Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: BLOCCO CALDAIA!!

MODELLO:tiraggio forzato!
Caldaia completamente in blocco.non funziona ne' con i sanitari,ne' con il 
riscaldamento.il
 ventolino d'espulsione fumi mi sembra che gira,l'unica anomalia e' che il bruciatore rimane spento!!!QUALE PUO' ESSERE LA CAUSA DEL BLOCCO???

ha scritto nel messaggio 
news:a3f94391-c8e8-4b72...@googlegroups.com...

Pagata la bolletta del gas? :)
 
Nightflyer
 
 


 
Il circuito di riscaldamento e' pieno di acqua ed ha la giusta pressione?
La caldaia e' correttamente alimentata elettricamente?
ciao
Angelo
 

 ha scritto nel messaggio 
news:a3f94391-c8e8-4b72...@googlegroups.com...

Quando apri l'acqua senti lo scintillio di quei due cosi che dalla loro 
scintilla fanno partire la caldaia? Oppure il flussostato, al 40% � quasi 
sempre colpa sua, prova a pulirlo ma con una spesa minima puoi anche 
sostituirlo 
 


che cazzo di battuta----

 Caldaia completamente in blocco.
allora. sul basso o foce ci sono le manopole...
per passaggio etate inverno spento e le varei
tempertaure etc etc....
 
ci deve essere... un tondino con BAR.. LA PRESSIONE
DELL'IMPIANTO...
 
DIMMI ESATTAMENTE CHE VALORE RIPORTA.. LA LANCETTA...
 
IN MOLTE A TIRAGGIO... SE NON HAI SOPRA A 1 BAR...
A VOLTE 1.5 ... BAR.... FA COSI E DA LO STESSO
CODICE ERRORE A LED.. O A NUMERO ... DEI FUMI...
 
POTREBBE ESSERE MANCANZA PRESSIONE ACUQA IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO... e tilta sia l'acs che il riscaldamento
 
 
si ripristina a bar2 .... e tutto funziona... come
per magia... ma controlla ne.... e se come dico
aggiungi acqua all'impianto di riscaldamento
 
poi se � quello osservare.. il perch� hai un calo
nel circuito... una perdita.... hai temp fino 15 - 10
per cercalra e vedere.. perche in riscaldamento la
perdita si amplifica... ed � brutto stare al freddo
mentre te la cercano.
 
ciao
 
mario
 

La pressione e' ok(1,4)....QUALCUNO. MI PUO' SPIEGARE COSA SIGNIFICA QUESTA DICITURA CHE HO PRESO SUL MANUALE DELLA CALDAIA???
 
 Ventilatore gira ma bruciatore non si accende e il pressostato fumi non commuta il suo contatto.
 
Fra i morsetti A2-2 e A2-3 deve esserci continuità. Verificare il valore di pressione sul pressostato mediante l'inserimento di due raccordi a "T" sul- le tubazioni dello stesso: il valore minimo non deve essere inferiore a 60 Pa.
Se il valore letto è inferiore verificare:
- Il sistema di evacuazione dei fumi (eventualmente pulire i condotti)

 La pressione e' ok(1,4)....
 
ecco... allora , non sapendo il modello, che ti comunica a led con un 
numero l'errore.. oppure con i led...contando i flash ,,, per le piu
vecchie...
 
 
succede che IL BRUCIATORE NON SI AVVIA PERCHE' NON SCARICA I FUMI..
 
ORA.. su certe caldaie... visto che un guasto alla canan fumaria.. 
potrebbe essere pericolossismo, ci vuole un reset con una password
che non hai tu.. ma gli installatori, prendono il numero di serie
della caldaia e accedono ai tuoi codici...
 
su altre... si possono fare come ti dicevano nella vecchia
discussione... a proposito li hai letti tutte le risposte ?
se vai su google gruppe e cerchi il nostro ng.. leggi tutte le
risposte.. non solo quelle del server che usi con un programma
di posta.... bhe li ti dicevano che in alcuni modelli c'è una
levetta da sbloccare... con un cacciavite...  farebbe in pratica
il ripristina il contatto moretti a22 a23
 
oppure potrebbe essere che si è rotto un circuito della scheda
elettronica... ossia... il contatto a22 a23 esiste.. ma la scheda
è interrotta...
 
