Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Idraulici a me!!

 
    A-Teste termostatiche a liquido.
    B-Teste termostatiche a cera.
 
    Stiamo parlando di radiatori e le domande sono le seguenti:
 
    C-come funziona A?
    D-come funziona B?
    E-quale preferire?
    F-e perchč?
 
    grazie felix.
 
    Astenersi: questuanti, accattoni, ignoranti,disinformati, presuntuosi
               bugiardi,palestrati,griffati.
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

    B-Teste termostatiche a cera.
 
Quelle a Gas ti fanno schifo? 
 
 

El_Ciula ha scritto:

   No come le cavallette che non  ho mai assaggiate!(*)
 
    (*)Significa che non ne conoscevo l'esistenza!


    (*)Significa che non ne conoscevo l'esistenza!
 
Beh, manco io, le ho inventate or ora... 
 
 

     B-Teste termostatiche a cera.
 
Il principio di funzionamento e' lo stesso, sia per quelle a liquido che  
per quelle a cera. Vi e' all'interno un barilotto che si espande con  
l'aumento di temperatura; la valvola e' costruita in modo che a questa  
dilatazione corrisponda un'azione di spinta del pistoncino della valvola  
montata sul termosifone, che cosi' chiude maggiormente, viceversa quando  
si raffredda. Poi ci sono alcuni accorgimenti meccanici per limitare  
questa azione ed a permetterne la regolazione mediante la manopola.
Premesso che le valvole a cera dovrebbero essere la generazione  
precedente, esse solitamente rispondono piu' lentamente, quindi creano un  
effetto "media" sulla regolazione, mentre quelle a liquido reagiscono piu'  
velocemente (si parla sempre e comunque di tempi lunghi, ed e' giusto che  
sia cosi').
Ne ho sul tavolo una qui, sezionata :)
Conosco bene l'argomento perche' ho progettato la linea di produzione e  
collaudo per uno dei principali produttori.
La tua e' curiosita' oppure hai un'applicazione ?
 
Ciao.Alberto.
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================


mitticcooo
 
Ciao ... Dino

 La tua e' curiosita' oppure hai un'applicazione ?
 
    La mia è la curiosità di chi non si stanca mai d'imparare, per non
    parlare poi di poter fare il saputello al bar con gli amici o nel
    salotto delle mie amiche!  PP
    felix.


ginopilotino ha scritto:

   Si.....uno stronzo mitico! :-)


   Si.....uno stronzo mitico! :-)
 
Tutta invidia, grande stitico! 
 
 

                 bugiardi,palestrati,griffati.
 
Troppo tardi :D
 
Ciao ... Dino
 

     Si.....uno stronzo mitico! :-)
 
E' incredibile l'impegno che ci mette nell'intervenire per scrivere 
cazzate per tutto usenet :D
 
Ciao ... Dino

     salotto delle mie amiche!  PP
 
Sei fortunato ad avere amiche con cui parlare di queste cose ... quelle  
che ho io, prediligono argomenti mondani, dove se non hai la tv , come me,  
sei tagliato fuori :)


 cazzate per tutto usenet :D
 
Mentre a te, vengono pure peggio e senza il minimo impegno! :) 
 
 

 Beh, manco io, le ho inventate or ora...
 
El_Ciula, te lo dico seriamente e sinceramente: sei un personaggio 
straordinario.
 
 
 

 cazzate per tutto usenet :D
 
la disoccupazione e' la madre di tutti i vizi.
 
 
 
 

Lucio Munazio Planco ha scritto:

    In effetti il fancazzismo è un'attività!


G.F. ha scritto:

Ti ringrazio, anche tu hai doti straordinarie, ma evito di essere piu' 
esplicito... 
 
 


Non hai colto:
Felix fa lo sborone con le amiche, perche' quando si lamentano del 
riscaldamento di casa, dice "ce l'ho iiiiiiiiiiiiiiiiiio la soluzione".
   E con questa scusa, comincia ad accompagnare la padrona di casa in camera 
da letto "dove il controllo e il comfort della temperatura giusta e' piu' 
importante.  E vi fa un collaudo "in situ" (all'amica)...
 
Paolo
 


 
 
 
Non hai la tv.....sei un grande, magari un giorno ci riuscirò pure io....
 
