Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Paulhass....

Ti seguo da sempre e mi sembri il piu' adatto...senza nulla togliere agli 
altri bravissimi colleghi.
Devo cambiare la caldaia sanitaria/riscaldamento.
Premessa:
-L'attuale, a camera aperta ( 10 anni) e' all'esterno sul terrazzo;
-E' installata sul muro perimetrale in apposita nicchia, e' del tipo a 
camera aperta;
Il problema, a parte che dopo 10 anni e' da cambiare:
-Lo scarico e' insufficiente.Quando installata e' stato eliminato il sensore 
fumi ed in questi 10 anni ha funzionato bene, se si esclude il fatto che la 
nicchia e l'armadietto in alluminio che la contiene e'  sporco da residui di 
combustione;
-Mi trovo all'attico, la caldaia e' sotto la palpebra del tetto e nel tempo 
i vapori hanno fortemente "corroso" la sovrastante grondaia condominiale che 
viene investita  dallo scarico;
-Mi viene suggerita una caldaia stagna, quindi a tiraggio forzato che, 
dicono, mi consente di allungare il tubo di scarico fino a 3 mt e quindi 
scavalcare la grondaia.
-Dicono che il modello a condensazione non si puo' montare perche' destinata 
alle nuove costruzioni, appositamente predisposte.
Tutto giusto fin'ora, mi e' stata detta tutta la verita', nient'altro che la 
verita'?
Concordi?
Possibile che non si possa montare quella a condensazione? Che lavori sono 
possibili all'immobile per permetterne l'utilizzo?
Qualche altro consiglio per procedere con piu' consapevolezza?
Grazie, a buon rendere al ng .

 possibili all'immobile per permetterne l'utilizzo?
Penso che ti abbiano detto cosě perché quella a condensazione, per avere 
rendimenti elevati, deve mantenere la temperatura di mandata piů bassa. 
Quindi i termosifoni sarebbero sottodimensionati. Perň nessuno ti vieta di 
mantenere una temperatura piů alta o tenerli accesi piů a lungo o sostituire 
i termosifoni.
--
frasnt 

 agli altri bravissimi colleghi.
se non altro potevi mettere nel topic il VERO oggetto, oppure scrivere a 
paulhass in privato.

 ha scritto nel messaggio 
news:6tjediF...@mid.individual.net...

Hai ragione, chiedo umilmente scusa per la mia poca conoscenza delle regole.

   
Forse ti puo essere utile la risposta che mi ha dato Paulhass al topic 
"condensazione" delle 11.19

 Qualche altro consiglio per procedere con piu' consapevolezza?
Il più te l' ho detto. Potresti anche fare un raffronto in termini di spesa
d' acquisto tra una caldaia tradizionale ed una a condensazione,
e valutare se vale la pena in base ai tuoi consumi di combustibile.
Ad esempio (i valori sono solamente indicativi) :
se il costo maggiore della caldaia a condensazione rispetto ad una
tradizionale è pari a 600 euro, ed ipotizzando un rendimento del 92 %
per la tradizionale e del 100 % per quella a condensazione, con un costo
del combustibile pari a 1.000 euro l' anno saranno necessari 7,5 anni
per rientrare a pareggio del maggior investimento.
Cordialità.
                Paul

 anche a tiraggio forzato.
....cut.......
Grazie, chiarissimo.
Allora ne cerco una a camera aperta ma con tiraggio forzato, cosi' da 
evitare condensati dentro la nicchia e poter scavalcare la grondaia.
Al limite se ho difficolta' nel reperirla, anche a camera stagna/tiraggio 
forzato, anche se non strettamente necessaria.
Grazie, a buon rendere

 Cordialità.
Corretto, ma con un distinguo... per le caldaie a condensazione in 3 
anni viene restituito dalle imposte il 55% del prezzo d'acquisto.
Per le altre, no.
Nella maggior parte dei casi, dopo 3 anni una caldaia a condensazione è 
costata meno di una similare senza condensazione, anche se lasciata 
spenta ;)

 ;)
Con un paio di aggiunte al tuo distinguo:-)
Non per pignoleria ma per evitare facili illusioni al nostro amico.
1- se non erro ora i 3 anni sono diventati 5 anni
2- il rimborso fiscale del 55% non è matematicamente sicuro, è subordinato 
al plafond stanziato in finanziaria, e si scopre alla fine chi  ha in mano 
quattro assi  e chi invece ha neanche una coppia di due di coppe.
3- per mettere in moto tutto il meccanismo c'è da investire dai 500 ai 1000 
euro per la indispensabile certificazione energetica da commissionare 
all'apposito professionista.
(però se va bene anche questa spesa entra nel 55%)
-- 
Fabbrogiovanni

 all'apposito professionista.
Se uno non abita in un castello con 500/600 euri la certificazione si fa :)
(e poi è tranquillamente "riutilizzabile" per interventi futuri... che 
so, infissi nuovi ecc ecc)