Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale magnetotermico che scatta

Possibile che ho 3kw e avevo acceso solo la TV e ovvio il 
Frigorifero.Mia moglie attacca il ferro da stiro nella "solita" presa e 
scatta l'interruttore salvavita.Presumo sia un "corto" o come si 
chiama,non sono un esperto.Ma siccome non lo ha mai fatto forse.come ho 
sempre sospettato qualcuno si "attacca" prendendo corrente dall mia 
soffitta' Però se fosse così doveva scattare il contatore principale o 
no? Qualche esperto che possa togliermi questi dubbi e magari appunto è 
andato in corto qualcosa accendendo il ferro da stiro elettrico? Se 
fosse così come posso capire e verificarlo?
grazie


Stai confondendo cose diverse.
SE tu avessi superato il consumo (furti o meno), salterebbe il contatore principale, e la scritta ti indicherebbe "distacco per supero potenza di più del xxx".
SE scatta l'interruttore magnetotermico vuol dire che su quella linea hai assorbito di più, per un certo tempo (dipende dalla curva).
SE scatta l'interruttore differenziale (il "Salvavita"), vuol dire che c'è dispersione di corrente, superiore alla taruata del differenzialestesso (nel caso del civile, 30 mA).
Molto probabilmente hai un problema sul ferro da stiro.
Tipicamente è in corto la resistenza.


diciamo che da inesperto avevo cercato di dire le stesse cose



devi verificare se scatta il magnetotermico (allora hai superato la potenza massima, un cortocircuito), oppure il salvavita (il differenziale, e allora hai una perdita di massa, uno dei due fili della corrente in qualche modo scarica a massa, cioè è in contatto con il filo giallo/verde es.).
 
il differenziale lo riconosci perchè ha il bottoncino di prova. Se è scattato quello allora deve essere un apparecchio che ha la perdita di massa.
 
fuzzy
 

 fuzzy
si è scattato quello-lo strano è che il ferro eletttrico era già in 
uso,come mi ha detto mia moglie,quindi non è come pensavo quando è stata 
collegata la presa.


il differenziale normalmente segnala se è scattato per intervento del 
magnetotermico o se è scattato per la dispersione a terra
 
Ad esempio i bticino hanno una finestrella in cui si vede giallo che è 
scattato per dispersione a terra altrimenti se scatta per eccessiva 
corrente lo trovi giù ma la finestrella non diventa gialla
 
A meno che tu non abbia un differenziale puro abbianto a un 
magnetotermico o più magnetotermici
 
Comunque ho avuto anche io un ferro da stiro che a forza di stirare col 
vapore che saliva deve inumidire qualcosa e faceva scattare qualche 
volta il differenziale
 
Se lo attaccavi senza acqua nulla
 
Potrebbe anche essere che hai un fondo di dispersione sotto alla soglia 
del differenziale (ad esempio 25 ma) e poi basta che atacchi altro che 
ha una dispersione fisiologica e nei limiti ed ecco che ti salta il 
differenziale..una volta col ferro un altra con altro
 
QUesto è il caso più rognoso


basta che ti fai prestare una pinza amperometrica che metterai intorno ai due fili della corrente, e vedi se e quanto è la dispersione.
A quel punto devi fare qualche prova per verificare cosa è che la genera.
 
fuzzy


serve una pinza amperometrica apposita con quelle comuni non ci fai granchè

 serve una pinza amperometrica apposita con quelle comuni non ci fai granchè
 
beh, si, servirebbe una pianza amperometrica che misuri qualche decina di milliamperes. 
 
fuzzy

 collegata la presa.
 
acqua in zona caldaia/ferro ?
e' attaccato al muro o a una ciabatta ?
 
NIENTE ALTRO e'/era attaccato tramite ciabatta ?
 
qualcuno ha installato nelle strette vicinanze pannelli fotovoltaici ?
 
 
felice pago
 
questore
.


 
studiato all'estero?
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus