Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Help per acquisto differenziale a riarmo automatico.

E' da qualche tempo che mi scatta il differenziale che è nel quadro 
principale.
Scatti random, a volte uno al giorno, a volte niente per due settimane.
 
Avrei pensato di sostituirlo con uno a riarmo automatico.
 
Datosi che io non sono per niente ferrato in materia, supponiamo di 
mettere questo nel carrello:
https://www.amazon.it/dp/B0767LC1VJ?tag=amz-mkt-chr-it-21&ascsubtag=1ba00-01000-org00-win10-other-nomod-it000-pcomp-feature-scomp-wm-5&ref=aa_scomp
 
 
Prima di sbagliare da solo chiedo l'aiuto del pubblico, così potremo 
dividere una eventuale colpa.
Va bene, non va bene, c'è di meglio, c'è di peggio?
 
Si precisa che quelo attuale è da 25A e che non ci sono problemi di 
spazio, nel quadro ho ancora buchi vuoti.
 
Grazie.
 
-- 
Fabbrogiovanni


 
accoppiati o da accoppiare con il differenziale puro o 
magnetotermico-differenziale.
Ci sono i tipi con solo riarmo e con la funzione di verifica 
dell'impianto prima del riarmo.
 
Val la pena comunque di capire il motivo degli interventi, potrebbe 
essere qualche utenza in dispersione.
 
angelo
 

 Avrei pensato di sostituirlo con uno a riarmo automatico.
 
Però prima di sostituirlo dovresti capire il perchè succede questo.
Magari chiama un elettricista intelligente (tuo cuGGino non va bene) per 
misurare le dispersioni nell'impianto.
 
 

 qualche utenza in dispersione.
 
Il tuo ragionamento è giusto ma praticabile se l'eventuale utenza 
dispersiva lo fosse sempre.
Ma il fatto che scatta a caso, a volte una volta al giorno, poi magari 
per due o tre settimane niente, complica la faccenda.
Come faccio a trovare il colpevole?
 
Di solito l'indiziato è la pompa sommersa del pozzetto, provato a 
escluderla, ma stavolta è risultata innocente:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 solo dopo potremmo dividere qualcosa che vada oltre un salume
 
Visti da fuori sono dei comuni quadri e sottoquadri come tutti gli 
altri.
L'impianto risale al 1995, eseguito da un bravo elettricista, tutto a 
norma, con tanto di carte bollate, firmate e timbrate.
 
Su cosa sia successo nella parte interna in questi ultimi 25 anni, mi 
avvalgo della facoltà di non rispondere.
Ma non per motivi di privacy, siccome vi conosco so già che 
critichereste tutte le modifiche fatte da me:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


C'è il coronavirus in giro, non voglio estranei in casa mia:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Come faccio a trovare il colpevole?
 
C'è la possibilità molto possibile che il disturbo disturbante venga
da fuori.
In tal caso è utile un differenziale super immunizzato.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 età... provare a sostituirlo con un tipo A
 
L'anno scorso, proprio per quest saltuari problemi e ipotizzando che 
quello installato fosse acciaccato l'ho sostituito.
Però non so qiale sia la sua lettera.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Però non so qiale sia la sua lettera.
 
Sono andato indietro nel tempo, trovato l'acquisto di Agosto 2019:
ho comprato proprio quello del tuo link.
Evidentemente non basta la classe A, ora se non hai A+++ non sei 
nessuno:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
 
Hai controllato che tutti i morsetti dei vari MT nel quadro siano ben 
serrati?
Se lo hai messo nuovo anno scorso allora c'è qualcosa nell'impianto che 
lo fa scattare.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

  
 
Hai delle elettrovalvole nell'impianto di riscaldamento  in casa?
 
Ciao

Nel suo scritto precedente, Fabbrogiovanni ha sostenuto :

Il mio intervento è solo di solidarietà, niente consigli . Stessi 
identici sintomi:scatta il differenziale senza apparente motivo, di 
norma una volta al giorno per alcuni giorni consecutivi e non 
necessariamente nella stessa fascia oraria, poi per 2-3 settimane tutto 
fila liscio.
Alcuni mesi fa avevamo individuato in un elettrodomestico della cucina 
la causa del problema ma, pur staccandoli a rotazione non eravamo 
venuti a capo di nulla.
L'elettricista ha cambiato provvisoriamente il salvavita con uno con 
una soglia più alta ed ovviamente nessun distacco per alcune settimane. 
Tornati al salvavita corretto, per i primi mesi nessun problema ma poi 
sono (ri)cominciati i soliti comportamenti con distacchi random.

 principale. 
 
