Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvole di sicurezza per GPL

Esistono valvole di sicurezza di dimensioni modeste (cioe per una bombola da
cucina, non per una centrale termoelettrica...), che blocchino il flusso sia
se si rompe il regolatore a monte(=pressione eccessiva) che se si rompe il
tubo a valle(=flusso eccessivo o pressione bassa)?
C'e` qualche specialista del settore che ne abbia notizia?
Mi smbrava di aver visto qualche cosa in giro...
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:clo8nk$6e9$1...@atlantis.cu.mi.it...


 si rompe il tubo a valle(=flusso eccessivo o pressione bassa)?
Per le bombole di GPL uso domestico non saprei, anche
se ne dubito.
Per gli impianti GPL di tipo fisso, esistono entrambi
i dispositivi di sicurezza che citi, (ed anche altri).
Si usa inserire una valvola di blocco a riarmo manuale
che interrompe l' erogazione del gas se la pressione a valle
del regolatore supera del 30 % il valore di taratura del
regolatore (generalmente 30 mbar nel caso di utenze finali).
A volte questo dispositivo di sicurezza č gią integrato nel
riduttore di pressione.
Parimenti, per limitare una portata eccessiva, si inserisce in linea
una valvola di eccesso di flusso, generalmente tarata con una
soglia d' intervento pari al 150 % della portata massima prevista.
A volte si installa anche una valvola di sfioro a valle del regolatore
per ovviare l' azionamento della valvola di blocco in caso di
mancanza di tenuta della regolazione in fase di chiusura del
riduttore di pressione.
Perņ, che io sappia, sono dispositivi adottati su rete fissa,
come quelle provenienti dai serbatoi (bomboloni) di propano.
Cordialitą.
                 Paul

 Cordialità.
Anche io pensavo che per la bombola per di piu` piccolina da 3 o 5 Kg la
valvola di sicurezza "tubo rotto" presente su alcuni regolatori fosse
sufficiente.
Un paio di giorni fa ho letto, su it.hobby.nautica, un post relativo ad un
incidente.
In breve: barca quasi nuova(se non ricodo male pochi mesi di vita), uno va
giu` per fare il caffe` e il fornello fa uno scoppio e non si accende.
secondo tentativo, si accende l'altro fornello e il forno ma con fiamme
altissime, stile lanciafiamme, che non si spengono neanche chiudendo la
manopola del fornello.
La situazione e` stata salvata con l'uso di un estintore a polvere.
Al controllo successivo il fornello era perfettamente funzionante: si era
rotta la membrana del regolatore.
Il fornello si era allagato di gas, probabilmente ancora liquido, che ha
continuato a bruciare anche a rubinetti chiusi.
Il tutto non si e risolto in un arrosto solo per la prontezza di chi ha
manovrato l'estintore (fra di noi: a polvere?!?!)
Pare che incidenti del genere siano tuttaltro che infrequenti e alcune
barche distrutte dalle fiamme siano da addebitarsi ad incidenti del genere.
Riflettendo mi viene in mente che il regolatore puo` essersi sfondato a
causa della bombola troppo piena (appena cambiata) oppure per effetto della
salsedine. La bombola era, per motivi di sicurezza, immagazzinata
all'esterno, suppongo in apposito gavone.
Capisci che la cosa mi fa un po' riflettere e mi sto domandando come devo
realizzare l'impianto della mia barca.
Trovo regolatori con sicurezza "tubo rotto" e rubinetti con sicurezza
"fuoco" e "tubo rotto" ma non una valvola di arresto per sovrapressione.
Hai mica un puntatore ad una delle valvole che dicevi?
La somma della sicura "tubo rotto" + una valvola di arresto per
sovrappressione dovrebbe fornire una ragionevole sicurezza...
a me interesserebbe di tipo non elettrico, sia per motivi di affidabilita`
che di consumi...
Ovviamente a monte viene una accurata manutenzione, uno stivaggio della
bombola in zona protetta dall'acqua e dalla salsedine, impianto fisso in
rame completamente ispezionabile...
Paolo

 C'e` qualche specialista del settore che ne abbia notizia?
   Non sono specialista,qui ci sono prodotti per sicurezza gas di
dimensioni
   *domestiche* ma non so se c'e' cio' che cerchi.
 
 
http://www.caleffi.it/?q=node/cb/8/calew/lista/cat/10
   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it