Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbio su caldaia a gas...

Il dubbio riguarda la sicurezza nell'accensione elettronica.... Una
volta nelle vecchie caldaie a fiamma pilota la termocoppia impediva
l'apertura della valvola del gas in mancanza di fiamma... Nelle
caldaie ad accensione elettronica cosa c'è che impedisce l'apertura
del gas qualora le scintille non avvengano? Il dubbio che il gas entri
ugualmente me l'ha fatto venire un mio amico che lamenta il fatto che
la sua caldaia a volte "esplode" perché la scintilla piezoelettrica è
irregolare e a volte assente, o in ritardo...
Da qui la domanda: che rischi ci sono che la caldaia esploda nel vero
senso della parola? E qual'è il dispositivo che controlla che
l'accensione sia presente prima di aprire la valvola del gas?
Come ho detto, la cosa era chiara per le caldaie a fiamma pilota...
molto meno per quelle senza fiamma pilota...
La parola agli esperti. (non ditemi di cambiare stanza.. perché di là
non c'è mai (o quasi) nessuno.
Giovanni


la sonda a ionizzazione


Grazie della risposta.
Mi puoi dire qualcosa in più? Se non funzionasse cosa dovrebbe
succedere?
Giovanni


Ho controllato nel manuale della mia caldaia e si parla appunto di
accensione elettronica con controlla a ionizzazione, ma sullo schema
della caldaia e nella sua legenda di questa sonda neanche l'ombra...
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/caldaia8.jpg
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/caldaia6.jpg
Giovanni

 Giovanni
Certe volte  l'elettrodo di accensione svolge anche il compito di sonda 
a ionizzazione


Ecco... questo spiegherebbe perché non si trova la sonda...
Giovanni

> succedere?
La sonda a ionizzazione è una sicurezza , rileva la ionizzazione 
dell'aria dovuta alla presenza della fiamma, se non rileva, blocca la 
caldaia.



Aggiungo che comunque c'è un timer che agisce su questa sonda. E che se 
si sregola o guasta porta alle "esplosioni" di cui parla il tuo amico.
Insomma: una buona e frequente manutenzione, prestata da personale 
attrezzato, addestrato e competente è la VERA SICUREZZA.
-- 
Ciao!
Stefano

 caldaia.
ciao spanABRUGOLE
per caso, sai cosa consuma la preparazione nella camere di combustione
della miscela di innesco dell'accensione ?
LE ultime caldaie pensili con acs , che si innescano con fiamma pilota,
hanno becco da 10 litri, pari a un consumo per la fiamma pilota di 0.24 m3
mi han detto, o meglio, ho sentito diversi dire , che il consumo
senza fiamma pilota e accensione elettronica sia molto maggiore....
č attendibile questo ? secondo te ?
mario

 � attendibile questo ? secondo te ?
  questa secondo me � una grande vaccata, il consumo senza fiamma pilota 
� ovviamente minore che CON fiamma pilota, prova � che le caldaie a 
fiamma pilota sono in via di estinzione, a favore di quelle SENZA fiamma 
pilota.


Metto lo schema elettrico della caldaia del mio amico, metto il link
magari può aiutare. Tu dici che il timer della sonda sarebbe
responsabile delle "esplosioni"... Vediamo se mi ci raccapezzo: io
apro l'acqua calda, il pressostato da il consenso all'elettrodo di
accensione e contemporaneamente si apre la valvola del gas... se va
tutto bene la scintilla scocca si accende la fiamma e la sonda appena
sente la fiamma disabilita l'accensione. Questo se va tutto bene.
Rifacciamo il percorso con l"esplosione": io apro l'acqua calda, il
pressostato da il consenso all'accensione piezolelettrica e
contemporaneamente si apre la valvola del gas....per avvenire l'
"esplosione" occorre che non ci sia la scintilla, oppure che questa
avvenga in ritardo. Per cui la camera si satura di gas e a quel punto
ce la fa accendersi... Però di regola se dopo tot tempo la scheda
elettronica non blocca la valvola del gas significa che la sonda non
fa il suo lavoro e questo potrebbe dipendere dal timer di cui hai
parlato tu.  Fila il discorso fino a qui?
Comunque io nello schema non ho trovato ne sonda ne timer...
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/SchemacaldaiaHargo.png
Giovanni