Hai provato a togliere il filtro antidisturbo della lavatrice?

 scattare.
 
Prima o poi troveremo cosa:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Hai delle elettrovalvole nell'impianto di riscaldamento  in casa?
 
Neanche una.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Posso provare a toglierlo.
Ma se il differenziale scatta anche a lavatrice spenta?
 
-- 
Fabbrogiovanni

  
 
Dall'alto della mia vasta ignoranza mi sento autorizzato a
 condividere una mia esperienza. In passato ho avuto un problema
 simile e il mio elettricista risolse  sostituendo il
 differenziale con uno in classe A.
Cordiali saluti
Giorgio
 
-- 

 ha scritto:

Pardon, mi sono scordato di dire che sono d'accordo con e7o7@o.o,
 il problema potrebbe dipendere da fuori, dalla linea
 elettrica.
-- 

 fascia oraria, poi per 2-3 settimane tutto fila liscio.
 
Grazie, è bello sapere di non essere soli:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

  elettrica.
 
Il classe A l'ho già messo l'anno scorso, cambia poco.
Oggi finisco di riflettere e mi butto sul riarmante.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Il 13/11/20 08:09, Fabbrogiovanni ha scritto:

Prima penserei ad uno ad immunita' rinforzata (classe A[IR]) predisposto 
per il riarmo, da aggiungere eventualmente se non risolve.
 
angelo

 
 
 
Il filtro normalmente è a monte dell'interruttore di accensione, prova a 
staccare la spina per un po di tempo e vedi se scatta ancora.


 staccare la spina per un po di tempo e vedi se scatta ancora.
 
Se fosse vero sarebbe veramente bello:-)
Mi attivo subito per provare.
Non devo neanche staccare la spina, la presa della lavatrice è sotto 
interruttore, per cui basta un clìk per scollegarla e collegarla quando 
lavo le mutande.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 il riarmo, da aggiungere eventualmente se non risolve.
 
Partiamo al massimo risparmio:-)
Provo a tenere staccata la lavatrice, come suggerito da Drizzt.
Visto mai che ci abbia azzeccato?
 
-- 
Fabbrogiovanni

Il 13/11/20 13:17, Fabbrogiovanni ha scritto:

Mi sono ricordato, a proposito, che tanti anni fa anche a mio padre 
successe la stessa cosa, scoperto che la causa era la lavatrice ho 
semplicemente tolta la spina e rimessa poi al contrario, ho risolto cosi'.
Evidentemente c'era dispersione tra fase e terra, invertendo la spina la 
dispersione non era piu' sulla fase ma sul neutro.
 
angelo

 avvalgo della facoltà di non rispondere.
 
dopo 25 anni è probabile che il differenziale scatti senza un motivo 
esterno. Io lo sostituirei con uno normale, risparmi e vivi tranquillo..
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 interruttore,
 
 
Spero sia un doppio interruttore altrimenti potrebbe non avere effetto, 
nel senso che se l'interruttore è singolo e interrompe il neutro, la 
fase potrebbe comunque andare a terra tramite il filtro anti disturbo.


 dispersiva lo fosse sempre.
 
capitò lo stesso a me e non so se sempre Angelo mi di sse esattamente le 
stesse cose.
Io ho preso un immunità rinforzata con riarmo automatico "infinito" nel 
senso che tenta di ri-armare ad intervalli via via crescenti ma non 
demorde mai.
 
Però come disse lui in realtà da allora di distacchi non ne ho più 
avuti, per cui il riarmo è stato inutile (e nel modello scelto, molto caro)
Cio nonostante lo riprenderei come ce l'ho.
 

 Io lo sostituirei con uno normale, risparmi e vivi tranquillo..
 
Come scritto ieri, il differenziale l'ho sostituito l'anno scorso, ma 
non è servito, governo ladro:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Dimmi cosa hai preso, se il "molto caro" me lo posso permettere copio 
di sana pianta.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 potrebbe comunque andare a terra tramite il filtro anti disturbo.
 
Dovrebbe essere un bi-polare.
Appena ho un attimo di tempo apro e controllo.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
divertiti pure, però io addirittura misi un ulteriore differenziale nei 
vari rami, tutto inutile.
nel mio caso i distacchi erano a volte moooolto rari (1 in 6 mesi) per 
poi avere periodi in cui si staccava 6 volte in 1 singolo mese.
 
