Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cambio di un flessibile in bagno...

Ciao a tutti,
ieri ho cambiato un flessibile al bidet, ho un impianto
vecchio di 20 anni, fatto con i tubi metallici classici.
Ho messo il nuovo flessibile, mettendo sulla filettatura
maschia che mi va sulla tubazione dentro al muro due
o tre spire nastro di teflon, ho ripulito un pò la filettatura
e poi ho avvitato con moderazione il flessibile perché ho
paura che il tubo nel muro si spacchi.
Prima di rimettere la borchia di chiusura, ho messo un
foglio di carta sotto il fissaggio del flessibile per constatare
la riuscita dell'operazione, ma si è inumidito.
Avrò tirato poco l'avvitamento del flessibile per paura
di rompere l'eventuale curva del tubo oppure 3 spire di
nastro di teflon al posto della vecchia stoppa sono pochi?
Le curve a 90° doppia femmina dei vecchi tubi in ferro si
spaccano facilmente forzando l'avvitamento delle filettature
maschie?
Grazie

 nastro di teflon al posto della vecchia stoppa sono pochi?
      Senza dubbio pochi per l'ampia tolleranza delle filettature
      dei raccordi per tubazioni zincate! Io userei la classica
      stoppa e specifico mastice!
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Grazie
Se si spaccano non è perchè forzi troppo ma perchè sono talmente marce
che si spaccherebbero ugualmente da sole fra sei mesi.
Se vuoi riprovare avvolgi tanto teflon, ben teso (e nel verso giusto),
quello eventualmente in più se ne esce avvitando.
Altrimenti la stoppa come  dice Felix, con l'apposita pasta o
antiruggine/smalto.
Fabbrogiovanni.


OK, grazie..., prima magari metto più nastro in teflon che ho già,
se poi vedo che non funziona, vado dal rivenditore a prendere la
vecchia stoppa e mastice!
Ancora grazie...

 antiruggine/smalto.
Se non dovesse funzionare il teflon.....
Grazie anche a te!

 abbastanza consistente....
E ricordati che con il nastro di teflon non si può retrocedere dal senso
di avvitamento.
Cordialità.
           Paul

 ha scritto nel messaggio
news:bn9ln0$cdh$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 nastro di teflon al posto della vecchia stoppa sono pochi?
io su un flessibile in bagno ne ho messe 13 (contate) e perdeva. L'ho
smontato e rimontato 3 volte e continuava a perdere. Con la stoppa e la
pasta e' venuto bene subito.

e poi ho avvitato con moderazione il flessibile perché ho
Teflon solo su raccordi in plastica e in raccordi per il gas.
In tutti gli altri casi, stoppa !!!
L'ho imparato da solo !! Prima pensavo che gli idraulici non volessero
aggiornarsi alle tecnologie moderne, e che preferissero la stoppa al
teflon perchè avevano sempre fatto così .... Poi ho capito che tranne
nei casi particolari, la stoppa è 100 volte meglio del teflon !!
(purchè corredata di mastice, ed avvolta nella giusta quantità e nel
giusto verso !!).
Luca

 giusto verso !!).
La stoppa, o canapa che dir si voglia, e' una fibra di
natura vegetale, a contatto dell' acqua si dilata,
sigillando molto bene.
Sono d' accordo con te, inoltre consiglierei a Waldis da Pistoia
di asciugare entrambi i filetti prima del serraggio, per
usufruire di questa proprieta' che il teflon non possiede.


il teflon non è molto indicato per  tubi vecchi ed arrugginiti
in quanto non riempie i vuoti lasciati dalla ruggine
inoltre appena trova un residuo di calcare o ruggine si lesiona perdendo
molto della sua funzione
pertanto in simili situazione o usi moltissimo teflon (per ridurre le
perdite) o ritorni al classico utilizzando canapa e pastaverde