Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Difetto Pompa Autoclave

la mia non è una vera e propria domanda... 
quando ho acquistato casa l'ho (dovuta) ristrutturata completamente. 
l'autoclave in cantina aveva un difetto (si accendeva per pochi secondi e si spegneva, dopo 5-10 secondi si riaccendeva... e così via).
Dopo aver risistemato tutte le tubature di casa (comprese l'ingresso in autoclave e l'uscita) il difetto è scomparso. ho pensato che fosse una perdita in casa.
circa un mese fa ho deciso di spengere l'autoclave visto che la pressione in casa era buona (hanno fatto dei lavori "importanti" nella zona).... detto fatto.. da qualche giorno l'acqua è un piscio.
riaccendo l'autoclave e si ripresenta il problema!!!!
ho chiamato il teNnico che mi ha detto che il problema è il pressostato.
 
ci sta, ma perché dopo i lavori per 3 anni ha funzionato bene senza rompere le scatole? 
 
mah!
vi aggiorno
 
P.S.
pompa da 0,75 cavalli(??)

Se dipende dal pressostato (che dovrebbe essere regolabile) lo vedi 
guardando sul manometro a quali pressioni stacca e attacca.
 
Molto probabilmente potrebbe essere mancanza di sufficiente aria nella 
cisterna.
 
Basta ricaricarla (ogni tanto va fatto) e tuuto torna a posto.


- non c'è manometro sul pressostato
- non abbiamo trovato modo di regolarlo
- aria nella cisterna? non ho capito. la mia cisterna non è chiusa
"ermeticamente"... ha un "tappone" chiuso con dadi e bulloni con
guarnizione che abbiamo aperto in questi guirni per controllare se non
fosse il galleggiante...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Diagnosi ESATTA!
 
E' (quasi esclusivamente) colpa del Pressostato.
 
E precisamente dell'ISTERESI dello stesso.
Praticamente la differenza di pressione tra lo scatto di accensione e 
spegnimento č minima... tale da farlo "scattare" continuamente.
 
Se il Pressostato č DIFFERENZIALE tale "differenza" (Delta P) č regolabile.
Se non č regolabile... porta pazienza...
 
Altra causa potrebbe "trovarsi" nella VNR - Valvola di Non Ritorno - sulla 
linea dell'Autoclave...
 
Ovvero... causa "sporcizia" (sabbia da lavori in corso) POTREBBE non 
chiudere perfettamente e cosě la pressione della Pompa "ri-fluisce" indietro 
nella linea... in un Loop chiuso...
 
Se "prima" della pompa o autoclave c'č una Saracinesca... prova a chiuderla 
una volta in pressione.
Se non si scarica subito il problema sta nel riflusso.
 
Come vedi i problemi possono essere diversi e non dipendere ne 
dall'Autoclave ne dal Pressostato....
 
Occhio che anche una"perdita" in linea crea lo stesso problema...
 
Ciao.
 
 

 Occhio che anche una"perdita" in linea crea lo stesso problema...
 
lo so... PAURA!!!
impianto nuovo di 3 anni... ha più paura chi me lo ha fatto che io, francamente

>>>>>>>>>>>>
 
Ahi... Ahi...
 
MAI "spiegarsi" chiaramente!
 
NON avevi detto che avevi un Serbatoio-Cisterna come "Autoclave"!
Uno pensa ai normali Autoclavi DOMESTICI e non a quelli semi-industriali!
 
 
SE tu hai un GROSSO serbatoio che funge da Autoclave... č a PRESSIONE 
ATMOSFERICA e DEVE essere "Ricaricato" di Aria Compressa di tanto in 
tanto.... ovvero man mano che l'aria in esso contenuta si "diluisce" con 
l'acqua.
 
SE l'avete "aperto" l'avete SICURAMENTE scaricato!
 
Bravi, sette piů! 
 
 

 SE l'avete "aperto" l'avete SICURAMENTE scaricato!
 
chiedo scusa per l'ignoranza dei temini usati
io per autoclave ho sempre inteso
l'insieme composto da un serbatoio, una pompa che attinge acqua da serbatoio e la spinge (in  alto).
 
mai avuti problemi di ricarica del serbatoio, anche se aperto altre volte...
mai saputo di dover tenere a pressione il serbatoio... 
In pratica: serbatoio, nella parte inferiore c'è un tubone di 1 metro che porta l'acqua alla pompa, dalla pompa parte la linea che porta acqua a casa...

>>>>>>>>>>>
 
Calma e gesso!
 
Quello da te indicato NON E' un Autoclave!    :-(
 
E' "semplicemente" un serbatoio d'accumolo!
Una semplice "Riserva" d'acqua.
Come se fosse una serie di 50 secchi messi li in attesa di essere 
utilizzati!
 
