Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: separatore idraulico e caldaia a condensazione

Salve,
vorrei riprendere un discorso gia' visto in precedenza per chiarire un 
aspetto.
La soluzione normalmente adottata quando la pompa della caldaia non e' 
sufficiente a gestire la portata richiesta e' quella di inserire un 
separatore idraulico e poi una (a prevalenza costante) o piu' pompe per 
il numero di zone.
Ma con il separatore idraulico non si perde in efficienza sulla 
condensazione?
Porto un esempio:
impianto a pannelli con 3 zone (100m2 a zona) con T 40mand./30rit.
se la portata complessiva e' di 1300lt/ora e la caldaia non riesce a 
fornire questa portata dovro' inserire un separatore.
A questo punto la caldaia mi produrra' il calore richiesto con un deltaT 
maggiore ipotizziamo 50/30.
A questo punto ogni zona "spilla" un terzo di quella portata per 
miscelarla ognuna con il proprio ritorno ed avere la portata richiesta a 
40 gradi.
Ora tutto funzionana perfettamente ma se chiudo una o due zone e
la caldaia funziona con mandata fissa a 50, la temperatura di ritorno 
sale e perdo in efficienza di condensazione.
Stesso problema quando mi trovo nelle stagioni intermedia dove le tre 
zone spillano meno.
C'e' un modo per legare la T di mandata della caldaia al calore 
effettivamente "assorbito" dall'impianto?
La regolazione climatica e' chiaro che non posso gestirla dalla caldaia
in quanto i miscelatori sulle tre zone (necessari per quanto detto 
prima) si "opporrebbero" alla diminuzione di temperatura di mandata.
Come va realizzato un impianto di questo tipo: la cosa che mi viene in 
mente e': cambio la pompa della caldaia e gestisco tutto dalla caldaia
ma poi la garanzia....
Grazie
e scusate se sono andato un po' lungo
Franco

 effettivamente "assorbito" dall'impianto?
Incrementare la T di mandata della caldaia legandola alla T di ritorno
al separatore ed alla contemporaneità di utilizzo di tutte le zone.
Per forti richieste di calore, la T in ritorno al separatore sarà bassa,
e potrà comandare un incremento della T di mandata della caldaia.
La soluzione circuitalmente più semplice è con un termostato differenziale :
(sonda calda sulla T di mandata del separatore e sonda fredda sulla T
in ritorno al separatore). Inoltre serve un relè per ogni circolatore
per dare avviso dello sfruttamento di tutte le zone.
Ma di che potenzialità stiamo parlando ?
Se è un impianto casalingo non vale nemmeno prendere in considerazione
una aleatoria differenza di pochi punti percentuali di rendimento
al generatore rispetto alle complicazioni (leggi : masturbazioni :-)
necessarie.
Cordialità.
               Paul


Forse ne vale la pena, e' una casa in centro storico su piu' piani di 
circa 100 m2 a piano.
Non mi e' chiaro solo dove collegare i rele'.
Grazie




 Non mi e' chiaro solo dove collegare i rele'.
I relè si collegano in parallelo alle alimentazioni dei circolatori di zona.
Quando questi sono tutti attivati (o la maggioranza, secondo l' importanza
termica delle zone), un segnale elettrico sui morsetti NA (normalmente
aperti) dei relè e posti in serie comanda (quindi solamente nella
condizione di massimo carico) un regolatore (termostato di caldaia)
con un set point più alto di quello utilizzato normalmente, e che viene
temporaneamente by-passato).
In poche parole il generatore funziona alla migliore condizione possibile
(a minor  temperatura di condensazione) in condizioni di carico termico
ridotto e/o standard, e si realizza una semplice regolazione incrementale
dell' acqua di caldaia solamente alla massima capacità termica
del generatore.
Ma, ripeto, ne vale la pena ?
Cordialità.
               Paul