Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come calcolare il potere isolante di una parete

Dove e possibile trovare tabelle per i coefficienti.
Grazie da Palmik.

 Dove e possibile trovare tabelle per i coefficienti.
Spiegati meglio.
Quali coefficienti ti servono ?
I coefficienti di transmittanza "K" oppure quelli di conduttività
termica dei singoli materiali (lambda) ?
Oppure ti serve sapere come calcolare la dispersione termica
di una parete ?
Cordialità.
          Paul


Grazie
Palmik.

 migliorarla( aumentare l'isolamento).
Il calore disperso da una parete dipende dalla sua superficie,
dalla differenza tra temperatura interna ed esterna degli ambienti
divisi dalla parete, e dal coefficiente  globale di trasmissione "K",
chiamato anche valore di trasmittanza.
La formula è :
    Q = A* K* (ti - te)
dove :
Q = kcal/h disperse
A = superficie in mq
K = coefficiente di trasmissione
(ti - te) salto termico in C° tra interno ed esterno
Facciamo un esempio :
Quanto calore disperde una parete costituita da una muratura
in calcestruzzo spessore 30 cm, lunga 5mt ed alta 3 mt, supposto
una temperatura interna di 20 C° ed esterna di 5C° ?
A = 5*3 = 15 mq
K = 2
(ti - te) =  (20 - 5)  = 15
Immettendo i dati nella formula, come risultato si ottiene 450 kcal/h
disperse.
Il valore di "K" per i più usuali materiali si trova nei manuali
di termotecnica, sebbene molto spesso bisogna calcolarlo, in quanto
le strutture d' uso impiegate oggi in edilizia sono composite, cioè
costituite da più materiali.
Infatti la parete dell' esempio di cui sopra, se parliamo di un fabbricato
di civile abitazione, anzichè in calcestruzzo sarà più probabilmente
costituita in mattoni forati (magari di tipo Poroton), con una
intercapedine isolante (solamente aria ma più probabilmente
un materassino di lana di roccia od una lasta di Stiferite o polistirene),
ed un tavolato interno in forati leggeri. Il tutto per diversi spessori.
Con tante variabili  è più difficile trovare il "K" bello e pronto
per una certa parete.
Bisogna calcolarselo da sè medesimi, facendo riferimento al valore
di conduttività termica (lambda) dei singoli materiali che compongono
la struttura, ed ai relativi spessori utilizzati.
Programmi di calcolo computerizzati aiutano molto, ma si può fare
benissimo anche a mano, usando una semplice calcolatrice.
Tempo fà avevo postato su questo NG il metodo completo per
il calcolo dei flussi di calore dispersi nelle strutture, che era una parte
di alcune mie lezioni su come si calcolano i radiatori.
Il corso era piuttosto lungo, e non mi pare il caso di ripostarlo
sull' NG.
Cercalo con Google, od eventualmente se non vuoi perdere troppo
tempo se vuoi posso mandartelo in e-mail.
Cordialità.
         Paul

          Paul
sei piů prezioso dell'oro ...




 ho un 0.60 a me non importa cosa sia.
Non sono  bravo con le formule, se dico una sciocchezza cestina senza
pietą, ma:
(1 diviso 1 diviso 0,60) non fa 1,66666666666 ?)
Fabbrogiovanni


