Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianot di condizionamneto: controllare bonta 'cartelle'

Salute a tutti,
dopo due anni 'a singhiozzo' in cui l'ho usato quasi niente, l'anno
scorso sul finire dell'estate il mio impianto di condizionamento di
casa ha perso tutto il gas.
Impianto a 3 split daikin con motocondensante unica sul terrazzo.
Posto che chi lo ha montato (l'idraulico del costruttore) ha
verificato 3 anni fa con dei manometri e mettendo i tubi in pressione
che non erano presneti perdite nei tubi sotto traccia, adesso devo
chiamare qualcuno per ripristinare il gas e magari controllare le
connessioni (cartelle) in corrispondenza degi split e della motocond
esterna per vedere se nel tempo si è allentato qualcosa che possa aver
causato la perdita o se sono gli split che perdono.
Secondo voi aver lasciato spento e scarico l'impianto da settembre a
oggi può aver danneggiato qualcosa o una volta ricaricato di gas,
controllate 'ste benedette cartelle (ma sono così difficili da fare??
chi mi sa spiegare la 'teoria della cartella perfetta'?), secondo voi
riparte tutto (spero almeno per altri due anni)?
Quanto ci potrebbe mettere di tempo un installatore competente a:
- ricaricare
- verificare cartelle e motocond.
- ricaricare
grazie,
KMo

 KMo
Se ascolti me potresti cominciare a fare un giro con acqua saponata, se 
sei fortunato amgari trovi la perdita anche con poco gas.
Ciao

Nel suo scritto precedente, CoolMo ha sostenuto :

mezz'ora, se non deve rifare le cartelle.
Siccome la mezz'ora non esiste, poniamo un'ora fatturabile, più la 
chiamata.
-- 
Saluti,
Bama

 lubrificare col prodotto giusto e stringerli 
Prodotto giusto, per esempio?
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

 chiamata.
in mezz'ora non fai nulla..ora se le cartelle perdono non è di certo perchè 
si sono svitati i dadi..di solito sti disgraziati stringono pure troppo..se 
s'è scaricato completamente ha delle perdite significative...per fare un 
lavoro fatto bene c'è da scollegare tutto rifare le cartelle il che implica 
che sicuramente il tubo nelle unità interne difficilmente ci arriva per cui 
c'è anche da saldare..alla fine c'è da tribolare + che installarli ex novo
400-500 euro ci stanno tutti..però per un lavoro fatto bene con garanzia 
15ennale di perfetta tenuta scritta nera su bianco e plastificata 

le cartelle non sono difficili da fare..se ti faccio vedere e ti spiego 
impari anche tu..però in pratica c'è moltissima gente che installa 
climatizzatori ma le cartelle non le sanno fare..ripetono sempre gli stessi 
errori..
le macchine è assai raro che perdano..specie quelle di marca..sono casi 
rarissimi..anche il lasciarlo fermo non influisce..non è come il clima delle 
auto
comunque è un peccato installare male delle buone macchine come le tue 

 
Per esempio che sia compatibile con il lubrificante del compressore, 
perchè qualcosa entra sempre.
Ciao

 Ciao
L'avevo intuito il fatto della compatibilità chimica e la mia curiosità era per il 
prodotto specifico (marchio, caratteristiche, ecc...)
Grazie comunque
-- 
Franco


di solito i coni dei rubinetti delle macchine sono già unti basta lasciargli 
quello e non farsi venire la voglia di pulirli..per frangiare basta che ungi 
il cono della flangiatubi anche con un olio qualunque(leggermente) basta che 
poi pulisci il rame..in alternativa si trovano ormai l'olio per cartelle 
negli spacci da idraulici oppure ancora vai da un autoricambi e prendi 
dell'olio poe per compressori auto qualunque densità..però te ne rifilano un 
litro e solo per ungere la flangiatubi mi pare esagerato