Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: info su schema idraulico

questo ï¿œ uno schema idraulico
http://it.tinypic.com/r/w8vm00/6
rappresenta un boiler
entrata del gas in oro,
entrata cold water in blu,
uscita worm water in rosso.
i raggi in nero sono rubinetti a sfera,
in grigio l'uscita fumi superiore.
Poco sotto l'entrata dell'acqua fredda al boiler c'ï¿œ una diramazione, un 
rubinetto, la pompa del riciclo, un altro rubinetto e poi la tubazione, 
SEGUE APPAIATA la mandata dell'acqua calda sanitaria .. questo fin 
quanto posso osservare.
ieri mi han cambiato il boiler e messo in pratica questo
impianto, la temperatura acqua calda non saliva oltre i 30 gradi
INTERVENTO DELL'IDRAULICO mi ha cambiato il sensore uscita fumi che
secondo lui bloccava il boiler > NESSUN RISULTATO
chiamo per richiedere un nuovo INTERVENTO, mi risponde al telefono
che dece uscire con un tecnico della casa, perchï¿œ a questo punto
non saprebbe che altro fare ...
siccome sono due giorni ormai che son senza acqua calda .. gli chiedo
che cosa posso fare e quanto aspettare, dunque sentirï¿œ domani mattina
la casa produttrice ... e per il mentre, mi dice che posso provare
a chiudere il rubinetto tra entrata dell'acqua fredda e la pompa di riciclo.
INTERVENTO MIO , eseguito quello che mi han detto al telefono, chiusura
di un rubinetto  E LA TEMPERATURA E' SALITA A 60 GRADI
chi mi spiega cosa ho fatto di preciso ? perchï¿œ mi ha detto che
potevo tentare ?
in pratica come mai con rubinetto aperto il boiler non accumula
acqua calda ?
infine, MA come funziona il riciclo dell'acqua sanitaria ? di preciso ?
ciao
mario

Valvola di non ritorno?
MARIO.G ha scritto:



ma che ne so :( nel disegno schema l' ho messa  GIUSTA prima della pompa 
di riciclo ma a lato della pompa, in realtï¿œ ï¿œ sullo stesso asse 
verticale, pompa in mezo e sopra e sotto due valvole ... giï¿œ questo
non lo capisco ...
se la dinamica del fluido ï¿œ come nella pompa del riciclo del 
riscaldamento, l'acqua arriva da non so dove, richiamata lungo
il tubo dalla pompa, e poi entra nel boiler ...... nel boiler
di scalda e riesce verso i rubinetti della sanitaria ....
SE E' COSï¿œ , AVEVO LA POMPA STACCATA, NON IN FUNZIONE, NON MI
RAPPRESENTA NIENTE LA SUA CHIUSURA ... eppure il boiler ï¿œ subito
andato in temperatura e ora non scende, p fisso a 60 gradi e
attacca e stacca di continuo
mi viene voglia veramente da farmi un boiler a legna :(
ciao mario

mario
Se ho capito bene hai un circuito di ricircolo dell'acqua. Se � vero, questo 
significa che la pompa di ricircolo � usata per far arrivare l'acqua calda 
fino ai rubinetti per evitare che quando li apri si debba scaldare il tubo 
prima che arrivi l'acqua calda. Molto probabilmente quando aprivi il 
rubinetto prendevi acqua calda e acqua fredda perch� l'acqua fredda entra 
nel boiler, si riscalda e va verso il rubinetto. Se non c'� una valvola di 
non ritorno per�, e la pompa di ricircolo � spenta, l'acqua fredda pu� 
andare verso il rubinetto e miscelare quella calda. Chiudendo il rubinetto 
del ricircolo obblighi l'acqua a passare per il boiler e arrivare al 
rubinetto e impedisci a quella fredda di miscelarla.
Tutto questo se la pompa di ricircolo era spenta.
Concludendo, se � giusto quanto sopra, manca o non funziona una valvola di 
non ritorno, altrimenti facci sapere "ch'� stato"  ;-)
Buona serata!
    Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it

     Antonio
CIAO ANTONIO
CI SEI .... IO NON HO CAPITO QUELLO CHE MI HAI SCRITTO, MA HO CAPITO
CHE E' COSï¿œ COME HAI MESSO
la pompa ï¿œ spenta da 40 anni, perchï¿œ FA RUMORE , DI GIORNO ANCORA ANCORA
MA DI SERA NON CE LA FACEVO A SOPPORTARLO, mi hanno montato un orologio
per farla andare solo nelle ore che serviva .... ma in pratica, siccome
eravamo in 5 ... andava tutto il giorno COSI' LA TENGO SEMPRE SPENTA
l'Idraulico ha usato le parole come nella tua frase, prima ha
chieso se era spenta ... poi ha detto la tua cosa della miscelazione
l'acqua fredda puï¿œ
 > andare verso il rubinetto e miscelare quella calda.
e che potevo , l'unica cosa che potevo tentare era chiuderla ...
DUNQUE ? cosa ho che non va ? non andava ? ,,,,, e adesso perchï¿œ
ho fissi i 60 gradi e il boiler va e stacca e riprende e ristacca
in continuazione ?
NB HO CAMBIATO IL BOILER PROPRIO PER QUESTO .... METTO IN LINK
LA FOTO DEL VECCHIO IMPIANTO, I COLLEGAMENTI LI HA RIFATTI COME
IN QUESTA foto, solo il boiler ï¿œ piï¿œ piccolo !
http://it.tinypic.com/r/2qsud8j/6
CIAO MARIO

