Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PN 10 o PN 16

Devo fare un dimensionamento di massima di un impianto di irrigazione
per un terreno di mio padre e ho bisogno di un vostro parere.
Vi spiego brevemente il problema: la sorgente (vasca di accumulo) si
trova a circa 1500 m in linea di tubo dal punto di alimentaizone
dell'impianto e ad un dislivello di circa -80m.
La pompa installata ha una prevalenza di circa 120 m: il primo tratto
di tubazione da 125 mm, dovendo sopportare 12 atm (la prevalenza della
pompa), deve essere PN 16 per evitare che scoppi?? E per quanti m deve
essere PN 16, considerato che con la portata necessaria perde circa 8
m/km??
Grazie per il conforto

 ha scritto nel messaggio 
news:1150749024.9...@p79g2000cwp.googlegroups.com...

Dacci le caratteristiche della pompa o, in alternativa la portata attesa, 
saremo più precisi.
ciao
Marco 

 ha scritto nel messaggio
news:1150749024.9...@p79g2000cwp.googlegroups.com...

Avevo letto distrattamente il tuo post; immagino che i 120 metri di
prevalenza della pompa siano il suo limite. Ma una tubazione da 125 mm (5")
come mai un diametro cosě grande?
Tubazione in pvc?
Portata?
(Con le perdite che indichi mi viene una portata di circa 40 mc/h, e una
potenza elettrica dai 20 ai 30 kW, puň essere?)
ciao
Marco

 Marco

 m/km??
devi vedere la curva caratteristica della pompa
hai perdite di carico notevolmente inferiori ai 120 metri quindi la portata 
sara' ben maggiore
e la prevalenza sara' minore
che marca e' la pompa?
che modello?

 sara' ben maggiore
Si ma ho anche 80 m di dislivello da superare....

 Si ma ho anche 80 m di dislivello da superare....
ops
l'avevo perso
quegli 80 metri dove si collocano lungo il percorso?
o sono uniformi?

 quegli 80 metri dove si collocano lungo il percorso?
sono concentrati nella parte di tubazione piu' lontana dalla sorgente

 sono concentrati nella parte di tubazione piu' lontana dalla sorgente
quindi su tutto il tratto prima della salita hai piu' di 8 bar

 quindi su tutto il tratto prima della salita hai piu' di 8 bar
Esatto.
Quindi nel primo tratto avro' fino ad un max di 12 atm. E' giusto PN
16, vero?

 ha scritto nel messaggio
direi di si

 Marco
Ho rifatto un piccolo conto; con la formula di Hazen mi viene fuori per una
portata di 48 mc/h ed una lunghezza della tubazione (5" PVC) di 1500 m, una
valvola di non ritorno ed un paio di gomiti, una perdita di circa 13 m di
colonna d'acqua che sommati alla differenza di quota di 80 m comportano una
prevalenza ideale della pompa di 93 m.
Le perdite distribuite sono effettivamente molto basse, per cui, tenuto
conto di una discreta differenza di costi tra il PN10 ed il PN16, partirei
con un PN16 fino a quota - 50, quindi (volendo risparmiare) proseguirei con 
PN10.
Curiosità: capacità accumulo inferiore? pompa sommersa? e, poi, a cosa ti 
servono portate così elevate?
ciao
Marco

 servono portate così elevate?
Accumulo inferiore di 240 mc, pompa sommersa da 90 cv (prevalenza di
350m) per pozzo artesiano ad uso irriguo.
Il PN 10 scoppia di sicuro vero?
Grazie per le risposte.

 ha scritto nel messaggio 
news:1150830485....@y41g2000cwy.googlegroups.com...
Clanpb ha scritto:




A questo punto per avere una risposta precisa occorrerebbe conoscere le 
curve caratteristiche della pompa e lo schema dell'impianto.
Faccio comunque una ipotesi: la pompa non ha problemi di prevalenza e 
mantengo fissa la portata (48 mc/h). Il tratto di 900 metri a 4" incrementa 
le perdite distribuite da 13 m a circa 27 m per cui in totale abbiamo una 
pressione all'uscita della pompa di 107 m a cui occorre sommare altri 20 m 
per far funzionare l'impianto di irrigazione (lo avevo intuito, comunque 
secondo me ce ne vogliono di più), quindi in totale un valore ideale di 
circa 130 m. A questo punto è evidente che occorre partire con un PN16 ed in 
teoria a quota -50 partire con un PN10. Consiglio personale: se la curve 
della pompa consentono portate più alte farei PN16 l'intera condotta; le 
perdite di carico distribuite sono proporzionali al quadrato della velocità 
e quindi al limite potrebbe entrare in crisi anche il PN16 nel tratto 
iniziale.
(pompa azionata dal trattore? che modello?)
Grazie per le risposte.
Prego
ciao
Marco 

 iniziale.
Ma non credo che la pompa superi 160 m di prevalenza...

 ha scritto nel messaggio
quant'e' la differenza di costo tra PN 10 e 16?

 quant'e' la differenza di costo tra PN 10 e 16?
7,3 contro 9,5 Euro/metro