Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora caldaie

Qualcuno può aiutarmi? La mia caldaia da un po' di tempo va continuamente in
blocco, l'idraulico non si fa vivo e io sono molto incaz... adirato.
In pratica la caldaia si accende, ma dopo qualche secondo si spegne come se
si resettasse, poi si riaccende subito dopo, questo ciclo anomalo può
continuare per giorni se non piove, invece quando piove o non fa molto
freddo la caldaia va spesso in blocco, ho notato che la fiamma si spegne per
l'intervento di un pressostato tarato in milliBar vicino la canna fumaria.
Cosa può essere?
PS la canna fumaria è coassiale e scarica subito dietro al muro dove è
montata la caldaia, lunghezza 40cm.
Ciao
J

Jorges ha scritto:

Sei sicuro che il blocco sia causato da questo sensore ? Che io sappia
vicino alla canna fumaria c'e' solo il sensore dei fumi (lo riconossci
perche' appare come un semplice filo di ferro con un filo che arriva alla
scheda elettronica) che interviene in caso di eccesso di CO, eccesso
causato da un cattivo tiraggio.
Da quello che dici sembrerebbe un problema di tiraggio. Hai verificato che
l'aspiratore dei fumi posto sopra il bruciatore all'imbocco della canna
fumaria funziona nel momento che la fiamma si accende ? (basta avvicinare
un orecchio e lo dovresti sentire quando si avvia). Controlla anche che la
canna fumaria non sia ostruita lato esterno (magari qualche uccello ci ha
fatto il nido -)).
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:fjAwd.30906$Zk.5...@twister2.libero.it...

Da quello che scrivi sembra che sia il sensore fumi ,se la caldaia è
all'esterno ,se non c'è pericolo di riflusso dei fumi in casa, in questi
casi e solo in questi puoi escluderlo, smontandolo dalla sua sede e
appoggiandolo senza staccare i fili, all'interno della caldaia dove non
prenda calore: questo farà il tecnico nell'intervento
Se è possibile allunga la canna fumaria
ciao     edy

 esterno (magari qualche uccello ci ha fatto il nido -)).
L'aspiratore dei fumi parte regolarmente prima della fiamma, (è una ventola
vero?) la canna fumaria è orrizzontale e sporge dal muro di 20cm a 3metri
d'altezza, nessun nido, cmq provo a vedere.
Ciao

 Se è possibile allunga la canna fumaria
Si la caldaia è in un locale all'esterno della casa con grate sulla porta,
quindi provo a seguire il tuo consiglio, stacco il suo tubicino e provo. Ti
farò sapere.
Pensavo anchio che la canna fumaria fosse corta ma l'idrico all'epoca della
installazione mi disse che andava fatta così, un buco nel muro sopra la
caldaia, una curva e un pezzo di tubo... tant'è che quando tira un po' di
vento mi arrivano gli sbuffi dei fumi in casa... mah...
Grazie e ciao

 milliBar vicino la canna fumaria. Cosa può essere?
Ho visto solo ora che all'interno della caldaia c'è il suo schema elettrico,
così mi sono accertato che quello è proprio il pressostato fumi, staccando
il suo tubicino la fiamma si spegne, allora ho provato a unire i fili del
contatto NA dello stesso e la fiamma rimane accesa, aspetto fino a quando
non interviene i termostato, al successivo richiamo del termostato la fiamma
non riparte se non apro e richiudo per un attimo i contatti del pressostato
fumi...
Provo a ricollegare il pressostato e a smontare la canna fumaria...
sorpresa!
La canna fumaria è formata da 2 tubi coassiali, quello all'interno è lo
scarico fumi, quello esterno serve per aspirare aria, ora penso: "sfilando
quel tubo esterno, l'aria viene presa dall'interno del locale che è comunque
ben areato, non vicino allo scarico", la fiamma adesso non si spegne più e
la caldaia funge alla grande!!!
Era quello il suo male, per provare metto una mano davanti e prontamente
riappare il difetto. Se penso a tutti i santi che ho scomodato....
Grazie a Marco e Edy per i preziosi consigli, vi auguro un buon Natale al
calduccio.
Ciao