Siccome io ho altro a cui pensare e non voglio più trovarmi un freezer 
scongelato al ritorno dalle ferie ho tagliato la testa al toro.
con 250€ però...
 
GWD4229P
 
già che c'ero ho montato anche
Limitatore di sovratensione DEHNguard DG M TT 2P 275 (952 110)

 
 
vedi più sotto, però aspetta un attimo che qui avevo solo la scheda 
tecnica, visto che la roba elettrica non ci si capisce mai un caz 
(nemmeno loro stessi!) fammi controllare il mio QE di casa



 GWD4229P
 
 
GWD4229P Restart RM in versione PRO
 
la serie RM verifica dispersione e cortocircuito prima di riarmare
la versione PRO continua a riarmare mentre la base dopo un tot di tempo 
smette. A memoria (non trovo il pezzo che lo spiega) provava a riarmare 
per tipo 10'

 Fabbrogiovanni:
Ciao. Io ho risolto mettendo lo stop&go di Bticino.
Pero' ho lasciato anche l'altro e ho diviso l'impianto in due: il vecchio l'ho messo a protezione dell'impianto delle prese da 15A, e quello a riarmo automatico a protezione dell'impianto luci e prese da 10A (il frigo e' collegato a queste). 
Poi gia' che ero col pannello aperto ho collegato al riarmo automatico anche i pannelli fotovoltaici, che poi in seguito ho scoperto essere loro il motivo dell'intervento. (Quando i pannelli sono caldi e incomincia a piovere, alle prime gocce ho contato anche 5 interventi e riarmi consecutivi, poi anche se diluvia non succede piu').
Anche tu hai il fotovoltaico...
In rete si trovano tante discussioni in proposito.
VitT
 


Visto da fuori:
https://i.postimg.cc/kGHLG3mk/IMG-20201113-151854.jpg
 
 
E' sufficiente per stabilire in modo inequivocabile che è un bipolare, 
oppure devo aprire e guardare dentro alla pancia?
 
-- 
Fabbrogiovanni


Dato che il problema non è grave proverò ad andare per gradi, partendo 
dall eparti più facili.
Se fosse davvero la lavatrice sarei fortunato.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 GWD4229P
 
Vado a vedere, grazie.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 oppure devo aprire e guardare dentro alla pancia?
 
Stando al catalogo e' bipolare, per avere la garanzia che interrompa 
effettivamente le due fasi occorre aprirgli la pancia...
 
angelo


Ok, dopo vado giù e apro.
 
-- 
Fabbrogiovanni

ho/ho avuto anche io lo stesso problema di differenziale
che scatta senza apparente motivo; ed anche io
avevo scritto sul NG per avere info a proposito.
 
C'è, però, una cosa che non mi è propriamente chiara.
 
Se sostituisco il differenziale la barra di sotegno su cui
si incastra/sostiene l'interruttore (vecchia di 37 anni) è
idonea come forma e dimensione per accogliere un
interruttore di produzione attuale?
 
In caso positivo come si deve fare per rimuovere il
vecchio ed inserire il nuvo differenziale?
 
-- 
Il mio piu grande difetto e quello di non riuscire a vedere
un'alternativa anche dove un'alternativa e possibile 
 


Con un cacciavite tiri in giù il piripicchio e l'apparecchio si
sblocca. Sempre salvo stranezze.
 
Se ci dici marca e modello dell'apparecchio vecchio, possiamo scoprire
cose più mirate.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 vecchio ed inserire il nuvo differenziale?
 
Come spiegato d aBernardo, sopra o sotto c'è un pirolino in cui 
infilare la punta del cacciavite e tirare.
Appena lo scendi di due o tre mm. il dentino che c'è dietro si sgancia 
dalla barra e il differenziale ti rimane in mano.
 
-- 
Fabbrogiovanni

cose più mirate.
 
  BTicino 8136



 
  foto molto chiare soprattutto quella che mostra
  il timer di profilo e si vede chiaramente il gancino
  di blocco, grazie :-)


  BTicino 8136
 
Perfetto, qui andiamo allora nel reparto "stranezze antiche".
Puoi farci qualche foto fatta bene, visto da davanti e da varie
angolazioni?


 
 
 
Sei incappato pure tu in questa serie sfortunata, non è montata su guida 
din.
 
