Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: IMMERGAS ZEUS 25

Qualcuno conosce questo modello?
Perchč mi sorge un dubbio, la manopola con il simbolo del radiatore su 
qualsiasi posizione la metto porta sempre l'acqua dell'impianto di 
riscaldamento a 80°, non dovrebbe servire a regolare la temperatura 
dell'impianto? 
 
 


quella dovrebbe essere la sua funzione, perň potrebbe anche essere che sia 
stata implementata una funzione che controlla il riscaldamento in funzione 
della portata del ricircolatore mantenendo fissa la T dell'acqua, in quel 
caso la regolazione da manopola dovrebbe essere bypassata.
 
perň non conosco quella particolare caldaia e quindi non so se č prevista 
per quel funzionamento.
 
ciao.
 
Lo 
 

 dell'impianto?
 
Dovrebbe.
Ho la sensazione che si andata in pensione una delle sonde NTC. Sono
sonde che rilevano la temperatura dell'acqua prima e dopo il
riscaldamento. Possono anche durare tutta la vita della caladaia, ma
può capitare che qualcuna defunga prima di una decina di anni di vita.
 
La temperatura del sanitario, invece, si riesce a regolare? Non sono
certo di quante sonde NTC la Zeus 25 sia dotata, ma se la risposta è
"sì", la sonda potrebbe essere quella del circuito di riscaldamento;
se è "no", potrebbe essere quella comune, a monte dello scambiatore.
 
Una sonda costa dieci/quindici euro. Manodopera per un quarto d'ora/
mezz'ora, oltre a diritti di chiamata. Cambiarla non è difficile, ma
ti sconsiglio fermamente l'intervento per questioni di sicurezza,
oltre che per divieto di legge.
--
ziggio

 dell'impianto?
 
Dovrebbe.
Ho la sensazione che si andata in pensione una delle sonde NTC. Sono
sonde che rilevano la temperatura dell'acqua prima e dopo il
riscaldamento. Possono anche durare tutta la vita della caladaia, ma
puň capitare che qualcuna defunga prima di una decina di anni di vita.
 
La temperatura del sanitario, invece, si riesce a regolare? Non sono
certo di quante sonde NTC la Zeus 25 sia dotata, ma se la risposta č
"sě", la sonda potrebbe essere quella del circuito di riscaldamento;
se č "no", potrebbe essere quella comune, a monte dello scambiatore.
 
Una sonda costa dieci/quindici euro. Manodopera per un quarto d'ora/
mezz'ora, oltre a diritti di chiamata. Cambiarla non č difficile, ma
ti sconsiglio fermamente l'intervento per questioni di sicurezza,
oltre che per divieto di legge.
--
ziggio
 
Regolando quella dell'acqua sanitaria la temperatura del relativo display 
cambia, invece questa no.
Aspetterň il prossimo intervento del tecnico. Ma questa regolazione č 
fondamentale, oppure considerando che essendoci i termosifoni in ghisa č 
meglio che sia sempre al massimo? 
 
 

 meglio che sia sempre al massimo?
 
Dipende da quando sarà il prossimo intervento. E, volendo rimandare,
dipende da quanto lavora la caldaia (sei a Vipiteno o ad Agrigento?).
Una caldaia che non modula e resta al massimo significa cicli di
accensione più brevi e temperature più alte. La maggiore efficienza si
ha, in genere, con una regolazione tra la metà e i due terzi (a
prescindere da altri parametri importanti, es: un po' maggiore se la
casa è grande o con elevata dispersione termica; il differenziale
termico interno/esterno, ecc). Quindi, il maggior consumo di gas nel
corso di un intero anno potrebbe anche essere superiore al costo
dell'intervento.
Acqua troppo calda nel circuito potrebbe stressare maggiormente alcuni
componenti, ma non è detto.
Per il calcare, essendo il circuito chiuso, tutto quello che c'è si
dovrebbe essere già depositato.
 
Francamente, a me una cladaia che va solo a manetta darebbe un po'
fastidio. Sempre ammesso che sia la sonda NTC, una sessantina di euro
si potrebbero anche spendere.
--
ziggio

 ha scritto nel messaggio 
news:653b6daa-c55d-485d...@t16g2000vba.googlegroups.com...

Il display della temperatura sembra funzionare perchè sale dai 40° agli 80° 
(anche se una volta è passato da 60 a 80 in un tempo troppo veloce). Ma la 
sonda a questo punto funziona perchè rileva la temperatura. Mi vien più da 
pensare alla scheda a questo punto che non stacca quando serve.
Se porto la manopola di regolazione su punto più basso l'impianto si spegne, 
quindi in teoria dovrebbe funzionare anche questo.
 
Dal libretto dovrebbero esserci tre sonde NTC Boiler, mandata e ritorno.
 
Prima di chiamare il tecnico vorrei capire bene il funzionamento del 
dispositivo, perchè già l'altra volta gli avevo fatto notare questo 
problema, ma secondo lui andava bene. A me pareva avesse più fretta di andar 
via.
Se c'è perciò qualcuno che mi spiega bene ne sarei grato, perchè così la 
prossima volta che lo chiamo non mi può raccontar storie.
Grazie 
 
 

 prossima volta che lo chiamo non mi può raccontar storie.
 
Se vuoi spiegazioni tecniche e certezze, ti consiglio di scrivere o 
telefonare direttamente a Immergas.
Sono gentili e disponibili: una volta gli ho posto un quesito via mail e 
mezz'ora dopo mi chiama un loro ingegnere sul cellulare: mi ha spiegato 
tutto e di piu' di cio' che volevo sapere, concludendo (dopo mezz'ora al 
telefono) con: "per ulteriori dubbi non esiti a contattarci"...