Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavo da 1,5 o da 2,5?

Ciao,
devo fare l'impianto elettrico del primo piano di casa mia.
Per ogni singolo frutto 220V delle camere da letto e bagno devo usare
un cavo 1,5 o 2,5?
La tratta di cui parlo e' scatola derivazione/frutto 220V
Grazie
Stefano


e lo metti pure a norma da solo ?
per sapere
felice&pago
16A
.

 per sapere
No, penso che per quello chieda il tuo intervento... :P 


Pensavo di farmi eleggere per cambiare le normative secondo gli
standard di casa mia :)
PS sapete mica  che relazione tra assicurazioni scoppio/incendio e le
certificazioni degli impianti?

 certificazioni degli impianti?
non pagano :)
felice&pago
vecchio porco
.

 Ciao,


   Vista la modesta differenza di costo, visto l'uso che si fa delle
   prese, considerato che e' molto piu' sicuro e pratico, perche' non
   utilizzare solo cavi da 2,5?
   felix.
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
http://tinypic.com/r/zt7t5f/7
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Confermate?
Azz... alllora forse e' meglio che chiedo le certificazioni a chi sta
vendendo e faccio a norma anche il piano superiore

 maneggiare....
Scusa, ma questa non l'ho capita.
Come fa un cavo ad essere insidioso ?
Capisco fosse un'arma data capitata in mani inesperte, ma un cavo ...
ciao,
Piero 

 ha scritto nel messaggio 
news:c959918f-cff9-49ae...@l14g2000pre.googlegroups.com...


Confermate?

Cioč stai comprando casa?
Quando io la comprai un anno fa il notaio non poteva fare il rogito in 
assenza di tutte le certificazioni.....
Nightflyer 

 l'ntensità.
ok ho capito, ti ringrazio
ciao,
Piero 

 maneggiare....
    Trovo piu' insidiosa una presa bipasso alimentata da cavi da 1,5mm!


Depende... da quanto distante devi andare todo depende!
Se devi fare 10 metri ok il 2,5 per le prese
se ne devi fare 20, meglio il 4
se ne devi fare 30, meglio il 6
50 metri? 10!
100 metri? Penserei al 16
Se invece si considera solo il fattore surriscaldamento del cavo, il 2,5
va bene anche per 1Km...
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 va bene anche per 1Km...
Ma caduta di potenziale e surriscaldamento non sono direttamente 
proporzionali?
Devi per forza considerale entrambi....o sbaglio?
Forse non ho afferrato il tuo ragionamento.

    >> Per esempio ogni volta che devi uppare l'impianto esistente
    Io uppo, tu uppi, egli uppa... (???) Upgradare? Peggio!... :)
-- 
Gianluca         

 Forse non ho afferrato il tuo ragionamento.
Ciò che provoca il riscaldamento è la potenza dissipata. Questa è
dissipata su tutta la lunghezza del cavo. La temperatura raggiunta dal
cavo è data dalla somma della temperatura ambiente e della sua
resistenza termica moltiplicata per la potenza. Se ne consideriamo una
fettina infinitesimale le proporzioni tra corrente e temperatura sono
mantenute. Da ciò si deduce che l'aumento di temperatura dipende solo
dalla densità di corrente a parità di materiale.


 assenza di tutte le certificazioni.....
Hanno abrogato quell'articolo del DM 37/08. Non c'è più l'obbligo per il 
notaio di chiedere le varie dichirazioni di conformità
--
Giorgio 


quoto nella mia piccola nuova casa l'impianto fatto da me ha visto solo 
fili da 2,5
e prese schuko

ford ha scritto:

   Odio gli adattatori "shuco-eurospina" cambio presa o spina secondo i
   casi!
