Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pulsante luce scale condominio: sostituzione con...

Ecco l'idea.
 
Pensavo di cambiare i pulsanti luce scale del condominio.
Ora sono 3: 2 vimar serie 8000 con lucetta ed 1 vimar plana, con led. Le lucente sui pulsanti sono a 220V.
Scatola tonda, oltretutto...
Il temporizzatore dev'essere nel quadro sottoscala, sinceramente non ricordo esattamente.
 
Comunque la mia idea era mettere al posto di quei pulsanti dei vimar "14181 - Interruttore IR a relè 230V bianco"
Ho fatto un copiaincolla e leggendo ora mi sorge il dubbio che sia solo interruttore e non pulsante. Comunque mi avete capito: io vorrei uscire sul pianerottolo e vedere le luci delle scale che si accendono da sole.
È fattibile la sostituzione barbara senza modifiche varie?

...il rilevatore IR terrà la bobina costantemente
 eccitata...Potrebbe bruciarsi. 
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Ora sono 3: 2 vimar serie 8000 con lucetta ed 1 vimar plana, con led. Le lucente sui pulsanti sono a 220V.
 
 


Non funziona che il rilevatore rileva il movinento, accende le luci dando corrente al timer, come fosse un pulsante?

Io posso impostare la sensibilità del crepuscolare E ANCHE la durata del timer. Se imposto quella del timer a ZERO allora perderò il timer e funziona come un pulsante automatico. O no?

Non funziona che il rilevatore rileva il movinento, accende le luci dando corrente al timer, come fosse un pulsante?
 
hai un impianto a pulsanti con un relè temporizzatore... 
il pulsante si schiaccia un attimo e si rilascia,
mentre il contatto del radar resta sempre chiuso, è come un
interruttore. Quindi non si può sostituire un pulsante
con un rilevatore.
 
devi seguire la strada che ti ha indicato Franz

 
Doppio impianto, come ti è stato suggerito, i 15 secondi minimi del 
Vimar potrebbero essere troppi per far partire un timer.
Puoi metterne uno sulla parete, magari vicino alla scatola di 
derivazione, li trovi a pochi euro, risparmieresti, non avresti 
difficoltà con i fili, e sarebbe anche più efficiente per la visuale più 
ampia.
 
Se vuoi divertirti: un sensore volumetrico recuperato da un antifurto 
non wireless, sempre a parete, un alimentatore a 12V da pochi mA per 
alimentarlo, un piccolo relè per disaccoppiare sensore e timer se 
necessario.
 
Oppure vedi se trovi un sensore esterno con tempi minimi di 1 - 2 secondi.


Probabilmente si', ma se la persona continua a muoversi il timer credo
riparta e sarebbe equivalente a schiacciare molte volte (quasi di
continuo) il bottone.
 
 
 
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

 necessario.
 
A quel punto un 555 in configurazione monostabile sul fronte di salita
del sensore e non deve nemmeno passare i fili.


 e vedere le luci delle scale che si accendono da sole. È fattibile la
 
So che non e' quello che vuoi fare, ma ho un amico che semplicemente si
e' tirato fino in casa (dentro) un pulsante per accendere le luci fuori,
installato proprio di fianco alla porta dove probabilmente hai gia'
degli interruttori per le tue luci interne. Quando fai per aprire la
porta schiacci li' e ti ritrovi gia' la luce accesa.
 
Io non amo particolarmente questi sensori di presenza, a seconda di come
li regoli o hai false accensioni o non ti si accendono, e spesso il
risultato e' casuale, ti consiglio di provarli bene prima di iniziare a
tirare fili perche' secondo la mia esperienza non e' un lavoro
"deterministico" al contrario di un pulsante. Verifica che accendano la
luce quando c'e' solo un bambino ma non quando c'e' un gatto etc...
