Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calo di tensione

Ciao a tutti,
    abito da poco in una casa indipendente in campagna, appena ristrutturata
e con impianti nuovi ed a norma. Quando parte il motore compressore del mio
frigorifero, le lampadine ad incandescenza accese mostrano per meno di un
secondo un calo di rendimento. Cosa può essere? Frigo da buttare? Nel mio
vecchio appartamento lo stesso frigo non aveva mai evidenziato il problema.
Grazie,
Giampaolo

"PGpaolo" <pgpa...@Mtin.it> wrote in message
news:Q19jd.277325$35.12...@news4.tin.it...

puo' essere dovuto alla lunghezza della linea che porta corrente alla casa
(la linea ENEL, cioe')... la corrente di spunto del motore provoca una
caduta di tensione con effetti visibili sulle lampadine. Anch'io abito in
campagna, e la cosa non e' inconsueta, specie se ci sono molte utenze
collegate.
Pero' potrebbe anche essere un problema di ossidazione ad un morsetto sui
pali ENEL, ma gli effetti dovrebbero essere molto piu' macroscopici (stando
almeno a quel che e' successo qui).

> secondo un calo di rendimento. Cosa può essere?
Misura ai morsetti  del contatore la tensione con  un voltmetro analogico, e 
poi se il calo è macroscopico chiama l'enel. 

pp ha scritto:


-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 poi se il calo è macroscopico chiama l'enel.
Perché specifichi analogico? ANche digitale va bene.
Ciao Boiler


 Perché specifichi analogico? ANche digitale va bene.
Forse perché l'analogico è più veloce, e dovendo misurare il transitorio 
allo spunto del frigo, è più adatto.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed 102Mm
"La potenza è nulla senza cotenna" 

 allo spunto del frigo, è più adatto.
OK, capito.
Dipende però anche da cosa usi come digitale. Ci sono MM digitali molto
buoni che hanno una barra ad istogramma su cui vedi anche i transienti.



..... ma costano 1 occhio. Invece un banalissimo tester analogico venduto 
dai cinesi.. polacchi... marocchini.... o ... va bene comunque.
Poi se stiamo vicini ti posso prestare il mio digitale che ha appunto la 
barra analogica, ache se mi sembra che la aggiorni  2 volte al secondo, ed è 
qui il problema. 

"PGpaolo" <pgpa...@Mtin.it> ha scritto nel messaggio
news:Q19jd.277325$35.12...@news4.tin.it...

Questo calo è tanto vistoso? Perchè a casa mia sia che parta il frigo, sia
che accendo il microonde lo fa sempre. Quando parte il condizionatore allo
spunto si attivano anche i gruppi di continuità per un secondo. Oltretutto
abito all'incirca a 300 metri dalla cabina enel e i fili del mio impianto
sono da 6mmq per il montante, 4mmq per le prese e 2.5mmq per le luci.

Fatti gli ovvi controlli alla fonte (cioe' presa ENEL) per essere sicuri 
che rispetti i livelli di tensione richiesto sotto spunto, il fatto che 
l'impianto sia nuovo non dice nulla. Infatti ancora oggi ci sono 
elettricisti che insistono ad usare montanti da 1,5 mm2 e/o non separano 
la forza motrice dall'impianto luce.
Semplicemente nel tuo vecchio appartamento e' probabile che il tuo frigo 
fosse alimentato da una presa collegata in un'impianto separato 
(chiamato per convenzione di "forza motrice") da quello delle luci.
Prova a controllare se hai un'impianto unico (un solo magnetotermico 
invece che due) ed in tal caso se la sezione di filo fino al frigo e' 
adeguata. Infatti anche se il motore del frigo non consuma tanto, in 
fase di spunto (che avviene sottosforzo, spingendo il fluido 
frigorifero) ha un picco di assorbimento fino a 4-5 volte. Esempio un 
frigo da 150 W per pochi istanti assorbe fino a 800 W in accensione.
E per evitare cali di tensione, a 800 W ci vogliono 2,5 mm2. Infatti 
anche se un filo da 1,5 mm2 tiene 800W di potenza senza pericolo, pero' 
provoca una caduta di tensione che nell'istante di accensione si rende 
visibile con le luci (i nostri occhi sono molto sensibili alle variazioni).
Pekilan



qualche anno fa a casa (condominio) ho avuto cali di tensione,
a parte le lampadine, a volte si fermava il p.c.
ho misurato tensioni anche di 180/190V.
il tecnico dell'enel ha risolto al volo...
i collegamenti dei vari appartamenti alla trifase erano squlibrati
e tutto e' andato a posto spostando il collegamento del mio
appartamento ad un'altra "coppia".
ciao, massimo