Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema condizionatore attacchi rapidi...

Ciao,
ieri ho fatto passare i tubi di un seveso tuareg con gli attacchi rapidi 
attraverso un foro e ho riserrato gli attacchi,apparte la leggera perdita di gas
(con sibilo) durante l'apertura e chiusura degli attacchi(che non mi preoccupa) 
, ho controllato gli attacchi con acqua saponata con il cond in funzione e 
diciamo ogni 30-40 sec sull attacco caldo (la mandata credo) si forma una micro 
bollicina di meno di un millimetro di diametro, quasi invisibile se non ci fosse 
l'acqua saponata (solo a cond acceso).
L'attacco e' ben serrato , ora vi chiedo , staro' perdendo troppo gas? .....cosa 
posso fare  ? ......se e' necessaria la ricarica e' molto costosa?
Giulia

Ma la storia ci ricorda anzi la favola ci ricorda del dito e della diga....
Scherzi a parte... ma hai fatto il conto di quante bolle da un mm. per una
settima vengono alla luce ??
A casa mia se una cosa perde perde se non perde e' serrata
Rivedi il tutto....
Ciao...



Ciao Giulia 
1) Leggi sulla trarghetta il tipo di gas e la quantita' (sara'
comunque meno di 1 Kg)
2) recati presso un grossista di gas e compra:
un rubinetto,un raccordo,una bombola da 1 kg del gas che ti serve
5000+20000+12000 lire (Solo il gas dovrai ricomprare le volte
successive!)
3) Quando il condizionatore accusera' poco gas (sempe in moto,ghiaccio
/condensa su un piccolo tratto dell'evaporatore (il "radiatore" che
fa' il freddo) Fai quanto segue:
a: svita il tappino della valvola del condizionatore (assomiglia a
quella della ruota della macchina)
b: chiudi bene il rubinetto e avvitalo bene sulla bombola 
c: avvita (il minimo possibile ) il raccordo condizionatore/bombola da
ambo le parti
d: pesa con una bilancia la bombola (sospenderai l'erogazione quando
sara' stata travasata la giusta quantita' di gas)
e: serra il raccordo sul condizionatore (uscira il gas residuo
scacciando aria e umidita' dal raccordo)
f: serra il raccordo sol rubinetto della bombola , rovescia la bombola
 (rubinetto in basso) e aprilo; fluira' il gas liquido.
g: quando la bombola raggiungera' la giusta 'leggerezza' chiudi il
rubinetto ,stacca il raccordo dal condizionatore (velocemente) ,
rimetti il tappino alla valvola del cond.
Baci.
L'accattone

 ha scritto nel messaggio
news:3CED0C64...@iperbole.bologna.it...

Se è da poco che fà sta bollicina non ha perso granchè
Devi svitare i raccordi e oliare la filettatura ci vorrebbe olio
incongelabile ma in quel tipo di clima entrambi i tubi sono caldi per cui
pui usare olio motore (quello della macchina) una volta oliati li riavviti e
non dovrebbero piu perdere
Per ricaricarlo ma lo devi fare se noti un forte calo di resa o se non fà
piu condensa ti devi rivolgere a chi ripara frigoriferi o ai frigoristi che
montano i frigoriferi dei supermercati o a un bravo installatore di
climatizzatori fissi
Se avesse il gas 134a ma lo hanno solo alcuni deumidificatori (il tuo seveso
è molto probabilmente a r22) potresti fartelo ricaricare dall' elettrauto
che fà assistenza ai climatizzatori delle auto

 fa' il freddo)
Questo metodo non'è corretto perchè quando fa il fenomeno che descrivi ha
ancora quasi la metà del gas e per ricaricarlo si deve farci il vuoto in
modo da far evaporare anche il refrigerante disciolto nell' olio
Si potrebbe solo reintegrare se si misurano le pressioni
Con il tuo metodo sicuramente si eccede la quantità di refrigerante

il gas e' R407c ...si trova ? e' caro ?
Giulia


certo che si trova però è una miscela e in caso di perdite occorre rifare la
carica e non solo aggiungere e costa circa il doppio dell' r22
Comunque devi eliminare le perdite altrimenti non ha nessun senso ricaricare