Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico

Intanto vorrei ringraziare tutti gli amici che mi
hanno dato consigli per il "mandrino difettoso.
Adesso avrei un problemino di impianto elettrico
che e' un po' come un quiz estivo, vediamo se siete bravi:
Abito in condominio con un'altra famiglia, ed ho
l'esigenza mettere (autonomamente) una plafoniera
nella terrazza, con un interruttore giu', in casa mia
(che chiamero' SUD) ed uno su', in terrazza (NORD).
Ebbene;
1) Vorrei fare in modo di poter accendere la plafoniera
(da SUD) quando devo salire in terrazza potendola poi
spegnere da lassů (NORD), *pero'...*
2) Vorrei pure fare in modo che, se l'interruttore SUD non č
stato preventivamente acceso (dando la corrente al circuito
SUD-NORD) la plafoniera non possa essere accese da NORD,
(dall'esterno della casa) e questo per evitare che essa si possa
utilizzare quando non sono in casa. Allorche' invece avrň
preventivamente acceso l'interruttore SUD la potrň accendere e
riaccendere da NORD quante volte voglio (sempre che nel frattempo,
da SUD, non abbia interrotto il circuito).
Un po' confuso vero?
In effetti ho fatto pure uno schemino in formato jpg che non allego perchč
non so' se si possa fare nei NG, ma se potete aiutarmi potrei mandarlo
in allegato a chi sara' cosi' volenteroso (e bravo)
il mio indirizzo e': 
ja...@iol.it
.
Grazie a tutti sin d'ora.
Poldo

 da SUD, non abbia interrotto il circuito).
Se ho capito bene, tu vuoi che l'interrutore di casa abbia la precedenza,
nel senso che se è spento non c'è verso di accendere la lampada, mentre se è
acceso la plafoniera è comandabile dall'interruttore NORD. Quello che non mi
è chiaro è se tu vuoi che, ad entrambi gli interruttori spenti la sola
accensione del SUD faccia accendere la lampada. In questo caso la situazione
è complicatuccia forte.
Se invece vuoi solo che SUD dia un consenso, devi semplicemente collegare in
serie i due interruttori. Faccio un disegnino sperando che si capisca.
fase °--------------/ ---------------------/------ |
                           SUD                         NORD   |
                                                                          |
                                                                          O
plafoniera
                                                                          |
neutro °-----------------------------------------|
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver & PPCSP member
Mi trovate anche nella community di 
www.genialpoint.it
(e c'è anche il concorso)


Nel caso richiesto da Poldo non va bene, perche' se si parte dalla
condizione in cui i 2 interruttori sono aperti  entrambi, quando si va sul
terrazzo e si preme l'interruttore SUD la luce non si accende (perche' NORD
e' aperto).
Una soluzione semplice potrebbe essere quella di realizzare un normale
impianto a 2 deviatori, con l'aggiunta di un interruttore in serie a SUD,
magari corredato di una spia luminosa che indichi il consenso all'impianto:
quando decidi di usare il terrazzo ttivi l'interruttore (e si accende la
spia), quando non lo usi piu' lo apri (e la spia si spegne):
               int. bipolare      deviatore
deviatore
                     SUD             SUD                              NORD
                                              o-----------------------o
  F o---------o \o---------o /                                         \
o-----o (luce terrazzo) o-------o N
                       !                      o-----------------------o
                       !
                       !
  F o---------o \o----o (spia) o------o N
--
Ciao
Gian Luca

 --
Per il caso richiesto da Poldo non puo' funzionare: supponiamo di essere
nella situazione in cui entrambi gli interruttori SUD e NORD siano aperti;
si decide di andare in terrazzo e si chiude SUD, ma la luce non si accende
perche' NORD e' aperto.
Una soluzione semplice puo' essere quella di realizzare un normale impianto
a due deviatori, con in piu' un interruttore di consenso in serie (a SUD).
Per fare un bel lavoro puoi dotare l'interruttore di spia che segnali
l'abilitazione all'impianto, nel qual caso devi usare un doppio
interruttore:
          int. consenso        deviatore                  deviatore
                SUD                  SUD                      NORD
                                              o-----------------o
F  o-------o \o------------o /                               \
--------( luce terrazzzo)---------o  N
                   !                          o-----------------o
                   !
F  o-------o \o----(spia)-----o  N
--
ciao
Gian Luca

 Nel caso richiesto da Poldo non va bene,
Se avessi capito esattamente cosa voleva, gli avrei risposto a tono (o mi
sarei astenuto). Proprio per questo ho iniziato la mia risposta con "Se ho
capito bene...". :-)


La soluzione più elegante consiste in due deviatori (uno a SUD e uno a NORD)
in modo da poter accendere e spegnere la luce da entrambi i punti
(provvedendo quello a SUD di spia luminosa per sapere quando è accesa la
luce, se non è visibile), con un bell'interruttore magnetotermico a SUD che
oltre ad inibire la luce esclude completamente l'impianto, proteggendo
quello a SUD!!!
Ricordati di far passare tra NORD e SUD almeno cinque cavi (direi che da 1.5
possono andare bene), e precisamente:
2 fasi provenienti dal deviatore a SUD
1 neutro
1 terra
1 fase di ritorno dal deviatore a NORD per illuminare il deviatore a SUD
...se hai bisogno di chiarimenti sullo schema fischia ma direi che è
piuttosto semplice!

Scusate, posto nuovamente questo msg
perche' non lo vedo nel ng:
Intanto vorrei ringraziare tutti gli amici che mi
hanno dato consigli per il "mandrino difettoso.
Adesso avrei un problemino di impianto elettrico
che e' un po' come un quiz estivo, vediamo se siete bravi:
Abito in condominio con un'altra famiglia, ed ho
l'esigenza mettere (autonomamente) una plafoniera
nella terrazza, con un interruttore giu', in casa mia
(che chiamero' SUD) ed uno su', in terrazza (NORD).
Ebbene;
1) Vorrei fare in modo di poter accendere la plafoniera
(da SUD) quando devo salire in terrazza potendola poi
spegnere da lassů (NORD), *pero'...*
2) Vorrei pure fare in modo che, se l'interruttore SUD non č
stato preventivamente acceso (dando la corrente al circuito
SUD-NORD) la plafoniera non possa essere accese da NORD,
(dall'esterno della casa) e questo per evitare che essa si possa
utilizzare quando non sono in casa. Allorche' invece avrň
preventivamente acceso l'interruttore SUD la potrň accendere e
riaccendere da NORD quante volte voglio (sempre che nel frattempo,
da SUD, non abbia interrotto il circuito).




 perche' non lo vedo nel ng:
...guarda che ci sono già anche le risposte!