Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Crimpare i cavi

Secondo voi, è eccessivamente paranoico crimpare dei capicorda per 
collegare le prese e per fare i ponticelli tra più frutti della stessa 
scatola?
 
So per certo che nessun elettricista lo fa, per ovvi motivi di tempo.
Ho fatto una prova con una presa con due frutti e devo dire che il 
lavoro viene molto più pulito.
 
Controindicazioni, tempo e costi delle boccole a parte?
 

Controindicazioni, tempo e costi delle boccole a parte? 
 
Penso che se prendi dei capicorda adatti allo scopo, quindi dimensionati per la potenza che dovranno subire, sìa molto più comodo in caso di continue modifiche all'impianto. 
Infatti questo sistema è usato nei macchinari per facilitare le riparazioni e gli assemblaggi, perché così facendo, non bisogna stare li ad accorciare, spellare i cavi.
Senza contare la possibilità di recuperare l'intero impianto elettrico (cavi già crimpati e dotati di presett) in caso di demolizione di del macchinario. 
Quindi se hai intenzione di modificare spesso l'impianto elettrico (cambiare prese ecc) per modificare la destinazione d'uso del locale, può essere conveniente, altrimenti è uno sfizio che non avrei intenzione di prendermi. 

 Controindicazioni
 
1) In ogni connessione raddoppi i punti di contatto raddoppiando la 
probabilità di guasto (e di incendio di natura elettrica)
 
2) I componenti devono essere montati secondo le specifiche del 
costruttore: i morsetti dei frutti, fino a prova contraria, nascono per 
il montaggio diretto del cavo nel morsetto (poiché anche le norme CEI 
stabiliscono che i morsetti  'devono permettere la connessione senza 
speciale preparazione del conduttore' (CEI 23.9)... i costruttori si 
adeguano).
 

 adeguano).
 
non è una controindicazione "permettere la connessione senza speciale 
preparazione dl conduttore" non è l'unica via per inserire dei condutori 
in un frutto. Piuttosto se la norma è scritta così, ancora una volta 
indica che chi scrive certe cose è un imbecille, perchè questo potrebbe 
indurre che si possa inserire il conduttore anche senza preventiva 
spellatura (speciale preparazione).
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 spellatura (speciale preparazione).
 
La Norma CEI 23.9 prosegue così:
 
"Il termine preparazione speciale riguarda la saldatura dei  fili del 
conduttore, l'uso di cavi con capicorda, la formazione di occhielli, 
ecc., ma non la rimessa in forma  del  conduttore  prima  della  sua 
introduzione  nel morsetto o l'attorcigliamento di un conduttore 
flessibile per consolidarne l'estremità."
 
Vediamo di capirci: i frutti devono sicuramente permettere il cablaggio 
con il filo inserito direttamente senza preparazione.
In senso stretto la norma non vieta l'uso della preparazione speciale.
Ma se abbiamo la certezza, leggendo la norma, che il frutto sia montato 
correttamente inserendo il cavo senza capicorda la certezza contraria 
non possiamo averla (a meno che il costruttore non lo espliciti).
 
Poi vale sempre il punto 1.
 
 
 

 Controindicazioni, tempo e costi delle boccole a parte?
 
nessuna, la maggiore resistenza di contatto è irrilevante ed ai fini della "probabilità di guasto" ha un peso enormemente maggiore un inadeguato serraggio dei morsetti rispetto al'uso o non uso dei puntalini.
 
P.S.: la cosa importante è NON attorcigliare il trefolo prima di inserirlo nel puntalino.


le controindicazioni le hai già dette tu : tra i vantaggi 
però ci aggiungerei la manutenibilità in eventuali smontaggi 
e rimontaggi ripetuti.
 
