Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema misterioso impianto elettrico

ciao,
in campagna abbiamo una casetta di due stanze+bagno.
Quando attacchiamo lo scaldabagno dopo qualche minuto se ne va la corrente
nella seconda stanza, rimane solo nella stanza con l'interruttore generale.
Se stacchiamo lo scaldabagno la corrente ritorna dopo 5 minuti.
Qualche volta l'ha fatto pure senza attaccare lo scaldabagno.
Cosa può essere?
-- 
Pialbo
AS Pialbo (Id. 547659) - VII.426

 Cosa può essere?
um.. puo' essere qualche cavo mangiato da un topo.. che fa un falso 
contatto? 

 Cosa può essere?
Un falso contatto, un morsetto non stretto, un cavo danneggiato.
E' una cosa decisamente pericolosa, perche' puo' sfiammare.
Conviene cercare di provocare l'inconveniente e in silenzio sentire se si  
sente rumore di scarica da qualche parte.
Altrimenti aprire le scatole :(
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 Altrimenti aprire le scatole :(
Mmmh, meglio procedere all' apertura delle scatole ed al controllo dell'
impianto.
Ciao
Kep

 Altrimenti aprire le scatole :(
dice mio padre che le ha aperte ma gli pare tutto a posto.


 dell' impianto.
l'ha fatto mio padre ma dice che sembra tutto ok


 dice mio padre che le ha aperte ma gli pare tutto a posto.
Tuo padre e' un elettricista professionista oppure uno che ci capisce ?
Guarda che da quello che hai esposto, il problema e' a rischio ...


 Guarda che da quello che hai esposto, il problema e' a rischio ...
quali sono i possibili rischi?


 quali sono i possibili rischi?
Incendio.
Conviene controllare le scatole.
Procurati un paio di guanti isolanti da elettricista, li trovi anche nei  
brico a poco.
Apri le scatole e muovi fili/morsetti, per vedere se provochi il guasto.
Prima di fare qualsiasi cosa, assicurati di avere il salvavita  
sull'impianto e che sia funzionante.
Ciao.Alberto.


 l'ha fatto mio padre ma dice che sembra tutto ok
Poco plausibile....
I casi sono due :
1) O hai un falso contatto (morsetto o filo semi interrotto) che scaldandosi
dilatandosi si interrompe.
2) O hai la casa da esorcizzare.
Ora dato che non sono molto propenso sul unto 2, ti consiglio di riaprire
tutte le scatole e se non si trova il punto incriminato, disgraziatamente
devi iniziare a sfilare limpianto, tratta per tratta, ovviamente partendo
dalla zona ove si dividono gli impianti fra quelli che resta l'energia
elettrica e quelli che invece si interrompono.
Il guasto dovrebbe essere piu o meno dove questi si dividono.
Va cercato con urgenza dato che una situazione di questo tipo puo'
facilmente sfociare in un incendio.
Un tentativo per poter individuare il punto o la tratta incriminata,
potrebbe essere quello di utilizzare un tester misurando la resistenza, dato
che spesso un falso contatto puo' , ripeto puo', dare una valore anomalo di
resistenza sulla tratta in questione.
Si dovrebbe aprire le scatole  e procedere alla misurazione dei ohm di
resistenza, se si rileva un valore stranamente alto molto probabilemnte
quella e' la tratta incriminata e a questo punto si sfila e si controlla e
si procede all' eventuale sostituzione dei conduttori.
Ciao
Kep

 ha scritto nel messaggio
news:352399F...@individual.net...
