Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Murale con ACS istantanea con e aspirazione sdoppiata quanto è rimorosa?

 
per una caldaia murale con acs del tipo istantaneo e aspirazione sdoppiata
 
l'aspirazione, quanto è realmente rumorosa?
 
si tratta di una caldaia installata all'ìnterno di una abitazione
 
chi la sta installando dice che essendo l'aspirazione rumorosa è meglio 
mandarla nel sottotetto (non praticabile) piuttosto che lascairla nella 
lavanderia come è adesso
 
(i fumi vanno a tetto in apposita canna fumaria)

 si tratta di una caldaia installata all'ìnterno di una abitazione
 
 
Una caldaia a camera stagna deve aspirare il comburente dall'esterno.
Non per problemi di rumore.

 Non per problemi di rumore.
 
e per esterno esattamente cosa si intende?

 e per esterno esattamente cosa si intende?
 
In linea di massima direi spazio a cielo aperto.
Direi però che è accettabile anche un locale dove è impossibile che si 
formino atmosfere esplosive per il livello di aerazione.
Ma conviene leggersi le ultime versioni delle uni-cig per stare tranquilli.

 formino atmosfere esplosive per il livello di aerazione.
 
E anche dove non rischi di aspirare aria fino all'ultima molecola di 
ossigeno presente...
 
 
 
sandro

 Ma conviene leggersi le ultime versioni delle uni-cig per stare tranquilli.
 
quindi il tizio nella sua "ignoranzità" ha ragione anche se sbaglia motivo
 
occorre installare l'aspirazione nel sotto tetto aperto e non 
accessibile per via della necessità di aria piuttosto che per il rumore
 
ora chiedo e se mandassi il coassiale dentro la singola canna fumaria di 
evacuazione fumi?
 
alla fine possedere una caldaia all'interno di un'unità immobiliare sta 
diventando un problema serio

 evacuazione fumi?
 
Se la canna fumaria è solo tua di solito si fa al contrario.
Nella canna fumaria si infila, fino all'uscita del comignolo, il tubo 
fumi.
Quello che rimane della canna fumaria si usa come presa d'aria.
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
Con 24 mila lireeeeee
Mi compro un paio di bluejeans
Una camicia tutta ro-osaaaa
E una puttana per moro-osaaaaa

 Quello che rimane della canna fumaria si usa come presa d'aria.
 
scusa ma non ho ben capito
 
lo scarico può essere
 
coax cioè fumi più aspirazione (di solito il fumi è più lungo)
 
sdoppiato cioè due tubi distinti che vanno per fatti loro
 
a cosa è riferita la tua risposta?
 
(preciso che ste cose a me servono di base, per evitare di fare un nuovo 
buco a soffitto)

 a cosa è riferita la tua risposta?
 
La mia risposta era riferita a due tubi che vanno per i fatti loro e 
alle caldaie a condensazione.
Parlando di queste caldaie, lo scarico fumi di solito è un tubo di 
"plastica" che, sempre di solito si infila nella vecchia canna fumaria 
e lo si manda a tetto.
Con uscita caldaia coassiale bisognerebbe infilare un tubo concentrico, 
che sarebbe più grosso, ingombrante e magari non ci passa.
Il trucco è semplice, un coso di questi:
https://www.climamarket.it/vendita/kit-sdoppiato-scarico-fumi-o-80-slash-80-sdoppiatore-universale-per-caldaie-a-condensazione-in-pp
 
e il coassiale si divide in due separati.
Lo scarico lo mandiamo fino al tetto, la presa d'aria basta collegarla 
alla canna fumaria.


 al tetto, la presa d'aria basta collegarla alla canna fumaria.
 
 
Io farei in altro modo, che i sistemi coax non mi hanno mai fatto 
impazzire, perche' tanto dipende da variabili non certissime.
Un conto poi, e' avere il fungo a vista sotto continuo controllo, e un 
conto e' abbandonarlo dentro un comignolo, dove puo' succedere di tutto.
 
Se si tenta di riprendere l'aria "fresca", per usarla come comburente, 
dal camino dove (anche se incamiciato) vai a mettere lo scarico, rischi 
di ripescare una parte dei fumi.
Il che significa una miscela scarsa di ossigeno.
Il che significa produzione colossale di monossido di carbonio perche' 
la fiamma brucia male.
Lo scarico coax in aria libera magari si comporta anche benino, ma 
dentro un comignolo (immagino che le tubazioni arrivino in un tale 
manufatto) non ne sarei tanto certo.
 
Lo sdoppiatore va bene, intubare il vecchio camino va bene (e' quello 
che ho fatto anch'io ultimamente, passando alla condensazione), ma la 
presa d'aria l'ho realizzata aprendo all'esterno una griglia d'areazione.
 
 
 
sandro


I tubi coassiali vanno benissimo, naturalmente se correttamnete installati. 
Fra parentesi una parte di calore viene recuperato grazie all'aria aspirata 
che si riscalda scendendo dal tetto. In casa mia funziona alla perfezione 
dal 1981, quando passammo dal gasolio al gas metano. Non c'è scambio di aria 
esausta, aka ricca di CO2, con l'aria fresca.
Lo sbocco del tubo di scarico è posto ad altezza maggiore delle 4 prese 
d'aria del comignolo.
P.S. - MAI segnalato gas tossico dal rilevatore di gas, veramnete qualche 
volta sì: qanmdo la moglie si mette la lacca nei capelli quando è nel 
bagnetto di servizio allanto alla centrale termica :-) :-)
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

bagnetto di servizio allanto alla centrale termica :-) :-)
 
Questo è un classico quando qualcuno chiede preoccupato:
le fiamme dei fornelli fanno un colore strano (verde, rosso o non
ricordo più quale precisamente).
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ricordo piů quale precisamente).
 
 
Intanto mi scuso per l'orrenda ortografia del mio post precedente.
Poi č sacrosanto quanto tu affermi. Ma ormai in casa lo sappiamo il perchč 
l'allarme suona e non ci spaventiamo per nulla. Anzi...... č un ottimo 
segnale che il sensore funziona ancora molto bene, nonostante sia lě da 10 
anni abbondanti. :-) :-) :-)
Faccio la prova con il metano e con la CO2 ogni sei mesi circa, per ovvio 
controllo.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 installati.
 
Confermo.
Il che vuol dire che lo scarico non va "dentro il comignolo".
 
Davide.

 ripescare una parte dei fumi.
 
Il rischio di ripescare aria viziata c'è, ma solo se l'esecutore il 
lavoro lo fa col culo (definizione che sembra volgare, ma è un modo di 
esprimersi tipico qui delle mie parti:-)
 
Ora fa troppo caldo e non rischio a salire sul tetto per fare una foto 
ma come fatto dal mio installatore non riesci a mischiare le due arie 
neanche se ti metti a piangere.


 neanche se ti metti a piangere.
 
Buon per te.
 
 
 
sandro