Io ho la paranoia di stringere sempre troppo i fili, e a 
stento mi supportano un secondo serraggio senza eccessiva 
falcidie di fili di rame (tipo la caduta dei capelli).
Alla terza dovrei accorciare il cavo, rispelarlo e 
recuperare una sezione buona. Ora se ne avanzava no problem, 
se non avanzava, ohi ohi ohi.
Coi capicorda che dici 1) non ha senso stringere come i 
folli per far tenere e cmq 2) è molto difficile logorare il 
cavo in caso di ripetuti posizionamenti.
 
Ma non avevo la pinza a crimpare che dici, ergo ho solo 
attorcigliato i fili stretti. M'è capitato cmq di aumentare 
solo 1 paio di prese e di derivarne una sola ulteriore, ero 
stato già largo nella ricostruzione.
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 e sicuro.
 
 
Io ne ho licenziato uno che faceva come te. 
 
 

P.S.: la cosa importante è NON attorcigliare il trefolo prima di inserirlo nel puntalino. 
 
Molto interessante questo passaggio, io avrei giurato il contrario.... 
Vale per tutti i capicorda? 
Sai è una cosa che mi interessa molto,molte connessioni da me realizzate sono dotate di capicorda.
Cosa potrebbe comportare attorcigliare il trefolo? 
Poi ne approfitto per un ultimo consiglio per le stagnature è meglio attorcigliare il trefolo oppure no?
Intendo stagnatusa su cavetto poi da inserire in qualche interruttore di utensile.
 
Grazie 

 Lavoro pulito, ordinato e sicuro.
 
Come dire che tutti gli elettricisti italiani fanno un lavoro sporco, 
disordinato e poco sicuro.
 

 (tipo la caduta dei capelli).
 
Se il morsetto ti trancia il cavo stai usando morsetti di MERDA, direi di 
smetterla. 
 
 

 Controindicazioni, tempo e costi delle boccole a parte?
Da elettricista:
 
i morsetti dei frutti attuali sono "studiati" per stringere conduttori senza l'aggiunta 
di capicorda. Per esperienza ho trovato più di qualche volta dei frutti montati da 
qualche collega "scrupoloso" o utente con smanie di perfezionismo con puntali crimpati 
tutti leggermente lenti se non facilmente sfilabili a mano e quindi a rischio 
surriscaldamento.
Il mio consiglio e di non mettere capicorda alcuno sui frutti ma solo dove effettivamente 
servono cioè dove il filo da stingere non verrebbe fissato in maniera sicura e stabile.
 
-- 
Franco


+1
 
-- 
Franco


uhcccazzo ... per una volta in vita mia, benché 
involontariamente, ho rispettato la legge ! :)



 
 
Succede ... :-)


geberit ...


 geberit ...
 
Quella fa gli sciacquoni del cesso.
 
Forse gewiss
 

 surriscaldamento.
 
Infatti avevo precisato "... ai fini della "probabilità di guasto" ha un peso enormemente maggiore un inadeguato serraggio dei morsetti rispetto al'uso o non uso dei puntalini."

 Poi ne approfitto per un ultimo consiglio per le stagnature è meglio attorcigliare il trefolo oppure no?
 
Direi proprio di sì.

 Infatti avevo precisato "... ai fini della "probabilità di guasto" ha un peso enormemente maggiore un inadeguato serraggio dei morsetti rispetto al'uso o non uso dei puntalini."
 
Di perizie sugli incendi, spesso di origine elettrica, ne ho fatte diverse.
 
I punti di innesco erano sempre morsetti poco serrati o prese spina 
ossidate.
Non mi è mai successo che che la causa fosse una crimpatura venuta male 
su un capicorda.
 
Ma il motivo è semplice: negli impianti civili nessuno usa mai, 
giustamente, capicorda.
 
Non insistere, l'uso del capicorda, aumenta non di poco la probabilità 
di guasto e non solo per le crimpature venute male.
 
In ogni caso in caso di incendio si guardano i fatti si prendono in mano 
le norme e le specifiche del costruttore dei componenti per verificare 
che tutto sia a regola d'arte.
Se il costruttore non ha specificato che il montaggio può essere 
effettuato anche con capicorda (cosa che non ho mai visto ... ma non si 
può escludere) ... sei immediatamente dalla parte del torto.
 
