vorremmo nella zona in cui si trova. 
 
grazie mille

termosifone?
 
Per la convenienza bisogna valutare il caso specifico. Se le fai lavorare ci 
risparmi, se alla fine sono sempre aperte non ci guadagni nulla.
Per la fattibilità, bisogna vedere come si comporta la pompa della tua 
caldaia quando quando le testine parzializzeranno o interromperanno il 
flusso. 
 

Per quanto ne so basta avere una minima circolazione garantita,
ovvero evitare il caso di casa troppo calda con caldaia accesa
e valvole tutte chiuse, per non rovinare la pompa.
 
Questo lo ottieni lasciando un paio di caloriferi SENZA valvola,
tipicamente quelli dei bagni dove comunque vuoi più caldo.
 
La caldaia dovrebbe comunque avere un termostato interno alla
casa, non solo sull'acqua, qualcosa che misuri la temperatura
dell'aria interna e in base a quella attacchi e stacchi.
 
Roba che non è regalata ma la trovi sia a filo che radio a 
meno di 100 euro, spesso MOLTO meno. Banalmente un iterruttore
pilotato da un termometro più qualcosa per regolarlo o a rotella
o digitale.
 
-- 
usenet⇒nntp per trovarmi

 ad esempio, nel bagno per farmi una doccia.
 
per risolvere quel problema basta e avanza una stufa a infrarossi messa
sopra lo specchio del bagno, con 50 euro te la cavi, io ce l'ho ed č una
mano santa, messa anche ai suoceri con immensa soddisfazione.
 
evita quelle a ventola che ti raffreddano quando sei bagnato e scaldano
l'aria, quindi consumano molto di piů per la stessa sensazione di
calore.
 
le termiche servono quando hai un impianto come il mio, e infatti le
metterň l'anno prossimo, che scalda molto in qualche stanza e meno dove
č piů lontano, penso che prenderň dei comandi remoti comunque, tipo
queste bluetooth, per integrarle nella domotica.
 
https://tinyurl.com/uxkgd6y
 
 
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

 
https://tinyurl.com/uxkgd6y
 
 
Se non vado errato queste non le integri con la domotica: il bluetooth 
serve solo per settare la temperatura dal telefono stando vicino alla 
valvola invece di andare a pigiare i tastini.
Se vuoi controllarle da remoto ti serve roba come questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B00X4FAE5Y
 (ma comprale da 
amazon.de
).
 
Davide.

 Se non vado errato queste non le integri con la domotica: 
 
e invece si :)
 
https://tinyurl.com/r47yxvg
 
 
purtroppo sono aumentate parecchio, si vede che vendono bene, erano sui
30 euro al pezzo.


 
https://tinyurl.com/r47yxvg
 
 
Leggi bene. Non le puoi comandare centralmente con un sistema di 
domotica. Ti metti vicino alla valvola e la programmi come faresti 
pigiando i tastini della sua interfaccia.
Se volessi, per dire, settare la temperatura in tutte le camere, 
dovresti vagare per casa, "agganciare" la valvola del locale dove ti 
trovi, e settare la temperatura.
Non potresti collegarti al sistema di domotica da remoto, dopo aver 
"spento" tutti i termosifoni perché sei stato fuori per qualche giorno, 
e dirgli: rimetti la temperatura a 20° perché fra un'ora arrivo a casa.
 
Davide.

 domotica. 
 
certo che si, esiste appunto il plugin per Home Assistant per
comandarle:
 
https://www.home-assistant.io/integrations/eq3btsmart/
 
 
l'unico limite è il fatto che devi usare un BT che parta dal pc che usi
per la domotica, quindi potrebbe essere un problema se hai molto spazio
da coprire, comunque stanno arrivando anche soluzioni zigbee oltre a
quella zwave che mi hai mostrato.


 
https://www.home-assistant.io/integrations/eq3btsmart/
 
 
il problema non è "farle vedere" da un sistema di domotica, il problema 
è che con BT LE non "ci arrivi".
 
Davide.


Se il bagno non e' troppo grande risolvi con un banale Caldobagno-like 
da 30 euro
e in 5 minuti hai 25 gradi

 Per valvole termostatiche non intendo un completo impianto smart
 
(rispondo generalizzando)
 
che sia completo o meno, le valvole non sono quello che uno si immagina
 
si tratta di semplici interruttori
 
se usati nel loro complesso, staccano quando l'ambiente è caldo
 
cioè diciamo pure che spostano il calore da una parte all'altra come 
spegnere le luci quando non si è dentro una stanza,
 
di fatto una valvola termotatica puà essere utile per limitare il calore 
in un ambiente che diventa troppo caldo di suo
 
ma altro non fa non è che uno le mette anche di quelle iper toppose e 
pensa di aver realizzato un ambiente climatizzato col controllo di 
temperatura
 
 
 
 

 č che con BT LE non "ci arrivi".
 
il BT versione 5 ha copertura sufficiente, comunque č da provare, anche
nelle recensioni c'č gente che le usa con home assistant:
 
https://tinyurl.com/trrhngb
 
 
32 euro mi paiono interessanti anche a confronto con quelle normali
bimetalliche.



Io ho fatto così, oramai oltre 10 anni fà
-Caldaia con suo termostato che produce acqua cada
-Termostato ambiente in zona centrale della abitazione
-Valvole termostatiche (Giacomini) solo nelle camere a Sud che
intervengono quando ho una giornata di sole.
-Le valvole termostatiche sono del tipo non elettriche, hanno una
capsula che si dilata con il calore e va a ridurre il passaggio di
acqua calda. Regolate il primo anno e poi più necessario.
Mi piace la domotica, ma se non hai particolari richieste di
regolazione durante la giornata e/o la settimana vai sulle cose
semplici.

 termosifone? 
 
Tieni presente che le termostatiche tradizionali danno una regolazione della temperatura ambiente molto scarsa, avendo il sensore molto vicino al termosifone e collegato meccanicamente.
Se vuoi una regolazione decente prendi le valvole con sensore separato (è un'ampolla collegata con un tubetto).

 semplici.
 
 
Pensavo che comunque questa si accende per tutta la casa sia quando
scatta il termostato "generale" sia quando scattano le singole
valvole...
 
Ci trovi un reale risparmio di gas consumato dalla caldaia?

Ci trovi un reale risparmio di gas consumato dalla caldaia?
Qui non posso fare confronti diretti, ma cerco di spiegarmi.
 
10+ anni fa avevo una caldaia a gas GPL con focolare a camera aperta e
spendevo circa 3000 Euro/inverno. Poi ho fatto i seguenti lavori:
- sostituzione infissi con vetrocamera
- sostituzione caldaia a gas con caldaia a pellets (non ho accesso al
metano)
- inserzione valvole autoregolanti nei locali a Sud
- migliorato coibentazione tubazioni caldaia.
 
Adesso spendo circa 1500 Euro per 200 giorni di accensione caldaia,
incluso 10ql di legna per il caminetto, acceso ogni tanto.
Ma sopratutto è migliorato il benessere, la casa è mediamente più
calda e in modo omogeneo, un poco più caldo il bagno.
(casa semi-indipendente 2 piani 160mq, zona E, gradi giorno 2120)
 
Mi devo occupare della caldaia, ogni 7-10gg, caricare il pellet nel
serbatoio (circa 10-20 sacchetti da 15Kg), pulire il bruciatore dai
residui di combustione. Una volta al mese scovolare i tubi fumo e
rimuovere la cenere dal suo cassetto. 
 
Tieni presente che tutti i soldi che spenderai per migliorare la
coibentazione, saranno spesi solo una volta ma ne usufruirai negli
anni.