Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spostamento allaccio gas cucina

Salve, sto abbattendo una parete in mattoni forati dove all'interno è presente il tubo gas in rame rivestito da guaina gialla e sulla parete la relativa valvola di attacco cucina. Poichè sto allargando la cucina sorge l'esigenza di spostare questo attacco gas più in la di 3 metri circa. 
Il lavoro verrá fatto da un idraulico e un muratore poichè è necessario fare una traccia a pavimento per la posa di questo tubo nonchè dell'acqua e scarico che sto anche spostando.
Vorrei un consiglio poichè ho sentito diversi pareri. Posso far raccordare il tubo in rame o devo eliminare anche il tratto esistente e partire dall'allaccio esterno sul balcone, da cui attualmente proviene detto tubo?
Grazie.

 Il lavoro verrá fatto da un idraulico
 
se e` cosi` lui dovrebbe saperlo... cioe` sapere che non puo` eseguire 
giunte annegate, ma ispezionabili a mezzo scatole NON stagne, tipo 
quelle elettriche, ma cio` vale solo per la tubazione nelle pareti, 
perche` nel pavimento non e` consentito eseguire giunte (saldate o a 
mezzo manicotto)... per di piu` la tubazione a pavimento (ma io se fosse 
possibile la eviterei) deve seguire percorsi adiacenti alle pareti, 
rispettare incroci e parallelismi con altre tubazioni ed essere 
segnalata con dei riscontri non cancellabili.... insomma una "cosina" da 
nulla, che immancabilmente urtera` la suscettibilita`  del "direttore 
artistico", una figura immancabile in ogni ristrutturazione, compito 
svolto con avvicendamento pervicace da:
moglie, suocera, madre, sorella, cognato impiccione, compianerottolai 
vari, condomini tutti ed ogni parente piu` o meno stretto che 
casualmente passa in quei paraggi.
 
Ad ogni modo nelle UNI-CIG 7129 c'e` scritto tutto.... (accertarsi che 
sia l'ultima versione) qui` c'e` la solita rielaborazione per che non e` 
pratico della lettura e comprensione di quelle ufficiali.
 
http://www.tecnogassistem.it/Impianti_gas_domestici_e_similari-Normativa_UNI.pdf
 
 
buona lettura :-)

 Posso far raccordare il tubo in rame o devo eliminare anche il tratto
 > esistente e partire dall'allaccio esterno sul balcone, da cui 
attualmente proviene detto tubo?
 
non spieghi bene come è questo tubo cioè se è interamente sotto traccia 
o attraversa un pezetto di muro,
 
in ogni modo è possibile giuntarlo attraverso un raccordo a pressare di 
quelli specifici per gas (mi pare di ricordare che hanno riga gialla) se 
il tubo è a vista in alternativa; se il tubo è sotto traccia nella zona 
del raccordo occorre lasciare una scatola ispezionabile e ventilata
 
altra ipostesi è quella di una saldatura perfetta
 
come vedi a volte le cose si complicano maledettamente che conviene 
rifare la linea

 
Grazie per la risposta.
Il tubo parte dal raccordo contatore esterno(balcone), "entra" nella parete esterna perimetrale ad altezza 70cm, prosegue all'interno della perete verticalmente fino al massetto pavimento interno (dentro l'appartamento non si vede nulla avviene tutto nel perimetrale) e poi prosegue tutto sottotraccia fino alla parete dove ci sono i canonici allacci cucina con valvola gas + acqua e scarico. Allego un disegno chiarificatore.
 
http://imgur.com/ljY5kqi
 
 
La parete verrà abbattuta e quindi tutti gli allacci spostati.
 
Il pavimento verrà ricoperto con uno nuovo quindi le tracce sotto pavimento non sono un problema. Ovviamente meno ne faccio meglio è! Quello che più mi scoccia è dover bucare la parete perimetrale limitrofa al balcone per inserire il nuovo tubo e soprattutto spaccarla da dentro per farlo proseguire verticalmente e annegarlo nel sottopavimento. 
 
Per giuntarlo da quanto ho capito dovrei creare una scatola ispezionabile, ma questa risulterebbe sul nuovo pavimento quindi non fattibile. 
 
Grazie per le risposte.