Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Un aiuto elettrico per favore! (collegamento motore tapparella)

Ciao amici,
come da oggetto vi chiederei informazioni per poter effettuare un lavoretto domani, non ho visto ancora la situazione quindi mi preparo chiedendo a voi esperti.
Mi aspetta una tapparella che è stata motorizzata e che so essere stata provata con 'fili volanti': è tutto funzionante.
Io dovrei collegare alla 220 i due pulsanti/interruttori, uno per la discesa e uno per la salita. Qui il primo quesito: quanti fili usciranno da questo motore? E come faccio il collegamento motore-pulsante-220V ?
Mi fate un schemino per il collegamento?
Hanno un nome quei blocchetti con i due pulsanti con le freccine?
 
Infinitamente, ringrazio.
Fix

Posso andare indietro nei ricordi... ebbene si!  feci esattamente quel lavoro.
   ma i ricordi, per chi e' diversamente giovane, non sono cosi' netti da 
potere disegnare addirittura uno schemino;  una certezza pero' cello': 
seguii pedissequamente lo schema elettrico del motore, obbligatoriamente 
presente con il motore.
   E magicamente (o forse no), tutto ando' bene, e va bene ancora adesso 
dopo 22 anni.  Sono altrettanto sicuro che dopo un giorno dal lavoro, avevo 
dimenticato lo schema di collegamento e le logiche dei pulsanti 
alza/abbassa. MA fortunatamente il motore non funziona a ricordi, funziona 
grazie alle corrette istruzioni che seguii :)
   insomma: procurati lo schema richiesto da QUEL motore.
 
Paolo

 Fix
 
Vado in bagno e te lo faccio, abbi solo pazienza. 
 
 

 Hanno un nome quei blocchetti con i due pulsanti con le freccine?
 
Pulsante doppio con frecce, modello x marca y
 
 

Pulsante doppio con frecce, modello x marca y
 
Meglio se con interblocco, cosi' se premi uno l'altro e' bloccato.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 Meglio se con interblocco, cosi' se premi uno l'altro e' bloccato.
 
meglio senza ritorno in posizione centrale a molla
 
 

 Hanno un nome quei blocchetti con i due pulsanti con le freccine?
 
doppio pulsante interbloccato (devi tenere premuto per il tempo di lavoro)
commutatore doppio tasto (rimane pigiato da solo)
 

 meglio senza ritorno in posizione centrale a molla
 
Cioï¿œ?
 

di default.
 
Ci sono con e senza.


G.B. ha pensato forte :

per dirla semplice per le tapparelle devi prendere quello che funziona 
meccanicamente come un deviatore a tre posizioni
e non come un doppio pulsante :-)
 
 

 Mi fate un schemino per il collegamento?
 
si fa cos�:
 
nella scatola del pulsante arriva il cavo del motore ed ovviamente i fili 
dell'impianto elettrico
 
tale cavo � composto da quattro fili: terra blu marrone e nero
i fili dell'impianto elettricono sono tre terra blu marrone
 
- terra lo colleghi alla terra dlell'impianto elettrico
 
- blu lo colleghi al blu del impianto elettrico
 
il marrone ed il nero vanno collegati al pulsante e va creato un ponticello 
in questo modo:
 
nel retro del pulsante ci sono tre moretti: alto mezzo basso, osserva che 
nella zona di mezzo i morsetti sono due
 
m. alto - devi collegare il nero del cavo del motorino
m. mezzo - devi collegare il marrone dell'impianto elettrico e ponticellarlo 
collegandolo al morsetto che gli sta a fianco
m. basso  - devi collegare il marrone del cavo del motorino
 
fatto! 
 

 e non come un doppio pulsante :-)
 
Preferisco il pulsante perchï¿œ mi costringe a stare sul posto durante la 
manovra e contemporaneamente non metto alla prova i finecorsa ogni volta 
(se esistono), il motore ï¿œ alimentato solo durante la manovra ecc.
E poi mi pare esistano delle normative in proposito.
 

Nel suo scritto precedente, G.B. ha sostenuto :

se ne hai una sola si
per una tenda o una motorizzazione piu critica  si
se tutte le tapparelle sono motorizzate divente na' rottura ;-) :-)
 
ciao
 
 

 fatto!
 
Complimenti per l'indicazione: è perfetta.
 
2 anni fa installai i pulsanti, per averli affiancati al telecomando, e la cosa risultò banale.
La cosa più complicata sta nela scelta dei pulsanti/interruttori.
Le norme non hanno grosse prescrizioni in merito all'impianto. Viene indicato come necessario il collegamento a terra, ovviamente, e l'installazione a monte di tutti di un interruttore bipolare.
 
Io non volevo utilizzare i pulsanti forniti dall'azienda produttrice delal tenda perchè dovevo metterne 4 (3 tapparelle ed una tenda da sole).
Per le prime 3 ho utilizzato dei pulsanti interbloccati: premi, la tapparella parte e si ferma al finecorsa o quando l'operatore preme di nuovo il pulsante.
Fatto non da poco: l'operatore non deve esercitare pressione continuamente (sono portefinestra) e non c'è possibilità di premere contemporaneamente salita e discesa (comunque il motore non accetta entrambi i comandi).
Per la tenda da sole ho utilizzato un interruttore a due frecce. Non mi ricordo perchè non ho utilizzato un pulsante come prima.
Sono tutti vimar.
 
Per le altre due persiani ho utilizzato degli interruttori ticino. Sono meccanici e quando premi uno l'altro "sale". In posizione intermedia si blocca la salita o discesa.
 
Ho dovuto usare marche diverse perchè le 2 tapparelle sono in stanze dove è tutto ticino, mentre le 3 + tenda sono con una vecchia serie non in produzione. E comunque dovevo metterne 4 vicini.

 freccine?
 
non sono abile con la grafica computerizzata, ma lo schema e' nella 
confezione del motore, assieme alle istruzioni per reglare i fine corsa
 
Per i pulsanti con le frecce basta che chiedi gli interruttori per il 
motore delle tapparelle
 
Adriano
 
 


Fatto! grazie a tutti!!