 
 
 

 geberit ...
 
appunto ti si e' detto che sono dei cessi di morsetti... :-D

 Se il costruttore non ha specificato che il montaggio può essere 
effettuato anche con capicorda (cosa che non ho mai visto ... ma non si 
può escludere) ... sei immediatamente dalla parte del torto. 
 
Se la perizia è dell'assicurazione dalla parte del torto ci finisci sempre a prescindere :-) anzi :-(
 
 
 
 

Scos scrive 

Grazie mille, vado a controllare alcuni capicorda 
:-) anzi :-( (tua cit)
 
Vabbe ormai hanno superato la garanzia :-)

 Se la perizia è dell'assicurazione dalla parte del torto ci finisci sempre a prescindere :-) anzi :-(
 
Diciamo che di solito sono sempre le assicurazioni che fanno fare le 
perizie.
 
Spesso sono Assicurazione A contro Assicurazione B per stabilire chi 
delle due deve pagare i danni :-)
 
Se trovano un appiglio per non pagare ... stai fresco ... anche perché 
gli incendi fanno danni economici enormi.
 

 capicorda.
No, non mi sono spiegato bene: il problema non è la crimpatura fatta male del capocorda 
sul filo ma il serraggio del capocorda nel morsetto. Se si usano capocorda a puntale poi 
è quasi garantito che con il tempo (anni) il puntale ad un controllo manuale si sfilerà 
con relativa facilità dal morsetto che lo dovrebbe stringere. Un puntale di rame rigido 
ha meno possibilità di adattarsi alle ganasce del morsetto rispetto ad un trefolo di 
fili, da qui con il tempo l'allentamento. Ho avuto, come gia scritto, parecchie 
esperienze dirette di capocorda che si sono sfilati a mano dal frutto in installazioni 
avvenute anni prima. Attenzione, è parimenti pericoloso stringere trefoli prendendo nel 
morsetto parte dell' isolante che essendo cedevole tende con il tempo a far deteriorare 
la connessione.
 
-- 
Franco

 facilità dal morsetto che lo dovrebbe stringere.
 
Questo è piuttosto strano perché i morsetti dei frutti devono poter 
lavorare sia con filo flessibile che con filo rigido (è esplicitato 
nelle norme).
Sembra che solo in Italia si usi così tanto il filo flessibile negli 
impianti civili.
 
Piuttosto il problema che vedo (oltre la crimpatura che è un punto 
debole in più) è il fatto che i capicorda potrebbero avere sezione non 
circolare (adesso parliamo genericamente di capicorda ma ce ne sono di 
varie tipologie) e quindi quando su un morsetto si collegano due 
conduttori uno potrebbe essere stretto alla morte e l'altro libero di 
sfilasi (un po come avviene quando si inseriscono due conduttori di 
diametro 'troppo' diverso).
 

 .... Se si usano capocorda a puntale poi 
 
Io non sto parlando di questi:
non di questi 
http://www.bernardimotorielettrici.it/upload/immagini/impiantistica/capicorda-e-connettori-preisolati/puntali-capicorda-terminali-preisolati-bm00150-bm00250-bm00350-bm-cembre-burndy-egi-farnell-bernardi.jpg
 
 
 
ma di questi:
http://www.nautica-shop.it/media/catalog/product/cache/1/small_image/228x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/u/puntalino.jpg
 
 


bravo mi sono confuso. Vedo che la telepatia aiuta ! :)
La geberit fa/faceva il tubo mepla.
 
Si vede eh, che sto passando le "vacanze/convalescenza" a 
rifarmi il bagno ? Sono in modalità idronica :)
 
a totale sproposito : tu avevi mai sentito nominare le 
"tiges" o "tige" (sono barre filettate cave per i lampadari, 
che fungono sia da supporto x appenderli che come passacavi 
per lo stelo) ...
 
