Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia immergas nike iono maior

saltuariamente in blocco (in fase di accensione sia sul sanitario che 
sul riscaldamento), quando resetto riparte sempre regolarmente,
qualche idea ?


Sonda NTC del sanitario
Sonda NTC del riscaldamento
Uno dei tre o quattro microinterrutori
Membrana del pressostato
Ventilatore estrattore fumi
Termostato fumi
Scheda di regolazione
Centralina Brahma
Centralina controllo fiamma
Termostato limite
Forse è più facile dire cosa non può essere. Occorrerebbe l'esploso e
lo schema elettrico.
Ciao, ziggio
Ah! Non è detto che la tua caldaia abbia tutti i componenti elencati.
Però dovrebbe essere uno di quelli.

 wrote:

Come ti dicevo, occorre qualche info in più, per capire chi è il
colpevole. Capire cos'è può essere utile quando il pezzo da cambiare
non interferisce con la sicurezza e quindi, ragionevolmente, si pone
il fai-da-te (ricorda che giochi col gas).
Se poi ci arrivi, puoi rintracciare il ricambio qui:
http://www.parts-center.it/Documents%5CRicambi%5Ccaldaie/immergas.pdf
Io ho una caldaia "sorella" della tua, e dovrebbe essere "abbastanza"
simile. Tieni però presente che a volte i componenti cambiano, durante
il periodo di vita di uno stesso modello.
Per ultimo, non è sempre facile procurarsi i pezzi di ricambio. I
prezzi sono come sempre quelli "da amatore". Devo avere il listino
Immergas da qualche parte, in digitale. Se ti interessa fammi sapere,
così lo cerco e te lo invio per e-mail.
Ciao, ziggio

qualche idea ?
Per l'ottima immergas,controlla che il manometro dell'acqua non sia inferiore
ad un bar e naturalmente neanche troppo sopra,perchè con 
valori anche leggermente inferiori,da problemi di blocco,sia nel
cicuito di riscaldamento che su quello sanitario.Ciao 
 
-- 

Il 12/11/2010 20.29, ziggio ha scritto:
ZIGGIO TU SAI COME FUNZIONAVA LA
BASAMENTO ARES 25 ?
per esempio, io avevo costantemente la pressione acqua sotto
1 ... eppure andava sempre, tutti i caloriferi accesi e caldi,
come mai ? dipenseva dalla altezza dell'edificio, tutto
impianto contenuto in 180 cm ? di dislivello ?
ciao
mario


io avevo 0.4 freddo
e 0.6 caldo, in acceso
due manometri, uno all'inGresso dell'impianto e uno
nel blocco sicuerezza ,....
però AVEVO l'ìmpianto in un unico piano... non so se era per quello
CHE BASTAVA POCO... però funzionava
( ah la pressione bassa poteva far aumentare i consumi ? )
INVECE APPROFITTEREI DELLA CONOSCENZA IMMERGAS
ho visto il  manuale zeus ionio
UNA MACCHINA MOLTO PIù DELLA MIA, una ares 25 del 92
AVEVO trovato una super eolo 25 plus CHE POTEVO COMPRARE PER POCHI ERUO, 
E CAMBIARE CON LA MIA, poi non ne ho fatto niente, ma
mi piacerebbe sapere se conosce i modelli con i bollitori, come
consumano ... se avete una stima dei consumi estivi.
infine, se le caldaie ionio e eolo, quando sono settate alla potenza
termica , variabile, dichiarata, e quindi con consumo portata gas 
bruciatore m3/h : QUESTA PORTATA E' FISSA ? NEL SENSO HO TERMOSTATO
A 5 = 50 GRADI... LA VALVOLA PORTA quei M3/H ..... IDEM CON TERMOSTATO
A 7 0 70 GRADI ? OPPURE VARIAVA LA PORTATA
SOLO QUESTO
CIAO
MARIO


La mia (Nike 24 Superior, a muro) va in blocco al di sotto di 0,4-0,5
bar, a freddo. Sopra tale soglia non da problemi.
Tieni però presente che è un circuito chiuso (quello del
riscaldamento) e che il vaso di espansione è precaricato a 1 bar.
Pertanto, sotto un bar, il vaso di espansione non sottrae volume
d'acqua che, invece, scaldandosi si espande e compensa la bassa
pressione.
E poi, tieni presente che il manometro di cui sono dotate queste
caldaie non è di grande precisione. Non conoscendo i dati di targa, io
gli darei un +/- 20%. Del resto non ci sono rischi: a una pressione
statica a freddo tra 1 e 1,2 bar (come da istruzioni) fa fronte una
pressione max di esercizio di 3 bar (nella mia caldaia): prima di
arrivarci, anche tenendo presente l'effetto calore, ma con il vaso di
espansione da 8 litri, di margine di sicurezza ce n'è abbastanza.
Per il sanitario, invece, non so se c'è un pressostato o solo la
valvola di precedenza (dovrei guardare), ma anche qui non ci
dovrebbero essere problemi: minimo 0,3 bar, max 10 bar. Credo che
quasi tutte le abitazioni ci stiano dentro. Sotto 1 bar non c'è
limitazione della portata; sopra, il limitatore interviene solo al di
sopre dei 12 litri/minuto.
Ciao, ziggio

