Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita che non salva.....

Sto facendo dei lavoretti in una casa in cui andro' ad abitare a fine
anno..... Il contatore e' stato piombato dall'enel, siccome il contatore del
mio ufficio e' confinante con quello dell'abitazione, ho collegato
l'impianto dell'abitazione al contatore dell'ufficio. Tuffo ok, la luce ora
ce l'ho.. ma il salvavita non funziona..... se premo il pulsantino ti test
non scatta. L'impianto elettrico e' stato rifatto di sana pianta 2 anni fa,
con messa a terra a norma ecc.... la palina della terra e' condivisa con
quella del mio ufficio. Cosa posso controllare?
Grazie, ciao
-- 
Twilight
------------
http://www.twilightonline.it
 - Togli ABC per rispondere in email

 quella del mio ufficio. Cosa posso controllare?
Il funzionamento del differenziale e' indipendente dalla presenza o meno
della terra. Se, premendo il pulsante di test il differenziale non scatta,
devi sostituirlo perche' difettoso.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 non scatta, devi sostituirlo perche' difettoso.
cosi' semplice? pensavo c'entrasse qualcosa la terra. ma non ho
approfondito. ho capito, mi devo frua', come si dice da queste parti :(
ciao e grazie!


 non lo fa penso sia proprio guasto
????????
C'entra niente.
Terra e differenziale sono due sistemi di protezione SEPARATi, DISTINTI e
complementari.
Il differenziale DEVE saltare ogni volta che c'è una scarica a terra o,
comunque, in un posto diverso dalla linea neutra (ovvero, sia che la
scarica avvenga attraverso di te, sia attraverso la linea di terra, il
differnziale DEVE saltare, terra o non terra).
La terra costituisce una linea di scarico preferenziale per le scariche
(ovvero, se la corrente può scegliere se scaricarci attraverso di te o
attraverso la terra, deve preferire la terra...)
Per la cronaca: metà appartamenti d'Italia hanno il salvavita ma non
l'impianto di terra. E non per questo non sono "a norma"...
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
**********************************
Se stai scappando da un leone, non occorre per forza
esser più veloce del leone. 
E' sufficiente non essere il più lento
tra tutti quelli che stanno scappando.
**************************************


 il differenziale salti
OK, adesso ci siamo capiti... ;-)


 Grazie, ciao
Non č che per qualche strano motivo hai qualche collegamento che by passa
il salvavita che sň una linea preferenziale per l'antifurto o per il
frigorifero e che poi per un altrettanto strano motivo si va a ricollegare
all'impianto "normale" ?
Prova a collegare il salvavita prima all'impianto di casa e poi,
separatamente all'impianto dell'ufficio, se il fenomeno permane: cambia
salvavita.
Saluti Riccardo G.
-- 


 quella del mio ufficio. Cosa posso controllare?
Il "salvavita" se non e' collegato alla corrente non puo' scattare, siccome 
dici che il contatore e' piombato, mi e' venuto questo dubbio.
Ciao Vittorio 

 siccome dici che il contatore e' piombato, mi e' venuto questo dubbio.
io ho semplicemente staccato i cavi che andavano al contatore piombato e li
ho attaccati al contatore non piombato.. quindi dovrebbe essere tutto ok....
cmq controllo il salvavita
grazie!


cotto o danneggiato a seguito di qualche temporale
Visto che dovrò cambiarlo mi puoi spiegare come estrarre ? nel senso come si 
tolgono i moduli DIN dalla barra ?
Grazie
Francesco 

 si tolgono i moduli DIN dalla barra ?
Dopo aver scollegato i fili, dietro di essi (sopra o sotto l'interruttore, 
secondo in che verso č stato installato) vedrai una linguetta metallica 
forata.
Nel foro inserisci un cacciavite piatto e tiri verso l'alto o verso il basso 
per sganciare il nottolino che tiene fissato l'interruttore alla barra.
E poi lo estrai tirando a te dal lato dov'č la linguetta.
-- 
Cinghiale 

 E poi lo estrai tirando a te dal lato dov'è la linguetta.
Capito, mi tornerà utile tra un paio di giorni, grazie
Francesco 

Francesco R ha scritto:

io li tolgo tirando le rare volte che mi capita, cioè prima alto poi
basso...
insomma se riesci a guardarli da lato è semplice, hanno un gancino a
molla sopra di solito, per cui per metterli prima li appoggi sotto, poi
agganci la parte sopra
naturalmente prima togli la mascherina davanti della cassetta :)
non so se sono tutti così ma quelli che mi è capitato non hanno mai
opposto resistenza :)

prima volta che lo vedi come si aggancia è un attimo
Esattamente. :-)
Tanto più che di solito quando smonti un interruttore hai quello nuovo a 
portata di mano e quindi puoi esaminarlo sul retro.
-- 
Cinghiale

opposto resistenza :)
 :)
Grazie anche a te
Francesco