Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressione d'acqua eccessiva?

Volevo sapere se una forte pressione dell'acqua puo' essere dannosa per le
tubature.
Abito al secondo piano e a rubinetti completamente aperti esce fuori un
getto abbastanza forte.

music ha scritto:

    Una corretta consegna  di acqua in un impianto di civile abitazione
   corrisponde alla erogazione di circa 8 litri x minuto, e ad una
pressione di  3 o 4 atm!
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


puo causare problemi a eletrodomestici dipo lavatrici, lavastovigle
che non sopportatano pressiono troppo elevate e possono perdere; le
tubazioni non dovrebbero avere problemi .
cqm puoi installare un riduttore di pressione se e veramente
eccesiva.
ciaooo



Sia la lavatrice che la lavastoviglie, entrambe nuove, sembrano non dare
problemi.
Il problema invece me lo da lo scaldabagno, anch'esso nuovo.
Appena installato aveva una perdita tra il flessibile e il tubo dello
scaldabagno dove passa l'acqua calda. 
Ho messo un raccordo e stretto forte, per qualche mese sembrava andare
bene. 
Ora ho notato che il dado del flessibile si e' opacizzato e ha delle
chiazze. 
C'e' di nuovo una leggerissima perdita. 
La cosa mi sta stancando molto e non vedo soluzioni.

 La cosa mi sta stancando molto e non vedo soluzioni.
non e' che potete suggerirmi qualcosa? :-)

non e' che potete suggerirmi qualcosa? :-)
Cambiare la guarnizione, rettificare l'estremita' del tubo, attendere
un po' che il calcare che si deposita blocchi la perdita, chiamare un
idraulico...
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


Cambiare la guarnizione in un flessibile di un paio di mesi?
Inoltre per estremita' del tubo intendi quello dello scaldabagno?
Ricordo che c'erano dei frammenti di quello che sembrava plastica che
l'idraulico aveva tolto.
La perdita continuava cosi' ha aggiunto un raccordo perfettamente liscio.
Ma ripeto, ora dopo un mesetto di tranquillita' le perdite sono
ricominciate anche se in maniera minima, tanto e' vero che le piccole
gocce non fanno a tempo ad arrivare a terra perche' vengono prosciugate
dal calore del dado del flessibile.

dal calore del dado del flessibile.
Allora questo spesso dopo un po' smette, quando il calcare lo tappa.
Non me ne farei un problema.



Ok, grazie, speriamo che sia cosi'.

music ha scritto:

Te l'hanno già suggerito !
Installa un riduttore di pressione !
La pressione corretta è tra le 2 e le 4 atmosfere ..
Luca

 La pressione corretta è tra le 2 e le 4 atmosfere ..
Si ma come faccio a stabilire allo stato attuale se gia' non ci rientro in
questi valori?

 La pressione corretta è tra le 2 e le 4 atmosfere ..
Si ma come faccio a stabilire allo stato attuale se gia' non ci rientro in
questi valori?

 questi valori?
Basta un manometro da avvitare da qualche parte dell'impianto.
Al limite anche a mezzo di tubo di gomma fascettato su un rubinetto.
-- 
Fabbrogiovanni


mmmm mo vedo di procurarmene uno......

> Il problema invece me lo da lo scaldabagno, anch'esso nuovo.
elettrico?



si scaldabagno elettrico, perche'?

 si scaldabagno elettrico, perche'?
schematizzando i collegamenti:
in ingresso allo scaldabagno hai il tubo flessibile e la valvola di 
sicurezza (comprensiva di non ritorno!);
in uscita dallo scaldabagno, tubo flessibile e tubazioni dirette ai rubinetti;
ecco, sulla parte d'impianto dell'acqua calda per intenderci, hai un vaso 
d'espansione? (anche messo sotto un lavello, bagno di servizio, ecc)
presumo non ci sia. mettilo!, risolverai il problema!
http://www.slimmit.com/go.asp?6O5



Non penso ci sia un vaso d'espansione, ho visto la foto nel link ma non so
ne cos'e' ne a cosa serva.
E' un lavoro difficile da effettuare?
In che modo risolverebbe il problema? 
E' la prima volta che mi viene suggerita una soluzione simile.

