Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Connettore elettrico "femmina-femmina" esiste?

Mi rendo conto della stranezza della mia richiesta... Il problema è il 
seguente: sporadicamente devo dare corrente ad un "mini impianto 
elettrico" a se stante, in giardino.
All'inizio di questo impianto ci ho messo una normalissima spina 
italiana, quando serve corrente prendo una prolunga e metto un capo 
(maschio) in una presa a muro e l'altro capo (femmina) lo collego alla 
spina maschio che costituisce l'inizio del "mini impianto".
Il problema è che così non mi piace, questo pezzo di cavo con la spina 
che spuntano dalla scatoletta non si possono guardare. Per ovvi motivi 
non posso sostituire la spina con una presa da mettere nella scatola: 
significherebbe farmi una pericolosissima prolunga con due spine maschio.
In alternativa ho pensato di sostituire la spina che spunta dalla 
scatola con un connettore C14 (o VDE, come si chiama) da fissare tipo 
questo:
http://tinyurl.com/6fnwv8l
Mi farei una prolunga con spina italiana (o schuko) da un capo e 
connettore C15 dall'altro capo.
Idee migliori?
Ciao.
Luca.


Non sono cosi' ferrato da capirci un'acca della tua descrizione e
delle tue necessita'.
mi sembra tutto cosi' complicato, da ricordarmi il mitico UCAS che
sovrintendeva alle attivita' di caserma
Per me, "dare sporadicamente corrente ad un impianto" che voglio
perfettamente iisolato significa semplicemente un impianto fisso, che
e' comandato da un onesto interruttore bipolare.
no fase, no neutro, no cippalippa accrocchiati e fonti di possibili
guai.
Paolo

 guai.
Ah sě, se ci fosse un bel cavo, magari interrato, che arriva fino a lě 
il problema non si porrebbe, ma cosě non č :-)
Ciao.
Luca.

 
http://tinyurl.com/6fnwv8l
Che e' un maschio... non capisco quale sarebbe il connettore "femmina-
femmina" di cui parli :P
Comunque e' il connettore per alimentazione utilizzato da praticamente
tutti i dispositivi elettrici che hanno un cavo di alimentazione
staccabile... quindi non vedo perche' no.
cia'
Max

 C15 dall'altro capo.
Le uniche volte che ho visto una cosa del genere, ho visto proprio dei 
connettori VDE.
In realtï¿œ esistono anche dei connettori col tappo, sono dei cosi 
rotondi con 3 fessure, si innesta la spina (la parte che porta la 
scossa) e si ruota, questa rotazione fa entrare i 3 poli e poi c'ï¿œ una 
ghiera di bloccaggio...
Aspetta che googlo...
trovata: 
http://www.gommonauti.it/ptopic5218.html
Ciao
Alberto

 Idee migliori?
Non sono sicuro di aver inteso bene... ma mi par di capire tu abbia una 
presa femmina nel "mini impianto", cui portare la corrente.
Se fosse cosě, io toglierei la femmina e al suo posto uscirei dal mini 
impianto con una spina maschio, anche di appena mezzo metro.
A questo punto potrai collegarla, tramite una normale prolunga 
maschio/femmina alla presa a muro (o allo spezzone con femmina che esce dal 
muro).
Ciao,
--
carloazeglio 

 femmina" di cui parli :P
C'� confusione universale tra i sessi delle "spine" e delle "prese"... 
:D:D:D
Comunque se non ho capito male l'OP vorrebbe un *maschio* italiano da 
pannello. Siccome che io sappia non esiste, pu� usare un *maschio* C14 da 
pannello (che trova di recupero in qualunque alimentatore scassato da PC) e 
usare un qualunque cavo di alimentazione lungo a sufficienza, che avr� una 
connettore *maschio* italiana e un connettore *femmina* C14

 dalla scatoletta non si possono guardare.
AAAAaaaaalllttt! Da dove sbuca fuori questa "scatoletta"?
Ne manca la descrizione... e non si comprende quindi la sua natura-
funzione-posizione. Chiarito questo, magari andiamo avanti. Ma comincia a 
rassegnarti: per norma di buona tecnica (in pratica, per obbligo di 
legge) dovrai usare, al minimo, delle prese e spine stagne.
Come minimo:
Femmina volante: 
http://www.starlightdelta.com/30620_0002.jpg
Maschio volante: 
http://www.starlightdelta.com/30619_0002.jpg
Da notare che il maschio deve essere tenuto sempre (SEMPRE!) dalla parte 
degli utilizzatori. Anche se è a pannello.
Non bello, ma sicuro. E QUESTO davvero conta...
-- 
Ciao!
Stefano

 muro).
E' esattamente la situazione attuale, che voglio cambiare perchè non mi 
piace esteticamente.
Ciao.
Luca.

