Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scatta il salvavita delle prese a muro

Salve a tutti, ieri seri all'improvviso è scattato il salvavita
associato all'interruttore delle prese a muro di tutta casa, in pratica
la luce c'era dappertutto ma le prese a muro erano tutte isolate, come
provavo a riattaccare l'interruttore generale saltava nuovamente.
Ho provveduto a staccare tutte le spine di casa, alla fine mi sono
accorto che il problema era il forno a mircro onde, ho aperto la
scatoletta e staccato tutti i fili dal frutto quindi riattivo
l'interruttore generale e tutto ok ... pare, in realtà sono fuori uso
le prese del frigo e del forno elettrico... prese che sono nelle
vicinanze (stessa parete) dove cè la presa del micro onde !!!!!
Ho provato ad aprire anche la scatoletta in alto in cucina, ma a parte
la montagna di fili in essa presente non ho notato nulla di
particolare.... cosa diavolo può essere che al momento che riattacco i
fili nel frutto (senza spina inserita del micro onde) mi fa scattare il
salvavita ?
Devo chiamare un esperto o posso fare qualche altra prova ???
Grazie dell'aiuto e delle risposte (spero rapide altrimenti dovrò
buttare tutto il contenuto del frigo )
Buona giornata.

salvavita ?
Una prova rapida a costo zero può essere quella di collegare i fili ad un 
altro frutto (smontalo momentaneamente da una presa funzionante).
Dopodiché ti tocca prendere il machete e addentrarti nel groviglio di fili 
nella scatola di derivazione.
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)
"Le persone si giudicano da come ti trattano
quando non hanno bisogno di te" (C.G.)

 altro frutto (smontalo momentaneamente da una presa funzionante).
Dimenticavo: nel frattempo compra una prolunga e collega il frigo ad 
un'altra presa.



ci sono 4 fili (2 blu e 2 neri) che vanno nella frutto del microonde,
poi ci sono altri 2 fili blu che vanno all'interruttore della luce
della cappa e dell'areatore (perfettamente funzionante)




vicinanze (stessa parete) dove cè la presa del micro onde !!!!!
Mi pare di capire che le prese del frigo e del forno elettrico sono in 
parallelo al microonde...
Staccando i fili, probabilmente li hai anche separati.
Farei questa prova, monterei il frutto come all'origine e proverei ad 
addacare uno alla volta frigo e forno...per vedere se è uno dei due se non 
sono ed è il microonde, come dici basta staccarlo....
a meno che il problema sia proprio nel frutto...

Zeze ha scritto:

Grazie 1000 ... tra poco vado a casa e faccio questa prova .... Vi
farò sapere.

 farò sapere.
attenzione non APRIRE il forno a microonde quando e' sotto tensione .
                                      Il secondario del traformatore
eroga 3/4000 volt    2000 va. circa
onde alimentare l' anodo della valvola microonde MAGNETRON !
                        DANGER !!!
tanti lo sanno e tanti no !
Ernesto

 attenzione non APRIRE il forno a microonde quando e' sotto tensione .
Occhio! Non va aperto neanche quando NON E' sotto tensione!! 
Il condensatore accumula e mantiene per parecchio tempo una carica 
sufficiente fare danni seri (o peggio, definitivi!!)
 Il microonde è una di quelle cose da aprire solo DOPO ESSERSI DOCUMENTATI!

 Occhio! Non va aperto neanche quando NON E' sotto tensione!!
Vabbè, allora come faccio a metterci i cibi e ad estrarli?


 Vabbè, allora come faccio a metterci i cibi e ad estrarli?
Penso che intendesse di non aprire il coperchio posteriore.
Saluti

Penso che intendesse di non aprire il coperchio posteriore.
Ah... oops.


 Vabbè, allora come faccio a metterci i cibi e ad estrarli?
Fai un bel foro da almeno 12cm sul telaio del forno e li scaldi a distanza, 
no? ;-) 
PS: kids don't try this at home 
PPS: aprire -> togliere il coperchio posteriore e/o il telaio... :-)