Palmik

 Problema:
Aggiungo... vai su 
ww.acca.it
 e scaricati termus G

 Quindi ho che il caso 2 isola per 3 e più volte del caso 1.
Non puoi eseguire dei calcoli, arrivare ad un risultato e poi dire
"a me non importa cosa sia" !!!
Bisogna sapere cosa si sta facendo.
Cerchiamo di capire prima di tutto cosa vuoi ottenere.
Se non ho capito male, vuoi comparare le caratteristiche
di isolamento termico di due distinte pareti :
- la prima costituita da uno spessore di tufo di 60 cm.
- la seconda costituita da uno spessore di tufo di 10 cm più
   un tavolato in laterizio di 8 cm e camera d' aria interposta
   spessa 5 cm
Il valore che devi trovare per ciascun caso (e che quindi andrà
comparato), è il "K" delle due singole pareti.
Questo coefficiente è l' inverso della resistenza termica della
struttura, cioè esprime la facilità che ha una struttura di disperdere
il calore. Detto in altre parole, è "l' indice di transmittanza".
Più il "K" è alto, più calore passerà e sarà disperso.
Ma come si calcola il "K" ?
Premesso che per le usuali strutture si trova già calcolato, se
necessita trovarlo da sè bisogna procedere nel sguente modo :
Per prima cosa si calcola la resistenza termica della parete
(se è di un materiale solo), oppure si fà la somma delle resistenze
termiche di ciascun strato di materiale (se la parete è composita,
cioè costituta da più materiali).
Ma come si calcola la resistenza termica ?
Si determina sapendo la proprietà isolante del materiale preso
in esame (cioè la sua conduttività termica, chiamata anche "lambda")
ed il relativo spessore.
La resistenza termica  è l' inverso del "lambda, e moltiplicato
lo spessore.
Facciamo un esempio, prendendo come riferimento due materiali
usati nelle costruzioni :
- laterizio pieno comune
- polistirene
Il laterizio comune ha un valore di conduttività termica "lambda"
di 0,76.
Il polistirene ha un valore di "lambda" del 0,030.
La resistenza termica di una muratura di laterizio spessa 30 cm
sarà perciò :
                   1
       R  = ______ x spessore (in metri)
               lambda
è cioè :
                  1
       R = ______ x 0,30   =  0,395
                 0,76
E quella di uno spessore di polistirene di 5 cm sarà :
                  1
       R = ______ x 0,05   =  1, 667
               0,030
Se ora si vogliono calcolare i "K" nei due casi, basta fare l' inverso
della resistenza, e cioè 1/0,395 per la parete di laterizio e 1/1,667
per il polistirene.
Il risultato sarà 2,53 nel primo caso e 0,60 nel secondo.
Vale a dire che per quanto riguarda le dispersioni di calore, uno
spessore di polistirene di 5 cm disperde 4 volte meno calore che
una parete in laterizio spessa 30 cm.
Capito il meccanismo ?
Veniamo ora al tuo caso.
Dando per buoni i valori che riporti ("lambda" per il tufo pari a 1
e pari a 0,5 per i mattoni forati), si deve procedere così :
1) caso. Parete di tufo di 60 cm di spessore.
Si calcola la resistenza termica, che risulta pari a 0,6
Si calcola il "K" (facendo l' inverso della resistenza termica), e
quindi si ottiene 1,6.
Questo dato esprime le kcal/h che disperde una parete di tufo
spessa 60 cm per ogni mq di superficie e per ogni C° di salto
termico tra l' interno e l' esterno.
2) caso. Parete composita in tufo di 10 cm di spessore ed in
mattoni forati di 8 cm con interposta camera d' aria di 5 cm.
Si calcola la resistenza termica dello spessore in tufo, che risulta
essere pari a 0,1.
Si calcola la resistenza termica dello spessore in laterizio, che
risulta di 0,16.
Per quanto riguarda l' intercapedine d' aria, NON si fà riferimento
al lambda, ma al cosiddetto "valore di conduttanza", che per
strati d' aria verticali con spessori da 2 a 10 cm si pone pari a 5,5.
Si calcola quindi la resistenza dell' intercapedine facendo l' inverso
della conduttanza (senza tener conto dello spessore), ottenendo
il valore di 0,18.
Si sommano le tre singole resistenze termiche (0,1 + 0,16 + 0,18),
ottenendo il risultato di 0,44.
Si fà l'inverso della somma delle tre resistenze, e si ottiene un valore
di "K" pari a 2,27.
Puoi ora comparare le due pareti, trovando che la seconda
disperde calore circa 1,4 volte più della prima.
Per completezza d' informazione, mi corre l' obbligo di dirti che il
valore di "K" trovato come sopra, nel caso di un impiego reale per
i calcoli di un impianto termico, dovrebbe essere corretto introducendo
i dati relativi agli intonaci (interni ed esterni), e le cosiddette
resistenze termiche di "adduzione" e di "emissione".
Ma questo è un altro discorso.
Cordialità
              Paul


bravo Paul, ottima risposta
Gildo

 ha scritto nel messaggio
news:bnb228$v4joq$1...@ID-109282.news.uni-berlin.de...

Non ho parole.
E stato molto chiaro.
Il mio problema e quello di fare un muro, ma avendo poco spazio da un lato
lo vorrei fare di materiale diverso per avere un isolamento sia per il caldo
che per il freddo uguale per tutti i lati.
Ma ora ho tutti gli elementi per poter fare un confrondo.
Grazie
Palmik