Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: doppio impianto riscaldamento

Ho  ristrutturato casa circa 15 anni fa. Il condominio ha un 
riscaldamento centralizzato. Mi fecero fare il doppio impianto (autonomo 
piu' centralizzato) nellipotesi di un eventuale distacco dal 
centralizzato. Pero' tutti i termosifoni (9 in tutto) hanno doppie 
chiavette sopra e sotto (4 per termosifone) per potere escludere/inerire 
il centralizzato o l'autonomo.
Sta di fatto che non ho mai usato l'autonomo in questi 15 anni se non 
pochi giorni fa per una rottira del centralizzato....La pressione della 
caldaia cala! E cala  a cuasa del fatto che molte chiavette trafilano 
mettentdo in contatto i due impianti. Maledetto il gioro che ho messo le 
doppie chiavette! Ho isolato qualche ternosifone per capire dove trafila 
ma mi sa che piu' o meno tutti mi danno questo oprblema
 
Ora vorrei da voi un buon consiglio:
 
1. qualcuno mi dice di aspettare perche' le chiavette, inutilizzate per 
tanto tempo dopo, qualche uso ritornano a tamponare la perdita per 
dilatazione termica etc ( non ci credo)
 
2. la mia ipotesi è quella di aspettare con calma l'estate quando 
scaricano l'impiant centralizzato e far sostituire TUTTE le chiavette 
una volta per sempre
 
3. datemi voi qualche consiglio sul da farsi.
 
Se volete qualche foto sui tipi di chiavette fatemi sapere...vi mando 
una foto (sopra sono del tipo a premistoppa dove si svita il piccolo 
dado; sotto sono quelle che si avvitano col cacciavite...)
 
 
Grazie
 
Max

 Max
 
ciao enermax...
 
mi spiace, mai sentito di questa possibilita',
MI PIAcerebbe saperne di più. Perché allora ,
con queste valvole doppie, ogni casa potrebbe
dotarsi di termocamino, pariALMENTE con un certo
numero di caloriferi senza collegari impianti alla
caldaia.
 
se hai qualche marca, che leggi, poi cercherei
sul web.
 
ciao
 
mario

Il 14/01/12 21:54, MARIO.G ha scritto:

no è molto semplice e forse mi sono spiegato male:
 
tieni presente il termosifnoe davanti a te: a destra sopra chiavetta 
autonomo, a destra sotto chiavetta autonomo; a sinistra stessa cosa per 
il centralizzato. Se volgio usare l'uno o latro basta chiudere tutto un 
  lato ed aprire l'altro

   lato ed aprire l'altro
 
oh bella... ma p bellissimo, vuol dire per esempio , che tirando , io
che ho una cantina vespaio, dei nuovi tubi, potrei collerare un tot
numero di termosifoni al vecchio impianto, in particolare alle valvole
con la chiavetta... e sarei a posto, morto io mia moglie avrebbe
metè soldi e chiudendo con le chiavette si lascerebbe i caloriferi
che vuole, che scaldano, magari con una caldaia a gas.. io mi
ritrovo una vecchia ares, me la riporto a casa e quando sarò il tempo
ci penserò lei
 
interessantissimo, se hai qualche nome - foto, postale pure, che
pochissimi penso sappaino di sta roba...
 
AZZARDO UNA SPIEGAZIONE LOGICA.. per tuo problema : se come dici ...
allora la caldaia autonoma è gia presente e piazzata, per esempio
ti funge per la sanitaria giusto ? l'impianto autonomo, doveva
essere già in pressione... perchè altrimenti non mandava la
sanitaria...
per cui tu reputi.. che la valvola con la chiave.. perde da autonomo
verso il cetralizzato e  NON VICEVERSA ? per il giro chiave ? cosi ?
 
SENTI SE HO CAPITO, STACCA LA MANDATA E RITORNO IN CALDAIA
RISCALDAMENTO
AUTONOMO, SVUOTA IMPIANTO AUTONOMO E metti due rubinetti a sfera .
 
in questo modo ri riempi impainto autonomo, dai pressione, la
sanitaria
va benissimo e chiudi mandata e ritorno con le valvole a sfera...
 
non p un lavoro facile in fai da te.. ma se hai esperienza e mezzi
ce la fai... altrimenti.. TIENI BUONA LA SOLUZIONE.. ANZI MEGLIO
PRIMA ANCHE CHE QUALCHE VERO ESPERTO SI PRONUNCI.. io sono solo
un appassionato
 
ciao
 
mario
 


Mah!! io a sto punto direi al condominio che è 15 anni che viaggio con
l'autonomo e che del centralizzato non ho mai usufruito e mi farei
dare indietro il soldo ma come farai  a dimostrarlo boh!! non nè ho la
più pallida idea, forse tu lo sai.Oppure come fanno a sapere che non
hai mai usato il tuo autonomo Boh!! forse tu lo sai.
Ma che condominio strano
Ciao
Stefanino

 Stefanino
 
 
 
CIA STEFANICO.. NO , anche io ho riletto riletto per capire immaginare..
ma penso sia andata cosi...
 
ha preso un appartamento 15 anni fa e l'ha ristrutturato,
l'architetto gli ha proposto... qualcosa... al posto dello
scaldabagno mettiamo una caldaia con produzione di acqua calda
e colleghiamo I CALORIFERI, in modo, che se un domani futuro,
il condomonio passasse termoautonomo... stendendo i cavi in
ristrutturazione, si trova tutto fatto.
 
e gli han fatto l'impianto... e messo tra la valvola del
radiatore e tubo mandata e ritorno, un circuito a chiavetta
che penso sia un sistema meccanico tipo valvola a tre vie..
con cui baypassa , a comando, da caldaia autonoma e caldaia
centralizzata
 
ora gli si era fermato il centralizzato... e lui si era inserito
l'autonomo
 
ripartito il centralizzato, ha chiuso l'autonomo e purtroppo,
le cose vecchie.. fan i capricci, una volta che le tocchi...
( terrore di mia moglie, che si rompano ) poi son guai, e infatti,
questa volta p capitato, regolare, la pressione della caldia scende
e gli manda in blocco la caldaia.... LUI PENSA che siano le valvole
con la chiave... che lasciano passare da circuito autonomo a
circuito centralizzato.  ossia che le valvole... che non perdono...
hanno dentro un gommino, una chiusura che non p scattata bene, dopo
che l'ha aperta..
 
ORA NON SO SE PUň ESSERE... io ho suggerito di mettere due
rubinetti su mandata e ritorno, in modo che la pressione in
caldaia possa mantenersi e funzionare la acs, sanitaria ma
questo rimedio mi pare valido SOLO SE I TIMORI SUOI SON
GIUSTI... altrimenti non saprei cosa puo' essere....
 
ciao
 
mario


 
 
ragazzi ripeto la cosa è molto piu' semplice: mi hanno messo per ciascun 
termosifone due valvole sopra e sotto per ciascun lato che semplicemente 
chiudono come un semplice rubinetto l'acuqa che arriva e ritorna sia per 
il centralizzato che per l'autonomo. Queste valvole secondo me non 
chiudono bene e quindi non isolano perfettamente l'autonomo dal 
centralizzato e viceversa. In questo caso che faccio? Cambio tutte le 
valvole l'estate prossima oppure cè un sistema per ripararle o fare altro?