Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Gasssssssss....

Il tubo del gas entra in casa lateralmente alla finestra del bagno, corre 
sottotraccia salendo in alto, sbuca in cucina, fa un pezzo esterno a filo 
del soffitto, poi rientra nel muro dove si sdoppia e risbuca in due punti, 
macchina del gas e caldaia.
Vorrei sostituirlo, la spesa č minima, ma un impotetico percorso 
sottotraccia intersecherebbe una trave in cemento e ghiaia e la canna 
fumaria. Problemi di non facile soluzione.
E se lasciassi il vecchio  tubo (rubinetto a margherita per i fornelli e 
nulla per la caldaia)?
Saluti.
Luciano

 corre sottotraccia salendo ... ZAP!
Adesso è assolutamente vietato mettere tubi gas sottotraccia...
-- 
Ciao!!! Stefano

 Adesso è assolutamente vietato mettere tubi gas sottotraccia...
[...]
Io ero rimasto alla uni-cig 7129/2008 che invece prevedeva tale
possibilita' (art. 2.3.1 - Impianti - Posa in opera - Generalita'), nei
limiti e alle condizioni previste; c'e' stata qualche variazione in merito?

 Adesso è assolutamente vietato mettere tubi gas sottotraccia...
Lo so, la domanda era se è anche assolutamente vietato lasciarceli.
Saluti.
Luciano


Ma sei "assolutamente" sicuro?
Da dove deriva questa tua sicurezza?
Dalla UNI-CIG 7129/2008 mi pare che NON sia consentito:
  - posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se 
con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell'edificio e delle 
sue pertinenze;
  - la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, 
nei locali costituenti le parti comuni dell'edificio;
  - la posa sottotraccia della tubazione in diagonale ed obliqua.
Se non incorre in questi casi...

 Se non incorre in questi casi...
Scusate, non avevo visto che "hicks" aveva già risposto.

 Da dove deriva questa tua sicurezza?
Forse intendeva dire senza guaina.
Saluti.
Luciano



Non ho il testo della UNI-CIG citata nelle altre risposte.
So che nel 2006 quando ho richiesto l'allacciamento gas nell'appartamento 
usato che avevo appena comprato (e scrivo in base a quell'esperienza) mi 
hanno fatto:
- rifare gli attacchi del contatore (impianto esistente, contatore 
vecchio rimosso, attacchi troppo lontani).
- cambiare i rubinetti (manopola gialla al posto di quella rossa).
- cambiare i tubi perché essendo verniciati tinta muro non si leggeva più 
la stampigliatura (omologazione? data di produzione? boh...).
- levare tutti i tubi sotto-traccia e ri-posizionamento in bella vista 
con fissaggio con staffe, chiodi a pressione e collarini.
- una follia di rubinetti. Uno per la caldaia. Uno generale. Uno per la 
cucina (spiegazione ufficiale, perché il tubo attraversa un muro 
interno). Da notare che "il tubo" in questione è un tubo di rame che 
passa attraverso un foro nel muro. Passaggio totale: 8 cm. Ogni 
utilizzatore aveva già il suo bravo rubinetto generale! Mah...
Finito tutto ciò, al di là del costo e della perdita di tempo, è iniziata 
la follia burocratica. Il tal disegno non va bene, la certificazione 
rilasciata dall'impresa installatrice è incompleta, la data della 
certificazione CCIAA supera i tot mesi, ecc. ecc. ecc.
Io avrò trovato un ispettore pignolino, ma è tornato indietro tre volte, 
con il suo bravo contatore nuovo sotto il braccio, prima di decidersi che 
"non andrebbe ancora bene, ma mi sono stufato di andare e venire per 
niente e quindi glielo installo lo stesso". In compenso, non ho potuto 
salvare nulla del vecchio impianto. Passeranno il numero maggiore di anni 
possibile, prima che mi arrischi ancora a toccare un qualsiasi oggetto 
che ha anche solo lontanamente a che fare col gas!!!
Fai un po' tu. Magari nel 2008 hanno allargato un po' le maglie e levato 
un po' di regole del ... c...o? Me lo auguro, ma abitando in Italia 
stento a crederci...
-- 
Ciao!!! Stefano



Non ho il testo della UNI-CIG citata nelle altre risposte.
