Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: trasformazione per metano.

 hanno portato nella mia zona il metano e accarezzo l'idea di trasformare il
mio impianto a GPL in metano.
ma vorrei chiarirmi  le idee in quanto la spesa di trasformazione è pesante.
basti pensare che la mia caldaia dista dal contatore di una 90ina di metri
(tutti a mio carico) che tradotto in preventivo siamo su 900euro + 400 di
contratto e relative trasformazioni di cucina e augelli caldaia.
Per cui vorrei quantificare la convenienza dell'operazione  i costi di
gestione  che dovrei affrontare con il metano. premetto che da due anni non
uso i riscaldamenti centralizzati perché  i costi avuti con il GPL nei mesi
invernali erano insostenibili per cui ho scelto stufa a legna nella zona
giorno e climatizzatori nelle camere  e   non mi lamento particolarmente.
per dare un idea vi dico che abito in campagna in una villetta  nella zona
periferica di Palermo.
leggendo il manuale della  mia caldaia da 27.6 KW di potenza termica
nominale e da 30.5 KW di carico termico nominale dovrei consumare 3.3 Mc/h
di metano  pari a  £ 3.960/h  che per un esercizio medio di 6 ore
giornaliere non sono bruscolini  trascurabili.
che consigli avete da darmi
 sono giusti i miei calcoli
trascuto qualcosa
--
Cordialità
        Gianc

  sono giusti i miei calcoli
Sono "quasi" giusti, ma comunque ininfluenti per un raffronto
economico.
Devi invece comparare i costi dei due combustibili rapportandoli
ad un' unica unità di misura, cioè al potere calorifico diviso il costo
relativo.
Per quest' ultimo (cioè il prezzo) lo conosci senz' altro meglio di tutti.
Per il potere calorifico, ti posto i dati dei due combustibili, facendo
riferimento al potere calorifico inferiore perchè penso che tu non abbia
una caldaia a condensazione :
- propano commerciale : 11.000 Kcal/ Kg ( 12,8 Kw/Kg), pari a
                                       20.400 Kcal/mc ( 23,72 Kw/mc)
- metano                       : 8.100 Kcal/mc ( 9,42 Kw/mc)
Con i prezzi e questi dati puoi fare un esatto raffronto di convenienza
per quanto riguarda i costi di esercizio, ed anche quelli totali in quanto
sai già i costi per la trasformazione (che puoi suddividere in un congruo
numero di anni di ammortamento).
Cordialità.
              Paul

 trascuto qualcosa
Si che probabilmente la caldaia non andrà in continuazione per 6 ore alla
max potenza mi risulta difficile pensare che hai dei radiatori per la max
potenza della caldaia

 - metano                       : 8.100 Kcal/mc ( 9,42 Kw/mc)
Anche se non c'entro niente con questo post ti ringrazio tantissimo per i dati
che hai scritto.
Era un po' che cercavo questi parametri per poter calcolare il "consumo in mc"
della mia caldaia.
A quanto riesco a capire da quello che scrivi un KG di propano (GPL) corrisponde
a circa 2 mc.
Quello che non capisco, perň, č che quando riempiono il serbatorio del gas a
casa da me dichiarano i litri... :-((( come si fa la conversione?
Sono nello stato di piů totale confusione
Grazie
Ciao
Marco

a casa da me dichiarano i litri... :-((( come si fa la conversione?
La massa volumica (peso specifico) del propano in fase liquida dipende
dalla temperatura.
Ad esempio, a 30°C è di 0,48 Kg/litro, a 0°C è di 0,53 Kg/litro.
Il che fà circa il 10 % di differenza, e dalla quale considerazione deriva
che si dovrebbe acquistare il propano quando fà freddo.
Solo che le Aziende distributrici sanno fare i conti meglio di noi, e
correggono in proporzione il prezzo di fornitura :-))).
A condizione standard di 15°C il peso specifico è di 0,51 Kg/litro.
Per sola curiosità, in fase gassosa a 15°C ed a pressione atmosferica
(1013 mbar) è di 1,87 Kg/mc.
Cordialità.
            Paul

 (1013 mbar) è di 1,87 Kg/mc.
Ti ringrazio per le tue spiegazioni sempre chiare ed esaurienti.
Adesso mi metto con carta penna e calamaio e cerco di fare qualche conticino per
calcolare il consumo della caldaia che ho a casa una 24.000 Kcal credo di aver
scritto giusto.
Ciao
Marco

C ?
Dipende dal titolo della miscela tra butano, isobutano e propano contenuto,
e dalla quantità di impurezze (etano, pentano, ecc.), oltrechè ovviamernte,
come hai giustamente detto tu, dalla temperatura.
Si può variare da 2,5 a 4 atm relative a 15° C.
Per i serbatoi fissi, riempiti con propano commerciale al 95%, è più alta,
in quanto la tensione di vapore del propano è maggiore delle miscele
in bombola. Chi ha un bombolone per l' impianto di riscaldamento di casa
forse può farci una lettura sul manometro e comunicarcela.
Naturalmente i dati di cui sopra si riferiscono a condizioni "statiche"
del gas, cioè senza erogazione.
In fase di efflusso per erogazione alle utenze le pressioni si abbassano
in quanto il calore latente di evaporazione (cioè l' energia spesa per
passare dalla fase liquida a quella gassosa) raffredda il fluido e quindi
la temperatura (e di conseguenza la pressione) si riduce.
Cordialità.
            Paul