Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa, salvavita e misteri dell'elettrotecnica moderna

Ok, questa non l'ho capita.
Impianto elettrico seminuovo, diciamo che ha 5 anni o giu' di li',
tutto a norma.
In una scatola arrivano i fili, di sezione generosa.
Entrano in una presa schuko, poi in una presa normale, escono da un
altro buco verso una presa situata altrove, cui e' collegata la cappa
aspirante che funziona regolarmente..
Alla presa e' collegata una macchina del caffe'. Ieri,
improvvisamente, dopo 5 anni di onorato servizio, ha deciso che
qualcosa non deve funzionare, e salta il salvavita.
SItuazione attuale: se nulla e' collegato alle prese, funziona tutto
senza problemi.
Se la macchina del caffè è collegata a una presa altrove nella casa,
funziona tutto senza problemi, e la macchina peraltro fa un ottimo
caffe'.
Se attacco un altro utilizzatore alle prese incriminate (nella
fattispecie: un phon da 1500 W, l'unica particolarita' che mi viene in
mente e' che non ha la messa a terra) funziona tutto senza problemi.
Se la macchina del caffè è collegata, spenta, a una qualunque delle
due prese tutto senza problemi.
In quest' ultima condizione, nel momento in cui accendo la macchina,
salta la corrente!
MA COME STRACAXXX E' POSSIBILE?
cia'
Max
(PS. ovviamente questo dopo aver perso un'ora a cercare un guasto
inesistente nella macchina del caffe')

 inesistente nella macchina del caffe')
ciao
dovresti dire se salta il salvavita o il magnetotermico
ciao primula

> MA COME STRACAXXX E' POSSIBILE?
Ipotesi 1
La macchina del caff� disperde e le uniche prese realmente collegate 
all'impianto di terra sono quelle citate.
Ipotesi 2
Quando hai provato le altre prese della casa con la macchina del caff� 
(che disperde) hai sempre inserito la presa nello stesso verso riducendo 
a valori molto bassi la dispersione (poich� presumibilmente il guasto � 
su una sola fase).

 su una sola fase).
Provero' a girare la spina. Ma mi sembra strano, col tester non ho
trovato resistenze basse tra fasi e terra... boh.
cia'
Max

 trovato resistenze basse tra fasi e terra... boh.
230/0.03=7666 ohm
dipende tutto da cosa intendi per resistenze basse.

 dipende tutto da cosa intendi per resistenze basse.
Intendo che col tester sulla scala massima (200K, o forse 20K, non
ricordo) non segnava nulla...
cia'
Max

 ha scritto nel messaggio 
news:5111e3df-031f-4924...@g20g2000vba.googlegroups.com...

Certo ma con la tensione di prova del tester (9 volt) ma a 230 volt?
Anche l' aria a 220 volt � un discreto isolante ma con 15000 ( vedi candele 
per motori a benzina) diventa un conduttore.
Ciao 

 ricordo) non segnava nulla...
Potrebbe essere una dispersione di tipo capacitivo ... non rilevabile 
dal tester ... anche se appare strano.
Vabb� ... un motivo ci deve essere quindi direi di fare prima la prova 
di inversione della presa.
Poi controllerei il cavo di protezione.
Anche se � improbabile, data la bravura dell'impiantista, potrebbe 
essersi allentato un morsetto oppure un cavo PE per errore non � stato 
collegato.
Vale sicuramente la pena di andare a fondo del problema.

 ha scritto nel messaggio 
news:6a5db686-2eb4-4d1b...@q14g2000vbn.googlegroups.com...
Ok, questa non l'ho capita.
Impianto elettrico seminuovo, diciamo che ha 5 anni o giu' di li',
tutto a norma.
In una scatola arrivano i fili, di sezione generosa.
Entrano in una presa schuko, poi in una presa normale, escono da un
altro buco verso una presa situata altrove, cui e' collegata la cappa
aspirante che funziona regolarmente..
Alla presa e' collegata una macchina del caffe'. Ieri,
improvvisamente, dopo 5 anni di onorato servizio, ha deciso che
qualcosa non deve funzionare, e salta il salvavita.
SItuazione attuale: se nulla e' collegato alle prese, funziona tutto
senza problemi.
Se la macchina del caff� � collegata a una presa altrove nella casa,
funziona tutto senza problemi, e la macchina peraltro fa un ottimo
caffe'.
Se attacco un altro utilizzatore alle prese incriminate (nella
fattispecie: un phon da 1500 W, l'unica particolarita' che mi viene in
mente e' che non ha la messa a terra) funziona tutto senza problemi.
Se la macchina del caff� � collegata, spenta, a una qualunque delle
due prese tutto senza problemi.
In quest' ultima condizione, nel momento in cui accendo la macchina,
salta la corrente!
MA COME STRACAXXX E' POSSIBILE?
ipotesi 1
la presa fissata al muro della cucina e' di tipo shuko "fatta bene"
mentre per le altre usi un adattatore in cui la terra non fa contatto 
bene...
ipotesi 2
la presa "incriminata" e' la prima dell'impianto di terra e magari
quella con il cavo di terra piu' grosso e quindi ha la resistenza piu'
bassa... la dispersione e' cosi' bassa che la resistenza offerta
dalle altre prese la "cancella"
...
alberto