Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scaricatori di sovratensione impianto elettrico

Che tipo installare in casa?? tipo 2 o tipo 1+2? e poi dove vanno 
inseriti? a monte o a valle del differenziale?
 
Ci vuole un interuttore prima di loro come insturuttore di quadro stacca 
tutto? e i fusibili di protezione ci vanno messi?
 
Mi sto leggendo varie risorse in rete ma il casino aumenta

 Che tipo installare in casa?? tipo 2 o tipo 1+2? e poi dove vanno inseriti? a monte o a valle del 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 
si e mi si sono incasinate ancora di più le idee

si e mi si sono incasinate ancora di più le idee
 
E' abbastanza semplice.
Il tipo 1 che è quello più cazzuto andrebbe montato subito dopo il contatore 
per proteggere tutto quello che sta a valle.
Il tipo 2 sta bene nel quadro elettrico dopo il generale, che deve essere un 
semplice sezionatore.
Quelli combinati 1+2 vanno nel quadro elettrico come il tipo 2 singolo.
Il tipo 3, se lo usi, va dentro le prese elettriche per smorzare il residuo.
Se lo scaricatore va protetto o è già autoprotetto lo trovi indicato negli 
schemi di collegamento. 
 


Dipende da cosa devi proteggere, e da cosa devi proteggerlo.
 
Tanto per cominciare, va detto che i scaricatori hanno il brutto vizio 
di... scaricare. Per fare un esempio, durante un temporale con 
fulminazione importante possono entrare in azione diverse volte in poco 
tempo. Cio' significa che, in base a come si installano, ci si puo' 
ritrovare coi sganciatori che, sollecitati dall'intervento dei suddetti, 
finiscono per aprirsi.
 
Tradotto, se inserire uno scaricatore a valle dei sganciatori significa 
che da una parte si "amplifica" la protezione contro le sovratensioni, 
dall'altra, non prevedere un riarmo automatico puo' diventare una 
scocciatura.
Eviterei l'uso di fusibili a controllo dell'SPD, perche' durante un 
temporalaccio salteranno continuamente.
 
I documenti DEHN sono testi abbastanza completi e tutto sommato anche 
pratici, con esempi di installazione domestica.
 
 
La parte in cui si deve fare piu' attenzione e' rispettare le distanze 
tra i dispositivi, pena una diminuzione significativa delle performance 
sull'intervento. Soprattutto le lunghezze delle connessioni verso la 
barra equipotenziale di quei dispositivi attivi tra fasi e terra.
 
 
Per quanto riguarda cosa installare, dipende dai disturbi che lamenti.
Per proteggersi contro sovratensioni "normali", puo' anche essere 
sufficiente un SPD Tipo 2 nel quadro elettrico.
Se si hanno apparecchiature "sensibili", come i dispositivi digitali, e' 
il caso di considerare SPD locali Tipo 3 e valutare l'opportunita' di 
inserire un UPS ad onda sinusoidale, con AVR.
Se e' una zona soggetta statisticamente a frequenti fulminazioni (oltre 
all'esperienza personale vi sono tabelle che definiscono le regioni in 
tal senso), un SPD Tipo 1 va senz'altro contemplato nell'impianto, a 
supporto del Tipo 2.
Un dispositivo combinato 1+2 e' anche una soluzione percorribile, per 
risparmiare denaro e spazio nel quadro, ma va capito se l'impianto e' 
compatibile col posizionare le due protezioni nello stesso punto.
 
 
Un conto e' progettare da zero, e un altro e' fare con quello che si ha 
gia'...
 
 
PS
Un SPD di qualsiasi tipo protegge esclusivamente da sovratensioni 
temporanee, secondo la curva di riferimento. In caso si richieda una 
protezione contro sovratensione permanente, si deve guardare ad un altra 
categoria di dispositivi.
 
 
 
sandro

 negli schemi di collegamento.
quì oho vari dubbi nonostante abbia cercato le istruzioni di diversi modelli
 

 
 
e lo so infatti il problema numero uno è lo spazio perlomeno nl quadro 
principale sotto al contatore
 
 

 modelli
 
A mio avviso, la protezione migliore si ha installando l'SPD 
successivamente ad uno sganciatore automatico il quale, se lo 
scaricatore si trovasse a dover dissipare sufficiente energia, si 
aprirebbe, isolando l'impianto da quella che si suppone condizione di 
caratteristiche abnormi.
La controindicazione, come gia' scritto, e' che per evitare aperture 
eccessive durante semplici temporali, lo sganciatore dovrebbe avere il 
riarmo automatico, per ripristinare la fornitura a transiente smorzato.
 
E' il sistema piu' costoso, ma quello che combina il mix migliore tra 
protezione e continuita' di funzionamento.
 
 
 
sandro

https://youtu.be/0RCwXQoWSzE
 
 
https://youtu.be/qJZMm0141jw
 

 
https://youtu.be/qJZMm0141jw
 
 
Beh...?
 
 
 
sandro

e gli spd vanno controllati ogni tanto
 
Almeno in ambito civile, il fusibile, è ridicolo e anacronistico.
Prendi un SPD tipo 1+2 installato nel quadro elettrico a norma di un normale 
appartamento:
Lo spinterometro a fine vita non non ha alcun bisogno di essere protetto, 
visto che diventa un contatto aperto incapace di innescare.
Va invece protetto qualora successivamente all'innesco causato da un fulmine 
si possano instaurare correnti superiori alla cosiddetta capacità di 
estinzione della corrente susseguente, I(fi), indicato nei datasheet.
L'I(fi) del mio è 100A.
In un appartamento in italia, con contrattini da 3kW (non come in america o 
russia dove hanno anche 20-30kW), quando mai si verificheranno correnti 
superiori a 100A tra neutro e terra a valle del contatore e del 
magnetotermico che protegge il montante?
Mai, quindi il tipo 1 non perdo tempo a proteggerlo.
 
Il tipo 2 a fine vita diventa invece un corto circuito, quindi andrebbe 
protetto, MA...
Il mio tipo 1+2, come tanti altri SPD di qualità, ha all'interno un piccolo 
spinterometrino ulteriore in serie al varistore che oltre a far sì che in 
condizioni normali non ci sia alcun passaggio di corrente nel varistore, gli 
fornisce anche una certa protezione a fine vita.
In ogni caso il produttore suggerisce che il mio modulo tipo 2 sia protetto 
da un fusibile da 125A.
Quindi in teoria vanno protetti, ma nella pratica se queste sono le soglie 
di protezione prescritte dal produttore, sono già ampiamente protetti dal 
contatore a dal termico a protezione del montante. 
 

 Almeno in ambito civile, il fusibile, è ridicolo e anacronistico.
 
Beh.
E' un dispositivo di interruzione che non invecchia ("anzi"), non rimane
incollato ed interrompe "sempre".
Leggendo gli elettricisti, se ne vedono a volte...
 
Non so se il MT sul contatore enel... ed' in grado di arrivare "abbastanza
in tempo", in caso di evento tale da richiedere l'interruzione rapida.
Dovremmo approfondire, e' una questione elettrotecnica delicata.
Alla fine, forse il punto e': "quanto costa metterlo? Beh, tanto vale.."
 
Non si e' ancora parlato del buon collegamento di terra.
 
Fabrizio