 E' la prima volta che mi viene suggerita una soluzione simile.
l'acqua scaldandosi aumenta di volume e, visto che il tuo scaldabagno ha 
una valvola di non ritorno, può solo provocare un aumento della pressione.
Se la valvola di sicurezza, di solito integrata in quella di non ritorno, 
non funziona (o si è incrostata!) può provocare delle perdite specialmente 
a livello di raccordi. Si può ovviare al problema con il montaggio di un 
vaso d'espansione sulla tratta "acqua calda".
Il vaso d'espansione è fatto da un contenitore con all'interno una "camera 
d'aria" pregonfiata ad una/due atm, in modo da permettere la dilatazione 
dell'acqua, e la cui capacità deve essere adeguata al volume ed alla 
differenza di temperatura da min a max dell'acqua scaldata
vedi in proposito un post di PaulHass al thread
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/24f6c6b4fb8e4d58/737b82f20372acd0?hl=it&lnk=st&q=#737b82f20372acd0
http://www.slimmit.com/go.asp?6O9
 (link accorciato)
_post ON_
Se specificavi nel primo messaggio lo scopo della domanda (calcolo di un vaso
di espansione), avresti potuto avere una risposta più precisa e pertinente,
coefficiente di dilatazione cubica dell' acqua =  0,0004
salto termico da 20 a 80 ° C = 60
incremento di volume per ogni litro a 20°C = 0,0004 x 60 = 0,024 litri
  vale a dire
che una certa quantità d' acqua che incrementa la sua temperatura di 60 °C,
aumenta il suo volume del 2,4 %.
Ad esempio, se il tuo impianto ha una capacità di 300 litri, l' incremento
di volume
sarà di 7 litri circa. Questa dovrà quindi essere la capacità utile del vaso
di espansione
aperto. Attenzione che però la capacità totale dei vasi di espansione è il
triplo di
quella utile, perchè alla minima espansione deve esserci contenuta ancora
dell' acqua
per il buon funzionamento della valvola a galleggiante, ed alla massima
espansione
ci deve essere un franco di sicurezza prima della tracimazione.
Dal momento che i vasi di espansione aperti non si usano più, per varie
ragioni,
se ti può essere utile ti mando la formula per il calcolo della capacità dei
vasi chiusi
a membrana, precaricati con azoto:
                                               0,035  x  C
                     V       =          _________________
                                               1 -  __Pi_____
                                                         Pf
dove V           volume del vaso
          C           capacità dell' impianto
           Pi         pressione di precarica del vaso
           Pe        pressione di taratura della valvola di sicurezza dell'
impianto
Adottando questo semplice calcolo, che spesso viene snobbato dagli
installatori,
si assorbe non solo l' espansione dell' acqua per dilatazione termica, ma
anche
l' apertura della valvola di sicurezza al raggiungimento, per guasto ai
termostati
di funzionamento e sicurezza, della temperatura di ebollizione dell' acqua.
Saluti
     Paul
_post OFF_
ovviamente devi fare i calcoli per la tua situazione/volume, temperature...

 non funziona (o si è incrostata!) 
La valvola di sicurezza sarebbe quella specie, non so come chiamarlo,
raccordo montato tra il flessibile e il tubo dello scaldabagno dove passa
l'acqua fredda?
E' nuova come anche lo scaldabagno.

 E' nuova come anche lo scaldabagno.
http://www.itap.it/it/content/view/286/42/
http://www.itap.it/it/content/view/287/42/
ma se deve aprire a 8,5 è più probabile che, prima, perda qualche raccordo

 ma se deve aprire a 8,5 è più probabile che, prima, perda qualche raccordo
Non e' uguale ma somiglia alla valvola di sicurezza che ho nel mio
scaldabagno che e' simile a questa:
http://www.portaebini.eu/catalogo2000/images/rubinetteria_varia/art368.jpg
,
montata tra lo scaldabagno e il flessibile dove passa l'acqua fredda.
La leggera perdita non e' li ma e' nel punto di congiungimento tra
il flessibile dove passa l'acqua calda e lo scaldabagno.