Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Linea elettrica cucina

canala con:
 
2 (LN) fili 1,5  linea luce
3 (LN Gnd) fili 2.5  linea prese
 
posso usare il gnd anche prendendo la tensione dalla linea luce?

posso usare il gnd anche prendendo la tensione dalla linea luce?
 
Se per gnd intendi il filo gialloverde di terra, si. La terra e' una
unica per tutti.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

unica per tutti.
 
Aggiungo: mi pare di ricordare che debba avere sezione uguale o
maggiore dei fili della corrente, quindi la terra da 2,5 puoi usarla
con i conduttori da 1,5 ma non potresti usare una terra da 1,5 con i
conduttori da 2,5 
 
Sempreche' il mio ricordo sia sensato.


 wrote:
 

E il Filo a Terra dov'č?
 
Lo colleghi con una vite al corpo del Frigorifero e lo scaricare
attraverso il tubo dell'acqua?
 
... col rischio di fulminare il primo che tenta di aprire un
rubinetto?
 
Bravo: 7+
 
 
Luca G.
-- 

 Sempreche' il mio ricordo sia sensato.
 
Io dico sempre "la logica e' una cosa, le leggi fatte dall'uomo
un'altra" e per leggi intendo anche i regolamenti vari.
-- 
Ciao
Andrea Malfatti

Luca Gava ha scritto:

Da cosa deduci che non ha la terra a posto ?
 
Il post originale dice che ha in canala il filo Gnd (Ground = Terra ), 
quindi la connessione a terra c'č ...
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre


Ma la cosa *è* logica. Meglio ancora, una corda di terra maggiore dei 
conduttori di fase.

 posso usare il gnd anche prendendo la tensione dalla linea luce?
 
non si capisce bene la domanda, se fosse "posso prendere la tensione 
dalla linea luce e la terra dalla linea forza" la domanda e' si', non 
capisco quella tripletta poi cosa deve alimentare.
 
credo che in caso di corto o sovraccarico scatti il magnetotermico della 
luce, mentre in caso di dispersione scatti il differenziale della forza.
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana

 
ne magnetotermico ne differenziale hanno contatto diretto con il cavo di terra.
differenziale ce ne è uno solo in genere.
 
la terra è unica per tutto l'impianto, possibile che la linea luci sia stata fatta senza terra solo per questioni di risparmio ma la terra, se ci fosse stata, sarebbe stata di fatto la stessa dell'altra conduttura.
il nostro amico può tranquillamente prendere quelal terra e farla arrivare dove gli serve per collegare la luce (ovvio che se ci collega altro il problema non sarà al terra ma eventuali potenze)  che vuole......
 

Grazie a tutti/e 
 
:)

quindi la connessione a terra c'è ...
 
Scusa.   Non me ero accorto altrimenti non avrei postato.  :-(
 
Spiacente.
 
Bythe-way, su un vecchio impianto senza conduttore di terra (anni 50)
io utilizzo un Differenziale ad alta sensibilità che funziona
egregiamente senza alcun filo di terra.
 
E' un Differenziale della B-Ticino, art. 8125 - Differenziale ad alta
sensibiità - 31,5 A - 127/220 VAC - > 30 mA.
 
Non saprei se attualmente sia conforme... ma funziona egregiamente.
 
Comunque in casa, oltre al Differenziale principale accanto al
contatore, ho montato un altro paio di differenziali sulla linea del
giardino e su quella "di servizio" per hobby-puttanate varie.
 
Ciò mi evita di dover entrare in casa ogni volta che faccio una
hobby-cazzata con l'elettricità di rete....    :-) 
 
Bie,
 
Luca G.
-- 

 
se sono davvero differenziali e li hai montati in cascata spero tu abbia tenuto conto delle gerarchie di funzionamento usando correnti di intervento diverse....
 

 giardino e su quella "di servizio" per hobby-puttanate varie.
 
Anch'io in garage, pero' dipende dalla cazzata che fai.
 
Se fai una dispersione in  quel locale, ha senso. Se fai un corto 
circuito brutale (come e' piu' facile che succeda), invece, non e' detto 
che magnetotermico locale scatti effettivamente prima di quello generale.
 
Anzi, a memoria scatta sempre prima il generale (o addirittura il 
contatore). Forse perche' il generale sente tutta la corrente di casa e 
quindi e' gia' "caldo" per conto suo, e pronto a sganciare.



No.
 
Veramente gli ho collegati come acquistati.
Non avevo idea che potessero essere "modificati".
 
Chiederò lumi al mio Fornitore.
 
Grazie per l'informazione.
 
Bie, 
 
Luca G.
-- 
 


Per il primo... ricordo che trattasi di un impianto alquanto
"anzianoto" e probabilmente fatto prima che fosse reso obligatorio per
legge.
 
Si parla di un era in cui si usava ancora la Piattina con chiodini
isolati!
 
Molti avevano ancra l'impianto con Isolatori in Ceramica e cavi
isolati in cotore e attorcigiati!
 