Un "Autoclave" è tutta una altra cosa!
 
E' un "serbatoio in pressione" caricato da una Pompa in pressione e 
mantenuto in pressione da una camera d'aria detta Polmone che mantiene la 
pressione costante!
Si dividono in Atmosferici e con Membrana.
In entrambi i casi vanno "caricati" quando sgonfi.
 
Il tuo (da come descritto) non c'entra niente con gli autoclavi.
Di solito lo mettono sul tetto e "alimenta" l'impianto di casa "per caduta".
 
Siccome il tuo è in cantina... ci hanno messo una"Pompa" per "sollevare" 
l'acqua.
Punto.
 
La Pompa "parte" con un "Pressostato" che "sente" quando la pressione scende 
sotto un certo livello e fa partire la pompa.
Punto.
 
Se parte e riparte è perché o è guasto o ci sono perdite da qualche parte.
Punto.
 
 
 
 
 
 

 Un "Autoclave" è tutta una altra cosa!
 
grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:ca992072-724e-4525...@googlegroups.com...
la mia non č una vera e propria domanda...
quando ho acquistato casa l'ho (dovuta) ristrutturata completamente.
l'autoclave in cantina aveva un difetto (si accendeva per pochi secondi e si 
spegneva, dopo 5-10 secondi si riaccendeva... e cosě via).
Dopo aver risistemato tutte le tubature di casa (comprese l'ingresso in 
autoclave e l'uscita) il difetto č scomparso. ho pensato che fosse una 
perdita in casa.
circa un mese fa ho deciso di spengere l'autoclave visto che la pressione in 
casa era buona (hanno fatto dei lavori "importanti" nella zona).... detto 
fatto.. da qualche giorno l'acqua č un piscio.
riaccendo l'autoclave e si ripresenta il problema!!!!
ho chiamato il teNnico che mi ha detto che il problema č il pressostato.
 
Un'autoclave č composta un serbatoio di accumulo, usualmente un serbatoio di 
plastica da 1000 litri o giů di li, una pompa elettrica e un sistema a valle 
che serve ad accendere la pompa quando serve e regolare il flusso.
I sistemi possibili sono sostanzialmente due:
 
Sistema elettromeccanico.
Sulla pompa c'č uno scatolotto rettangolare, grosso come un pezzo di sapone 
da bucato, a cui arrivano fili elettrici, che poi vanno al motore e sopra o 
accanto d'č un serbatoio di accumulo di acqua in pressione che puň avere la 
forma di una palla rossa o di un grosso serbatoio cilindrico.
La palla rossa ha uno strato d'aria compressa nella parte alta che mantiene 
l'acqua in pressione. Usualmente quest'aria č confinata in una sorta di 
pallone gonfiabile. se la pressione dell'aria diminuisce succede quello che 
hai descritto, la pompa si accende e si spegne continuamente. Puň bastare 
ricaricare la riserva di aria compressa (di solito sulla palla rossa, in 
alto c'č un tappo di plastica e sotto una valvola tipo bicicletta... bisogna 
gonfiare li) certe volte va cambiato il pallone gonfiabile all'interno.
 
Sistema elettronico.
Niente pezzo di sapone e niente palla rossa, sopra la pompa si trova un 
oggetto, fissato ai tubi, grande piů o meno come un fiasco (un po' piů 
piccolo). certe volte sopra c'č anche un piccolo pallone delle dimensione di 
una bottiglia da due litri. In questo caso poche speranze, non c'č niente da 
cambiare o regolare. O funziona o č rotto e va cambiato il fiasco...
 
Il problema che spesso succede con tutti e due i sistemi č una perdita agli 
scarichi del WC, se vedi un filo d'acqua esilissimo scorrere continuamente, 
č la valvola di scarico dello sciacquone che si č logorata e non tiene 
piů... č come se avessi lasciato una cannella aperta... fai riparare lo 
sciacquone e hai risolto il problema.
 
Dove l'hai trovato un idraulico che da la colpa al pressostato?
 
Paolo
 
 
 


 
 
Attenzione Paolo,
Non ha letto i suoi "ultimi" post!    :-(
 
NON si tratta di un "Autoclave" ma di un semplice Serbatoio d' accumulo 
posto in cantina!
Niente a che vedere con "serbatoi in pressione" di nessun genere e tipo.
 
La Pompa serve solo "per aiutare" il sollevamento in caso di bassa pressione 
in linea... tanto è vero che l'hanno lasciata spenta per mesi.
Ora che fa caldo ed il consumo generale aumenta... la accendono per 
comodità... ma va a singhiozzo.
 
Il Pressostato "sente" la variazione di pressione in linea... NON nel 
serbatoio.
 
E' come nelle caldaie istantanee: apri l'acqua... corre la pompa.