Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Vecchia casa senza terra

Salve!
Abito, in affitto, in una vecchia casa: l'impianto elettrico ï¿½ privo di 
terra.
Che voi sappiate, c'ï¿½ qualche regolamento che impone al proprietario di 
metterla a norma con un impianto di terra?
Ciao e grazie
Giac
 

 metterla a norma con un impianto di terra?
 
si. e ci sono ispettori appositamente incaricati di entrare nelle case e mettere il mignolino nelle prese per verifica.
 
l'impianto dovrebbe essere a norma per TUA prima sicurezza. puoi detrarre il 50% delle spese per cui hai anche un vantaggio economico.
 
nessuno ti contesterà mai alcunchè. in caso di incidente però ti esponi ad una azione risarcitoria
 
da ultimo non potrai vendere la casa essendo necessario il certificato di idoneità dell'impianto che NESSUn elettricista ti rilascia stante così lo stesso

stesso
 
La casa non potrebbe venderla neanche se avesse tutti gli impianti super 
certificati e in regola con le norme più restrittive esistenti:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 esistenti:-)
 
Chissa', pare che in passato qualcuno si sia venduto
anche il Colosseo...;-)
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani 
 

 metterla a norma con un impianto di terra?
 
    No, ma non può impedirti di installare un interruttore differenziale
    cosiddetto "salvavita"!
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 anche il Colosseo...;-)
 
A meno di omonimie la casa dovrebbe essere in Valtellina, e lì queste cose 
non succedono:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

"Fabbrogiovanni"  ha scritto
 
<A meno di omonimie la casa dovrebbe essere in Valtellina, e lï¿½ queste cose
<non succedono:-)
 
 
Eh, eh... che memoria!
Anche in Valtellina ci sono case vecchie di 100 e piï¿½ anni...
Ringrazio per le risposte e preciso che io in questa casa sono un inquilino
in affitto (quindi nessun problema di vendita).
Un salvavita c'ï¿½,  ma quello che mi interessava sapere con precisione era se 
io posso
obbligare il proprietario  (al quale pago un sostanzioso affitto mensile) a
mettermi la terra.
Quando sono entrato in questo appartamento ho provveduto per conto mio a
predisporre un cavo che - partendo la foro di areazione che c'ï¿½ nella
cucina, collega le prese piï¿½ a rischio (elettrodomestici vari della cucina e
del bagno).
Ciao e grazie a tutti
Giac
 

metterla a norma con un impianto di terra?
 
La messa a terra è nelle attività lavorative è obbligatoria per legge
dal 1955. 
 
Nelle case non mi ricordo da quanto compare nella norma
tecnica...molti decenni.
 
Nel 1990, fu, di fatto, resa obbligatoria l'installazione dei
differenziali a sanare tutte le vecchie situazioni domestiche
(tollerando i senza terra).
 
Oggi, non ci sono più scuse: differenziali + messa a terra.
 
Tornando al tuo caso:
 
- se non hai la messa a terra nessuno ti multerà,
 
- se un tuo amico viene a casa e muore fulminato è colpa tua,
idem se fulmini tua moglie, valida alternativa all'uxoricidio
tradizionale 
 
- se vendi casa o l'affitti... avrai *questioni* con l'inquilino
o il compratore
 
 
----
Ste' - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 del bagno).
 
    Ed hai fatto bene!
    felix.


 certificati e in regola con le norme pi� restrittive esistenti:-)
 
Lui � in affitto, comunque mi risulta che debba ASSOLUTAMENTE essere a norma 
e in regola. 
 

unodiquelli. ha scritto:

   Infatti quella abitazione � in regola!


   felix.
 
 
se non ha l'impianto di messa a terra... 
 
anche se era "in regola" quando fu costruita... non lo č oggi...
 
cioč non toglie che sia vendibile ed affittabile  etc etc


   felix.
 
 
<se non ha l'impianto di messa a terra...
 
<anche se era "in regola" quando fu costruita... non lo è oggi...
 
<cioè non toglie che sia vendibile ed affittabile  etc etc
 
 
Allora, per concludere: posso esigere dal proprietario dell'appartamento che 
abito la messa in regola, e cioè che faccia venire un tecnico che mi faccia 
arrivare un cavo di terra fino a dove l'ho già preparato io?
ciao e grazie
Giac
 
 

arrivare un cavo di terra fino a dove l'ho già preparato io?
 
assolutamente no... sei in torto marcio perchè hai manomesso
l'impianto di casa, per giunta senza avere i requisiti tecnici per
farlo...
 
di certo il *ulo fanno a te ...


 anche se era "in regola" quando fu costruita... non lo è oggi...
 
     Studia e torna a Settembre!
 
http://www.edilclima.it/it/normativa/scheda.php?id=8106
 


     felix.
 
 
non accetto lezioni da chi mi cita ... un sito di software per
idraulici...  e una distinta di leggi.... 
 
malissimo!


>     felix.
 
 
	tornando seri... 
 
 
	era la 46/90 che introduceva l'idea che fosse sufficente il
salvavita, senza la terra, per consentire un adeguamento minimo,
tuttosommato ottimo, ma comunque sempre "non a norma" anche se "a
legge".
 
abrogata la 46/90 dal dm 37/08, anche questa possibilità è sparita.


 abrogata la 46/90 dal
 
 
 
 dm 37/08, anche questa possibilit� � sparita.
 
  Leggi allora il comma 3 dell'Art. 6 di questo DM!!
 
  Ci vediamo a Settembre!


 abrogata la 46/90 dal dm 37/08, anche questa possibilit� � sparita.
 
http://www.lanewan.it/info%20legali/Testo%20aggiornato%20del%20DM%2037-08.pdf
 
 
  Art.6 comma 3.


  Art.6 comma 3.
 
vero che mi era sfuggito che quel pezzo di 46/90 � sopravissuto
 
niente settembre ... impianti tollerati dalla legge ma non a norma...


 Allora, per concludere: posso esigere ................
 
Alla luce dell' Art. 6, comma 3 del DL 37/2008 citato da Felix, sempre che 
la casa sia antecedente al 1990, sembrerebbe proprio che non hai nessuna 
speranza di "esigere" :-)
 
"Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati 
prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e 
protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di 
protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti 
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente 
differenziale nominale non superiore a 30 mA"
 
Pensiero da padrone di immobili "questi inquilini, sempre qui a rompere le 
balle, solo perchè pagano quattro lire di affitto" :-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 niente settembre ... impianti tollerati dalla legge ma non a norma...
 
   ...:-)))  ciao!


 Giac
 
Se all'origine dell'impianto c'e' il differenziale con corrente nominale 
uguale o inferiore a 30 mA normativamente l'impianto e' in regola.
La vecchia 46/90 prevedeva proprio questa eventualita' per gli impianti 
antecedenti al 1990.
Tra l'altro, specialmente in ambiente domestico, e' piu' importante il 
differenziale della messa a terra.
La maggior parte degli incidenti domestici per fulminazione e' dovuta ai 
contatti diretti, che nessuna terra potra' mai evitare.
 
Cordialita'
Liberty Kid