 staccabile... quindi non vedo perche' no.
Infatti è la soluzione che mi pare migliore, ho chiesto casomai stessi 
dimenticando qualche tipologia di connettore adatto all'uopo.
Ciao.
Luca.

 trovata: 
http://www.gommonauti.it/ptopic5218.html
Interessante alternativa. Mi pare di capire però che è abbastanza 
costosa e non ravvisando particolari vantaggi sulle VDE, se non 
l'impermeabilità, sarei per escluderla.
Ciao.
Luca.

 connettore *maschio* italiana e un connettore *femmina* C14
dovrebbe esistere anche il maschio da pannello... forse non facile da
reperire... sicuramente esiste il maschio da pannello "tipo cee"
(quelle prese azzurre che si usano nell'ambito industriale... )
mi viene in mente, ad esempio, il tosaerba che ho, non ha il cavo
ma proprio questo maschio (pero' tipo schuko) fisso sulla struttura
e quindi ci si attacca semplicemente una prolunga con femmina
schuko
alberto 

 schuko
Sai, adesso che mi ci fai pensare, hai ragione, ne ho visto uno anche io da 
qualche parte.
 
Certo in quanto a bruttezza è peggio della spina volante :-) però in 
effetti esiste (o è esistito) 

 connettore C15 dall'altro capo.
Attenzione che i connettori IEC C13/C14 sono adatti a correnti fino a
10A. Se attacchi tutto l'accrocchio ad una linea protetta da un MT da
16A (visto che parli di schuko), dovresti usare le IEC C19/C20 che
sono quelle che si usano per alimentare le PDU dei rack e hanno una
portata di 16A:
http://www.google.com/images?q=IEC+C19+C20

 dimenticando qualche tipologia di connettore adatto all'uopo.
se ï¿œ qualcosa che deve stare all'aperto, potresti cercare tra i fornitori di 
materiali e attrezzature per camper e roulotte.
-- 
Fulmy(nato)

 materiali e attrezzature per camper e roulotte.
Giusto, sempre che  l'ingombro non sia un problema:
http://www.accessoricamperonline.com/images/pe%20ester.jpg
-- 
Fabbrogiovanni 

il Luca ha usato la sua tastiera per scrivere :

Ah certo, se non ti serve che sia più o meno stagno, non si giustifica 
un costo di per sè spaventoso, roba tipo 100Euri la presa maschio da 
incasso, 15Euri la spina femmina e altrettanto il blocchetto con la 
ghiera da avvitare.
Se non ti serve tutta questa 'professionalità', vai sereno con le IEC.
Alberto


OOOh! Finalmente ho letto una cosa sensata! 

 OOOh! Finalmente ho letto una cosa sensata! 
Mettiti gli occhiali allora :-) 
L'OP lo ha scritto nel primo messaggio del thread che stava cercando un 
maschio da pannello... 

On 7 Feb, 15:59, il Luca <illuc...@SPAMilluca.com> wrote:

A gusto mio (ma anche come ti hanno già detto) prenderei qualcosa del
genere:
http://www.elettromercato.ch/it/16/products.aspx?category=995
Che è robustissimo e lo puoi attaccare e staccare quante volte vuoi
(basta che lo fissi bene).
Per la prolunga o ti fai una prolunga dedicata che usi solo per
questo, oppure ti costruisci un adattatore che attacchi solo al
momento che serve come questo:
http://www.suqui.it/uplimg/img_A_647892_28365b7911fb7a4e892ff61af64318d0.png
Ciao!

 Non bello, ma sicuro. E QUESTO davvero conta...
Infatti questa è la situazione attuale, che ho utilizzato in via 
provvisoria. Nel thread è venuto fuori che la soluzione che concilia 
sicurezza ed estetica è quella che avevo in mente di usare: connettori 
C14-C15.
Ciao.
Luca.

 maschio da pannello...
Oltretutto ho scritto già nel primo post che già adesso c'è il maschio 
dalla parte degli utilizzatori :-)
Ciao.
Luca.

 portata di 16A:
Devo controllare. Nel caso quella presa fosse sotto un MT da 16A, potrei 
usare comunque C14-C15 interponendo un MT da 10A, dico bene?
Ciao.
Luca.

 che spuntano dalla scatoletta non si possono guardare.
E' così complicato nascondere la spina dentro qualcosa?

