Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore: la mia esperienza

ciao a tutti,
ho iniziato a lurkare questo gruppo un anno fa, alla ricerca di informazioni
per l'installazione del condizionatore (mi ricordo che c'era polvansen che
contava i post inerenti...)
allora io, dopo aver letto di pompa per il vuoto, gas, BTU, cartelle... ecc
andai all'eurospin e comprai un condizionatore che avevano in offerta a 199
euro (unità interna + esterna 12000 BTU con pompa di calore non inverter con
5 metri di tubi già cartellati) e me lo installai da solo.
lo scorso anno ha funzionato per circa 200-250 ore per fare il freddo in un
locale di circa 80mc: sicuramente è sottodimensionato, non si gela ma tira
giù la temperatura di 5 gradi e butta fuori 1 litro d'acqua all'ora.
inoltre ha lavorato circa 50 ore per fare il caldo quando ancora non avevano
acceso il riscadamento (condominio centralizzato)
l'installazione è stata facilitata dalla disposizione delle unità: esterna
appoggiata sul balcone e interna sulla stessa parete.
ho predisposto l'impianto elettrico tirando una linea dal quadro principale,
ho fatto un buco nel muro lavorando con punta e mazzetta, ho nascosto i tubi
del gas in una bella canalina.
non ho fatto il vuoto nei tubi: ho serrato il tubo sulla mandata, ho
lasciato spifferare il tubo sul ritorno del gas, ho aperto il rubinetto del
gas e ho serrato il tubo del ritorno dopo qualche secondo (avrò forse perso
un po' di gas)
in sostanza sono fiero del mio lavoro!
scrivo perchè mi ero ripromesso lo scorso anno di informare il gruppo del
mio lavoro, ma ho voluto aspettare almeno una stagione di esercizio
dell'oggetto e poi mi sono dimenticato.
ora che i post sui condizionatori tornano numerosi mi sono ricordato del mio
proposito.
saluti a tutti
diego

 ha scritto nel messaggio 
news:4281f...@x-privat.org...


 Ci dici bene come hai fatto?
Aggiungo un altra domanda... tutti i condizionatori sono provvisti di tubo e
gas o alcuni si.. altri no ecc ecc? Si vede sulle scatole ? (ok son proprio
pigro la prossima volta do un occhiata ma non l'ho mai notato guardando
velocemente)

 Grazie, s.
io vi dico come ho fatto io senza pretesa che rappresenti lo stato dell'arte
dell'installazione...
la grande facilitazione è consistita nel fatto che i tubi erano già
cartellati, cioè avevano già la parte terminale deformata per adattarsi al
rubinetto del gas e sul tubo cartellato ci sono già le ghiere per il
serraggio; inoltre erano della lunghezza giusta.
per il collegamento dei tubi all'unità interna non c'è problema: li avvicini
dritti e serri, il collegamento all'unità esterna io l'ho eseguito cosi:
ho bloccato il tubo al rubinetto di mandata, ho bloccato il tubo a quello di
ritorno e poi l'ho allentato un po'.
sui rubinetti ci sono due tappi filettati che proteggono delle viti (che
sono i rubinetti veri e propri): ho tolto il tappo dal rubinetto di mandata
e ho svitato la vite per 5 o 6 giri.
immagina come si comporterebbe se ci fosse un liquido al posto del gas:
uscirebbe dall'unità esterna, andrebbe nel tubo di mandata, passerebbe
nell'unità interna, andrebbe nel tubo di ritorno e vorrebbe rientrare
nell'unità esterna.
mentre gira mi spinge fuori l'aria.
il rubinetto del ritorno è chiuso, ma il tubo 'sfiata': lascio sfiatare un
pò (secondi) e poi chiudo bene la ghiera.
apro il rubinetto di ritorno e accendo.
ciao
diego

 del mio proposito.
uff, credevo fosse un post in cui dicevi chesso' che il gas era finito, che
si era rotto qualcosa... insomma anche io l'ho montato da solo e mi stavo
iniziando a preoccupare che si dovesse fare qualche "manutenzione"
straordinaria ...
le immagini sono a bassa qualita' ma l'ho montato si e no in 1 ora, unita'
esterna poggiata su mattoni sul balcone, 1 buco al muro esterno, tubi a
vista in un locale magazzino, split rifinito e buchi stuccati ^_^
foto dello split : 
http://www.g2kweb.it/?2572
cartella : 
http://www.g2kweb.it/?1305
prima o POI  (poi poi.... ) sistemero' meglio il tutto.
-- 
-Gigio2k-

 dell'arte dell'installazione...
Perfetto, aggiungo anche che i cavi elettrici son uno scherzo da collegare,
da unita' esterna a interna dovrebbero esserci un 5 fili in 1 o 2 cavi,
basta farli passare insieme ai 2 tubi del gas.
Poi hai 2 tubicini di scolo, l'unita' esterna e' facile da sistemare, quella
interna hai 2 possibilita', o mandi il tubo di scolo in discesa insieme agli
altri al blocco esterno e riunisci i 2 scoli, o se hai la possibilita'
colleghi lo scarico dell osplit ad uno scolo nelle vicinanze.
Rimane solo 1 cavo di alimentazione, si consiglia sul manuale di collegarlo
con un interruttore per maggiore sicurezza, guardate le foto, qualcosa si
capisce, ho aggiunto dei commenti alle foto : 
http://www.g2kweb.it/?1305
-- 
-Gigio2k-

 ha scritto nel messaggio 
news:42821...@x-privat.org...


 ciao, s.
apropo', a funzionare funzionano bene, a montarli ci metti "poco" , per 200 
euro sei a posto l'estate, l'inverno non rendono molto... PERO' se hai 
intenzione di tenerlo per molto, io mi orienterei su un modello ad inverter. 
Ammortizzi la spesa con l'utilizzo negli anni.
-- 
[Gigio2k]
http://www.g2kweb.it
[ it-alt.comp.hardware.modding ] - 
http://www.g2kweb.it/ichm