Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: elettrovalvola sul termosifone

 riccardo
Ciao Riccardo. Purtroppo non sono in grado di aiutarti per la tua richiesta.
Volevo segnalarti, però, che usiamo lo stesso nick e che quindi, per
distinguerci, forse sarebbe opportuno che tu lo modificassi, dato che è già
un po' che postop su questo NG e che le persone mi conoscono con questo
nick.
Grazie. :-)
--
Cinghiale

 dentro il termo e quella che bypassa il termo ?
Forse ti riferisci alle valvole elettrotermostatiche, o
a motore termico ?
Più che sui singoli radiatori, sono usate come valvole di zona,
cioè per il comando di più radiatori funzionalmente collegati,
oppure su termoconvettori. Il funzionamento si basa sulla
dilatazione di una capsula riscaldata dalla corrente di
alimentazione (tipicamente 24 volts, proveniente dal termostato).
Non hanno alcun bisogno di PC e/o elettronica per funzionare.
Per ambienti domestici non sono usate, a causa del costo e
della macchinosità dell' installazione elettrica.
Per avere una regolazione selettiva ai singoli corpi scaldanti
di un circuito comune, meglio usare le valvole termostatiche,
che non hanno bisogno di alimentazione elettrica.
Per saperne di più :
CAZZANIGA S.p.A., Biassono (MI).
Cordialità.
                  Paul

 nick.
Confermo! Primo e vero Cinghiale.
Quello con le ruote ed il motore.
Ciao.
             Paul

 ha scritto:
Non ti conviene usare una valvola termostatica, di basso costo e predisposta
per l'attacco ai caloriferi?
-- 
Bye
          Vitt

 (scusa)
E di che? :-)
Grazie.
--
Cinghiale

dentro il termo e quella che bypassa il termo ?
Etc...
Ciao.
Scusa se mi intrometto, io lurko perche' non sono
molto esperto.
Forse tu ti riferisci a valvole modulanti... cioe'
non ON OFF, ma la cui apertura puo' essere
proporzionale ad un determinato segnale.
Se ho capito, te ne sconsiglio l'uso, perche'
costano una cifra e che io sappia ti ci vorrebbe
pure l'aria compressa (forse ce ne sono con il
servomotore, ma costerebbero veramente una
cifra...)
Igor

no perchč vuole fare un controllo a zone. Interessante, la "domotica" si sta
diffondendo
gianni

 della macchinosità dell' installazione elettrica.
Moh a casa mia le hanno messe, una sulla distribuzione del piano di
sotto e una su quella del primo piano. Ogni piano ha il suo termostato,
i termostati attivano in parallelo la pompa della caldaia, poi a seconda
del termostato si apre l'uno o l'altro dei due gruppi. Il trumbe' diceva
che il vantaggio e' l'assenza di parti in movimento, effettivamente da
quando scatta il termostato a quando l'acqua inizia a circolare passano
un paio di minuti, il tempo per la valvola di scaldarsi e aprirsi.
L'alternativa e' fare come mio cognato che ha diviso casa sua in sette
zone, ciascuna servita da una pompa apposta.
B.

 Le teste termostatiche non mi interessano,
Se le tue capacità sono pari alle presunte competenze,
otterrai senz' altro degli ottimi  risultati.  Auguri.
Non ti sei chiesto però come mai non esiste un sistema di
regolazione modulante, e per di più a comando elettronico,
per i radiatori degli impianti casalinghi ?
Riflettici  un pochino...
Comunque non è necessario farsi da sè le valvole, i motori-trasduttori,
od inventarsi l' elettronica di controllo, per la serie "veni, vidi, vici".
Altri hanno progettato, costruito, verificato, messo in commercio
tutto quello che serve.
Procurati il catalogo  della ditta Cazzaniga "Regolazione per unità
terminali".
Troverai tutto ciò che ti serve, ed anche di più.
Così avrai tutte le indicazioni (prezzi compresi) per il tuo hobby :
come ammazzare le mosche con il cannone.
Cordialità.
                Paul

terminali".
Detta così sembra un po'macabra!
-- 
Bye
          Vitt

,

Scusate se mi intrometto in questo discorso, ho sentito parlare di
valvole termostatiche da attaccare direttamente ai caloriferi?
Sicuramente qualcuno di voi sapra' dirmi piu' o meno quanto costano,
se sono facili da installare e se per installarle devo svuotare
l'impianto.
Grazie a tutti in anticipo.
Ciao Enzo
P.S. in internet trovo qualche catalogo di queste valvole?
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.

modulanti.... mi dici che costano una cifra!
In ditta abbiamo delle macchine dove sono presenti
dei dispositivi grandi come una scatola di tonno
(circa) che modulano aria pilotati da un conv.
digitale analogico.
Sono prodotti in Italia, ma mi sono scordato di
segnarmi la ditta produttrice (se vuoi te la
comunico)
Il problema e' sempre e comunque l'aria, a mio
avviso... vale la pena installare un compressore
per variare la portata d'acqua in un termosifone?
Saluti. Igor

l'impianto.
da 41 a 44 milalire cad, attacchi di vario passo e angolo.
Per montarle penso proprio che almeno l'elemento andra' vuotato.

 riccardo