Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Beretta Meteo Mix C.S.I. A.G

Succede un fatto strano .... riscalda normalmente l'acqua sanitaria ,
ma quando il cronotermostato da il segnale di riscaldamento parte la
fiamma per 5 / 10 secondi poi si spegne ....
Morale : siamo al freddo
Cosa posso verificare in attesa di chiamare domani il tecnico ?
Grazie

coopere...@gmail.com
 ha scritto:

Che la pressione del circuito idraulico sia diversa da zero ma non 
eccessiva. Dovresti avere un misuratore della pressione sul frontale 
della caldaia. Un orologino.... con una tacca rossa. Lancetta prima 
della tacca rossa ma non a zero. Se ho individuato il modello, >0,15 ed 
< 6 bar. Orologino con sfondo bianco in basso a destra... aperta la 
caldaia. Se somiglia a questa:
http://www.efficaceclima.it/caldaie-beretta/meteo-mix-box/meteo-mix-box_24_csi-ag.htm
:-$  ho vinto quaccheccosa???

 :-$  ho vinto quaccheccosa???
Si grazie è proprio la 24 ...... noto anche che quando il crono chiama
il riscaldamento si sente come un rumore di acqua ...come se ci fosse
una pompa in attività..... la pressione sul manometro è 1 bar ....

la pressione sul manometro è 1 bar ....
Tanto per dire che non abbiamo lasciato nulla di intentato,  picchiettalo 
col dito o prova ugualmente a caricare un po' di acqua per vedere se si 
muove.
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni
Fatto ora , scaricato pressione e ricaricato a 1 bar ...nulla da
fare , accendo la caldaia , parte la fiamma alcuni secondi poi si
spegne mentre il rumore di pompa acqua prosegue .......mannagia che
freddo ...avevo anche lasciato socchiuso alcune finestre per cambiare
aria....., per fortuna almeno l'acqua calda se apro il rubinetto viene
giù.......
Ma in che caso si spegne la fiamma ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Non ti posso aiutare, sono solo un ex fabbro:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni
Fatto ora , scaricato pressione e ricaricato a 1 bar ...nulla da
fare , accendo la caldaia , parte la fiamma alcuni secondi poi si
spegne mentre il rumore di pompa acqua prosegue .......mannagia che
freddo ...avevo anche lasciato socchiuso alcune finestre per cambiare
aria....., per fortuna almeno l'acqua calda se apro il rubinetto viene
giů.......
Ma in che caso si spegne la fiamma ?
Nel 60% dei casi quando la fiamma non parte č perchč manca acqua nel 
circuito, prova a dare piů acqua nel circuito, picchietta sullo strumento 
col dito per vedere effettivamente la pressione. 

  Cosa posso verificare in attesa di chiamare domani il tecnico ?
Hai provato a staccare la spina e riattaccarla?
Se è un problema elettronico è la soluzione più tecnica che conosco :-)
 
-- 
I'm trying a new usenet client for Mac, Nemo OS X.
You can download it at 
http://www.malcom-mac.com/nemo

coopere...@gmail.com
 ha scritto:

Se quando la fiamma si accende per 5/10 secondi la temperatura sale a 
valori intorno ai 75/80° e poi si spegne, molto probabilmente la valvola 
a tre vie della caldaia non funziona. Mi spiace puoi picchiettar con il 
dito qualsiasi cosa ma devi per forza chiamare il tecnico.
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.BUONE FESTE.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.
moc.liamg@26yksnidnak


ciao
io avevo la tua stessa caldaia  e mi è successo una cosa simile...
praticamente si è otturato un tubicino che porta/crea la depressione
dell'aria...(non ero presente io quando il tecnico l'ha smontata)
nel mio caso era dovuto ad una di quelle vespe che fanno quei nidi di
terra.
liberato il tubicino tutto è tornato ok.. intervento in garanzia
quindi 0 spese
ciao