Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone tutto caldo

Da quel che ricordo un radiatore con capacità X e acqua che entra a 70 gradi e 
acqua che esce a 30 gradi (bassa portata) trasferisce una energia di n Joule, 
analogamente un radiatore con capacità x-A e acqua che entra a 70 gradi e acqua 
che esce a 50 gradi (alta portata) trasferisce una energia di n Joule identica 
alla precedente.
 
Da cui, se in impianti dotati di parzializzatori inserisco termosifoni di 
capacità inferiore rispetto all'esistente, tipo passare da 12 elementi a 8 
elementi ottengo la stesso trasferimento di energia, quindi analoghi consumi, 
giusto?
 
Detto terra terra, con un termosifone più piccolo riesco ad avere una 
termosifone "caldo" dalla testa ai piedi in modo che non mi rompano più l'anima 
che i termosifoni sono caldi a metà?
 
 

 l'anima che i termosifoni sono caldi a metà?
 
la grandezza del termosifone e quindi dell'acqua in esso contenuta serve 
solo a scaldare l'ambiente cioè un termosifone più piccolo ti farebbe 
solamente avere un ambiente più freddo
 
un termosifone che si scalda a metà è simbolo di un problema 
all'impianto termico:
 
- aria nel circuito
- installazione errata (l'acqua in un termosifone deve sempre entrare a 
gravità quindi l'ingresso deve essere alto e l'uscita in basso e devono 
essere messi dai lati opposti)
- scorie nel circuito
- circolatore insufficiente
 

 ha scritto nel messaggio 
news:m44oo9$m3p$1...@speranza.aioe.org...

Non hai capito una minkia, rileggi da capo soffermandoti sulla frase "in 
impianti dotati di parzializzatori ". 
 


 
MA è un termosifone... da 12 che gli togli 4 e resta a 8 ? cosi... il 
tuo termosifone nelle condizioni di 12 lo passi a 8 .... SI
 
se è nuovo è un si no....
 
 > Da cui, se in impianti dotati di parzializzatori inserisco termosifoni
 > di capacità inferiore rispetto all'esistente, tipo passare da 12
 > elementi a 8 elementi ottengo la stesso trasferimento di energia, quindi
 > analoghi consumi, giusto?
 
no.. per i consumi andrebbe studiato l 'n.... ossia il fattore di
produzione calore ..watt resi... in base appunto ai risultati di
come gira es 70 mndata e 65 ritorno.... e poi fatto per le ore minuti...
potrebbero diminuire in caso di impianti vecchi... ma non per il
calorifero che togli elementi... ma perchè il rendimento di 
distribuzione e produzione
 
ciao
 
mario della JULIA
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


Vattene

 impianti dotati di parzializzatori ".
 
Se ancora ti sfugge nel link a seguire ci sono dei disegnini di facile 
comprensione circa il fenomeno descritto:
http://lnx.artstudy.it/i-benefici-delle-valvole-termostatiche/
 
 


IMPALATI PRIMA CHE RIPRENDE A PIOVERE .. CHE POI CADI GIU....
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
http://www.avast.com
 
 
Vattene

 essere messi dai lati opposti)
 
Nei miei sono nello stesso lato :-/
E' un impianto a colonna
E' giusto?
 
CLipper
 
 
-- 
Le mie foto:
http://www.zmphoto.it/foto/clipper/
 
http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=34738
 

 impianti dotati di parzializzatori ".
 
non capisci un cazzo
 
e del resto un po' s'era capito dai vaneggiamenti su joule ecc ecc
 
il bilanciamento termico è differente dal bilanciamento idraulico, una 
valvola termostatica lo mette solo più in crisi, punto
 
se ne vuoi sapere di più scaricati i quaderni della caleffi (in 
particolar mondo il n° 34) anche un'idiota come te è in grado di capirli
 
 

 consumi, giusto?
 
Vai tranquillo, toglili, gli sciensiati hanno detto che la temperatura della 
Terra è aumentata di 2-3 gradi per compensare. 
 
 

 E' giusto?
 
se funziona è giusto
 
per colonna intendi che hai un termosifone stretto e alto alto?, se si 
al suo interno ha un deflettore
 

 ha scritto nel messaggio 
news:m45dll$car$1...@speranza.aioe.org...

No, ha un impianto a colonne montanti, 'gnurant! 
 
 

 I radiatori si dimensionano in base alle dispersioni dell'ambiente in
 
Perciň a seguito di un nuovo pavimento isolante, delle finestre nuove a bassa 
trasmittanza, dei cassoni avvolgibili isolati, del cappotto su due pareti la 
prima cosa che fate a sostituire i termosifoni con dei modelli piů piccoli, 
giusto?
 

 Terra è aumentata di 2-3 gradi per compensare.
 
E già, c'è pure questo.
Tutto che fa e i termosifoni stanno sempre chiusi! 
 

 mondo il n° 34) anche un'idiota come te è in grado di capirli
 
Perchè di tuo non sai un cazzo! Leggiti i quaderni di Topolino, piciu! 
 

