Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sfiatare aria da vecchi termosifoni in ghisa senza valvolina

 
Chiedo scusa in anticipo se la domanda è benale ma devo sfiatare l'aria da
termosifoni in ghisa vecchio tipo non dotati di apposita valvolina.
 
Allego fotografia della "bestia":
http://tinypic.com/r/forw2/8
 
 
 
E' corretta la procedura in cui allento leggermente la ghiera indicata con
B finchè non esce qualche goccia di liquido e poi serro tutto ?
 
C'è qualche cosa da tenere in considerazione ?
 
Grazie
 


 
 
è L'UNICO MODO per far circolare l'acqua ... quindi procedi...
se riesci attentamente ... in modo che alla prima acqua ...
serri.....io farei con acqua calda... quindi caldaia in funzione
perche cosi esce meglio .... lo sfiato e poi rimetti in bar
l'impianto.
 
ciao
 
MARIO DELLA JULIA
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


Credo non ci sia null'altro da fare.
(forse già che lo fai, un pelo di più di qualche goccia, io un mezzo 
bicchiere abbondante lo spillerei)
E poi starei attento che la pressione dell'acqua non scenda troppo,
è una seccatura star lì a rifare quella procedura.


C'è qualche cosa da tenere in considerazione ?
 
Dovra' anche essere aperto il rubinetto della caldaia, che fa entrare
acqua nell'impianto.
 
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

B finchè non esce qualche goccia di liquido e poi serro tutto ?
 
Assolutamente corretta!
E fai come ti ha detto lupino, cioè vai oltre le poche gocce; il livello 
dell'acqua in circolazione dovrebbe essere ripristinato automaticamente 
dalla caldaia centralizzata.
L'inconveniente dell'aria che non sale verso l'ultimo piano, malgrado venga 
sfiatata la colonna in alto, è perché probabilmente sporchi creatisi nel 
tempo all'interno del tuo calorifero hanno fatto in modo che una bolla 
d'aria vada ad "inciampare" in quell'ostacolo.
 
Gi 
 

Risposta secca: è l'unica cosa che puoi fare tu.
 
Considerazioni varie.
Lo sfiato dovrebbe essere centralizzato, nel sottotetto.
Mettere le mani sull'impianto in maniera così rude è una cosa che io non farei: allentare un quei dadi potrebbe essere controproducente per eventali stoppe o teflons (notare il plurale) che poi quando torni a serrare si frappano (termine tecnico) male. 
Visto che hai cambiato la valvola potevi anche farti mettere lo sfiato.
Se non sfiata "automaticamente" sarebbe da avvertire il Condominio e fargli provvedere. Se non è un condominio allora io farei anche sistemare uello che non va...

 C'è qualche cosa da tenere in considerazione ?
 
che potresti inserirle te ci sono i tappi appositi e chiudendo valvola e 
denterose resta solo da gestire l'acqua di un termosifone alla fine è 
uan cosa che si fa pure in scioltezza
 
qualora decidessi,metti valvoline manuali, meglio se di marca tipo 
giacomini o caleffi
 

C'è qualche cosa da tenere in considerazione ?
 
Dimenticavo, utilizza degli stracci per coprirti le mani perché ti potresti 
ustionare.
 
Gi
 
 

 dotati di apposita valvolina.
 
 
Sottoscrivo e ripropongo la domanda posta da Bernardo 
Rossi:
"Sicuro che non ci sia la valvola di sfiato generale
 in qualche soffitta o sottotetto?"
 
-- 
 
 
 
 
 
"SVEGLIATI, sei rimasto ancorato al secolo scorso, il mondo 
è cambiato!"
 dicono quelli che vorrebbero riportare la condizione 
operaia a quella di due secoli fa.
pirex, operaio.
 
 

in qualche soffitta o sottotetto?"
 
Ci sono in tutti i condominii e in tutti i caloriferi dell'ultimo piano.
Io, che non sono all'ultimo piano ho un calorifero, solo uno, che ogni anno 
trattiene una grossa bolla d'aria e non ci sono santi che la faccia salire 
malgrado all'ultimo piano procedano con gli sfiati.
Occorre intervenire direttamente sul calorifero.
Solo un anno, in 30 anni, non c'è stato bisogno e non ho capito per quale 
magico evento.
Gi 
 

 C'è qualche cosa da tenere in considerazione ?
 
Io lo faccio sempre con la pompa di circolazione ferma.


 Io lo faccio sempre con la pompa di circolazione ferma.
 
Dimenticavo:durante gli sfiati controlla che l'impianto sia in pressione



Purtroppo certe volte l'aria si ferma a livello dei radiatori e siccome 
in quei punti la velocità dell'acqua è bassa, le bolle d'aria rimangono 
li e devi sfiatare manualmente