Sono andato al Brico, e ho trovato solo barre che, per 
oscure e fottutissime ragioni, avevano due facce spianate, 
per cui erano dei cerchi piatti con fasce senza filetto. E 
non mi servono a niente :-\


 
 
 


 
Nessuna controindicazione visto che tutti i quadri elettrici industriali pluricertificati che ho avuto modo di verificare  di qualunque potenza hanno quel 
sistema di montaggio, anche sui frutti "civili" (universale tedesca,vari pulsanti) montati su barra din tramite castelletto.
 
Giulia
 
 
 

"Nessun elettricista lo fa" ???
Forse quelli che conosci tu.
Io lo faccio da anni, il ponticello che collega i frutti della stessa scatola, con sopra crimpato un terminale a tubetto (meglio quelli senza isolamento, altrimenti li pieghi a fatica) è quasi un obbligo.
Ancora meglio se monti una banale spina volante: senza terminale a tubetto la vite di serraggio tende a tagliare i refoli; inoltre il rame nudo si assesta, con il capicorda a tubetto schiacci già prima di inserirlo, quindi l'assestamento è quasi nullo.
Nei frutti volanti di uso industriale, diciamo da 125 A in su, i morsetti sono "piatti", non c'è il rischio di taglio dei refoli, ma il terminale a tubetto si mette lo stesso.
 Se prendi in mano una presa interbloccata, vedrai che i vari componenti sono collegati da cordina con il capo ìdotato di terminale a tubetto non isolato.
 Se ti accontenti di un kit cinese, con meno di 10 € prendi un assortimento di 1000 pezzi.
La pinza con una quindicina di € si prende.

 pulsanti) montati su barra din tramite castelletto.
 
L'OP parlava di frutti da impianto civile e non di quadri industriali dove l'uso dei 
tubetti o dei capicorda è, giustamente come dici, di uso comune.
L'uso dei capicorda su frutti in impianti civili non porta nessun beneficio perche se il 
collegamento con il trefolo (senza capocorda) è fatto con giudizio, è sicuro e non crea 
problemi.
 
-- 
Franco

 Controindicazioni, tempo e costi delle boccole a parte?
 
 
Il più delle volte è un'inutile perdita di tempo
ma in certi casi, fili telefonici o piu fili da mettere insieme,
può essere utile.

 pluricertificati
 
Apperò
 


 
tipico dei principianti che fanno danni a serrare troppo,
comprati un cacciavite con dinamometrica se sei così duro,
dopo scommetto che, in questi lidi, diventerà un obbligo per
fare un lavoro a regola d'arte, come succede per le ruote delle macchine :-)
 

 facilità dal morsetto che lo dovrebbe stringere. Un puntale di rame
 
+1
 
 

 La pinza con una quindicina di â ¬ si prende.
 
Presi entrambi! 
 
 

pirex <mok...@pakita.sus> ha scritto:

Nel termostato i fili senza puntali non entrano. 
 
 
 

 adeguano).
 
Nel quadro elettrico sono quasi obbligatori per far entrare bene i 
cavi. 
 
 
 
 


Addirittura ???
Sarebbe utile specificare il modello, così saprei cosa evitare, nel caso 
dovessi sostituire l'attuale :-).
 
Miro
 
 

 ha scritto:

È quello di un ventilcovettore Daikin, difficile da trovare perché 
accoppiato alla sua macchina. 
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:201708121...@mynewsgate.net...

Ma vai a cagare 
 
 

 Ma vai a cagare 
 
In effetti, poco dopo la tua imprecazione, ho avuto una grossa scarica.
 
 
 

 scatola?
 Io li crimpo sempre, un sacchetto di puntali costa 5 euro e i lavori
vengono perfetti, svantaggi non ne vedo
 
 
 
-- 
Herik da iPad


L'op chiedeva controindicazioni , e visto che l'uso dei puntalini e' una standard piu' stringente , a parte i costi, che ha
gia preso in considerazione non ce ne sono.
 

