Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cappa aspirante e salvavita

Salve a tutti,
non ho ancora finito di metter su casa ed ho il promo problema
elettrico. Sintetizzo:
1) Ho smontato la mia cappa aspirante per la cucina che ha circa 8
anni di vita e l'ho portata a casa nuova.
2) L'elettricista l'ha installata e funziona.
3) Ieri il muratore dice che mentre ci smaneggiava intorno ha visto
una scintilla ed è saltato il salvavita (con discreto lampo dentro il
quadro).
4) dopo ciò, riacceso il salvavita, tutto ha funzionato benissimo, sia
le luci che la ventola a tutte le velocità.
 
5) Oggi vado in cantiere io e mi succede la stessa cosa. Attacco il
magnetotermico della linea della cappa (che era stata lasciata accesa)
e salta il salvavita oltre ad un interruttore del quadro, il tutto con
una bella fleshata da dentro il quadro.
 
6) Ri-attacco l'interruttore ed il salvavita e tutto funziona
benissimo.
 
E' una cappa spiritata o solo spiritosa?
Che potrebbe essere secondo voi?
 
Preciso che l'impianto è nuovo, e che sotto il magnetotermico c'è solo
la cappa attualmente attiva (non ho ancora nè frigo nè forno
attaccati...).
Grazie
-- 
Mammo, il bello di essere piccoli dentro....
 
Se vuoi scrivermi togli ZIO dall'indirizzo
ziom...@zioemail.it
 

 Grazie
 
C'č un filo o altro che scarica a terra, controlla visivamente e non 
insistere ad usarla/provarla, che tanto non si ripara da sola, vedrai che č 
probabile trattasi dell'elettricista che ha fatto un lavoro a (b) norma (l) 
 
 

 Che potrebbe essere secondo voi?
 
per quel che ne so potrebbero anche essere degli insetti che vanno a 
morire tra i contatti dei comando o le saldature del PCB (immagino che 
sia una cappa con i soliti slider saldati)
 
smonta ed ispeziona :-)
 
bye


Grazie provo e -se serve- documento fotograficamente.


 Grazie provo e -se serve- documento fotograficamente.
 
ovviamente dopo aver staccato il mt/differenziale che la alimenta.
 
BTW, non ho capito se la flashata l'hai vista dalla cappa o nel quadro.
 
 
Ciao,
AleX

 quadro).
 
La cosa non è chiara: se c'è stata una scintilla si tratta di corto e avrebbe dovuto scattare solo il MT. Se invece ci fosse stata un dispersione a massa, con 30mA non ci dovrebbe essere stata scintilla... Torna?
 
 
Giovanni

 scintilla... Torna? 
 
A parte che la scintilla pare l'abbia vista nel quadro, non nella cappa. 
Quindi probabilmente è altro.
 
Comunque, il  differenziale  non è un limitatore. Quindi, sì, la corrente 
di guasto può essere anche ben più alta di 30mA, solo che interviene più 
rapidamente.
 
A corrente più alta, corrisponde tempo di  intervento più breve. Vedi 
curva:
 
http://www.elektro.it/differenziali/differenziali_img/diff_curve_selettivit
 
a.gif
 
 
 
Ciao,
AleX


Io l'ho vista distintamente dal quadro. Il muratore sostiene d'averla
vista anche dalla cappa.



Se non hai un differenziale puro ma un MTD, sei certo che sia scattato il differenziale e non il MT? Difatti, a volte si dice è scattato il salvavita per dire che è saltata la corrente, ma poi invece è saltato il MT.
 
 
Giovanni

 scintilla... Torna?
 
Guarda che la dispersione puo' essere anche di 20A, 30mA č la soglia minima. 
 
 


Si, però sempre il differenziale deve saltare. Tu l'hai capito se è saltato il differenziale o il MT? Se trattasi di un MTD di quelli recenti (con una leva sola) non è così facile come prima capire se è saltato l'uno o l'altro. 
Naturalmente sto parlando di non addetti ai lavori... perché un elettricista lo vede subito, guardando se la finestrella è diventata rossa. 
 
 
Giovanni


 
 
devi avere un qualche filo con l'isolante danneggiato, magari con
il trasporto s'è pizzicato
 
il fatto che abbia flashato e sia scattato anche un 
magnetotermico significa che hai fatto anche un corto secco
ed è andato a massa
 
e7o7

Giovanni
 
Qui la foto del quadro
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4031088/Copertura/DSCF1190.JPG
 
 
a me è saltato il primo interruttore a SX della seconda riga
denominato GENERALE SERVIZI  e (mi pare) il MT relativo alla cappa
denominato PIANO DI LAVORO.
 
IN aggiunta, è salatato il salvavita che è accanto al contatore (e che
non si vede nelle foto perchè è da un'altra parte)


 denominato PIANO DI LAVORO.
 
Tenendo staccato l'interruttore "piano lavoro" prova ad attaccare provvisoriamente un altra utenza su una presa e guarda che succede.
 
Giovanni


Giusto per aggiornamento: l'elettricista (che deve finire il cantiere)
c'è stato due volte, ha fatto tutte le prove ed a lui non è mai
saltato.
 
Mi viene in mente una cosa: visto che a me è successo dopo che la
corrente era stata staccata per giorni, non è che magari potrebbe
trattarsi di un condensatore del motore della cappa che quando è
totalmente scarico fa quell'effetto?
