Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: CALDAIA E CAMINO INSIEME, COME?

Amici un quesito.
Devo realizzare un impianto di riscaldamento con una caldaia a gas che
lavora in coppia con un camino caldaia.
Ho deciso di collegare i due generatori di calore in parallelo montando
delle valvole di ritegno sulla mandata dei due impianti ed usando due
circolatori sul ritorno, con una sonda termica sullla mandata del camino
caldaia, regolo il consenso all'accensione della caldaia a gas solo nel caso
il camino sia spento.
Ho scelto il camino caldaia con la produzione di acqua calda ed ha una
serpentina naturalmente.
La domanda č: come collegare il tutto all'impianto insieme alla caldaia a
gas?
Dovrei far passare l'acqua direttamente nella serpentina senza usare un
accumulo?
Non ho le idee chiare in proposito e vorrei consigli.
Cioč, vorrei che quando il camino e' acceso non si accenda la caldaia per
produrre acqua calda, vorrei che invece con camino spento la caldaia
entrasse in funzione da sola senza intervento umano.
Potreste indicarmi uno schema idraulico ed uno elettrico che mi illustri
come realizzare l'impianto?
grazie comunque per il vostro aiuto
 Guido

 ha scritto nel messaggio
news:pnyy8.101730$SR5.2...@twister1.libero.it...


 come realizzare l'impianto?
Pessima idea, la tua.
Ci avevo già pensato io, e poi ho rinunciato per una serie di motivi.
Il principale è che dal punto di vista giuridico l'impianto vola subito ben
sopra le 29.900 KCal, e quindi richiede una serie di adempimenti proibitivi.
Poi il fatto che tra il tuo locale caldaia (che si chiamerà "centrale
termica"... ;-) e la sala motori di un sommergibile nucleare non ci sarà
molta differenza... ;-)
Infine il problema che una qualsiasi valvolina o circolatore che si grippi
sull'impianto del camino avrà conseguenze devastanti.
La soluzione?
Caldaia normale per i termosifoni, e termocamino ad aria.
Impianti separati, indipendenti, e se metti delle valvole termostatiche sui
termosifoni la caldaia neppure si accenderà quando il caminetto è acceso.
Saluti                Meneldil

Scusami, approfitto della tua competenza.
Vorrei realizzare un riscaldamento a pavimento alimentandolo con un camino.
Perň mi piacerebbe avere anche un camino di tipo tradizione con il fuoco a
vista.
Cosa ne pensi?  Puoi darmi dei suggerirmenti?
Ti ringrazio.
Luciano
"
ediljolly.it
" <edil...@NOSPAMaruba.it> ha scritto nel messaggio
news:esRy8.106491$SR5.2...@twister1.libero.it...


 Però mi piacerebbe avere anche un camino di tipo tradizione con il fuoco a


 funziona ugualmente, ma non e' il massimo della sicurezza.
Faccio fatica  a credere che ci siano installatori che montino impianti
come sopra, e cioè in palese violazione delle norme di legge !
A titolo informativo, se comunque interessa, le disposizioni legislative
prescrivono che sugli impianti funzionanti con generatore di calore a
combustibile solido, come le termocucine ed i termocaminetti, debbano
essere installate anche delle valvole di sicurezza funzionanti a scarico
termico.
Queste, al raggiungimento di una temperatura  prefissata ( 100 °C, con
tolleranza +0  -5°C), devono aprire allo scarico libero la mandata
dell' impianto. Naturalmente l' impiego di uno scarico termico
senza reintegro dell' acqua scaricata salvaguardia la sicurezza,
ma non l' integrità del generatore, poichè quest' ultimo si troverebbe
costretto ad esaurire il combustibile in assenza di circolazione d' acqua.
E' perciò necessario il reintegro automatico dell' acqua scaricata
con pari quantitativo di acqua fredda. Naturalmente i produttori
hanno inventato un  unico dispositivo capace di fare entrambe le cose.
Cordialità.
                  Paul

                   Paul
Preciso..... "installatori" fai da te .... :)
Saluti
                Filippo (
www.ediljolly.it
)