Il 12/08/17 20:51, GIulia ha scritto:

http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=9276
 

Nel suo scritto precedente, Erasmo da Rotterdam ha sostenuto :

Forse perché entra a pressione;
nel caso non basterebbe una stagnatura del filo per rinforzarlo?
In caso contrario è previsto anche il diametro del capicorda?

 gia preso in considerazione non ce ne sono.
 
Come no ...
 
"Quello che non c'è non si rompe" (Henry Ford)
 
Aggiungere un componente inutile su un morsetto, che nasce per richiesta 
esplicita dalle norme CEI per il cablaggio diretto senza preparazione 
del cavo, genera una incertezza ulteriore per l'affidabilità del sistema.
 
Quindi, pur essendo un peccato veniale, è peggiorativo della sicurezza.
 
Poi se i quadri fatti da tuo 'Cuggino' e 'super certificati' ( non si sa 
da chi) avevano un frutto cablato con i capicorda ... francamente non mi 
muove un pelo.
 
Già il fatto che costi di più e non aggiunga alcun vantaggio  ... la 
dice tutta.
 

 
"martello" <mart...@martello.martello> ha scritto nel messaggio 
news:omnodr$1th7$1...@gioia.aioe.org...

Io crimpo i puntalini sui cavi rigidi perchè sono più belli e sono 
ricchione!
 
 

 ricchione!
 
A dirla tutta a me i capicorda colorati piacciono da impazzire.
Sono ricchione anche io. :-)
 


NO: se guardi i link che ho messo, un sacchettino costa molto meno, meno di 1 €!
 
 
https://my.aliexpress.com/wishlist/wish_item_similar_product_list.htm?productId=32803132497
 

 Sono ricchione anche io. :-)
 
https://s3.postimg.org/uvwibolk3/puntanalini.jpg
 
 
 

 
https://s3.postimg.org/uvwibolk3/puntanalini.jpg
 
 
Bellissimi
 

 Bellissimi
 
In magazzino, di notte, a cercare capicorda per una cabina da 150kW, 
bellissimo!
Dite a quel coglione di pirex che domani, domenica, agosto, IO ho da 
lavorare: 
https://s28.postimg.org/rhahyhvjx/crimpacomunisti.jpg
 
 
 
 

 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 su questo non mi esprimo e ti credo sulla parola, l'esperto sei tu :)
 
io non sono esperto, mi baso solo sulla mia "espertitudine lavorativa" 
:-D Se i cavi sono singoli, il puntalino serve solo per estetica, anche 
se la presenza non peggiora la sicurezza o l'affidabilità. Se i cavi 
sono 2 o 3, il puntalino aiuta e di molto a far si che tutti i fili 
siano correttamente inseriti nell'alveo.
 
Di contro c'è che se hai un quadro super certificato (cit.) dove tra 
canalette ed utilizzatore entri a malapena con i polpastrelli, se hai N 
fili in un puntalino ed hai la necessità di separarli (chi progetta i 
quadri, poi li fa riparare ad altri...), il puntalino è deleterio, non 
per la sicurezza, non per l'affidabilità, ma per poterci mettere le mani 
e smontare e rimontare le cose senza uscirne scemi. (qualsiasi 
riferimento ai quardi per ascensore è puramente casuale...)
 
Poi chiaramente si presume che chi esegue il lavoro senza puntalini, lo 
faccia a regola d'arte, altrimenti ti trovi fileti che svolazzano 
allegramente e vanno a toccare nelal massa, o peggio in altre parti dove 
magari passano tensioni diverse, o ancora che il filo che pare 
solidamente inserito e bloccato nell'alveo, si riveli un malloppo 
informe che se qualcuno starnutisce  a 100mt di distanza se ne scappa fuori.
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU


