Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore luci senza fili

Ho una situazione luci in un punto abbastanza scomoda e la vorrei modificare.
 
Ovviamente non ho nessunissima voglia di far fare una traccia nel muro 
lunga un paio di metri almeno...
 
Ci sono due interruttori, i classici che accendono e spengono (non ho 
mai capito come devono essere messi i fili perché questo accada) senza 
il relè.
 
Vorrei prendere uno di quei moduli riceventi da inserire all'interno di 
una delle due scatolette e poi mettere sul muro dove mi serve 
l'interruttore trasmittente senza fili.
 
Ho un dubbio da assoluta nubbia... Questa soluzione funziona anche con 
la configurazione che ho?
 
Mi spiego meglio, sostituendo uno dei due interruttori con il 
ricevitore l'altro continuerebbe a funzionare o lo devo isolare?
 
Nel secondo caso dovrei però installare due interruttori senza fili.
 

la configurazione che ho?
 
Si, se il tuo ricevitore fa la funzione di deviatore e non semplice
interruttore.
Pero' devi portargli anche fase e neutro per il funzionamento suo.
A meno che il ricevitore non funzioni a pile.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Se il modulo ricevente funziona come deviatore e non come semplice interruttore, puoi metterlo al posto di uno dei due attuali deviatori e mantieni il controllo da due punti. 
Altrimenti, comandi esclusivamente con il senza fili. In questo caso metti insieme tutto e tre i fili di uno dei due deviatori (che togli) e al posto dell'altro deviatore, tra comune e gli altri due fili insieme, metti il ricevente. 
Si è capito niente ?

 niente ?
 
Niente... ;-)
 

Se mi dici che hai qualche vaga cognizione di un circuito elettrico domani ti faccio un disegno, ma se sei assolutamente profano è meglio che non ti cimenti. 


Qualche vaga cognizione ce l'ho.
 
Vorrei capire cosa devo comprare esattamente, poi faccio montare il 
tutto ad un elettricista.
 
So che la cosa migliore sarebbe far fare tutto a lui ma vivo in un 
posto particolare, dove gli elettricisti sono altrettanto particolari e 
molte cose le devo comprare on line.
 
Su Amazon queste cose si trovano e Amazon se sbagli ti cambia anche la 
merce, ma io preferirei non sbagliare. Qui anche il discorso dei 
corrieri è particolare.
 
Se esistono dei ricevitori che fungono da deviatori il problema è bello 
che risolto, sostituisco uno dei due deviatori attuali e aggiungo un 
interruttore senza fili nel punto dove mi serve.
 
In caso contrario la cosa si incasina un po', perché devo mettere un 
ricevitore e due interruttori senza fili ma devo far modificare la 
configurazione dei cavi che vanno alla lampada.
 

Forse, senza chiamare nessuno e senza modificare l'impianto, potresti considerare se questa soluzione fa al caso tuo
Electraline 58308 Confezione da 2 Portalampada E27 con Telecomando, Bianco 
https://www.amazon.it/dp/B00F323USE/ref=cm_sw_r_cp_api_IA8fybQBNCPDY
 

interruttore senza fili nel punto dove mi serve.
 
Prova a linkarcene qualcuno che ti sembra adatto, poi proveremo a
scoprire se funge.



Anni fa, abbiamo risolto una situazione simile con un set di prese telecomandate della Lidl.
Una parente era costretta a letto, e serviva un banale campanello per chiamate.
Non c'era modo di colegarsi da nessuna parte, abbiamo risolto mettendo un campanello sempre alimentato nella presa, e la presa collegata al telecomando.


Il mio problema è decisamente differente.
 
Ho una piccola anticamera sulla quale affacciano le porte di due camere 
da letto e di un bagno.
 
Attualmente ci sono due deviatori, uno (del tutto inutile perché è 
abbastanza vicino all'altro) vicino alla porta del bagno e uno vicino a 
una delle camere.
 
