Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita appartamento scatta

ciao, nel passato ogni tot, ma molto di rado avevo il salvavita
dell'appartamento(quello nel quadro elettrico) che saltava giu)
oggi nel pomeriggio, è gia la quarta volta che lo fa, e non ne capisoc il
motivo
non ho collegato nessuna cosa di nuovo
bo non saprei come risalire a cosa causa questo scatto..ho pensato anche a
qualche cosa giu in cantina, ma saltando il salvavita qui in appartamento
credo che il problema sia qui di sopra giusto?
bo caspita non saprei davvero come risalire al problema, qualche consiglio?
(generalmente da cosa è causato che il salvavita scatti giu?)
da troppi apparecchi collegati?
da cavi spelati?
puo essere 1 elettrodomestico che lo fa saltare?
perchè qui sopra quando scattava avevo acceso il pc, il monitor ed il
modem..il sintoamplificatore..il frigor
tv, radio ecc in stanby
nient'altro
;-(
ciao
Miriam
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 puo essere 1 elettrodomestico che lo fa saltare?
sì
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 (generalmente da cosa è causato che il salvavita scatti giu?)
se salta così spesso molto probabilmente hai un apparecchio che disperde 
corrente su qualcosa di metallico e quindi il salvavita... ti sta 
salvando la vita!
però capita anche che i salvavita saltino a causa di disturbi sulla rete 
elettrica, se ti sta saltando con una frequenza così elevata fai presto: 
scollega tutto lo scollegabile e vedi.
Poi magari ri-colleghi partendo con le utenze + sospette, sa salta hai 
il colpevole.
Io ho avuto un distacco sfigato prorpio il venerdì di un weekend fuori 
così tutta la roba del frigo è andata. Nel mio caso risalire alla causa 
che mi sono capitati 4 distacchi in 6 anni è dura!
ciao!

 sì
sono tutti quasi nuovi caspita..
però tipo ai pc e tv ecc..ho in giro 4 ciabatte--e delle prolunghe--
ciao


 ciao
no , quelle non fanno (se nuove e in piena funzione) di persè 
dispersione!)


 salvando la vita!
... o semplicemente si è guastato. Se non hai cambiato niente, e se è un 
differenziale che ha già parecchi anni, prima di sospettare di millemila 
elettrodomestici io lo cambierei

sapete che mi č venuto il dubbio anche a me che magari la colpa č di quel
salvavita che magari scatta da solo..
bo credo che ha 20 anni!
diciamo che generalmente, che salti questo salvavita me lo faceva magari 1
volta ogni 4-6 mesi..magari anche meno..
č la prima volta che lo fa 4 volte di fila(ad intervalli di 10-15-30 minuti
adesso č 1 ora che non lo fa
cmq provo a fare 2 foto...dei quadri che ho..
e se il salvavita qui dell'appartamento č semplice da cambaire lo potrei
sostituire..cosi vediamo poi..
ciao grazie.poi metto le foto
ciao
miriam



Si, si. Aggiungo: dato che adesso c'è caldo ed umido non è che hai anche 
il condizionatore acceso, eh? Che magari ha la pompa della condensa che 
è in perdita verso terra (in stagione normale molti danno solo un 
colpetto ogni tanto per evitare che si blocchi, ma adesso interviene 
molto spesso).
Mmmm... altro dubbio: controlla (se puoi senza smontare la cucina) il 
frigorifero di dietro. Potrebbe avere un tubicino che esce con un 
pochino d'acqua che viene convogliata in una vassoietto di plastica, 
posto sopra ad una grossa boccia nera (scusa il linguaggio 
"tecnico"...): in questa stagione l'acqua potrebbe essere molta più del 
solito e traboccare, bagnando qualcosa???
Se invece ti tocca smontare mezza cucina, prova + semplicemente a 
staccare il frigo (sfilando però la spina dalla presa...): così ne 
approfitti per una bella pulita con sbrinamento... ;-) se non ti stacca 
il salvavita durante la pulizia, abbiamo il nostro sospettato numero 1.

Cordy ha scritto:



ciao
allora condizionatore non l'ho
per il frigor, ho capito cosa intendi..bo potrebbe esse
è che è incassato è non è faile fare questo controllo
cmq al momento sono 2 ore che non lo fa +--
nell'altro intervento metto 3 foto..


ciao.allora adesso dopo quelle 4 volte è 2 ore che non salta +
evidentemente in quel momento c'era qualcosa di anomalo che ora nn lo è +
ho fatto la prova, lasciando giu il salvavita qui in appartamento(quindi
non avendo energia in appartamnento)
da basso in lavanderia non funziona nulla..e nemmno la caldaietta metano
mentre in cantina funziona tutto, quindi è una line aseparata
immagino..quindi possiamo escludere i vari apparecchi della cantina, e
relativi cavi volanti, giusto?
ho fatto alcune foto
questo il contatore che ho esterno da basso
http://img821.imageshack.us/img821/9747/32788940.jpg
e vabbè li nessun problema perchè rimane su
subito dopo. ad 1 mt ho questo quadro
http://img837.imageshack.us/img837/1439/96168725.jpg
evidentemente e da qui che si separano le 2 linee..quello giu serve solo
il cancello elettrico, ed in questo periodo lo lascio abbassato.
anche in questo quadro non salta giu nulla
ed ecco il quadro in appartamento, segnato in blu quello che è saltato giu
4 volte oggi..e qualche volta in passato(non cosa frequente cmq)
poi bo come vedete c'è 1 nero subito dopo..e 2 altri neri non chiedetemi
cosa sono..
http://img689.imageshack.us/img689/364/14902592.jpg
bo se è facile potrei forse cambiare il pezzo con tasto blu che salat
giu?calcolate che ha 20 anni!
ciao grazie
Miriam



beh a questo punto portebbe effettivamente essere  lui che è
vecchiotto...o qualcosa che in lavanderia disperde....(visto che tolto
luce in casa pure l alavnderia era al buio!)
se hai lì la lavtrice prova per un po' a staccarla fisicamente dalla
presa...
kk
Cai