 
Tempo fa vendevano un adattatore per i quadretti di questa serie ma se 
lo trovi devi cambiare tutti gli interruttori, perchè logicamente passi 
alla guida din su cui puoi montare quello che vorresti.

 sono (ri)cominciati i soliti comportamenti con distacchi random.
 
spesso il colpevole in questo tipo di guasti è un frigorifero o un 
freezer con un po' di anni alle spalle: quando parte il compressore, 
cioè apparentemente a caso, può saltare il differenziale.
Potrebbe essere un problema nella messa a terra del compressore, oppure 
gli avvolgimenti del motore elettrico di un frigorifero anzianotto, che 
riscaldandosi vanno in dispersione.

 riscaldandosi vanno in dispersione.
 
Per ora stiamo tenendo sotto controlla la lavatrice.
Passeremo in seguito anche a monitorare frigo e freezer.
 
E' da qualche giorno che non capitano scatti anomali.
Visto mai che ci siamo preoccupati inutilmente?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni
Copio la mia risposta di qualche giorno fa che, visto che non è stata commentata da nessuno ho immaginato che non fosse partita:



Avevo letto il tuo intervento, poi in mezzo al casino non ho 
risposto:-)
Nel mio caso non sarebbe possibile lasciare il vecchio differenziale, 
ormai le linee luce e forza che all''inizio erano abbastanza separate 
sono diventate come la foresta tropicale, liane e rami che si 
intrecciano, si abbracciano, si accoppiano.
 
spero tanto che il problema non derivi dai pannelli fotovoltaici, 
sarebbe ancora più complicato darci un'occhiata, non ricordo dove sia 
stato fatto il collegamento.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 intrecciano, si abbracciano, si accoppiano.
 
inquietante quel "erano abbastanza separate sono diventate come la 
foresta tropicale", magari è quello il problema..
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 tropicale", magari è quello il problema..
 
Però, se avessi commesso un errore nel pasticciare fai-da-me il 
differenziale dovrebbe scattare sempre,
 
-- 
Fabbrogiovanni

 differenziale dovrebbe scattare sempre,
 
sempre no, a meno di un errore veramente marchiano. Però se per caso hai 
2 linee non perfettamente isolate, ma che singolarmente non provocano 
l'intervento del differenziale, magari 2 in contemporanea, magari dopo 
un tot di tempo di utilizzo (per cui magari si scaldano i cavi e 
l'isolamento peggiora) ce la fanno.
 
E poi indipendentemente dal problema attuale, avere linee 
(perfettamente) separate ti permette di isolare un guasto (e di non 
restare al buio completamente...).


 
 
Nella mia stecca di appartamenti, siamo in 4 ad avere i pannelli fotovoltaici.
In 2 abbiamo avuto il problema e gli altri 2 niente.
 
Il mio vicino per risolvere ha provato a buttare acqua su un pannello alla volta e, pensando di avere risolto ha tolto il pannello che gli aveva fatto scattare il differenziale. Dopo un po' di tempo gli e' successo di nuovo.
 
Io come dicevo ho risolto col riarmo automatico.
 
Comunque se ti salta di giorno, specialmente quando e' caldo, non escluderei la responsabilita' dei pannelli.
La cosa buona, almeno nel mio caso, e' che l'automatismo del riarmo non riconosce la dispersione e riarma automaticamente.
 
Non ho provato, ma probabilmente si risolve anche (NON SI DEVE) togliendo la messa a terra dall'inverter.
VitT

 completamente...).
 
Con Word/Excel c'è quella freccetta blu che basta cliccarla per tornare 
indietro passo passo.
Con il mio impianto ormai sarebbe troppo difficile, farei prima a 
"formattare" l'impianto elettrico e reinstallarlo da zero:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 la responsabilita' dei pannelli. 
 
Questa è una buona notizia:-)
Le ultime due volte mi sono trovato senza corrente al mattino, e quando 
ero andato a dormire a notte fonda la luce c'era ancora.
 
-- 
Fabbrogiovanni


e che ce vo'? :-)
siamo tutti qua pronti a darti un aiuto a distanza in caso di necessità :-P


 siamo tutti qua pronti a darti un aiuto a distanza in caso di necessità :-P
 
E poi, quando avrò finito come la mettiamo con le carte?
Giura che ci sarà una deroga e potro farmi l'autocertificazione:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Giura che ci sarà una deroga e potro farmi l'autocertificazione:-)
 
siamo su ihfdt, un po' di bianchetto e correggi quella vecchia :-P


 siamo su ihfdt, un po' di bianchetto e correggi quella vecchia :-P
 
Sono troppo onesto, non riuscirei mai a farlo:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 differenziale incriminato e dei sottoquadri.
 
