Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Chi conosce le caldaie Savio?

Salve a tutti,
stï¿œ cercando un esperto di caldaie Savio per risolvere (se possibile) un
problema piccolo ma fastidioso a cui ancora nessuno ï¿œ riuscito a dare
una risposta.
Si tratta di poter fare la doccia d'estate tiepida. Difatti anche con il
termostato al minimo l'acqua ï¿œ sempre troppo calda. Per cui devo
miscelare troppo con il risultato che la caldaia si spegne e poi l'acqua
viene diaccia. A quel punto chiedo dal miscelatore piï¿œ acqua calda, perï¿œ
appena si riaccende la caldaia l'acqua ritorna troppo calda. E cosï¿œ via
fino alla fine della doccia.
Tutte le volte che viene l'assistenza ho fatto presente il problema, che
a detta di loro non ha soluzione. Ultimamente il tecnico c'ï¿œ stato due
ore a fare delle prove: con il cellulare in contatto con la Savio ha
cambiato le sonde ha regolato la valvola del gas, ha provato anche a
cambiare la scheda elettronica, ma niente: anche al minimo la caldaia 
scalda troppo. 
La spiegazione che l'esperto ha dato al fenomeno ï¿œ che tali caldaie
devono andare in tutto il mondo, anche al polo nord, per cui sono tarate
per soddisfare tute le possibili utenze. Difatti chiaramente d'inverno
il problema non si pone.
Una possibile scappatoia, sempre a detta del tecnico, potrebbe essere
quella di parzializzare il gas agendo sul rubinetto d'ingresso.
Purtroppo anche le prove fatte su questa strada non hanno dato esito
positivo.
C'ï¿œ qualcuno che ha qualche idea?
Grazie ciao
-- 
Giovanni

 C'� qualcuno che ha qualche idea?
un gruppo/miscelatore temostatico sotto la caldaia o nella doccia?
non mi dire che il tecnco non te lo ha proposto!
Ciao
-- 
"Voglio sapere come Dio cre� questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, n� negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

 Ciao
si, me l'ha proposto. Allora secondo te sulla caldaia non si puï¿œ fare
proprio niente?
ciao
-- 
Giovanni

 proprio niente?
te non sei in grado. Il tuo tecnico ti propone di chiudere un p� il
gas...
A meno che non trovi qualcun altro pi� introdotto , direi proprio di no!


 A meno che non trovi qualcun altro pi� introdotto , direi proprio di no!
Mi sfugge qualcosa ...
Come pu� il gruppo termostatico impedire lo spegnimento della caldaia?

 wrote:

l'ho visto fare su una caldaia un p� troppo grossa per l'appartamento in
cui era installata. puoi regolare l'intervento del termostto pi� in alto
sperando che non stacchi pi� cos� presto.
Poi un'alternativa c'�: pu� lasciare qualche rubinetto di acqua calda
aperto. il maggior flusso richiesto potrebbe bastare a mantenere acceso
il bruciatore


 il bruciatore
Mi sa che nel caso specifico non funzioner� bene.
Esistono termostatici da caldaie istantanee ma in questo caso c'� un 
problema di flusso minimo al di sotto del quale la caldaia non parte.
Voglio dire ... se non si riesce a regolare a manina mi sa che anche il 
gruppo non riuscir�.
Il trucco del rubinetto aperto dovrebbe funzionare anche in manuale ... 
per� ... alla faccia del risparmio energetico ...

 
anch'io penso che il miscelatore termostatico non funzionerebbe per i motivi 
gia esposti. Per la soluzione di tenere un'altra cannella aperta, ci avevo giï¿œ 
pensato e temporaneamente farï¿œ cosï¿œ, perï¿œ il problema rimane aperto.
ciao 
-- 
Giovanni

 
se tengo il termostato piï¿œ alto devo miscelare ancora di piï¿œ con quella fredda.
Il risultato peggiora in quanto avrï¿œ ancora un passaggio piï¿œ inferiore di acqua
calda, con il conseguente stesso spengimento della caldaia.
ciao   
-- 
Giovanni

FAMMI SAPERE IL MODELLO ESATTO.
COMUNQUE IL TECNICO CHE HA FATTO LA TARATURA DEVE ANDARE PIU' SPESSO AI CORSI
DI AGGIORNAMENTO!!!
SE MI COMUNICHI IL MODELLO POI TI SPIEGO TUTTO!!
TANTI AUGURI E BUONE FESTE
SAVERIO
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it