Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavidotto elettricità direttamente nel centralino?

ciao,
 
sto portando l'elettricità in un annesso di casa: ho già interrato il cavidotto da 50mm in cui ho fatto passare il cavo elettrico FG16 a doppia guaina.
 
Nell'annesso entro tramite lo stesso cavidotto dalla parete e l'impianto è tutto esterno, la domanda è:
 
Il cavidotto lo faccio arrivare direttamente nella scatola centralino dove ho il magnetotermico o c'è un altro modo per fare il lavoro in modo più "elegante"? 
 
Grazie!
Marco


una precisazione: il centralino col magnetotermico è 30cm sopra l'entrata del cavidotto.


norme a parte che *non conosco* mi pare sia solo una questione di 
praticità. Se hai sovradimensionato il centralino, inteso come posti e 
hai spazio per lavorare oppure se è il classico 8posti o meno dove 
bestemmi se solo devi aggiungere una cordina in più. Io piazzerei una 
scatola a monte del centralino dove far arrivare il cavidotto anche 
perché un domani magari ti viene il ghiribizzo di farci passare altro.

 modo più "elegante"?
 
  Secondo me, se ci arriva, niente vieta di farlo. In un lavoro
nella casa di campagna, dove tutto era murato e non visibile, l'ho
portato direttamente nella scatola in cui poi ho piazzato tutti i
magnetotermici.
 
  Se esteticamente non va, allora potresti piazzare un pozzetto nelle
vicinanze della centralina e da li' far partire un... boh?, qui li
chiamano gargarozzi, piu' piccolo con relativo cavo. Pero' avresti una
giunta in pozzetto, personalmente non amo queste soluzioni.
 
  Non sono un elettricista, solo appassionato. :-)
 
  Un saluto,
 
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 l'entrata del cavidotto.
 
Lo sbocco in casa del cavidotto viene occultato da una scatola, e dalla
scatola parte uno spezzone di tubo da 20 o 30 mm di diam. per salire al
centralino (che si suppone esterno).
 
Se il centralino e' a filo muro temo che dovrai scavare per la scatola
e collegare il centralino con un corrugato sottotraccia.
 
 
 
-- 
*** parla troppo? 
https://postimg.cc/3dG7nXp4
 !
 
 

Il 05/05/23 06:34, BB3 ha scritto:

Ciao, il corrugato passato sottoterra convoglierà aria umida, io lo 
interromperei prima del centralino.
Potresti mettere una scatola in basso sulla parete all'esterno, senza 
giunte, con una griglia di areazione sul coperchio. Da lì prosegui con 
corrugati, o gargarozzi se sei di Livorno, o forassiti se sei di 
Firenze, o come ti piace chiamarli, e magari un lembo di plastica 
zeppato a collare attorno al cavo sul punto di ingresso, giusto per 
fermare il passaggio di aria umida.
 
 


ottima idea, farò così, è tutto esterno.
 
grazie!


come mi faceva notare Gianfranco portare il cavidotto direttamente nel centralino (è da 8 posti ma ne occupo solo 4) significherebbe esporre i magnetotermici all'aria/umidità diretta che arriva da fuori e passa nel cavidotto quindi opterò per farlo passare prima da una scatola di derivazionee trasportarlo in un cavo da 30mm

 i magnetotermici all'aria/umidità diretta che arriva da fuori e passa
 
  Non credo di esser stato io perche' francamente a quel problema
nemmeno avevo pensato. Nel mio caso, col cavidotto che finisce
direttamente nel centralino, non ho mai avuto tracce di umido e i
magnetotermici stanno tutti bene. C'e' da dire che i pozzetti sono tutti
asciutti, l'acqua la vedono solo quando piove e vien drenata bene.
 
  Una scatola di derivazione interna potrebbe in effetti essere la
soluzione ideale, meglio del pozzetto, cosi' puoi anche ispezionarla
ogni tanto.



ops hai ragione :) ho confuso la tua risposta con quella di Giacobino da Tradate :)
 
 

 
e del perchè i fiorentini ( e non solo) chiamano così i "corrugati".
 
-- 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai se arrivi a casa! :-D
 

 e del perchè i fiorentini ( e non solo) chiamano così i "corrugati".
 
Che storia!
 
 
 
sandro

 
 
Molto molto bello l’articolo! Grazie per averlo condiviso 
 
-- 
Fabius