Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scoppi in caldaia

Questo č un problema che mi hanno raccontato, lo rigiro cosě come mi č 
pervenuto.
Caldaia murale interna, funziona bene in fase di riscaldamento ambiente.
Quando si apre l'acqua sanitaria, fa diversi tentativi di accensione (molti 
"tic tic tic") senza avviarsi.
Quando infine lo fa, emette un forte botto.
Quale potrebbe essere la causa?
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)
"Le persone si giudicano da come ti trattano
 quando non hanno bisogno di te" (C.G.)

Quale potrebbe essere la causa?
Ovvio ATEX  ....esplode il gas...:-D
ambiente saturo di gas 

 ambiente saturo di gas
Ehm... ti ringrazio, ma fin lě ci arrivavo.
Quella perň non č causa, ma semmai effetto della mancata accensione.


 ha scritto nel messaggio 
news:4u69caF...@mid.individual.net...

             Da quel che scrivi, valvola gas mal regolata
   GPL o Metano?
-- 
-Ciao Edy   ;-))) 

   GPL o Metano?
Metano.
Ma, se è una questione di valvola gas, perché parte male solo in fase 
"sanitaria" e non in riscaldamento ambiente?


Secondo me scoppia solo in riscaldamento acqua sanitaria perchè in
quel caso l'emissione del gas è maggiore.
Io credo sia un discorso di scintilla insufficiente. Sopra al
"braciere" (quelle file di buchini dai quali esce il gas) c'è, oltre
ad una termocoppia di sicurezza, un ferrettino che è quello da cui si
innesca l'arco elettrico che accende il gas. Guarda se quando fa la
scintilla essa ha sempre la stessa entità oppure a volte va a
scaricare dove non dovrebbe...in quel caso prova a spostare,
piegandolo, il suddetto ferrettino.

 Quale potrebbe essere la causa?
Ugello uscita fiamma pilota mal messo che non passa sulla scintilla?
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"Mi dai la salsiccia?" (cit. PAola)
"Ovviamente non diciamo nulla a nessuno..." (cit. PAola) 

quel caso l'emissione del gas č maggiore.
Ah ecco, non ci avevo pensato.
Grazie del consiglio.


> Ugello uscita fiamma pilota mal messo che non passa sulla scintilla?
Scusa Gentle ma se si parla di scintilla per l'accensione del
bruciatore non c'è la fiamma pilota...ti torna?
Marco

 ha scritto nel messaggio 
news:4u72i1F...@mid.individual.net...

Io ne ho ipotizzata una però sicuramente tra le mie statistiche ne ho 
altre,caldaia?camera aperta o stagna? non sapendo che caldaia è posso 
ipotizzare bassa pressione del gas al contatore specialmente se è il vecchio 
modello,o valvola gas starata,il sanitario e il riscaldamento hanno due 
differenti regolazioni
-- 
-Ciao Edy   ;-))) 

 bruciatore non c'č la fiamma pilota...ti torna?
No: la mia caldaia č dello stesso tipo (solo č una grossa, a basamento) e la 
scintilla comunque accende una pilota a due getti, uno dei quali diretto 
sulla scintilla, l'altro sul bruciatore. Altrimenti, se si accendesse 
direttamente il bruciatore, si verrebbe a creare una tale camera a gas prima 
che la concetrazione atta all'accensione raggiunga la scintilla, che altro 
che botto...


 altre,
A quanto pare, gli elettrodi erano stati ricollocati in posizione sbagliata 
dopo l'ultimo controllo.
Cosě almeno ha sentenziato il tecnico.


 Cosě almeno ha sentenziato il tecnico.
Lo strano č che lo faceva solo in sanitario
-- 
ciao Edy  (;o))) 

 Lo strano è che lo faceva solo in sanitario
Già.
Tuttavia pare che la persona sia ancora viva per cui la caldaia funziona da 
36 ore di fila. :-)