Mi sa che hai saltato qualche zero.
150 kW sono troppo pochi per una cabina.
I nostri trasformatori 15 kV - 6 kV sono uno da 1000 kVA, due da 1200 kVA ed uno da 1600 kVA nella cabina principale; nella secodnaria, uno da 1500 kVA .
Poi ci sono i due che abbassano la 6 kV a 500 V, sempre da 1200 kVA.
La pinza nella foto assomiglia molto alle nostre Cembre idrauliche.
 Lavoro di domenica: manutenzione/modifiche, o semplice guasto?
Noi giovedì con la tempesta siam rimasti senza corrente, mezzo porto era fermo.
Abbiamo tamponato alimentando la pesa con un generatore diesel cinese da 6 KVA, e collegando i computer con prolunghe&ciabatte!!!
Fantascienza, il rischio è di far saltare  tutto.

 Mi sa che hai saltato qualche zero.
 
Ma vai a fanculo!
 
 
 


??? Sei serio?
150 kW sono una quantità ridicola, sicuramente non ci fai una cabina.

150 kW sono una quantità ridicola, sicuramente non ci fai una cabina.
 
Ci faccio una casa, coglione! 
 
 


Te hai problemi seri, ma tanti.
In ogni caso coglione lo vai a dire a tuo babbo.

In ogni caso coglione lo vai a dire a tuo babbo.
 
 
150kw sono diciamo 40 ipotetiche utenze da 3 kw + 5 ipotetiche 6kw. 
Ovviamente il mio è un esempio ma se consideriamo che una cabina Enel di solito quando salta fa stare al buio centinaia di utenti..... 
Lascio proseguire a voi nel capire chi ha ragione, d'altronde se in un area ci sono 20 utenti molto distanti da altre utenze, prenderei verso la possibilità di una cabina di dimensioni ridotte. 
 
Poi non credo inoltre sia bello insultare gratuitamente per un semplice disappunto. 
Siete due (credo spero) professionisti ma sopporatutto due persone adulte e non c'è bisogno di essere scurrili e sopporatutto di insultare persone che non se lo meritano e inoltre assenti. 
Insomma date entrambi un grande contributo qui è non è bello l'esempio che state dando. 
 
PS SCUSATE SE NON MI SONO FATTO I CAZZI MIEI


Stavolta ti sei comportato benissimo, ma quando hai insultato più che 
pesantemente il Deboni hai fatto il medesimo errore :-).
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Stavolta ti sei comportato benissimo, ma quando hai insultato più che 
pesantemente il Deboni hai fatto il medesimo errore :-). 
 
Per questo sto cercando di rimediare
:-)
 
Il problema è che il deboni riesce a far bestemmiare un santo (santo vero non brava persona) e in quel caso ho perso la pazienza e sinceramente dopo mi son sentito pure in colpa, però..... Era necessario ;-D
 


No, Insultare il prossimo mai. Poi, se qualcuno ti da fastidio, non leggerlo 
e amen.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 e amen.
 
Bene. Detto questo. Torno ontopic.
Io ai puntalini a crimpare non ci avevo mai pensato. Eppure il problema dell'affidabilità attraverso le continue modifiche dell'impianto domestico ce l'ho eccome. Non nel senso che sia inaffidabile, ma nel senso che ogni volta che apri un morsetto devi ricominciare coi trefoli e la spelatura e le madonne.
 
Detto questo. Anche se i professionisti del civile non riescono a mettersi d'accordo con i professionisti dell'industriale, io me ne fotto e penso che farò come chi qui sopra si è comprato sacchettino e crimpatrice.
Magari non proprio per tutti tutti i morsetti ma per alcuni critici.
Ecco, per spine e prese per esempio non credo di poterli usare, non quelli a tubetto almeno: le spine scame che uso hanno il morsetto per traverso e dubito ci starebbe il puntalino; ci starebbe forse la crimpatura di fabbrica che arriva su certi apparecchi.
 
Approposito, con quella come la mettiamo? Io sono contento quando la trovo, protegge bene lo 0.75 che poi difficilmente si rovina; è bene o male zigrinata e non si sfila davvero facilmente. (sorry non trovo la foto, spero capiate di quale parlo).
 
