Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita da raccordo calorifero

Ciao a tutti. Ho un calorifero che perde da un filetto di un raccordo (zona 
freccia rossa pero' non sopra, ma nella parte che guarda verso il pavimento)
http://img213.imageshack.us/img213/5517/53512846fj0.jpg
togliendo il carter di palstica grigio ho trovato una vite (non visible 
nella foto per via della bassa luce) nel punto di quest'altra freccia rossa:
http://img166.imageshack.us/img166/2295/85165265ky1.jpg
pero' non so a cosa possa servire tale vite.Vi ringrazio se me lo potete 
dire.
Per completezza posto anche la foto del raccordo che c'e' dall'altra parte 
rispetto a quello danneggiato (il classico rubinetto) :
http://img213.imageshack.us/img213/6929/91875888qn6.jpg
Posso riparare io tale perdita ? come posso procedere ?
ho ipotizzato:
chiudo il rubinetto della terza foto
smonto il raccordo danneggiato svitandolo
tolgo il residuo dal filetto e uso il silicone a striscie, quello che si usa 
adesso per i raccordi idraulici.
C'e' qualche parte che ho saltato o la sequenza di operazioni è giusta ? i 
raccordi sono destrorsi ? come posso svitare il raccordo nel caso fosse 
fortemente incrostato ? rischio di spaccare tutto e quindi conveine chiamare 
un idraulico ? grazie in anticipo a tutti. ciao.

 usa adesso per i raccordi idraulici.
Non ricordo bene ma la tenuta in quel punto è data da un OR oppure da un 
innesto conico, oppure ancora dall'ogiva di ottone calzata sul tubetto di 
rame, per cui non serve avvolgere il filetto.
Io proverei a sbloccare la ghiera e poi riserrarla con forza.
Confermo che il senso di svitamento è quello normale, non ci sono problemi 
di incrostazioni perchè è tutto ottone e rame.
Inutile agiungere che l'intervento fai da te potrebbe risolversi in tre 
modi:
1- il paziente guarisce
2- il paziente non migliora e continuerà a gocciolare come adesso
3- il paziente peggiora drasticamente e rimarrai senza riscaldamento fino a 
quando trovi un idraulico di buon cuore che viene a salvarti.
-- 
Fabbrogiovanni 

 quando trovi un idraulico di buon cuore che viene a salvarti.
  4- Quella guarnizione a nastro e' in teflon non silicone! :-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Posso riparare io tale perdita ? come posso procedere ?
Il raccordo che collega il corpo del detentore al tubo di rame
del tuo radiatore è un raccordo "Rafit".
Questi speciali raccordi sono costituiti da un corpo esterno
da avvitare, e una parte interna che all' avvitamento forza
contemporaneamente una guarnizione plastica sul detentore
ed un anello in gomma sul tubo in rame, realizzando la
chiusura ermetica da entrambe le parti.
Non sono previste guarnizioni o sigillanti da applicare al
montaggio.
Vedi com' è fatto qui :
http://xs224.xs.to/xs224/08076/rafit512.jpg
http://xs224.xs.to/xs224/08076/rafit1224.jpg
Con il trascorrere del tempo è frequente che venga a mancare
l' ermeticità tra la guarnizione in gomma ed il tubo in rame.
Il rimedio è semplicissimo : si tratta di avvitare il raccordo
per stringere ulteriormente la gomma sul tubo.
E' frequente che la posizione dei raccordi sia alquanto
sacrificata in posti angusti. Per facilitare la manovra, il produttore
forniva una chiave speciale (aperta per inserirla sul tubo in rame),
che ti faccio vedere qui :
http://xs224.xs.to/xs224/08076/rafit2173.jpg
Dalla foto che hai inviato, comunque, mi pare di vedere che tu puoi
avvitare il Rafit anche con una semplice chiave "a pappagallo".
Controlla anche tutti gli altri raccordi dell' impianto. Ciò
permetterà, oltre che a prevenire ulteriori perdite in altri posti,
di capire quanto si era allentato il raccordo in perdita.
Cordialità.
               Paul

grazie a tutti. Ho stretto il raccordo e la perdita è scomparsa. 

 grazie a tutti. Ho stretto il raccordo e la perdita è scomparsa.
In questi giorni  si leggeva sui giornali  -temperature in calo di 10°-
Pensa se rimanevi senza riscaldamento:-)
-- 
Fabbrogiovanni