Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: Collegamento caldaia murale

 Ora vorrei montarla ma non ce nessun manuale, il problema non tanto la
Io contatterei la ditta produttrice, dicendogli che ho una loro caldaia,  
sono soddisfatissimo, veramente bella ma .. ho perso il manuale, se per  
favore possono farmelo avere :)
Ciao.alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

Salve a tutti, ho preso una caldaia, un'occasione in quanto nuovo mai usata 
ma il tipo non la poteva montare non essendo stagna.
Ora vorrei montarla ma non ce nessun manuale, il problema non tanto la 
connessione in se, ma eil fatto che io la userei solo come sanitari non 
riscaldamento,per cui mi chiedo basta collegare l'acqua fredda in entrata e 
poi l'acalda in uscita come era l'altra caldaia (solo saninatiri era questa) 
oppure devo "byapassare" l'andata e ritorno dei termosifoni?
Io pcredo che basta tenerla su estate o sbaglio?
Grazie a tutti
Saluti Paolo 

 termosifoni? 
Che marca e modello è?
Nella maggio parte delle cadaie devi per forza chiudere il circuito del 
riscaldamento e mandarlo ad una pressione attorno a 1 bar. In pratica la 
fiamma scalda l'acqua del riscaldamento che a sua volta attraverso 
scambiatore secondario scalda l'acqua sanitaria.
Cosnsidera che rispetto ad uno scaldabagno dedicato sarà più lenta ad 
entrare a regime.
Ciao.


Grazie a chi mi ha risposto, la caldaia e una marca andata a male nel senso 
che non ce piu ma la caldaia e nuova, o meglio era nuova perche oggi mison 
deciso a installarla, cmq e una Bongioanni sopra ce scritto P20, cmq per 
farla andare ho dovuto bypassare con un raccordo, per ora fatto in casa con 
2 flessibili domani ne prendero uno.
Sembra andare tutto bene ma l'acqua anche lasciandola scorrere per un bel po 
non arriva calda da potersi fare una doccia spece d'inverno, e poi un paio 
di volte la sonda fumi e entrata in blocco, trovo strano perche la caldaia 
in pratica e montata a muro all'esterno e non ha problemi di "tiraggio" 
perche lo scarico e libero.
A parte questi due inconvenienti la caldaia funzionerebbe regolare, mi 
chiedevo, dato che la caldaia e montata all'esterno se potevo eliminare 
quelal sonda, e poi mi chiedevo se posso aumentare la temperatura 
dell'acqua, l'unico manettino che ce e per l'acqua dei termosifoni, la pompa 
ora e sul tre come velocita se diminuisco la velocita dato che l'acqua ci 
mette nello scambiatore non dovrebbe scaldare di piu?
Grazie ancora
Saluti Paolo 

 mette nello scambiatore non dovrebbe scaldare di piu?
ciao   Edy 

 ha scritto nel messaggio 
news:LHlUd.970881$35.36...@news4.tin.it...

Devi collegare tra loro mandata e ritorno,riempire la caldaia,spurgare 
l'aria,e metterla in funzione per poter regolare la valvola gas
Tutto questo va eseguito secondo la normativa vigente e va certificato
che caldaia è?
ciao   Edy

 che caldaia č?
Ciao, grazie per la tua risposta, ho fatto tutto come dici tranne per ora la 
parte valvola gas.
Ora oltre a funzionare diciamo bene ho l'cqua calda quasi istantanea sempre 
perche nella serpentina e nella piccola autoclave ce sempre acqua calda, lo 
messa su inverno cosi mi mantiene a temperatura l'acqua ed essendo esterna 
non mi gela.
Ora essendo posizionata suinverno la pompa pero gira sempre perche non ce un 
termostato ambiente, pensavo di collegare la pompa ai contatti 
dell'elettrovalvola bruciatore principale cosi questa gira solo quando 
chiamo l'acqua dai sanitari, cosi come e adesso l'acqua gira sempre cosi si 
saffredda prima e la caldaia deve fare molte accensioni, a dire il vero non 
tantissime, ma credo che se la pompa e ferma e si accende solo con il 
bruciatore principale dura di piu.
Grazie ancora
Saluti Paolo 

 bruciatore principale dura di piu.
Devo dire che ti ammiro considerando che TUTTE le leggi attuali impediscono sperimentazioni
e fai da te sulle caldaie , ma anche io mi sono fatta aiutare da amici per smontare la valvola a tre vie,
tutti ingegneri e non mi sembrava giusto che la caldaia  rimanesse senza attenzioni ..........
Giulia