Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ..e un pannello "passivo"?

il bel progetto di Paolo mi porta a chiedere un ' opinione su un idea che
ogni tanto mi salta in mente..
sarebbe fattibile un pannello appoggiato a una terrazza a sud totalmente
passivo ovvero il flosso d'acqua e' dato solo dalla differenza
caldo-freddo dentro un boiler all interno?
ciao!
a,.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 caldo-freddo dentro un boiler all interno?
Solo se  ti accontenti della resa inferiore a quelli a circolazione forzata 
e se il boiler interno è più in alto del pannello.
Aggiungo, se il boiler non è appiccicato al pannello i tubi di collegamento 
dovranno essere di generose dimensioni.
-- 
Fabbrogiovanni 

 collegamento dovranno essere di generose dimensioni.
Disegnino esplicativo su come funziona il flusso:
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Thermosiphon.png
-- 
Fabbrogiovanni 


ciao, mi permetto di aggiungere che è necessario una via di fuga del 
calore nel qual caso NON usi acqua calda pena danneggiamento del 
pannello e dell'accumulo oltre che pericolo di ustioni.
In un impianto di mia conoscenza si commuta su un calorifero quando la 
temperatura dell'accumulo raggiunge i 75 gradi, o in alternativa un 
sistema di copertura del pannello al raggiungimento di una temperatura 
di sicurezza. Ricorda che per legge e furbizia devi montare all'uscita 
dell'accumulo una valvola termostatica regolata a 60° (da verificare) 
per evitare ustioni.
infine i primi impianti funzionavano così.
ciao primula

 forzata
Negativo,
gli impianti Solahart, uno dei marchi più diffusi al mondo vanno a 
circolazione naturale,
sono una bomba e non avendo centraline ed elettronica non c'è niente che si 
possa guastare.
Scometto che hai visto ancora i boiler sul tetto, si possono mettere anche 
con i pannelli in gronda
e i bollitore sottotetto vicino al colmo, così non vedi niente, giustamente 
come dici il boiler
deve essere qualche decina di centimetri più alto del pannello.
Io non li cambierei con quelli a circolazione forzata, mai avuto un 
problema... 

 sono una bomba
Ok, non volevo offendere i Solahart:-)
Ora però vediamo dove è messo "un boiler all interno" e vediamo il percorso 
dei tubi e stabiliamo il loro diametro?
-- 
Fabbrogiovanni 


non so cosa vuole fare l'op.
nel mio caso sono 2 o 3 metri di normalissimo tubo di rame da 20mm (circa),
dritto e senza curve, quanto basta per dargli quel minimo di pendenza.

 dei tubi e stabiliamo il loro diametro?
beh era una idea puramente ideale  :D
facendola un pochino piu' reale immagino un boiler elettrico a 4metri di
tubo di distanza e due opzioni: pannello (anche fai da te) calpestabile
sulla terrazza o appoggiato alla ringhiera. Dimensioni uhmm 150x70cm
ma ripeto e' piu che altro immaginazione, tanto per saggiare la
plausibilita'
ciao e grazie a tutti per le risposte!
Andrea


 sulla terrazza o appoggiato alla ringhiera. Dimensioni uhmm 150x70cm
Calpestabile mi pare molto impegnativo, forse è meglio che lo attacchiamo 
alla ringhiera, magari con la giusta inclinazione rispetto all'altezza del 
sole.
Tornando al boiler e, sempre premesso che sono solo il garzone 
dell'idraulico: non credo che sia possibile la circolazione a termosifone 
diretta, il boiler è in pressione.
Suppongo che dovremo operare inserendo uno scambiatore di calore.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Suppongo che dovremo operare inserendo uno scambiatore di calore.
uhmm ma se tutto il circuito e' in pressione (butto la'.. 1 bar rispetto a
fuori?) la convenzione avverrebbe ugualmente. dovrei pensare tutto
"inclinato" verso il boiler...
boh  :)
A.
