Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Una caldaia funziona cos?

Ciao a tutti, ho una caldaia esterna a casa,
siccome l'impianto è stato appena completato
vorrei chiedervi se questi "eventi" sono normali .....
inizialmente gorgoglii e rumorini di passaggio di
acqua nei radiatori di casa, successivamente passati
dopo svariate ore di utilizzo.
quando si gira il termostato il tempo di accensione
della caldaia non è mai istantaneo ma passano circa
60 secondi per l'accensione e altri 60 per lo spegnimento
quando si porta a zero la ghera del termostato.
quando i radiatori sono bollenti la caldaia si spegne
(si spegne il led della fiammella e si spegne il led della
richiesta di accensioni radiatori da parte del termostato,
resta acceso solo il led di accensione caldaia)
la caldaia si riaccende in automatico dopo che i radiatori
si sono leggermente raffreddati, ma comunque sempre caldi
(si accende prima il led di richiesta accensioni radiatori, poi il
led fiammella ... e tutto riparte)
pressione acqua mediamente ad 1 , in funzione arriva fino ad 1,7 .
tutto nella norma ..... ?
grazie tante,
ciao ciao  ^_^
Markett0

 tutto nella norma ..... ?
Ciao, è una caldaia a legna pellet gasolio o gas ?? :-) Scherzo...
ma un po di precisione in più non guasterebbe.
Si, sembra che il funzionamento sia regolare, perché ti è venuto il 
dubbio ??
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.


ciao kandisky ^_^
no no, non è a legna , eheh, si tratta di comunissima caldaia a metano.
diciamo che mi è venuto il dubbio perchè tutto quello che elencavo su
mi sembrava non regolare, tipo il gorgoglio nei radiatori, o il fatto che 
ogni
volta che raggiunge la massima temperatura stacca, che la pressione arriva
fino a 1.7 o 1.8 ecc ....
ciao ciao
Markett0   ^_^ 

 fino a 1.7 o 1.8 ecc ....
Se l'impianto è nuovo, come mi sembra di aver capito probabilmente c'era 
  ancora dell'aria, mi confermi che dopo un po di tempo i rumori sono 
spariti.
Per quanto riguarda la pressione dell'acqua, devi essere sicuro che a 
freddo la pressione sia a 1 ate circa; con l'aumentare della temperatura 
aumenta per legge fisica anche la pressione e per questo motivo che a 
regime la pressione raggiunge  1,7 ate l'importante e che non superi le 
2 - 2,5 ate altrimenti la valvola di sicurezza interviene e ti allaga 
sotto la caldaia (do infatti per scontato che non abbiano previsto un 
tubo per lo scarico della valvola della sicurezza).


 tubo per lo scarico della valvola della sicurezza).
una domanda: questa valvola in genere č da cambiare dopo che č intervenuta?
-ice- 

 una domanda: questa valvola in genere è da cambiare dopo che è intervenuta?
Dipende da quante volte è intervenuta, comunque il pericolo non è che 
non intervenga ma che ad un certo punto intervenga con pressioni sotto 
il valore impostato di 2,8 ATE.
Sai a cosa bisogna far attenzione, ci sono "maestrini delle caldaie" che 
quando perde pensano che sia una soluzione chiudere la valvola con un 
tappo. Ti lascio immaginare a quale pericolosissima situazione ci si può 
andare incontro.


 tappo
LOL
grazie
-ice- 


si impianto nuovo ; come dicevo precedentemente ad impianto OFF è a 1,
quando l'impianto è ON a pieno regime è sempre a 1.7 - 1.8.
ma quindi è normale che quando i radiatori sono caldi la caldaia stacca da
sola per poi riattaccare dopo qualche minuto in automatico?
confermo che non c'e' nessun tubo sotto la caldaia, per fortuna è esterna, 
al
massimo si allagherebbe il cortile ...... eh ^_^
ciao ciao
Markett0 ^_^ 

 spariti.
si confermo, rumori spariti ^_^
Markett0 

Markett0 ha scritto:

Si anche se gli intervalli con il tempo dovrebbero aumentare esempio se 
dopo 20 min si accende con intervalli di 3 minuti, dopo un ora si 
dovrebbe accendere con intervalli di 6 min.



ok grazie ^_^
Markett0 ^_^ 

 stacca da sola per poi riattaccare dopo qualche minuto in automatico?
Sì, perché già da molti anni le caldaie sono modulanti (o modulari?) e non 
funzionano più come quelle di un tempo, quando la fiamma rimaneva accesa 
fino a che il termostato non scattava.
Stefano 

   
Sostanzialmente sembra di si. L'unico consiglio che non ho letto (magari 
nella fretta) e che mi sembra utile, dato il rumore di gorgogliamento 
che descrivi è di controllare come già descritto molte volte in questo 
ng, la presenza di aria nei termosifoni. Nel caso, a fine spurgo, 
ripristina la pressione nell'impianto. Meglio a freddo...


ciao, ho notato che il gorgoglio si sente ancora in alcuni radiatori (quelli 
piu' grandi)
come faccio a vedere se c'e' aria?
basta far uscire acqua? (in che quantità) ?
e poi riempire nuovamente la caldaia e portare la pressione ad 1 tramite 
levetta?
grazie mille,
ciao ciao
Markett0 ^_^ 

   
Si, ogni volta. Controlla che la "levetta" (un rubinetto) sia ben 
chiuso, dopo l'operazione. Immetti acqua a circuito freddo (caldaia 
spenta da un po') e controlli che quando è in temperatura non superi la 
tacca rossa del manometro. Per prudenza, meglio mettere un contenitore 
sotto la valvola di sovrapressione, nel caso scarichi un po' di acqua in 
eccesso.