oppure infine... al limite...  il contatto a22 a23 o un difetto scheda
lo puoi bay passare con una resistenza.. in teoria se si hanno i
valori del modello della tua caldaia... una reistenza... farebbe
come se la scheda o il contatto non fosse guasto... e il problema però
sarebbe che ti darebbe sempre che tutto ok ai fumi... anche quando
non sarà ok....
 
quindi è uesto che puoi fare... controllare l'uscita fumi....quando
hai pulito la canna fumaria l'ultima volta ? può essere che dopo 40
anni qualcosa sia entrato... e faccia ostruzione...  tu guardi la
caldaia e magari c0è qualcosa nel camino.... tubo... non so come hai...
oppure semplicemene... se sei in condominio .... su una canna collettiva
qualcuno ti ha messo sopra di te.. caldaie più potenti e ti ha limitato
il tiraggio... alla tua...
 
 
ciao
 
mario

Gr z mille  troppo gentile!adesso vedro' il da farsi...se ho problemi ti contatto

Quindi questo pressostato a cosa serve in pratica?!
Perche' anche in pieno inverno due anni fa si era ghiacciata la canna fumaria e la caldaia mi e' andata in blocco!!
E' un dispositivo di sicurezza?


esatto.... SICUREZZA... ti evita che i fumi ti possano finire in 
ambiente... e dato che hai una camera stagna.. quindi non hai aperture
sempre aerate...che fanno un ricambio � vitale che i fumi escano.
 
come fa la caldaia a misurarlo... con questo sensore.. e il tiraggio...
quando scende , il pa.... � sotto un limite... scatta il blocco...
 
per cui va verificato... alcune richiedono l'intervento del tecnico,
altre puoi provare da solo, se vedi che � tutto a posto, non dovrebbe
ma metti che un ragno ti ha fatto una tela, oppure un uccellino �
entrato...un saacchetto.. una qualcosa.. che ha dimunuito il tiraggio
e persiste....  oppure � un guasto .. che ti segnala problemei sempre..
per questo dicevo pu� essere la scheda o un corcuito.. che sia rotto
e che invece � tutto corretto.
 
cmq se in inverno... canna gelata... i fumi escono sempre a fatica...
nel caso delle caldaia a gas... sono poca cosa... ma � lo stesso 
principio dei camini e della legna carbone... in inverno ci vuole
fiamma per portard via i fumi perch� scalda la canna fumaria prima
e a temperatura il tiraggio � ottimo.. ma se si riprenseta a luglio....
e hai la caldaia normale che non necessita del codice di sblocco,
ossia la spegni la riaccendi e sarebbe pronta.. chiami acqua e ti va
in blocco... significa solo questo.. che hai un problema di tiraggio
veramente o al pressostato.. chiamol scheda circuito , rotto o da 
sbloccare a mano.. come ti hanno spiegato ( e presumo era il vecchio
antico sistema , del codice di slocco che fanno quelli della 
mannutenzione ) , io non lo conoscevo nemmeno
che c'erano sti modelli che vanno riarmati... ma ovviamente ... le 
caldaie le fanno da 40 figurati quanti tipi ci sono ....
 
ciao
 
mario
 
 


 
 
in teoria....  ogni 2 anni dovrebbe uscire uno... ci infila
la sonda... e ti controlla i fumi... il bruciatore, la
pulizia.. controlla i contatti, i tubi... di solito � il
contratto di manutenzione, quello che te l'ha installata
che si ricorda ece lui... e ti fa manutenzione...
 
prova a vedere quando � la proossim volta... e se le hai
regolari... altrimenti anticipala e se � quello che te l'ha
messa... o un dipendente.... le conosce... non ha piazzato
solo la tua.. ma chiess� quante...
 
ciao
 
mario

SCUSA SE SONO RIPETITIVO E CORREGGIMI SE SBAGLIO..
 