 
Non trovo la foto, però in cambio ho tovato questi:
https://www.amazon.it/Hilitchi-Bullet-100-terminali-elettrici-connettori/dp/B01CTJO8R0/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1502799135&sr=8-6&keywords=Connettori+Per+Cavi+Elettrici
 
 
So benissimo che mi espongo ad una raffica di vaccagare, ma i non lassativi cosa mi possono dire al riguardo? Si smontano? poca tensione? Poca corrente? Difficili da montare? come si montano?
 
Ciao e grazie (scusate per il dirottamento)


Forse non mi sono spiegato.
I tubetti isolati vanno bene nelle morsettiere dove c'è posto.
Sui ponticelli dei frutti del civile, specialmente prese multiple, io uso i terminali a tubetto NON isolati, tipo questi:
 
https://www.aliexpress.com/item/100PCS-14AWG-Bootlace-cooper-Ferrules-kit-set-Wire-Copper-Crimp-Connector-Insulated-Cord-Pin-End-Terminal/32679785388.html?spm=2114.search0104.3.102.5OKxTz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5400011_5430020_5410020_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10184_10314_10315_10078_10079_10073,searchweb201603_5,ppcSwitch_7&btsid=a5e9d7fa-dad1-4586-98d6-d9b52cf50249&algo_expid=5c289155-5098-45c4-81da-0c58d9cbbe6d-12&algo_pvid=5c289155-5098-45c4-81da-0c58d9cbbe6d
 
 
Mantengono la possibiltà di piegare la cordina, cosa che con quelli isolati non sempre succede.

 
 
 
 
-- 
Herik da iPad

Quelli che hai linkato tu io li chiamo "fast-on tondi", si usano anchessi ma non nel civile.
Io ci collego i frutti ODU delle benne delle gru, sono multifilari da 36 fili che si collegano in due punti, per poter smontare in fretta la presa invece di stagnarli direttamente interpongo quelli.
Con quelli rossi (1,5 mm2) ci collego le frecce delle moto.
 

 Sui ponticelli dei frutti del civile, specialmente prese multiple, io uso i terminali a tubetto NON isolati, tipo questi:
 
Sinceramente, come ho già detto, ho fatto 60x3 180 ponticelli da 2,5mmq usando i puntalini a tubetto isolati (blu) per connettere 2 prese (schuco+bipasso x 60) b-ticino living light e non ho avuto alcun problema: l'isolante consente di piegare il filo con una curva più dolce garantendo inoltre la massima protezione da contatto accidentale ...


https://my.aliexpress.com/wishlist/wish_item_similar_product_list.htm?pr
 
oductId=32803132497
 
eh grazie, sto a aspettare 3 mesi per risparmiare due spicci, poi me li
mandano a standard cinese fatti con lo sputo di cammello asiatico... per
quello che serve a me 500 puntali da 0,75 mi dureranno una vita :)
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

 b-ticino living light
 
La merda della merda! 
 
 

 PS SCUSATE SE NON MI SONO FATTO I CAZZI MIEI
 
IO DETESTO I NEGRI E LA GENTE CHE SCRIVE INUTILI STRONZATE, GRAZIE. 
 
 

terminali a tubetto NON isolati, tipo questi:
 
O madonna tu vai a crimpare un terminale che poi vai a ri-comprimere e 
deformare quando lo serri nel morsetto. Per caso ti hanno licenziato dalle 
parti di Novara?
 
 


Ma hai mai montato una presa interbloccata Gewiss?
I fili che collegano il sezionatore con i fusibili ed i fusibili con il corpo presa sono crimpati di fabbrica esattamente con quei tubetti lì.
Licenzia anche loro!

 parti di Novara?
 
Ma hai mai montato una presa interbloccata Gewiss?
I fili che collegano il sezionatore con i fusibili ed i fusibili con il 
corpo presa sono crimpati di fabbrica esattamente con quei tubetti lě.
Licenzia anche loro!
 