Et voilà,  ecco il mio quadro principale, immortalato dopo la 
sostituzione del differenziale:
https://i.postimg.cc/HkRR4LZz/IMG-20201118-143247.jpg
 
 
Fatto anche il collaudo, strisciando un filo di fase contro in telaio 
metallico di una porta.
Scatta regolarmente e dopo un 4 o 5 secondi si riarma da solo.
 
Ora che ci penso, la prova non è stata completa.
Appena ho tempo provo a lasciare fisso il filo di fase che disperde.
E vedremo di nascosto se è vero che smette di insistere dopo 3 
tentativi.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
hai fatto una scelta al risparmio eh? :-)
è immunizzato comunque?
Io avevo in mente che la serie più bassa del mio non facesse un numero 
di tentativi ma provasse solo per un certo tempo, cmq cambia poco
Cosa è costato questo?
il mio mi pare un po' meno di 200€, gli altri 50 erno per lo scaricatore

 il mio mi pare un po' meno di 200€, gli altri 50 erno per lo scaricatore
 
Da Amazon 106 euro.
 
Ormai è quasi buio.
Domani fisso il filo disperdente a massa e verifico se tenta di 
riarmare con la dispersione in atto, e per quante volte lo fa.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
 
Quindi non hai ancora scoperto la causa dei distacchi?
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 

 Quindi non hai ancora scoperto la causa dei distacchi?
 
Da quando ho aperto il thread non ci sono stati distacchi.
Come si fa a scoprire l'assassino seriale se costui smette di uccidere?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
giusto!

 
 
 
Anche il "distacco" leggerà questo ng e ha deciso che piuttosto farsi 
trovare da te smette di rompere le balle :-D :-P


 
https://www.amazon.it/dp/B0767LC1VJ?tag=amz-mkt-chr-it-21&ascsubtag=1ba00-01000-org00-win10-other-nomod-it000-pcomp-feature-scomp-wm-5&ref=aa_scomp
 
 
Io ho quello da 16A, sempre bipolare, ma RM non RD va benissimo. 
Francamente non prenderei il semplice RD.
Il modello RM che sarebbe meglio di quello che vuoi prendere tu ha un 
ulteriore sensore per i corti circuiti di impianto e non va subito fuori 
servizio ma ritesta l'impianto.
Ancora meglio il modello RM PRO che testa continuamente l'impianto fino 
al ripristino delle condizioni di esercizio.
 

 demorde mai.
 
Questa è la soluzione migliore.

 GWD4229P
 
Ottimo

 questo qui colorato di arancio
 
Alcuni come i gewiss ne hanno due, oltre quello sotto, uno sopra.


Ormai è fatta, ho voluto spender poco:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
beh, che problema c'è?
lo rendi!
pensa che pure io che ho un fornitore che fa i quadri industriali ho 
dovuto farmelo cambiare.
Ho voluto parlare direttamente io col grossista di materiale elettrico, 
spacciandomi come uno della ditta di cui sopra.
Gli ho spiegato il tutto (e già non è stoto facile!), e quello mi ha 
mandato un modello che riarmava solo x 10' poi basta.
L'ho scoperto io leggendo il foglietto nella scatola che faceva così e 
che se volevi quello che riarma sempre devi prendere il PRO
Questo per dirti che, non è che non ci capiamo un caz noi che non siam 
del mestiere: non ci capiscono un caz nemmeno loro!!
 

 lo rendi!
 
