Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema con pressoflussostato lowara Genyo 8A

Buongiorno a tutti,
č la prima volta che posto su questo NG.
Ho il seguente problema con un pressoflussostato Lowara.
Praticamente, dopo che ho chiuso il rubinetto e il genyo ha "spento" la 
pompa con pressione che arriva a circa 6 Atm, la pressione sull'impianto 
inizia a scendere gradualmente fino ad arrivare a zero senza che Genyo 
intervenga. Quando la pressione arriva a zero Genyo segnala un anomalia 
(failure acceso) ed č necessario il reset per avviare la pompa.
Il mio impianto č molto semplice ed č composto da:
Pompa sommersa da 1,5 kW coandata dal Genyo attraverso un teleruttore il 
tutto collegato ad un piccolo impianto di irrigazione automatica di un 
giardino.
Perchč il pressoflussostato non interviene per riportare la pressione al 
valore max?
Grazie dell'aiuto.
Arrivederci.

 valore max?
Sei sicuro che il modello 8A sia adatto a comandare una pompa sommersa
come il suo fratello maggiore 16A e non solamente essere inserito
in un impianto a caduta ?
Cordialità.
              Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:46c21bee$0$4789$4faf...@reader4.news.tin.it...


 Il tizio che me lo ha venduto (rivenditore lowara) mi ha detto di si...
Può essere. Ma leggi il manuale di istruzioni (se non lo hai già) :
http://www.lowara.it/lowdata/doc/EN/genyo8aflow-im-en.pdf
Cordialità.
                 Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:46c22b05$0$10628$4faf...@reader2.news.tin.it...



Forse il problema č che lui accenderebbe pure ma la pompa non parte o per 
una protezione del genio medesimo o della sommersa e  mio modestissimo 
parere le sommerse non sono adatte a essere comandate con quegli affari 
perchč gli fanno fare troppi avviamenti
Le sommerse non possono fare + di tot avviamenti ora senň.... 

 Le sommerse non possono fare + di tot avviamenti ora senņ....

 Se ne installo una potrei risolvere?
Non saprei, ma comunque male non fa.
Sospetto invece che abbia delle perdite di tenuta nella tubazione
di aspirazione.
Cordialità.
                 Paul

 Saluti.
Il Genyo ha come altri suoi simili la valvola di non ritorno per cui anche 
se perde la linea della sommersa la pressione che segna lui non dovrebbe 
scendere
Se succede hai gocciolamenti a valle del genyo
Puo darsi che sia la scheda elettornica del genio che sopo qualche 
avviamento ravvicinato per il gocciolamento ritenendoli troppo frequenti 
vada in blocco per proteggere la pompa

mi autoquoto per aggiungere che và in blocco anche se si supera la pressione 
massima ammessa e una sommersa a mandata chiusa se è un tipo con molti 
giranti puo superare i 10 bar e se non và in pressione entro 20 o 25 secondi 
và in blocco per presunta mancanza di acqua 

 ha scritto nel messaggio 
news:46c3210a$0$17954$4faf...@reader1.news.tin.it...


 Grazie a tutti per l'aiuto.
Avrai una perdita fra il genio e il collettore dove ci sono le 
elettrovalvole
hai le vanvole antigelo?? forse si è bloccata quella
Comunque se hai perdite con il palmone (cioè la boccia) e il pressostato la 
pompa continua ad avviarsi e fermarsi un macello
Se la pompa ha + o meno la portata di ogni zona dell'impianto di irrigazione 
ti conviene farla avviare solo quando attacca una zona dell'impianto di 
irigazione senza nessuna autoclave etc semmai ci metti solo un pressotato di 
sicurezza a riarmo manuale o una valvola di sicurezza
Generalmente tutti i programmatori hanno una uscita per il comando della 
pompa (assieme però ad un contattore di potenza che dovrai aggiungere e che 
sarà lui ad alimentare la pompa)