 
Per  secondi ha ragione: talvolta salta il locale... talvolta salta il
principale!    :-( 
 
Purtroppo ho un impanto standard da 3 Kw (punta 3.5 Kw per pochi
minuti) quindi salta il Contatore per sovracarico!
 
Allora ho montato una Lampada d'Emergenza della Beghelli che mi
garantisce un ora di illumnazione a batteria sopra il Contatore.
 
In tal modo, se resto al buio.. mi è comodo ripristinare il tutto!
 
Ho due impianti separati per illuminazione e FM ma per qualche motivo
"qualcuno" li ha collegati assieme!   :-(
 
Appena possibile risistemerò l'impianto.
 
qui diciamo che: " Il Scarper ha le scarpe rotte!"
 
Bie,
 
Luca G.
-- 


 
Qui dove?
ma Scarper non e' una parola brianzola-lombarda?

 Non avevo idea che potessero essere "modificati".
non devi modificare ma prendere della giusta sensibilità e montarli in cascata secondo logica.


anche in veneto eh  "el scarpèr"
 
me lo dicono pure a me  :D

 A questo punto ho il dubbio che il Luca Gava attuale sia un omonimo del Luca 
di qualche anno fa.
 
Il troncare le parole, togliendo l'ultima vocale è tipico della pedemontana 
trevigiana: sotto al Monte Grappa per capirci.
 
se non ricordo male, il Luca proveniva da San Donà e quindi avrebbe dovuto dire 
Scarpàro, almeno credo :-)
 
Saluti
 
Riccardo GH
 
-- 
R&GH
 


Buonasera Luca,
 
il differenziale funziona bene indipendentemente dalla presenza della 
terra o meno.
Come dice il nome, il differenziale è sensibile alla differenza tra la 
corrente che passa nella fase e ritorna dal neutro, se parte delle 
corrente viene distolta e portata via per qualsiasi motivo e genera una 
differenza maggiore di 30 ma tra la corrente di fase rispetto al neutro, 
il differenziale scatta e apre il circuito.
 
Il vantaggio di avere la terra è di far scattare il differenziale per la 
minima dispersione all'interno di un elettrodomestico come forno e 
lavatrice , in quanto la dispersione fa scorrere verso massa la corrente 
di fase e immediatamente il differenziale scatta.
 
Se manca la terra allra bisogna spettare che qualcuno tocchi la carcassa 
dell'eletrodomestico e tramite il suo corpo faccia arrivare al suolo la 
corrente facendo scattare il differenziale ...
 
Capisci bene che è meglio aver la terra collegata che far noi da 
conduttore verso massa, poi non è detto che i 30 ma siano una soglia 
SEMPRE SICURA, sopratutto se ci sono ingiro bambini o cardiopatici.
 
Se puoi adegua l'impianto, sono soldi spesi bene !
 
Nota : Il discorso sopra è semplificato ed adeguato alle norme in uso in 
ambienti civili.



E' il dubbio che e' sorto anche a me.
Io ricordavo un Luca Gava molto piu' presuntuoso e a volte
persino offensivo nei confronti degli altri,
tipico dei "so tuto mi" veneti e invece questo sembra
molto piu' garbato.
Mah?

Leo Nardo ha scritto:

Forse ha riflettuto ed è diventato piu saggio...



wrote:

Grazie per la dettagliata risposta.
 
Ne terrò conto per prossime modifiche anche in relazione della
risposta di Claudia per i Differenziali in cascata.
 
Bie,
 
Luc G.
-- 


NO.
 
Qui si dice El Scàrper...  El Mùrer...  El Càrregher...  El Bàrbier...
El Bànchier...    El Bècher... El Fèrrovier...  e così via...
 
Località esatta nel Veneto Orientale....
 
Bie,
 
Luca G.
-- 


wrote:
 
 
Hi QuelloGrosso.
 
Una domanda a parte:
 
 Ho letto da qualche parte che avevi schemi di utilizzo di motori a
velocità variabile delle lavatrici.
 
Cercavo la possibilità di utilizzarli in applicazioni particolari
richiedenti una ridotta potenza ma un ampia escursione di giri...
 
... senza utilizzare Regoltori-Inverter tipo Delta Eletronics.
 
Mi basterebbe anche un link di ricerca...
 
Grazie in anticipo,
 
Luca G.
-- 
 
 

Luca Gava ha scritto:

Si, ho risolto una bella applicazione con un motore da lavatrice a 
spazzole, da 2.000 a 18.000 giri in loop chiuso, 400 watt, con anche la 
misura delle velocita con indicatore digitale.
 
Lo ho montato su di un tornietto Emco che ora puo fare molte piu cose 
rispetto al motorino originale da 90 watt.
 
Possiamo sentirci per mail privata.
 
roberto....@fastwebnet.it
 



wrote:

BESTIA!    ;-)
 
Proprio la MIA prevista applicazione!
 
Ci sentiamo in diretta.
 
Ciao,
 
Luca G.--