Per renderlo dovrei rismontarlo.
E tutto il lavoro buttato via chi me lo paga:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
in effetti...
cmq verifica la cosa del magnetotermico, va bene che hai dei 
magnetotermici nei sezionatori però di solito si mette un magneottermico 
anche a monte

 nei sezionatori però di solito si mette un magneottermico anche a monte
 
A monte subito lì vicino o intendi subito dopo il contatore Enel?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
a monte nel senso di tra l' enel e il differenziale o subito dopo il 
differenziale, prima dei sezionatori.
Quello che hai tolto aveva anche una protezione termica?
hai verificato se ricordavo bene e questo Gewiss ne è privo?
Oh poi probabilmente è una fisima, se ogni ramo ha una protezione 
termica averne una generale non è forse fondamentale, ma "così fan 
tutti" :-)

 
 
 
Sto pensando a uno con le dita nella presa corrente
Cade, si accascia, scatta il contatore
Che dopo qualche istante riarma, e via secondo elettroshock
Dopo aumento di qualche secondo riarma di nuovo, e giu' terzo colpetto
E via di questo passo...
 

 averne una generale non è forse fondamentale, ma "così fan tutti" :-)
 
Appunto, a che serve se ogni ramo finisce in un magnetotermico?
Io non facio come tutti, mi piace distinguermi:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 E via di questo passo...
 
Oggi non ho avuto tempo (voglia) di fare la prova fissando il filo di 
fase in dispersione.
Domani conto di farlo.
 
Però, leggendo le caratteristiche:
 Richiusura automatica per scatto intempestivo: Si
 Controllo presenza guasto a terra: Si
 Controllo continuo impianto :No
 
mi viene da pensare che riarma solo in caso di scatto che non è dovuto 
a guasto a terra.
Altrimenti quel controllo cosa ci sta a fare?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 guasto a terra.
 
ovvio. C'ha il circuito da cui prende anche corrente per il motore di 
riarmo che fa un test, ci perde anche del tempo infatti. E' per quello 
che non riarma subito.

 Appunto, a che serve se ogni ramo finisce in un magnetotermico?
 
guarda, io sono di formazione meccanica o come piace dire oggi 
meccatronica, NON andrò a chiedere ai miei colleghi elettrici ed 
elettronici xkè so già che sentirò cose fumose, come sempre in questi campi.
E a noi piace l' approccio meccanico: non sappiamo bene cosa c'è dentro 
ma sappiamo come si comporterà. La sai la barzelletta dei 3 Ing. sull' 
auto che rimangono a piedi?
 
Ci sono un ingegnere elettronico, uno informatico e uno meccanico dentro 
ad una macchina che ad un certo punto non parte più, l'elettronico dice: 
"sarà la centralina", il meccanico dice: "sarà il carbutore" e 
cominciano a litigare, ad un certo punto l'informatico dice: 
"calmi,calmi, se intanto provassimo a spegnere e riaccendere?".
 
ecco è una barzelletta. Pure gli elettronici vogliono solo provare a 
staccare e riattaccare la spina! :-)

 E via di questo passo...
 
Stimolato dal tuo dubbio ho appena concluso le prove scientifiche:-)
 
Metto il dito nella presa e lo tolgo immediatamente: il differenziale 
scatta e dopo 5 secondi riarma.
 
Infilo il dito e ce lo lascio dentro: il differenziale  è abbastanza 
intelligente e non riarma, quindi nessun secondo elettroshock.
 
La sua intelligenza però è limitata.
Dopo qualche secondo tolgo il dito ma lui non se ne accorge e rimane 
fermo.
Devo andare a riarmare manualmente.
 
PS: la storia del dito è solo una licenza poetica, la prova è stata 
fatta con un filo attorcigliato a un telaio metallico murato:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
uhm.. non so se possiamo ritenerlo attendibile così...
C'è tanta gente inutile... son sicuro che conosci anche tu una persona 
adatta! :-)

 Sto pensando a uno con le dita nella presa corrente
 
Mica riarma così. Prima viene effettuato il controllo dell'impianto (con 
corrente pulsante non pericolosa dal bypass)

 Altrimenti quel controllo cosa ci sta a fare?
 
Sì, esatto. Riarma solo dopo il controllo tramite il bypass. Nessun 
pericolo.
 
 
 

 Devo andare a riarmare manualmente.
 
Perchè avresti dovuto prendere il modello con il controllo continuo per 
quello

 cioè se togli il dito entro il tempo famoso di intervento dovrebbe riarmare. 
 
Questa prova non l'ho fatta.
Appena ho un attimo di tempo proviamo anche questa, così avremo un 
quadro completo.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 quello
 
eh però oltre alla minore disponibilità: il normale ce l'avego il giorno 
dopo, il PRO c'è voluto 1 settimana AFAIR; tieni presente che sono 
andato da un grossista, mica un negozietto...
Anche il costo è fuori misura: il doppio.
Non oso immaginare cosa costino quelli che ti fanno anche il grafico 
degli interventi e te li mandano via Wi-Fi!