Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [HELP] URGENTE!!!!!

Ciao ragazzi...
ho appena lasciato casa in cui ero in affitto.
In casa non è rimasto niente tranne un climatizzatore Ariston
Oggi pomeriggio doveva venire un mio amico a smontarlo e a rimontarlo in 
un'altra casa.
Ma è sicuro che mi darà buca!!
( io però due anni fà, per lui ho dovuto aprire lo studio il 16 agosto 
perchè aveva un terribile mal di denti....vabbè lasciamo stare)
Siccome domani devo lasciare la chiavi di casa al proprietario.
DEVO assolutamente smontare il climatizzatore.
Non mi interessa rimontarlo almeno per il momento.
L'importante è levarlo da quell'appartamento altrimenti non lo potrò più 
prendere!!!
staccare unità interna ed unità esterna non dovrebbe essre un grosso 
problema.
Il problema principale è fare in modo che si perda tutto il GAS.
Come si chiude il gas in un climatizzatore??
Datemi tanti consigli
per evitare di fare danni!!
Grazie!!!!
 

    Mai fatto...
    Prima risposta di Google:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=41874
ciao
-- 
Gianluca         

 Come si chiude il gas in un climatizzatore??
Danni non ne fai, alla peggio dovrai farlo ricaricare.
-- 
Cinghiale (39, 110+21, RM)
http://www.azzurra.org/jafirc/chat.php?stanza=idairc

Il problema principale è fare in modo che si perda tutto il GAS.
Quello non e' un problema, il gas si perde subito non appena stacchi i
tubi.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Grazie!!!!
Ciao, sull'unita' esterna dovrebbero esserci le valvoline di intercetto, le 
chiudi giusto per evitare che entri aria o sporcizia poi allenti le ghiere 
sui terminali e lasci sfiatare il gas.
Almeno e' quello che farei io ;-)
-- 
Saluti da Drizzt.
-- 
La miglior lista civica di Ravenna:
http://www.ravennapuntoacapo.blogspot.com
http://www.ravennapuntoacapo.it/

 tubi.
evidentemente, nella fretta ho dimenticato a mettere un "NON" ;-)

 ghiere sui terminali e lasci sfiatare il gas.
Aggiungo, se sono ancora in tempo, di sigillare tutti i tubi su unità 
interna ed esterna, in modo da evitare che entri dello sporco.
In assenza di specifici tappi un diti ritagliato da un guanto in lattice e 
fissato esternamente con un elastico può fungere allo scopo.
Repo 

 Come si chiude il gas in un climatizzatore??
Chiudi il rubinetto della mandata (tubo sottile) dell'unita' esterna
(senso orario) e fai funzionare il climatizzatore finche' il
compressore parte e gira per un po' di minuti (non ti so dire quanti,
ma a un certo punto il "ronfare" del compressore si deve stabilizzare:
significa che ha compresso tutto quello che c'era da comprimere); a
questo punto tutto il gas sara' nel lato alta pressione dell'unita'
esterna; non resta che chiudere l'altro rubinetto (il ritorno, tubo
grosso) e tutto o quasi il gas resta dentro l'unita' esterna.
Nell'unita' interna, se l'operazione e' andata come doveva, dovrebbe
essere rimasto solo il...vuoto (pressione inferiore a quella
atmosferica).

 Ciao ragazzi...
Grazie a tutti per i consigli...
ce l'ho fatta...si č perso solo il gas contenuto nel tubo!!
:-)

 :-)
 
Se hai seguito la procedura che ti e' stata indicata, nel tubo non c'era  
piu' gas, al limite qualche traccia.
Se invece ti ha fatto una sbuffata di freon ed olio, mi sa che qualcosa e'  
andato storto
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
=============================================================

 andato storto
purtroppo non ho potuto seguire pedissequamente la procedura poichè sabato 
mi hanno staccato il contatore della luce.
Quindi ho dovuto per foza svitare senza accendere il compressore.
quindi credo sia uscito il gas che era ancora contenuto nel tubo.
e solo quello dato che prima di staccare il tubo ho chiuso il rubinetto con 
una chiave esagonale!
;-) 

 e solo quello dato che prima di staccare il tubo ho chiuso il rubinetto con
Se non hai chiuso tutti e DUE i rubinetti il gas l'hai perso tutto; se
li hai chiusi tutti e due senza poter avviare il compressore hai perso
circa meta' gas; in ogni caso dovrai ricaricare.

 circa meta' gas; in ogni caso dovrai ricaricare.
Sei molto ottimista :)) Secondo me ne perdi molto di piu', chiudendo i  
rubinetti cosi' come si trova.