GUASTO DA RICERCARE IN
 
1-SISTEMI DI SCARICO(VERIFICARE SE SONO LIBERI DA OSTRUZIONI)
2-PRESSOSTATO GUASTO
3-CONTATTI SCHEDA ELETTRONICA
 
GIUSTO?

PROPRIO IN QUESTO ISTANTE HO TOLTO LA CANNA FUMARIA ED E' PIENA DI POLVERE NERA(NON SO COSA SIA,CENERE??),COME ESEGUO LA PULIZIA???


 
 
 
 
eh.. ALLORA io la mia canna la pulisco con uno schivolo... adesso
non mi ricorso come si scrivere.. ma è una palla... scovolo.. ecco
la parola.. C'è LO SCOVOLO di ogni misura e seziione e per ogni
materiale. isempio, inox , tubo normale, laterizio etc etc infili
la palla ( con il diametro che ti serve ) e sulla palla innesti man mano 
il manico e la sua proòlinga
e spingi... facendo cosi... la canna si pulisce...
 
io al dir la verità faccio in contrario.. vado sul comignlo e lo spingo 
iin giu...  perchè nella mia canna ho il vano ispazione a livello
terra.. per cui qualsiasi cosa che cade, per caduta.. si raccoglie
nel vano cenere del pozzetto di ispezione...
 
la presenza di cenere .. li subito all'inizio... mi da idea... che
la tua canna non ha il vano ispezione.. per cui li la cenere... la elimini
con l'aspirapolvere... la aspiri... occio nn esagerare.. perchè la 
cenere ti frigge il motore dell'aspiera polvere... ci vorrebbe una
aspira cenere. ( alla peggio 10 euro ti vendono gli aspira cenere
che attacchi alla tua aspiera polvere )... però è questo...  cmq 
DICEVO.. LA PRESENZA DI CENERE..
a meno che non sia ossidazione della canna fumaria.. arrugginita, 
condensa acuque.. anche un buco.. per assurdo... MA MI SUGGERISCE CHE
UN QUALCOSA ERA ENTRATO... E ANDATO LA CALADIA L'HA BRUCIATO.. IN CANNA
FUMARIA LE TEMP ARRIVANO A CENTINAIA DI GRADI... POTREBBE ESSERE 
QUESTO... che interrompendo la cottura.. ti ha mandato in blocco
qualcosa è sceso.. ma sia toppata... piu in alto
 
cmq tu fa la prva della fiamma...METTI UNA CANDELA DAVANTI AL
BUCO ...  SI MUOVE... ? guarda che
DEVE VIBRARE.. ADDIRITTURA SE METTI LA MANO.. DVRESTI SENTITE
L'ARIA CHE VA VERSO IL BUCO... CHE EVACUA.. NATURALE...
 
SE NON LA SENTI DEVI PULIRE...passando lo scovolo E IN BASE AL
MATERIALE.. DELLA TUA CANNA... non posso dire.. ci vuole lo scovolo
del 10 15 18 20 ... in pvc.. in acciaio.. in fibra... cosi...
prova a capire anche se hai l cassetta di ispezione...
 
poi altra cosa che ti servirà è calcolare l'altezza.. lo scoovolo
deve essere abbastanza per passare tutta la canna ... l'ideale è
come dicevo dal sopra pulisci e raccogli sotto... ma se non hai
la vasca ispezione cenere di raccolta.. dovrei procedere in modo
che tutto lo sporco ti esca, dal buco innesto in casa.. TAPPERAI
IL BUCO E PIANO PIANO A LAVORO FINITO , TOGLI QUELLO CHE HAI USATO
PER TOPPARE E VIA DI ASPIETA CENERE... senza
sporcare.. OPPURE ci vorrà un sacco che ti raccolga la cenere.
 
ciao
 
mario

Ma esiste un prodotto per verniciare l'esterno della canna fumaria!??perche la mia in piccole zone la vernice e' venuta via,e onestamente vederla cosi' e' una cagata...
E' una canna fumaria in acciaio!!
 

 Ma esiste un prodotto per verniciare l'esterno della canna fumaria!??
 
