Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadina non si spegne del tutto

Spegnendo l'interruttore,  la lampadina resta accesa anche se molto 
meno luminosa, un chiarore minimo.
 
E' una led su una lampada a muro comandata da interruttore a parete.
 
Prima c'era un'altra led, "a colori", che funzionava regolarmente ma 
a un certo punto ha smesso di funzionare. Non del tutto fulminata, ma 
ora la vecchia lampadina dando corrente si accende solo un istante 
poi nulla.
 
Sarà successo qualcosa di brutto al circuito elettrico?

Addì 24/09/2016 , su it.hobby.fai-da-te - it.hobby.fai-da-te , l'utente 
*Enter  Name* ( nos...@pong.fakeemail.invalid ) ha scritto :

una prima prova potrebbe esssere invertire i due cavi che arrivano al 
portalampada
 
altrimenti potresti trovare un interruttore che interrompa tutti e due 
i cavi di alimentazione e non solo uno
 
oppure inserire una resistenza 220k 1/4w tra i cavi
 
-- 
Tra il rosso ed il nero,
vince sempre lo zero.

 all'interruttore
 
fix


 
 
se hanno portato la fase direttamente alla lampada ed interrotto il neutro, 
all'interruttore hai poco da invertire.
 
deve invertire nella scatola di derivazione da cui parte quel ramo 
dell'impianto.
 
 
 
Ciao,
AleX

 all'interruttore hai poco da invertire.
 
vero, ma si deve scassare l'anima a lavorare nella scatola di 
derivazione, quando invece basta tagliare invertire e giuntare.
poi se la scatola di derivazione e' facilmente accessibile ed i cavi 
sono facilemnte individuabili, meglio come dici tu.


 sono facilemnte individuabili, meglio come dici tu.
 
meglio che ci faccia mettere le mani ad un elettricista ;-)
 
Ciao,
AleX

 Non è un interruttore sul cavo di un abat-jour.
 
non so
lui dice interruttore, non deviatore.


 
 
uno schema vale mille parole 
 
Guarda qui:
 
http://i66.tinypic.com/t6ql1s.png
 
 
Non è questione di interruttore o deviatore.
 
Quello che trovi normalmente è il cablaggio di sinistra. Il neutro scende 
in scatola solo se deve alimentare anche una presa.
 
Ciao,
AleX
.
 


Mah? Io ho sempre visto che i 3 cavi (anche la massa) passano sempre
nella canalina che dall'interruttore va alla lampada.
Il neutro e la massa diretti dalla scatola di derivazione, la fase 
interrotta.
Sposo la teoria del catrame, e' la piu' semplice.

 nella canalina che dall'interruttore va alla lampada.
 
in genere hai una canalina che va dall'interruttore alla scatola di 
derivazione e un'altra che va dalla scatola di derivazione alla lampada.
 
Guarda bene:
 
http://i66.tinypic.com/t6ql1s.png
 
 
quale dei due schemi hai visto sempre? Quello di sinistra o quello di 
destra?
 
Ciao,
AleX


Casa e' vecchia di 18 anni, e non posso garantire in tutte
perche' mica le ho smontate tutte, ma quelle che ho visto
c'e' la canalina dalla scatola di derivazione va al 503 con 3 fili
e poi come dicevo la fase e' interrotta e gli altri 2 vanno diretti
con latra canalina alla lampada.
Elettricisti da strapazzo? Non lo escludo, riporto solo
quello che ho in casa.

 quello che ho in casa.
 
Ah, beh, tutto può essere. Nella mia precedente abitazione, avevamo una 
traccia in diagonale lungo una parete, giusto per rendere più facile 
piantare i chiodi ;-)
 
Ciao,
AleX

 Sarà successo qualcosa di brutto al circuito elettrico?
 
No. Se ti fai una ricerchina scoprirai che la cosa era stata ampiamente 
discussa in passato su questo gruppo.
 
Davide.
 

 E' una led su una lampada a muro comandata da interruttore a parete.
 
Nel mio caso il lampadario era stravecchio quindi ne ho messo uno nuovo 
tutto a led con alimentatore al suo interno.
 
Saluti.
GabrieleMax
 

 lui dice interruttore, non deviatore.
 
Non ho aperto, quindi in effetti non so cosa sia, ma è l'unico punto 
di comando di quel punto luce.
 
Ad ogni modo, anche da quanto trovato in archivio googlegroups e su 
web, mi par di capire che il fenomeno non sia indice di 
malfunzionamenti e neppure un rischio. Dunque il guasto della 
precedente lampadina è stato solo una coincidenza. Se così è, visto 
che tutto sommato mi torna utile una lucina fioca anche su "spento" e 
il consumo dovrebbe essere minimo (è una lampadina da 1 Watt, nel 
funzionamento su "spento" suppongo impegni ancor meno), per ora 
lascio le cose come stanno. 
Grazie a tutti per le risposte!

(cosě: 
http://i66.tinypic.com/91mgl5.png
)
 
Negli impianti che ho visto io la situazione č proprio questa: fase e
neutro arrivano dal basso, e la scatola dell'interruttore č sulla
strada verso la lampada.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 luminosa, un chiarore minimo.
 
è un classico difetto che fanno le lampade led
 
le cause possono essere tantissime e così come possono essere tutte 
giuste le soluzioni che ti hanno proposto
 
si procede per tenatativi
 

 
Ma non è che per caso l'interruttore ha anche una spia integrata? 
In tal caso c'è sempre un leggero flusso di corrente insufficiente per
accendere una lampadina a filamento ma più che sufficiente per una
lampadina led.
Però non credo sia molto salutare per lampadina essere alimentata in
questo modo. 
 
-- 
Ricky
 
Scrivimi saltando i cancelletti ( * = . )
mb#ox#*#ric#ky@yah#oo*it
 
oppure usa il seguente link
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=19024