Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spostamento autoclave possibile?

Mi rivolgo a chi se ne intende di idraulica :
 
in garage ho un'autoclave, questa 
http://img59.imageshack.us/img59/6971/j1re.jpg
 
e come potete vedere chi l'ha installata 15 anni fa aveva piuttosto fretta e la buttata 
li, su due mattoni....
 
Ora volendo metter mano al garage per una sistemazione definitiva pensavo di spostarla 
piï¿œ in alto in modo da poter utilizzare lo spazio da lei ora occupato.
 
Dalle immagini si possono notare i collegamenti:
 
sulla pompa in basso a dx c'ï¿œ l'arrivo dal serbatoio di accumulo (posto sotto il 
pavimento a 1,5 mt di distanza dalla stessa) da dove la pompa pesca
 
il tubo in rame in alto che parte dal raccordo sotto il manometro, porta l'acqua 
all'appartamento al piano superiore
 
il tubo in plastica nel mezzo ai suddetti due tubi ï¿œ l'arrivo diretto dall'acquedotto 
(con interposta rispettivamente una valvola a sfera ed una valvola di non ritorno.
 
Altri particolari:
http://img802.imageshack.us/img802/8422/7aiz.jpg
 
http://img17.imageshack.us/img17/2324/9o6y.jpg
 
 
Lo spostamento di 2 mt circa in posizione piï¿œ elevata mantenendo ovviamente la medesima 
configurazione di collegamento (ma cambiando il tubo in rame con uno di diametro 
superiore e spostando il suo attacco al muro, pure lui piï¿œ in alto) potrebbe portare 
qualche scompenso in termini di portatata all'appartamento?
Ci potrebbero essere ripercussioni di qualche tipo, a me sconosciute, con questo genere 
di modifica?
Grazie a chi mi risponderï¿œ.
 
-- 
Franco
 
 

 (con interposta rispettivamente una valvola a sfera ed una valvola di
non ritorno.
 
io avrei aggiunto una valvola di non ritorno subito sopra il press control
perchè in questo modo la pressione dell'acquedotto lavora direttamente
sulla valvola piccolina ed in plstica del press.
 
Ciao
Swift
 

 sulla valvola piccolina ed in plstica del press.
La mancanza della v.non ritorno forse ï¿œ motivata dalla necessitï¿œ da parte della pressione 
acquedotto di mantenere sempre piena la pompa...
 
-- 
Franco
 
 

 acquedotto di mantenere sempre piena la pompa...
 
il press control ha di suo una valvola di non ritorno dentro quindi l'acqua
dell'acquedotto comunque non riesce ad entrare nel corpo pompa.
 
Ciao
Swift 
 
 


Leggendo sulle istruzioni del presscontrol viene indicato che una valvola di ritegno 
dovrebbe essere installata in ingresso alla pompa assicurando cosï¿œ il riempimento 
costante della stessa. Nella parte visibile dell'impianto la valvola di ritegno 
prescritta non ï¿œ presente ma potrebbe essere isntallata subito in uscita al serbatoio nel 
sottosuolo, dovrï¿œ controllare.
Per ora grazie dei chiarimenti :oï¿œ
 
-- 
Franco
 
 

Quella è una pompa jet normalissima. Saranno suglio 800 watt, direi ad occhio.
Si chiamano autoadescanti, ma fino un certo punto. Se la alzi troppo non prende. Per essere precisi si dovrebbero vedere un paio di grafichetti della pompa, ma sui 4 metri non da molti problemi.
 
L'aspirazione naturale sarebbe da 1 pollice, come la mandata. Puoi giocre su questi elementi ma l'aspirazione dovrebbe essere sempre maggiore della mandata.
 
La valvola di non ritorno sull'aspirazione dev'essere in fondo al tubo di aspirazione, appunto. Per potersi adescare bene e velocemente dev'essere pieno sia il tubo di aspirazione che la pompa.
 
Alzando la pompa andresti a lasciare esposti i tubi, tutto qua.
Io posizionerei la pompa in alto, molto in alto, quasi al soffitto. 
Da lì farei scendere 3 tubi paralleli: 1" per l'aspirazione e 1/2" per gli altri 2. Oppure mantenere i diametri presenti, dipende dalla scelta.
Paralleli e regolari, un bel lavoro.
Tutta la raccorderia in ottone per un buona riuscita estetica.
Alternativamente tutto in ferro e via.
Servono sempre dei giusti di disaccoppiamento, mi raccomando.
Nei due casi ti servirebbe una crimpatrice per il rame oppure una filettatrice per il ferro.
 
Altrimenti vai su qualche accoppiato e vivi felice.
 
Per la pompa dovresti montarla in modo da diminuire al minimo le vibrazione e quindi i rumori generati dal funzionamento. 
Quindi giunti in gomma ai piedi della pompa e giunti sulla mandata/aspirazione per evitare vibrazioni all'impianto.
E i collari ben stretti!

 all'impianto. E i collari ben stretti!
 
Preciso, sintetico e con le idee chiare... bravo, ottima e utilissima spiegazione !!
 
Le operazioni che suggerisci sono quelle che avevo in testa ma non essendo un 
professionista e solo un hobbista con molta buona volontï¿œ e manualitï¿œ, avevo bisogno di 
conferme...
Per effettuare gli spostamenti utilizzerï¿œ del multistrato con raccordi a stringere (si 
trova anche a metro) o in opzione secondo disponibilitï¿œ del materiale , l' Acquatherm a 
fusione. Per i giunti di discaccoppiamento cosa suggerisci?
 
-- 
Franco
 
 

Io ho un amore viscerale per le cose vecchio tipo, purtroppo.
I tubi zincati mi attirano molto, purtroppo mi manca la filettatrice.
 
Non ho esperienza con plastiche e multistrati, ma sinceramente dovrebbero andare molto bene.
 
Per disaccoppiare basta che sia isolante, dal punto di vista elettrico. Quindi all'ingresso dell'appartamento, dell'acquedotto e della cisterna basta un pezzo di tubo in plastica o gomma.
 
Vicino la pompa io metterei qualcosa di flessibile per non trasmettere vibrazioni al resto dell'impianto, sempre plastica o gomma.
 
Le mensoline per reggere la pompa devono essere installate con oculatezza: è necessario che venga frapposto nel materiale assorbente fra muro e mensola e fra la pompa e la mensola.
Visto che ci sei, potresti anche coprire i muri dietro ed il soffitto attorno alla pompa con del fonoassorbente. O qualche poliaccoppiato.
 
Isola i tubi, tutti, con una guaina così eviti condensa.
 
I percorsi devono essere dritti e senza fronzoli vari che, sinceramente, sono brutti.
 
Per quanto riguarda il valvolame vario bisogna prestare attenzione a non eseguire collegamenti impropri. Non saprei se ora come ora sia tutto perfetto, magari qualche non ritorno può essere d'aiuto per il sistema.
 
Non guardando la foto ma andando a memoria direi che mancano delle serrande, rubinetti o bypass per poter eseguire una sostituzione della pompa senza farsi la doccia...
 
Secondo me è un bel lavoro, divertente se non altro.

 Secondo me è un bel lavoro, divertente se non altro.
Sono gia 3 anni che mi "diverto" con amenità 
edili/elettrico/idraulico/"falegnamico"/imbianchino/carpentiere che ora sono alla fine 
dell'opera e comincio ed essere un po' stanco...
 
-- 
Franco