DIPENDE da cosi intendi... per esterno... è l'esterno dei tubi... che 
sono dentro casa ? un gomito e il tragitto alla caldaia ? oppure
l'esterno è l'esterno che è in facciata ? allìesterno della casa ?
 
se è l'interno... e dici da solo che fa schifo... ocio perchè il
manutentore.. magari non contralla l'esterno... ma il pezzo dentro casa
se non gli piace te lo segna al controllo provinciale.. poi escono
loro e ti impongono di cambiarlo.. per ui fai bene a METTERLO A POSTO
ESTITICAMENTE E FUNZIONALMENTE...
 
per che usare.. non saprei... ci son tempere e vernici che
vanno vene per la ghisa e reggono altissime temperature...
potresti usare questo ... vernice per ghisa acciaio con resistenza
per alta temperatura
 
ciao
 
mario

Mario l'ho pulita,adesso funziona!!


BENISSIMO
 
 
  son contento.. perch� i fankazisti mi stanno sul culo,
  e quelli fankazzizti della razza puttanescca di caino,
figli di eva madre, pure e ci ho voglia di sgozarli.
 
 
piuttosto hai capito ... che cosa era il residuo sul gomito ?
un qualcosa che � entrato nella canna fumaria e si � bruciato ?
oppure era proprio che non l'avevi mai pulita ?
 
 
ciao
 
mario

C'era molta fuliggine bruciata

Comunque la canna fumaria non l'avevo mai pulita!me lo immaginavo che era sporca




 
 
urca.... non mi ricordavo... sta storia prima......
 
NIENTE ALLORA DIREI ASSOLUTAMRNTE PULIZIA.... secondo me .. tu hai
pulito la canna , ma probabilente ,, qualche fuliggine � sceso tra
la dima e l'innesto della canna fumaaria... e si � sparso tra lo chassis
ed....
 
bruciatore
ventola aspirazione
scambiatore.....
 
assolutaamente aspiraporvere e soffiatore....
 
pulizia e vedrai che il rumore smette... immediatamente
 
ciao
 
mario

Qui dove abito io ci sono molti alberi con foglie svolazzanti,se dovessero andare in canna fumaria non c'e' nessun rischio di ritorno dei fumi in casa giusto?!?
Un altra cosa che non ho capito,questo pressostato una volta che il bruciatore e' acceso continua a monitorare il tiraggio della canna fumaria??!
 
Scusami delle troppe risposte,ma onestamente preferisco condividere il sapere di chi sa piu' di me!!

 Qui dove abito io ci sono molti alberi con foglie svolazzanti,se dovessero andare in canna fumaria
 
  in teoria...queari sarebbe imposssibile...  erch+č poniamo...
i l caso comune anni   50 60 70 80 canna fumaria in laterizio...
adattata con un tubo che ora anni  2010 scende alla caldaia...
 
IN TEORIA... per la vecchia canna fumaria... fovrebbe esserci un
qualcosa.. di grata.. graticolo... che evita.. che scenda dall'alto
qualsiasi cosa.....
 
in pratica... non ci credo....
 
PER CUI idem.. intubazioni ... POTREBBERO non essere protette... e
quindi ... un tappo che si forma... appena raggiunge la temperatura
dii autocombustione BRUCIA... TI FA UNA FIAMMATA.... che spruzza
da tubo canna fumaria... e poi fa scendere la rba nera che hai 
prelevato....
 
 
cosi....
 
 


 
 
ovviamnte .. il misuratore di pa... pressostato resta sempre a 
salvaguardia... appena vede il ritono... o meglio la non uscita
fumi... ti blocca il bruciatore....
 
questo assicura la sicurezza in casa.... va liberato apputo...
un qualcosa che diminuice O BLOCCA... il tiraggio... come un
tappo di qualcosa... foglie... fuliggine , sacchetti ....
quando vola... vola tutto... ma potrebbero essere anche insetti...
uccellini che cadono dentro.... e non riescono uscire... metti
che a una qualche altezza... ci sia una grata... per non far
entrare scemate... essa funger� da griglia... appena arriva
la autocombustione sviluppa una fiammata...  e via ...
 
