Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per tecnici impiantisti ma non solo.

      Il fabbrotedesco mi prega di chiedere a chi ha esperienza/competenza
in
    materia se nel suo tipo di laboratorio/officina c'e' l'obbligo di
installare un impianto antincendio,il problema nasce dal fatto che ha
affittato un capannone in cui e` presente un impianto obsoleto quindi vuol
sapere se e` tenuto a ripristinarne la funzionalita' o se puo' rimuovere
alcuni tubi che gli creano problemi, ( il capannone era adibito a
calzaturificio) possibilmente citare qualche norma/legge/disposizione al
riguardo.
       Le attrezzature sono le solite, magli, forge, seghe, troncatrici,
  piegatrici, incudini, mole, smerigliatrici, trapano a colonna
,saldatrici,
  lettriche e ossiacetileniche....etc..etc..
       graziefelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sapere se e` tenuto a ripristinarne la funzionalita'
Non ho esperienze con ambienti dove siano presenti forge.
Se non ci fosse, sarebbe un ambiente ordinario. A "naso" non dovrebbe essere 
richiesto nulla di particolare neanche nel tuo caso.
Solo estintori e valvole di intercettazione del combustibile. A condizione 
che l'oggetto sia di costruzione recente quandi con marcatura CE. Altrimenti 
si complica
Ha dipendenti? o comunque altri collaboratori o apprendisti/stagisti?
Se si, diventa luogo di lavoro e quindi deve fare (far fare) il documento di 
valutazione dei rischi (articolo 28 del Dlgs 81/2008). Che, tra le altre 
cose, prevede la valutazione dei rischi dei macchinari, del rischio incendio 
ed il rischio esplosione, con la classificazione delle eventuali zone 
pericolose per la presenza di gas.
Qualcuno infatti deve comunque "certificare" anche il caso che l'ambiente 
sia  ordinario. Perchè le immissioni di gas sono assenti, contenute o solo 
in presenza di guasto e/o perchè la ventilazione è elevata (semplificando). 
Sulla base di quello si traggono conclusioni e si capisce anche che tipo di 
impianti occorrono.
Se è un luogo di lavoro deve anche far eseguire da un Organismo Notificato, 
le verifiche periodiche dell'impianto di terra (DPR 462 del 2001). Compresa 
una verifica straordinaria alla messa in funzione dell'impianto elettrico. 
Se l'impianto di terra non fosse mai stato denunciato, meglio pianificare 
come effettuare la comunicazione. Forse è opportuno che diventi un nuovo 
impianto.
Leggi qui un pò di opzioni
http://www.csdm.it/impianti_elettrici_impianti.html
Considerato che la potenza contrattuale (elettrica) sarà probabilmente 
superiore a 6 kW (o la superficie maggiore di 200 m^2), le modifiche, gli 
ampliamenti agli impianti (tutti, non solo quello elettrico)richiedono che 
il progetto venga realizzato da un professionista (perito o ingegnere) 
iscritto al relativo Collegio/Ordine (art 5 DM 37/08). Idem se viene 
superato il limite di 50 kW per la potenza termica.
Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa.
-- 
Giorgio 

riguardo.
La cosa migliore sarebbe sentire i vigili del fuoco.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 
temo di dovere sostenere con forza questa opzione.  Gli e', come 
nell'antinfortunistica, che queste cose dipendono dalla sorveglianza, 
dall'autorizzazione, dalla firma, dell'ufficio locale.  Che  solo potra' 
dire "sistema le cose cosi', fai questo, togli quello".
La logica mi dice "per quel tipo di lavoro sara' richiesto un qualche tipo 
di prevenzione antincendio", ma come te lo sapra' dire solo il viggile del 
fuoco del posto.
Facciamo l'esempio piu' stupido:  obbligo di estintore a polvere, minimo 1 o 
1,5 kg?  posizionato a quale distanza dai macchinari?
Costera' qualche euro, ca va sans dire, ma e' l'unico modo per evitare che 
un giorno qualcuno si alzi e dica "le uscite di sicurezza hanno i maniglioni 
a 98 cm da terra, mentre la legge prevede che siano a 100 cm da terra".  Non 
e' una battuta:  ho visto personalmente rifiutare la certificazione ad una 
scuola ristrutturata, per 2 cm di altezza  del maniglione :)
Paolo

 
Esiste l'obbligo del certificato di prevenzione incendi anche per i 
condomini... figurati in un capannone di un fabbro. La cosa migliore è 
consultare il locale comando dei vigili del fuoco. SE (come immagino) 
esiste l'obbligo del certificato, sullo stesso è prevista l'indicazione 
della consistenza dell'impianto (numero estintori, numero manichette, ecc.).

 La cosa migliore sarebbe sentire i vigili del fuoco.
Imho non subito e non direttamente. Meglio rivolgersi prima ad un 
consulente/professionista.
Si fa presto a passare dal parere, al verbale di contestazione.
-- 
Giorgio