 Ciao, ziggio
ma di che anno č la nike 24 superiore ?
possibileche tutte le immergas siano piů valide della mia ares ?
SECONDO ME č ancora buonissima come macchia, da quanto l'hai ?
-------- l'unica cosa che se sai, cosa ti succede, dovessi aver
bisogno di cambiarla ? tu come ti regolerarei, d'accordo che hai gli 
attacchi pensili e magari c'č poco lavoro per connetterli ad una nuova 
macchina, ma per esempio ? lo scarico fumi e la presa aria ? come
hai intenzione di muoverti
LO SAI CHE NON POSSO PORTAR SFIGA, MA METTI CHE STASERA SI ROMPE
LA TUA .. tu cosa faresti ?
ciao
mario

 mario
ciao, ziggio

 non del produttore, ma dell'assistenza.
mah .. io non posso dirti nulla, da me .. sembrano che hanno le mani
d'oro... GIURO CHE DIREI CHE IL TUO INTERVENTO VALE la pena... ma 
capisco, che passare da 5 a 120-140 facciao rodere--- ti capsico...
bho aspetta
E PROVARE NEL FRATTEMPO QEULLO CHE AVREI fatto io, ? se avessi avuto
la tua valvola ?
provare a mandare 24s u 24 acqua a 30 gradi ? e il buciatore
da 24 a 12 - 9000 kcla...
potrebbe bastarti ... tutto il giorno accesa a bassa temperatura...
potresti farcela. intanto se riuesicssi, ti istruichi a killare
la sonda...
ciao
mario

 non del produttore, ma dell'assistenza.
ziggio ciao altre due idee che ho preso nel dormiveglia
1 ) rifatto i calcoli l'avevo gi� messa ieri sera
per ipotesi usavi dare due fiammate di 2 ore a mattino e sera = tot 4
con potenza massima, tua valvola consumo 3.19*4 = 12 m3
in realt� non andr� mai 4 ore, prima il ciclo acqau sanitaria,
ha la precedenza , poi la curva di potenza etc etc ... tu per� al 
massimo divresti consumare
12 m3
SE PRENDI 12 M3  e li metti alla minima potenza termica, riscaldi
pi� di 10 ore di lavoro che pari passo non potranno mai essere
10 ma almeno il doppio ...
100-120 l'intervento,...
io proverei a scaldare a 30 grandi
tutto il giorno, se funziona sai almeno che una condensing ti
andrebbe al caso, se non funziona secondo me riesci a tirare avanti
abbastanza , tra esperimento e risparmio spesa riparazione allmeno fino 
a dicembre gennaio con l'inverno e tanto da trovare un rimedio
2 ) provare andare in un negozio ? e  pregare immergas di vonderti
tutte le sonde e le componenti della tua caldaia ? chessp la sonda 
mandata termosifoni e sanitario + qualcosa ... loro spediscono a un 
negozio, tu compri dal negozio con scontrino fiscale, lasciali il 100
di guadagno.. dovresti cavartela non a 5 ma a 60 e ti metti al
riparo per un po di anni
ciao
mario

la pressione acqua è corretta, pulite le candelette di accensione e 
rilevazione.Lo fa meno spesso ma lo fa ancora.
Piuttosto qualcuno sa a cosa serve la "lenta accensione" ?
e come si regola il il relativo trimmer n° 14 ?

 mario
Ciao a te, ziggio


Immergas è cortese, ma irremovibile. A dire il vero sono anche stati
così gentili da dirmi chi produce la sonda e il tipo da acquistare da
un buon ricambista per elettrodomestici. Loro usano proprio le sonde
di quel produttore, Tasseron. Che però è olandese, e le sue sonde non
si trovano facilmente in giro. A Parma (tre ricambisti)... nada. On
line... neppure. Sonde "compatibili": non è così semplice in quanto il
valore della resistenza non sempre è indicato (non lo è neppure sulla
mia).
La scelta sembra quindi obbligata. Pazienza.
CIao, ziggio


Secondo il manuale va regolato a 25mm H2O (Metano) e 50mm H2O (GPL).
Però per il cosa serve l'accensione lenta, passo la mano perchè non lo
so.
Ciao, ziggio