 
per quello dicevo... ai tempi.. puoi baypassare.. la sonda,
un guasto, fornedo alla scheda il segnale che sia tutto a posto..
con una resistenza che facci pensare che ci sia pressione...
ma era un modo per rimediare un guasto.. ma � temporaneo..
perch� � importante...  puoi farlo con una certa dose di
sicurezza per esempio su una canna collettiva.. se hai sopra
e sotto caldaia che vanno... e la tua ha un guasto.. lo bay
passi... con una sicurezza che non fai una cazzata....
ma se sei solo... � meglio avere tutto a posto... meglio pulire
 
cmq appena liberi il tubo della canna fumaria.. TU SENTI ARIA
CHE ENTRA.. VEDI UNA FIAMMA CHE SI SPOSTA... DA VERTICALE SI INCLINA
E FRUSCIA... PER LA PRESSIONE E L'ASPIRAZIONE CHE ESERCITA...
SE NON L'HAI... VA PULITA.
 
CIAO
 
MARIO

ma se sei solo... � meglio avere tutto a posto... meglio pulire
 
Consiglio folle che spero nessuno segua e che tu non lo riproponga pi�
ne' in questo NG ne' ad altri. 
 
-- 
Paolo "Spino"


 
 
SENTI UN PO SPINELLO... FATTTI I CAZZI TUOI....
 
primo.... non � un consiglio..... era una discussione con tanto
di storia e di discussioni arretrate....
 
secondo... dimmi spinellone che cazzo ti frega o ti risulta
che posto in quali ng....
 
terzo... fotti un po e non sperare... che io possa leggere
la risposta , ovviamente mi auguro solo che sparisci...
 
ecco il mio diesidero.. se non sei UN solito troll da cazzo...
che si diiverte a usare nick e mail che fuggono ai filtri...
ecco PLONK .....
 
 
 
 

ecco PLONK .....
 
Tranquillo, frequento i NG da piů di dieci anni sempre con lo stesso
nick.
 
 
-- 
Paolo "Spino"


 
 
ECCO ALLORA IMPOSTO FILTRO CON SICUREZZA
 
MA RILEGGITI .. UN PO TUTTO... GUARDA CON IVAN LA DISCUSSIONE DI IVAN SI
SVILUPPA IN PIU DISCUSSIONI CERCA IL MITTENTE... E TROVI TUTTO....
 
CMQ RIBADISCO NON HO DETTO DI TOGLIERE IL PRESSOSTATO FUMI HO
DISCUSSO TEORICAMENTE ... CHE POI VOGLIO VEDERE SE NON HAI TUTTO
A POSTO .... COME FAREBBE ANCHE UN ESPERTO ELETTRONICO REALIZZARE
IL TUTTO COME FOSSE STATO ... CHE TU DICI ... UN CONSIGLIO... MA
ERA DISCUSSIONE E SPIEGAZIONE TEORIA DI COME BY PASSARE IN LINEA 
TEORICCA UNA SCHEDA ROTTA.... SOLO QUELLO.. E SOLO OVVIAMENTE NEL CASO 
ASSOOLUTO IMPROBABILISSIMO CHE HAI
LA CANNA CHE FUNZIONA... HO SPECIFICATO L'ESEMPOIO APPOSTA...
DI UNA COLLETTIVA CON SOPRA E SOTTO CHE FUNZIONA... E QUUNDI
LAPALISSINAO UN GUASTO .. .SULLA PROPRIA...
 
CMQ ADDIO
 
PLONK


 
E ALLORA VEDIAMO... CERCA MITTENE IVAN... E RISPONDI TU...
VORREI VEDERE SE TU GLI RISPONDI QUALCOSA DI DIVERSO
DA ME.... FAMMI VEDERE... E RISPONDI TU.. .OGNI VOLTA
HE HA RISPOSTO A ME.. O ALTRI SPECIFICANDO... LA SITUZIONE...
 
PROVA
 
A ME ROMPI I COGLIONI PER UNA COSA CHE IMMAGINI... E
A IVAN NON HAI MAI DETTO NIENTE... ?
 
BRAVO-- COMPLIMENTI .... OTTIMIMO FREQUENTATORE DEL NG