-----
TESTA DI CAZZO NON SONO FRUTTI DEL CIVILE, SONO TERMINALI A MOLLA! 
MORBIDO-RIGIDO, RIGIDO-MORBIDO, TU SEI UN COGLIONE PERCHč FAI RIGIDO-RIGIDO! 
 
 

 eh grazie, sto a aspettare 3 mesi per risparmiare due spicci,
 
E' la barboneria, bellezza! 
 
 


Ripeto: tu hai grossi problemi, ma di cervello.
Qui non siamo al bar, dove ha ragione chi urla di più.
Magari lì ti trovi bene.
Qui, se dici una cazzata, puoi urlare fin chè vuoi, ma la cazzata rimane.
E ti ripeto: testa di cazzo, dillo a tuo padre, visto come (non) ti ha educato!
 
 Le prese interbloccate Gewiss dove avrebbero delle molle????
Mi sa che non sai proprio di cosa stiamo parlando.

 E' la barboneria, bellezza!
 
Ripeto: tu hai grossi problemi, ma di cervello.
Qui non siamo al bar, dove ha ragione chi urla di piů.
Magari lě ti trovi bene.
Qui, se dici una cazzata, puoi urlare fin chč vuoi, ma la cazzata rimane.
E ti ripeto: testa di cazzo, dillo a tuo padre, visto come (non) ti ha 
educato!
 
 Le prese interbloccate Gewiss dove avrebbero delle molle????
Mi sa che non sai proprio di cosa stiamo parlando.
 
Ma stai zitto coglione portuale, le molle sono sotto al trasformatore da 
150kW! 
 
 

Mi sa che non sai proprio di cosa stiamo parlando. 
 
Traduzione presa a muro tipo CEE con interruttore e blocco di sicurezza che impedisce l'esposizione dei contatti in tensione tramite interruttore che può essere chiuso e aperto solo con la spina inserita, tale spina può essere estratta solo in posizione off garantendo uno standard di sicurezza più elevato del solito (nota ho detto più elevato perché esistono sicuramente sistemi ancora più sicuri) 
 
Ps alcune hanno dei portafusibili a filettare, ovvero sviti un tappo trovi dentro il fusibile spinto da una mollettina (simile a quella che sospinge le pile) 


https://www.youtube.com/watch?v=CC6bUrxfHy8
 
 
tutorial Gewiss
 
 
https://i.ytimg.com/vi/CC6bUrxfHy8/maxresdefault.jpg
 
 
noti nulla?

noti nulla? 
 
Noto dei bellissimi puntalini di Ottone Erminio crimpati sui cavi, esattamente lo stesso tipo dei cavi di alimentazione degli elettroutensili 

tutorial Gewiss
 
Allora mi pare di capire che :
se hai una spina con cablaggio rapido a molla metti il capocorda; 
se hai una spina con cablaggio tradizionale a vite metti il cavo nudo;
se hai una spina con cablaggio tradizionale a doppia vite metti il
cavo nudo;  
se hai una presa da incasso con cablaggio rapido a molla metti il
capocorda;
se hai una presa da incasso con cablaggio tradizionale a vite metti il
capocorda. 
E poi ci passi sopra con gli pneumatici.
 
Quindi dove ci sono piů sollecitazione, spina, perchč ci va il cavo
nudo?

 ha scritto nel messaggio 
news:c1dda7cc-95dc-4c58...@googlegroups.com...

Tu vedi frutti civili con cablaggio a morsetto? Vedo molle, vedo viti, 
niente morsetti. 
 
 

 
"sst" <Jo...@titor.fu> ha scritto nel messaggio 
news:jhebpcdbcnm56plfr...@4ax.com...



 niente morsetti.
 
Io crimpo quel cazzo che mi pare perché mi piace di più così, e tu la pianti di rompere i coglioni così risparmi il fiato per quando starai per morire
 
ok?
 
 
 
 
 
 

ok?
 
No, e suka!