Sia il bagno che la camera con il deviatore vicino sono per gli ospiti, 
quindi vengono usate relativamente poco.
 
Vicino alla porta della nostra camera da letto non c'è niente.
 
Il tutto è complicato dalla necessità di mettere una 'barriera' 
antigatto davanti alla nostra porta x evitare che i disgraziati vengano 
a grattarla alle 6 di mattina...
 
Questo ci obbliga ad entrare/uscire nel buio più profondo.
 
Quello che serve a noi è mettere un interrutore fisso simile a quelli 
normali ma senza fili.
 
Un portalampade radiocomandato non ci stà nella lampada a muro, e i 
telecomandi volanti come quelli delle auto non vanno bene perché non 
sapremmo dove metterlo e lo perderemmo dopo pochi giorni.
 

 Ovviamente non ho nessunissima voglia di far fare una traccia nel muro 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 


Questo dovrebbe risolverti il problema 
Tibelec 624710 - Kit interruttore va e vieni senza fili 
https://www.amazon.it/dp/B00PZNJUDA/ref=cm_sw_r_cp_api_8eigybXNEEF5N
 
Uno dei due deviatori andrà isolato o quantomeno bloccato in una posizione. 
Dietro all'altro alloggi il ricevitore. Il trasmettitore lo piazzi dove vuoi e mantieni due punti di controllo

 scoprire se funge.
 
Mi hanno consigliato questo: 
https://www.amazon.it/dp/B00PZNJUDA/
 
 
Sembra di capire che funziona anche come deviatore.
 
Il fatto che abbia solo due fili è cosa buona e giusta? Uno è la fase è 
l'altro è il neutro?
 
Io uno dei deviatori lo posso anche eliminare e nella scatoletta 
metterci il ricevitore.
 
Ovvio che se posso installare il ricevitore e mantenere in funzione 
anche il secondo deviatore sarebbe ancora meglio.
 
Così avrei 3 punti on/off, ma non è comunque insispensabile.
 

 piazzi dove vuoi e mantieni due punti di controllo
 
Se io uno dei due deviatori lo elimino proprio e nella sua scatoletta a 
muro ci metto il ricevitore?
 
Il ricevitore ha solo due fili, mentre penso che il deviatore ne abbia 
tre... come lo collego?
 

  anche a batteria che risolve questo tipo di problemi.
 
Due deviatori (posizionati distanti uno dall' altro) che comandano lo 
stesso punto luce.
 
Il problema è che io vivo in Spagna, su Amazon.it e Amazon.es riesco a 
trovare dei prodotti e a farmeli spedire.
 
Hai idea di come sia messa Nice con la vendita on line?
 

Se ho visto bene il ricevitore ha 4 fili, due si collegano all'interruttore esistente e due al circuito. 
Nell'immagine, sopra dovrebbe essere la tua situazione attuale. Sotto le varianti da applicare. Il deviatore di destra per semplicità non lo tocchi e lo lasci fisso in quella posizione. Del deviatore di sinistra vai a sfruttare solo il comune e una uscita, come fosse un semplice interruttore. Quindi stacchi i  tre fili dai morsetti e colleghi come vedi. Penso che con in mano il pezzo e le sue istruzioni tutto diventa più chiaro
 
https://1drv.ms/i/s!Ak1xBLnncsa5jLcnSsxW1__GXpAxZA
 
 
 

Così avrei 3 punti on/off, ma non è comunque insispensabile.
 
In quel caso dovresti mettere 2 deviatori ed 1 invertitore.


>Mi hanno consigliato questo: 
https://www.amazon.it/dp/B00PZNJUDA/
 
 
 


> punti luce hai?
 
 


> punti luce hai?
 
 


Ni (leggi i commenti)
E un interruttore ma ha l'ingresso per l'interruttore originale per cui di fatto hai due punti di comando 

 
http://automazionionline.it/sub_reparto.php?Main=6&Sub=54
 
 
 
