Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impiano caldaia.

Ciao a tutti,
ho un problema che spero qualcuno di voi sappia risolvere.
Ho l'attacco del metano sulla parte frontale della mia casa. 
Avrei bisogno di collegare questo attacco ad una caldai nel retro
della casa.
E' necessario che il tubo del gas sia murato (con conseguente rottura
di metri e metri di pareti) oppure potrebbe bastare un tubicino di
piccolo diametro da far passare nel battiscopa o nello spigolo
superiore del muro (vicino al soffitto ??)
Grazie mille a tutti.
Ciao, Fabio

 ha scritto nel messaggio
news:396f18aa...@news.tin.it...

e se perdesse?  BUUM!!
č meglio murato magari dal difuori.
ben.

 Ciao, Fabio
Cha sappia io, non si puo' neanche murare, ma bisogna inserirlo in un
secondo tubo di diametro maggiore che abbia libero sfogo all'esterno.
Inoltre, poiche' la pressione del gas distribuito tramite rete e' bassa, un
tubo di diametro piccolo avrebbe una portata molto piccola e non adatta ad
alimentare una caldaia da 20.000 - 25.000 Kcal.
Normalmente ho visto adoperare tubi da 1" di diametro.
Ci tengo cmq a dire che non sono un tecnico del settore e queste
considerazioni scaturiscono solo dalla mia limitata esperienza personale.
Ciao Andrea

 writes:
LK> E' necessario che il tubo del gas sia murato (con conseguente rottura
LK> di metri e metri di pareti) oppure potrebbe bastare un tubicino di
LK> piccolo diametro da far passare nel battiscopa o nello spigolo
LK> superiore del muro (vicino al soffitto ??)
I tubi del gas non possono essere  murati, a meno che non siano inseriti in
tubi piu` larghi (di solito in  plastica gialla: il giallo e` il colore dei
tubi del  gas) in modo  che resti un'intercapedine d'aria  *comunicante con
l'esterno* del  muro: questo per evitare  che perdite di  gas si accumulino
nei muri, trasformandoli in bombe a tempo...
*Mi pare* che  solo gli attraversamenti dei muri  possano essere effettuati
senza guaina, trattandosi di pochi decimetri al massimo.
Quanto al  tubicino di piccolo diametro,  per una caldaia  dubito che basti
meno di un pollice: il gas proveniente dal contatore ha una certa pressione
e quindi la portata dipende essenzialmente dal diametro del tubo.
Chiedi ad un idraulico esperto.
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 / Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e        \
|  System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali  |
 \ 
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy   /

La soluzione "anima" è giusta, in quanto il tubo del gas (anche se
attraversa 1 cm di muro), deve essere inserito coassialmente ad un tubo
stagno di diametro pari almeno ai 3/2 del tubo del gas.
Tuttavia bisogna praticare nel locale le "prese di fuga", che, essendo il
gas più pesante dell'aria e quindi tendente a depositarsi sul pavimento,
vanno praticate appena sopra gli zoccoletti.
Ritengo comunque che entrambi le cose non siano attuabili "self-made", in
quanto, al di là delle capacità occorrono le prescritte abilitazioni per
poter rilasciare la certificazione di avvenuto collaudo dell'impianto, che
possono rilasciare soltanto le ditte autorizzate.
Per esperienza personale, ho realizzato "in toto" l'impianto di casa mia,
montando una caldaia "Chaffetau et Maurice" di 28.000 k/cal e 13 pannelli
irradianti di vario tipo (termosifoni). Ebbene, tutta la parte idrica l'ho
realizzata da me, portando la mandata ed il ritorno del riscaldamento e
delle prese sanitarie dietro la "dima" della caldaia; poi ho chiamato il
centro assistenza, mi soo fatto dire il collaudatore più a me vicino, ed ho
fatto collegare il tubo del gas. Il tizio ha storto un pò il muso e quasi
non voleva omologare l'impianto, tanto che ho quasi dovuto minacciarlo che
avrei reclamato direttamente alla casa costruttrice. Poi, con una bella
"centomila", ha riacquistato il sorriso e mi ha collegato il tubo del gas e
mi ha vidimato il libretto di manutenzione. Per curiosità ho chiesto quanto
avrebbe voluto per realizzare l'impianto (materiali esclusi) e cioè per
scavare le tracce, posizionare i pannelli, tutto insomma: 3 milioni mi ha
detto e comunque avrebbe lavorato per una settimana. Io ed un mio amico che
mi ha aiutato l'abbiamo realizzato in un giorno e mezzo...
bye bye
Gianni
Luca Polo <Luca...@gest.unipd.it.REMOVE-THIS> wrote in message
x7d7kji...@gest.unipd.it...


 vanno praticate appena sopra gli zoccoletti.
Attenzione !
Solo il GPL è più pesante dell' aria, e si accumula in basso.
Il metano é più leggero, e le aereazioni vanno fatte in alto
(in ambito non domestico, molti collaudatori non tollerano
nemmeno un ribasso delle prese d' aria di pochi centrimetri
sotto dal soffitto, e le vogliono "a filo soletta").
Cordialità.
                Paul