Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione batterie impianto pannello solare

Ciao a tutti.
Recentemente ho riaperto la mia baita di montagna e ho trovato che le due
batterie non mantengono più la carica: dopo il tramonto l'accensione di
una sola lampada le atterra nel giro di un'ora, nonostante. 
Le batterie sono da 12V 100Ah in serie. Le lampadine sono
alogene 24V da 20W. Ora vorrei sostituire le batterie, ma non sono
convinto che sia proprio necessario che siano batterie da 100Ah (anche
perché pesano circa 30Kg l'una e dovrei portarmele in spalla), però le
mie competenze di elettronica sono rugginosissime e chiedo un consiglio in
merito.
Supponendo che io non accenda mai più di 4 lampade contemporaneamente,
come posso calcolare la durata attesa delle batterie in base agli Ah ?
All'impianto attacco ogni tanto una radio, ma presumo che il suo consumo
sia minore di una lampadina.
Avete consigli sulla tipologia di batterie, peso, vita media,
manutenzione e altri fattori di cui dovrei tenere conto ? Tenete presente
che l'uso della baita è limitato al periodo maggio-ottobre.
Grazie
Tristan

 come posso calcolare la durata attesa delle batterie in base agli Ah ?
Semplice
ti serviranno due batterie da 12 volt per avere i 24volt
poi per gli Ah  bisogna vedere i consumi
4 lampade da 20w  a 24 volt consumano 3,33A ( 20w*4=80w , I=P/V
=80/24=3,33A)
Considerando una decina di watt per la radio mettiamo per sicurezza 15Watt
totale consumo a pieno carico 95W I=P/V=95/24circa 4 A
ora tutto dipende dal tempo che si tiene il carico attaccato
considerando un periodo di 6 ore al giorno
si ha Ah = corrente * tempo = 4* 6= 24Ah
per sicurezza conviene prendere almeno 35Ah
ora pero bisogna fare attenzione a non far scaricare completamente le 2
batterie
ad esempio
arriva la notte attivo il carico e le batterie dopo 6 ore sono scariche
se il giorno dopo fa brutto tempo le batterie non si ricaricheranno al 100
per 100
e per questo conviene tenere maggiorare le 2 batterie
Comunque i dati che hai fornito non bastano poiche
possiamo anche mettere delle batterie da 1000Ah pero se i pannelli fornisco
pochi Ah
le batterie non si ricaricheranno mai  devi dire quanto erogano i tuoi
pannelli a
spero di essere stato esauriente

 spero di essere stato esauriente
Ti ringrazio tantissimo, sei stato molto chiaro.
Per quanto riguarda i pannelli, sinceramente non lo so: sul quadro vicino
alle batterie ho un voltmetro e un amperometro: il primo si attivo se
premo un pulsante e mi dà sempre 23-25V (immagino la tensione erogata
dalle batterie). L'amperometro si attiva unicamente quando è spenta una
spia marcata come "Fine carica". Quando è attivo indica circa 2. Un altro
quadro ha un secondo voltmetro (credo dia la tensione proveniente dai
pannelli). Non avendo fatto installare io l'impianto e non riuscendo a
risalire ai dati, c'è un modo per ottenerli ?
Grazie ancora
Tristan

 Grazie ancora
e di cosa
per cosi poco

 prova a  dirmi quanti metri quadri di pannelli hai
A memoria: sono due pannelli rettangolari affiancati, ciascuno dei quali
è alto il doppio della larghezza. Probabilmente sono da 1m x 0.5m l'uno,
per cui un totale di 1mq. Tieni conto che sono misure "a occhio". Inoltre
sono sul versante rivolto verso nord, e il sole arriva verso le 10.30 fino
alle 21 in questa stagione.
Tristan

che tipo sono le batterie che hai
anzi cosa c'e scritto su di esse
sono di tipo automobilistico
o di tipo yuasa ( mi sa che si scrive cosi)
comunque un consiglio penso che ti conviene chiedere al tuo installatore
poiche se il regolatore e tarato per 2 batterie da 100ah
il regolatore deve fornire al max un decimo di corrente per la carica ( se
non mi ricordo male era un decimo)
percio se tu metti delle batterie da 30-40ah rischi che il regolatore invii
troppa corrente e le batterie si rovinano e al max scoppiare per troppa
corrente erogata

 alle 21 in questa stagione.
A me pare molto ma molto strano
dalle misure che hai dato i pannelli erogano una tensione a 12 volt messi in
serie 24 volt e corrente sui 2-3A
da quanto mi hai detto hai circa 11 ore di sole al max della potenza erogata
dai pannelli hai accumulato 20-30Ah
e mi sembrano un po pochini per ricaricare delle batterie da 100Ah
io a questo punto ti consiglio di chiedere al tuo installatore se installare
delle batterie con un minor valore di Ah

 alle 21 in questa stagione.
Uhm??
Ma da quand'è che il sole batte a nord??
... da quando sono nato l'ho sempre visto fare est-sud-ovest
A nord c'è il muschio non il sole... quello sta dall'altra parte! :-)))
Ciao

 Ciao
Beh, in questa stagione lo zenith č molto alto sull'orizzonte, per cui č
proprio a picco sulla valle dove ho la baita; ma da novembre il sole
spunta solo per un paio d'ore dalla montagna alle spalle della baita. Il
pannello č orientato infatti verso sud.
Tristan

Sulla capacita' dei pannelli di ricaricare quelle batterie non mi
pronuncio.
Sulla presenza di dispersioni nell'impianto (se dici che non tengono
la carica potrebbe esserci anche questa verifica da fare).
La cosa che volevo segnalarti e' questa: su molti siti si parla di
"desulfation" di batterie Piombo Acido, che sembrano morte ma possono
essere recuperate. Ad esempio questo sito
http://www.shaka.com/~kalepa/desulf.htm
 ma non solo, se cerchi
"desulfation" su Google viene fuori di tutto.
Alcuni dicono che l'80% delle batterie che vengono buttate potrebbero
essere recuperate!
La cosa mi ha incuriosito molto e volevo capire se e' una bufala o e'
vero.
Per quanto riguarda l'utilizzo di batterie a "uso ciclico" (non si
rovinano se le scarichi completamente) o per "uso automobilistico"
(devono essere scaricate solo parzialmente e durano di piu' se sono
sottoposte a vibrazioni quando la macchina e' in marcia). Ho letto in
giro che puo convenire fare cosi':  prendere batterie automobilistiche
di marca cinese (che costano molto ma molto meno), pero' non
scaricarle mai piu' del 50% (tanto costano ben meno della meta').
Se c'e' qualcuno piu' esperto o che sa qualcosa della desolforazione
delle batterie.... batta un colpo.

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2004.06.08....@xhotmailx.com...

Ahh ecco.. avevo capito che dava verso nord... ti ci crescerebbe il muschio
sopra cosě :-))
Ciao

 cariche. lo vende gbc in kit e montato.
Un pare mio
il problema non è nel troppo pieno ma bensi del troppo poco
se vi fate un giro sui siti di pannelli fotovoltaici e rileggete bene i post
precedenti vedrete che da circa un metro quadro di pannello non ricaricarete
mai 2 batterie da 100Ah