Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita in cucina

Ciao,
devo ristrutturare la mia cucina e quindi rifaccio l'impianto 
elettrico.
La legge prevede che sia installato in cucina un interruttore 
differenziale? (ovviamente ï¿œ gia presente uno subito a valle del 
contatore)
ciao

marco ci ha detto :

no.
Mai metterne due in cascata, a meno di saper calcolare la selettivitï¿œ 
verticale ( ma a che pro, in una casa?).

 verticale ( ma a che pro, in una casa?).
il MTD e un bticino con sensibilita di 30 ma
ti volevo anche chiedere
* ï¿œ opportuno un MT che faccia da interruttore generale?
* si possono usare degli interruttori MT da 6 A per comandare le luci,
al posto dei classici interruttori?
ciao grazie mille

 al posto dei classici interruttori?
a che pro?
Bacio
Cai

Il 31/01/2010, marco ha detto :

Come ti hanno anche giï¿œ risposto, perchï¿œ complicarsi la vita? comunque 
si possono usare, anche se non ï¿œ detto che in caso di corto su una 
lampada scatti quello da 6 A, o solo quello.

 scatti quello da 6 A, o solo quello.
perche ho problemi di spazio ï¿œ sarebbe piu comodo inserire tutti gli 
interruttori in un quadro

Scaccolandosi con una mano e digitando con l'altra *marco* appiccicï¿œ la 
seguente roba su usenet:

Non servirebbe a nulla, l'impianto ï¿œ giï¿œ protetto da quello a valle del 
contatore, che per una casa sarï¿œ sicuramente da 30mA.
Visto che si tratta di una ristrutturazione approfitta invece per 
passare dei cavi di sezione adeguata alle varie utenze (soprattutto 
forno e lavastoviglie) e predisponi delle prese tipo schuko (meglio se 
multiformato) in modo da evitare adattatori.
Utile sapere le misure esatte dell'arredamento: posizionare una presa e 
trovarsela mezza chiusa da un montante inamovibile ï¿œ una bella rottura.
-- 
http://www.santapadella.tk
 - il miglior sito degli ultimi 150 anni
http://www.roserozze.tk
 - La migliore amica dell'uomo
http://www.unodimeno.tk
 - Delinquenza e idiozia
ï¿œï¿œï¿œsostenitore di: ï¿œï¿œï¿œ
http://www.valdorciatrekking.com
 | 
http://www.freeitcazzeggio.tk
Io non sono pazzo: siete voi, TUTTI VOI troppo normali!

 interruttori in un quadro
e poi ceh fai corri dal quadro alla cucina ogni volta ceh ti serve 
qualcosa?
a me pare un po'....poco faciel da usare!
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 trovarsela mezza chiusa da un montante inamovibile ï¿œ una bella rottura.
io ho avuto una fortuna sfacciatissima....abbiamo allargato il piano 
cucina da 60 a 70 cm (cucina lineare) e per magia s'ï¿œ aperto dietro un 
mondo nuovo  dove fare scorrere e passare cavi in tutta tranquillitï¿œ!!!


 ciao
no, non e' previsto dalla legge, e neppure dalla buona tecnica, che invece 
prevede, oltre una certa estensione dell'edificio, la possibilita' di 
sezionare per zone (quindi con mangnetotermici).
Diciamo che se la casa e' molto grande, tanto da poter distinguere tre 
zone ampie, potrebbe avere senso avere dei sottoquadri oltre al 
principale, ed in ciascuno di questi ci potrebbe stare un differenziale 
con corrente di intervento (10mA) pari ad un terzo del principale, il 
quale ultimo, e cio' lo dicono le norme, per una abitazione non deve 
essere piu' di 30mA.
Da vedere pero' se le dispersioni di lavatrice ed altri apparecchi grossi 
ti consentono tanta sensibilita', oppure se il 10mA scatta subito...