 Perchè di tuo non sai un cazzo! Leggiti i quaderni di Topolino, piciu!
 
senti testina home... vacci piano , perchè uno che non capisce c'è 
sempre.... ma anche e sono sempre di piu, quelli che spiegano alla 
cazzo....
 
per esempio tu cazzo credi di aver spiegao e chiesto ?
 
lo sai che quello che hai descritto , puo normalmente dipendere
dalla posizione di mandata e ritorno sul termosifone... e dal
numero di tubi... o monotubo.... QUINDI RINGRAZIAMO TUTTI.. CHE
COLLABORANO OGUNO CON IL PROPRIO GRADO DI SPIEGAZIONE CAZZUTO
CHE DERIVA DALL'IMMAGINAZIONE DEGLI OP.
 
PER QUESTO L'UNICA RISPOSTA PARZIALE COMQ GIUSTA, SE TI RIMANNESSE
TUTTO CALDO ABBASSANDO IL NUMERO DI ELEMENTE è STATA LA MIA...
PERCHE ERA L'UNICA MANIERA DI NON INCASINARE LA DISCUSSIONE
CON LA POSIZIONE DELLA VALVOLE E DETENTETOR... CONTRAPPOSTE.
INVERSE... ETC ETC...
 
STAMMI BENE... NE....
 
PLONK



 
 
TESTOME.. ti suggerisco un rapido regionamento del tuo cervello atuoctono
 
 
"Perciò a seguito di un nuovo pavimento isolante, delle finestre nuove a
 > bassa trasmittanza, dei cassoni avvolgibili isolati, del cappotto su due
 > pareti la prima cosa che fate a sostituire i termosifoni con dei modelli
 > più piccoli, giusto"
 
avendo posto questo ragionamento.... sottratto calore che necessita....
posso trasmettere in loco .... meno calore ? giusto  chiedi...
 
risposta... si se :
 
infissi sono e pozionati bene... efficenti al tuo discorso.... ma
se posizionati male... OSSIA NON A FILO DELLA PARETE VERTICALE 
ESTERNA... fanno sottrazione di calore necessario... ma non tanto
quanto certificato dai laboratori
 
cassonetti... SE HAI coibentanto tutto.... si ... sottrai molto bene
soprattutto sulle pareti a vento.
 
 
cappotto se lo hai messo bene.... concordo... sottrae calore se
l'hai messo a nord ed a est.....MA IL BENE è non al montaggio ma
alla eliminazione effettiva dei ponti termici, il che necessita o
di avere esattamente come con che materiali hai costruito... oppure
delle prove termiche.
 
ma arriviamo... al punto che ti chiedo... di ragionare..... se hai
fatto tutto quello... non è che devi pensare prima cosa ai termosifoni 
... ti serve il loro spazio ? per caso ?... puoi pensare di ridurre i
kw che eroga la tua caldaia.... entri in menu...e mettti potenza massima
di riscaldamento.... sul calcolo.... capisci che se anche hai ragionato
e fatto le cose per bene... non sempre hai per divin pregio.... la
soluzione in testa... o che ti debba andar dietro a te, solo te... per
forza......
 
ora io di tutta la discussione , DISCUSSA DA TUTTI....
APPROVO solo QUESTO
 
DIMENSIONAMENTO INMPIANTO...va fatto sul calore effettivamente che ti 
serve..... allora si.... tutti risponderebbero la stessa cosa.... ma
prima di allora ci sono un sacco veramente un sacco di problemi.
 
esempio, controlla i gradi giorno del tuo comune... sono quelli che
ti fanno contare, per prima cosa... 		quanto haI BISOGNO.....
 
E POI CONTROLLALI CON IL SITO
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
 
 
QUESTO MISURA I GRADI GIORNO DAL SATELLITE....E TEMPERATURE MEDIE
DAL SATELLITE... mica dati presi a mano 50 anni fa senza i decimali
che ti fanno errori , di dimensiomenti di partenza fino , al mio caso
da 2900 falsi necessari a 2300 veri.....
poi ... E METTI A 90 I PANNELLI... e SIMULI LE PARETI
VERTICALI DEL TUO EDIFICIO...o metti la misura dei grdi
del tetto e simuli le falde, E MISURA I W PER M2 DI SOLEGGIAMENTO
E I LORO GRADI GIORNO e li sottrai... caro mio..... ancora...
per i tuoi metri quadri....
 
questo è il senso dell'obbligo delle termostatiche.... gli APPORTI...
PER OGNI FACCIATA... FALDA.... METTI le tue coordinaate... i gradi
simuli ogni cosa e hai la media ....
 
a quel punto hai il vero calcolo del vero freddo.... e solo da li
perche hai la temp media.... esterna.... ma hai anche gli apporti...
e come li hai contati.... tu.... per ragionamento.... ti invito
a pensare anche a quelli naturali esterni.
 
mario della JULIA



Vattene


Vattene


VATTI A PRENDERE UN CAZZONE DI FROCIO IN CULO.. VA VA....
 
---


 Il 15/11/2014 08.54, 
ute...@esempio.net
 ha slperché è attiva la



 
Ma mi sembra che siano obbligatorie solo per i condomini con impianto 
centralizzato. 
 
 


 
le cose che sembravano 10 anni fa   ... 25    50 e ora ?
 
fidas... la parola è ogni abitazione.... non ogni condomino :)
 
mario della JULIA


Il 16/11/14 18:03, Bredy ha scritto:

http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2014-07-09/valvole-termostatiche-obbligatorie-sempre-184930.php
 
 
Lb