Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettrico

E' da un po' che non leggevo questo ng, lo avevo perso a causa di virgilio,
ma adesso l' ho ritrovato grazie a un server tedesco.
Ho un problema di natura elettrica da sottoporre all' attenzione di voi
esperti...
In una casa rustica ho la seguente situazione in un locale ho un impianto
decente con la corrente trifase 380 V e monofase 220 V  (protetto da un
magnetotermico differenziale trifase e collegato ad un contatore da 5 Kw),
ed un locale separato da un portico.
Vorrei portare da un locale all' altro la 220 e la 380 sospendenso un cavo a
3/4 metri da terra per 5/6 metri, avevo pensato di portare le tra fasi il
neutro e la messa a terra e poi collegare le tre fasi + la terra ad una
presa trifase con fusibili, e una fase+ neutro ad un magnetotermico
differenziale da 25 A collegato alle prese normali e ad una plafoniera con
interruttore.
Il magnetotermico differenziale è superfluo oppure necessario ? Devo mettere
un magnetotermico anche nel locale nr.1 prima di questa tratta sospesa ?
Il cavo sospeso deve essere inserito in qualche tubatura protettiva tipo
quelle in plastica o acciaio per i cavi volanti per terra, o può essere
lasciato libero.
Quale sezione di cavo devo usare ?  3 mmq
Le sezioni sono uguali per le tre fasi per il neutro e per la terra in modo
da usare un unico cavo da 4 fili + terra  ?
Già che ci sono per sostituire un vecchio salvavita ho visto che ci sono
magnetotermici differenziali con protezione solo per correnti di guasto di
tipo alternato e  per correnti di tipo alternato + pulsante unidirezionale,
quale è il migliore per un uso domestico. Qualcuno può farmi un esempio per
farmi capire la differenza ?
Ciao e grazie
la sezione del cavo

 farmi capire la differenza ?
ee come
aspe facciamo un po di chiarezza
un salvavita è un differenziale
e non  un magnetotermico + differenziale
per quanto riguarda la corrente
io mi ri cordo che esistevano due tipi
quelli che andavano per le correnti alternate
cioe il classico differenziale da 0,003mA
e poi vi sono quelli che funzionano dove vi sono dei computer
e proprio a causa degli alimentatori dei pc ( spurie di tensione) non
funzionavano molto bene i differenziali del primo tipo

ps io ti consiglio di far fare questo lavoro da un elettricista
poiche vi sono anche da valutare i poteri di rottura degli interruttori, e
poi i miei sono consigli
e sempre meglio chiedere ad un esperto

 ha scritto nel messaggio
news:ccemeq$21n$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Praticamente si tratta di una prolunga, se usassi un cavo per la 380 trifase
e un cavo per la 220 monofase non ci sarebbero stati problemi in quanto il
locale nr. 1 è a norma con differenziali, magnetotermici e prese con
fusibili.
Il mio quesito sul differenziale magnetotermico nasce dal fatto che
intendevo usare un solo cavo:
togliere una presa 380 V trifase, portare le tre fasi + la terra nel secondo
locale, togliere una presa 220 V portare il neutro nel secondo locale.
Poi rimontare la presa 380 trifase nel locale nr.2, prendere una fase e il
neutro collegarli ad un magnetotermico differenziale monofase (ne ho uno da
25 A , 0,003A potrebbe andare bene) e a valle di esso mettere un paio di
prese 220 e una plafoniera con interruttore.
Oppure pensi sia meglio porta le tre fasi da una presa 380V e fase+neutro da
una presa 220V nel locale 1, usando 5 fili + la terra ?
Per quanto riguarda la sezione del cavo, il contatore eroga al massimo 6 Kw
quindi sui 10 A quindi pensavo ai 2,5 mmq, che dovrebbero andare bene fino a
15 A. O per 15 A è meglio il 4 mmq, nel caso decidessi di aumentare l'
erogazione a 10 Kw ?
Ciao e grazie