 (basta che lo fissi bene).
Sicuramente robusto, per� bruttarello.
Guarda, credo che per l'utilizzo che devo farne (sporadico e con bassi 
carichi) i connettori VDE siano adeguati.
Ciao.
Luca.

 E' così complicato nascondere la spina dentro qualcosa?
Non particolarmente, diciamo che sarebbe scomodo. Ma i connettori VDE 
(C14-C15) non li vedi bene? Non mi sembrano una cattiva soluzione.
Ciao.
Luca.

 (C14-C15) non li vedi bene? Non mi sembrano una cattiva soluzione.
sicuramente il maschio del VDE è meno pericoloso ma resta sempre
accessibile ad un dito o a piccoli oggetti metallici.


Una soluzione alternativa potrebbe essere un avvolgitore di cavo messo
lato impianto esterno che ti eviterebbe anche di tenere un cavo in casa.
Nessuna presa, esci il cavo e lo colleghi alla presa in casa.

 accessibile ad un dito o a piccoli oggetti metallici.
ah, il maschio va come presa sull'esterno.
Si mi sembra una soluzione ottimale.

 C14-C15.
Che però NON sono adatti da esterno.
-- 
Ciao!
Stefano

    ... questo qui?
http://uk.rs-online.com/web/1903102.html
-- 
Gianluca         

 usare comunque C14-C15 interponendo un MT da 10A, dico bene?
Sì, se ti bastano 10A.
P.S. la coppia femmina/maschio che si usa sui PC è la IEC C13/C14. La
C15 (e il corrispondente maschio C16) è la femmina da 10A per alta
temperatura che si usa sugli elettrodomestici tipo tostapane,
bistecchiere, forni, ecc. Sono molto simili, ma hanno una "chiave" per
impedire l'utilizzo "promisquo" di cavi non adatti alle alte
temperature.

 "promisquo"
Ehmmm... "promiscuo", ovviamente...

 temperatura che si usa sugli elettrodomestici tipo tostapane,
Giusta precisazione :-P
Ciao.
Luca.

 Max
attenzione però...questa vaschetta va bene solo dalla parte che NON
rimane sotto tensione!!!!
kk cai

 Che però NON sono adatti da esterno.
E' vero, però considerando che lo connetterò sporadicamente e quando 
accadrà non starà piovendo e io sarò a non più di un metro per tutto il 
tempo di utilizzo, che la posizione in cui si trova è riparata, ciò non 
rappresenta un problema.
Ciao.
Luca.

 Luca.
non capisco perchè la soluzione con interruttore bipolare nn è
applicabile secondo te....mentre il cavo con spina che esce da qualche
parte e poi va ad innestarsi nella presa  a muro sì.....
kk
cai

 parte e poi va ad innestarsi nella presa  a muro s�.....
La prolunga la metto all'occorrenza, ovvero una volta al mese forse. 
Quando non serve la tolgo.
Ciao.
Luca.



Finché non ti ci si forma condensa o (anche per un accidente) non riesce 
ad entrarci acqua. Poi... :-(
IO valuterei con la massima cura una realizzazione da esterno. La durata 
dell'utilizzo, considerando che basta una frazione di secondo per 
prendere una brutta scossa, non mi sembra importante. Meno ancora la 
distanza: dovrai pur attaccarlo...
-- 
Ciao!
Stefano

 rappresenta un problema.
Con il tempo tenderà ad ossidarsi quindi dovrai metterci un tappo


Nell'oggetto stava cercando "connettore femmina- femmina esiste?"
Se non te lo fai non esiste. 

 distanza: dovrai pur attaccarlo...
Intendevo dire che se mai dovesse verificarsi un corto per presenza 
d'acqua e per qualche strano motivo non scattasse nessuna sicurezza, io 
sarei lì quindi potrei togliere corrente manualmente.
Quanto alla possibilità di prendere la scossa mentre collego il 
connettore, è abbastanza improbabile che accada se quando non lo uso lo 
tengo coperto e prima di collegarlo do un'occhiata al connettore.
Ciao.
Luca.

 Con il tempo tenderà ad ossidarsi quindi dovrai metterci un tappo
Buona idea.
Ciao.
Luca.

 
http://uk.rs-online.com/web/1903102.html
Solito problema: � roba industriale che mal si integra in un ambiente 
domestico.
Ciao.
Luca.


come tappo potresti usare una femmina dello stesso tipo opportunamente
tagliata ed adattata allo scopo



Mmm... di solito il tappo trattiene la condensa (o,peggio, l'acqua). Già 
vedo la scena: tu che arrivi col filo con la femmina volante nella 
sinistra, con la destra togli il tappo e... splash! Con susseguente 
zazZ! :-)
-- 
Ciao!
Stefano

 Sì, se ti bastano 10A.
Mi è appena arrivato il connettore. Avendo un fusibile da 10A, posso 
fare a meno di mettere il MT considerando che andrà su una linea da 16A?
Ciao.
Luca.