HO RICONTROLLATO BENE BENE e rifatto lo schema con il giusto tragitto
E HO TROVATO ANCHE UNA VALVOLA IN PIï¿œ
ï¿œ sul tubo dell'acqua fredda che entra nel boiler e prima
della diramazione che va verso la valvola che ho chiuso e poi la pompa
metto diagramma corretto DEFINITIVO E' COSï¿œ'
la valvola nuova ï¿œ minuscola, ma c'ï¿œ farï¿œ le foto, mi era scappata
alla prima analisi
http://it.tinypic.com/r/29xgsc2/6
mario


Semplice, ti manca una valvola di non ritorno montata dopo la pompa di 
ricircolo. Cos� se la pompa � spenta il tutto funzionerebbe lo stesso in 
automatico, hai solo un po' di acqua fredda che arriva al rubinetto prima 
che arrivi quella calda. La pompa accesa serviva solo per abbreviare il 
tempo di attesa per l'arrivo dell'acqua calda al rubinetto.
Puoi comunque continuare a tenere chiuso il rubinetto che hai chiuso se 
intendi continuare a tenere spenta la pompa. Basta che se un domani la 
rimetti in moto ti ricordi del rubinetto chiuso (ma non creeresti danni, 
sprecheresti solo corrente).


ecco come ï¿œ l'impianto che mi han fatto
http://it.tinypic.com/r/111nin8/6
http://it.tinypic.com/r/11bp7w9/6
http://it.tinypic.com/r/hv2tl4/6

 
questa notte, ho provato a lasciare impostata la temperatura desiderata
a 4 .
stamattina ho trovato boiler finalmente fermo .... tubazioni fredde ...
e temperatura in boiler che era un pochetto meno di ieri sera
fatta la doccia, l'acqua era din troppo bollente, secondo me nonho 
consuamto 50 litri, metï¿œ boiler, fattostï¿œ che son sceno, ho abbassato
a 3 e il boiler che stava producendo acqua si ï¿œ subito fermato ....
i tubi riscottavano ...
BHO SEMBRA CHE SI SIA RESETTATO ...
spero di non misurare consumi eccessivi per questo boiler, come per
il precedente, perï¿œ basta; qualsiasi cosa esca non tocco piï¿œ nulla
senza capire prima come funzionano le cose, mi ero giï¿œ imposto ...
ma il cambio boiler ï¿œ stato un regalo di mia moglie :)
ciao
mario


Non so aiutarti a risolvere il problema, ma sto seguendo il tread e sto 
facendo il tifo per te, sorridendo a volte per le frecciatine alla tua 
signora...
:-)))
Posso solo suggerirti, per�, di fare le foto togliendo il flash alla 
digitale.
Anche con poca luce (basta una lampadina rivolta verso il tuo boiler) le 
foto vengono meglio, rispetto a quando la macchina spara il lampo del flash.
Cos� chi ti deve aiutare vede meglio di cosa si tratta.
In bocca al lupo.
duedue 

 
ciao , grazie mille... e sperem in ben :) il nuovo boiler sembra 
funzionare correttamente, scalda i tubi solo quando passa l'acqua
calda
la pompa del mio riciclo la lascerï¿œ spenta, non mi interessa, e quindi
lascerï¿œ chiusa la valvola di ieri.
a posizione 3.5 di calore richiesto , credo si sia stabilizzato a
regime sui 55 gradi
domani proverï¿œ a vedere se posso ridurre a 3
o leggermente vicino... mi regolerï¿œ in base alla senzazione in doccia.
BOILER VECCHIO ho deciso di tagliarlo e recuperare la schiuma 
poliuretanica, ho calcolato che funzionerebbe da cappotto esterno,
perfetto, per il nuovo .. di piï¿œ non ho altre idee, spero di aver
riportato i consumi anni su livelli che mi consentano di sopravvivere
e anche al caldo.
ciao
mario


Qui qualcuno meglio di me sapr� darti il suo parere.
A occhio e croce, per come mi viene da pensare, non credo abbia vantaggi (a 
parte la possibilit� di disfarti del boiler) con la schiuma poliuretanica 
/"cappotto esterno" che potresti recuperare.
Immagino infatti che il boiler nuovo sia anch'esso coibentato dentro per 
cui, mettendo la schiuma all'esterno, non ci saranno vantaggi apprezzabili 
per l'acqua accumulata all'interno.
Mi hai ricordato la volta che volevo portarmi a pesca del t� freddo con me e 
lo misi la sera prima in frigo direttamente nel thermos...
:-)))
mi ritrovai col t� cos� come lo avevo messo, imbevibile per noi d'estate.
:-(((
ciao, duedue 


?   :-)   ?
ciao, duedue 

 
bha, meglio non dir niente, che tanto ... volevo solo dire che pur
sembrando un conto attendibile , in base anche agli ultimi due anni,
di consumi, poi perï¿œ non ho mai consumato in 40 anni quei numeri ....
anzi ricordo che quando era freddo freddo consumavo al massimo 2800/3000
numeri e poi dopo il cambio caldaia ero sceso sui 2400 ... qundi, bho
non mi spiego i numeri del mio contatore :(
come tu avevi messo via il thermos con il tï¿œ nel frigo, io avevo messo 
via le bollette 1992 1993 nel libretto della caldaia ... ï¿œ impossibile
che i numeri in 40 anni siano saliti ed aumentati ...  a meno che ci
raccantano un sacco di storie e questo gas VALE MOLTO MENO del gas di
una volta
ciao
mario