Noto adesso che l'annuncio ebay parla di 6A, però sul componente c'è 
scritto 10A... Sarei per dare retta a ciò che c'è stampato sopra...

per i collegamenti elettrici in campeggio, ci sono delle prese rotonde con 
coperchio da esterni, sicure anche contro la pioggia e antistrappo, che non 
costano cifre spaventose......
http://www.moscatelli.it/wec/index1.php?m=ELE&s=PEE&aprimenu=ELE&filtro1=&linea=&grustat=&codclifor=&selcontratto=&filtriset=00000
 



Ho già finito il lavoro con i connettori VDE, però tra quelli che hai 
linkato ce ne sarebbe uno molto migliore: piccolo, esteticamente 
accettabile, stagno, schuko maschio da parete. Sarei disposto a rifare 
tutto per usare quello, ma sul sito non riesco ad ordinare e neanche a 
registrarmi (tra l'altro nemmeno compaiono i prezzi). Non vendono online?
Ciao.
Luca.



Cod. 31065?
http://www.starlightdelta.com/cat474.htm
Ho comperato io personalmente di persona (cit.) e nonostante 
l'artigianalità del sito, sono seri...
-- 
Ciao!
Stefano

 personalmente di persona
"di persona personalmente" ;)

 l'artigianalità del sito, sono seri...
Esattamente quello! Comunque ho risolto, vicino a dove lavoro c'è un 
grosso centro camper, sono andato a chiedere e ce l'avevano (19 euro).
Un dubbio: questo "coso" ha due fusibili, uno per ogni polo del 
connettore (esclusa la terra ovviamente), come mai? Non dovrebbe bastare 
un fusibile su un solo conduttore?
Ciao.
Luca.



Roba tedesca. I ragazzi sono più accurati e spreconi di noi. Oltre che 
previdenti. Lasciaglieli: male non fanno. Bene si. E pure tanto...
-- 
Ciao!
Stefano

 previdenti. Lasciaglieli: male non fanno. Bene si. E pure tanto...
Sì certo, non avevo intenzione di toglierli :-)
Sono contento di aver trovato questa presa, che oltre ad essere più 
sicura mi permette di usare una normale prolunga con connettore femmina 
schuko, che sono tutte così quelle che ho a casa.
Ciao.
Luca.

 sono andato a chiedere e ce l'avevano (19 euro).
Ho finito adesso di montarlo, che domani non ho tempo quindi ho lavorato 
in notturna :-)
Mi piace 1k volte di più di quello VDE che avevo messo prima: bello, 
impermeabile, robusto, quindi sicuro, sono molto soddisfatto :-)
Grazie a Danidane.
Ciao.
Luca.

il Luca scriveva il 11/02/2011 :

Beh, sai, il concetto è che colleghi un camper ad una presa.
Nel fare questo, ovviamente non sai quale polo prenderà la fase e quale 
il neutro. E non sai neanche se dove ti attacchi c'è un differenziale e 
un magnetotermico degno di questo nome (se tu vedessi certe prese 
trovate in sperdute isole croate...).
Quindi, se dentro al camper hai un corto fra un polo e carcassa (che 
presuppongo sia a terra), un bel fusibile male non fa.
Comunque anche io a casa mia ho messo un fusibile su ogni polo, perchè 
non è ancora chiaro se la famosa strinata di Dicembre sia stata dovuta 
a una tensione elevata fra fase e neutro o anche fra terra e neutro. Lo 
scaricatore precedente aveva un unico elemento sacrificale. Lo 
scaricatore nuovo ne ha due, quindi con questo (nella incredibilmente 
sfigata ipotesi che riaccada) potrei almeno vedere dove è avvenuta la 
scarica. E quindi ho protetto con fusibile sia fase che neutro 
immediatamente a valle del contatore.
Alberto

 male non fa.
Tutto bene, eccetto l'inciso fra parentesi. TUTTI i camper hanno tutto 
l'impianto a tensione di rete realizzato in doppio isolamento e con 
indice di protezione IP adeguato alle varie parti coinvolte. Quindi, 
assolutamente *SENZA* TERRA! Se ci pensi bene, è il solo modo per 
realizzare un impianto davvero sicuro.
-- 
Ciao!
Stefano