 
 
Ciao
 
 
 
 >

   No come le cavallette che non  ho mai assaggiate!(*)
 
MALE!!
Io delle teste termostatiche so solo che risuonano sui termosifoni grossi e 
l'ho dovuta togliere, ma sulle cavallette ti posso garantire che quelle 
caramellate mangiate in vacanza erano divine! 
 

 La tua e' curiosita' oppure hai un'applicazione ?
 
Or bene, stai a vedere che sei uno dei colpevoli :))
Come mai risuonano/vibrano/ronzano? in modo da diventare inutilizzabili, 
parlo di applicazione su un termosifone in alluminio pressofuso da piu di 20 
elementi, su quelli da 9 14 12 non si verifica il problema....la marca è 
Cal.....posso anche dirti il modello preciso se serve :) cosi evitiamo che 
compri proprio quelle Felix: ) 
 

AlessioZucca ha scritto:

     Io, laggiù,di divino facevo cose "biasimevoli"!


     Io, laggiù,di divino facevo cose "biasimevoli"!
 
Neppure oso chiederti cosa :) io sono fermo a fumare come un ...turco in 
mezzo a deserto e mangiare cavallette caramellate :) 
 

 evitiamo che compri proprio quelle Felix: )
 
Le valvole termostatiche e' vero che spesso si possono sostituire  
brutalmente alle tradizionali, migliorando la gestione dell'impianto, e  
fino a quando ve ne e' qualcuna nell'impianto, non c'e' problema, ma  
quando sono tante, o in particolari condizioni, vanno presi alcuni  
accorgimenti.
Dimmi a grandi linee come e' fatto il tuo impianto che ti dico.
Comunque si ... sono proprio quelle le valvole :) le conosco come le mie  
tasche :) Ti assicuro che non fanno praticamente nessun rumore, quando  
funzionano correttamente, anche dopo anni di utilizzo.


 quando funzionano correttamente, anche dopo anni di utilizzo.
 
Ma Rubinelli, stai ancora a dar retta ad un cazzone del genere?
 
Sei uno stimato progettista non che museologista (cit.) affermato! 
 
 


 
Le valvole termostatiche e' vero che spesso si possono sostituire
brutalmente alle tradizionali, migliorando la gestione dell'impianto, e
fino a quando ve ne e' qualcuna nell'impianto, non c'e' problema, ma
quando sono tante, o in particolari condizioni, vanno presi alcuni
accorgimenti.
Dimmi a grandi linee come e' fatto il tuo impianto che ti dico.
Comunque si ... sono proprio quelle le valvole :) le conosco come le mie
tasche :) Ti assicuro che non fanno praticamente nessun rumore, quando
funzionano correttamente, anche dopo anni di utilizzo.
 
Allora, termocucina con pompa propria + caldaia a legna fuoco rovesciato in 
essenza, 2 piani e mezzo di abitazione, circa 15 16 termosifoni di vari 
elementi e 2 termoarredi nei bagni, ho equipaggiato con le testine solo zona 
notte bagno e salone, sia nel salone che in camera gli unici a 
risuonare/ronzare sono quelli con molti elementi, gli altri niente di 
niente, su quello in salone mi pare sui 26 elementi a memoria, ho dovuto 
toglierla e rimettere quella tradizionale dalal disperazione, anche il cane 
ne era infastidito :( ho provato a smontarla rimontarla verificare che 
facesse ben pressione, spessore in piu punti fra termosifone e muro con 
"tocchi" di legno provvisori, nulla....la dannata testina risuonava sempre, 
ora ne ho smontata una qui dalla camera, prima cosa :( mi ci ha fatto il 
nido un ragno dentro, nella parte grigio scuro che si stringe sul dado della 
valvola del termosifone per capirci ...va beh eliminato l'ospite dato da 
mangiare alla cagnetta :) cercavo una sigla da darti, ma leggo solo 5106 e 
Made in Italy sulla corona grigio scura nella parte fissa, sulla parte 
bianca RESET><48 che non capisco sia una sigla o qualche settaggio :) se ti 
aiuta hanno circa 1 anno e mezzo....se servono foto o altro sono a tua 
disposizione, se risolvessi il problema sarebbe meraviglioso :)
Grazie mille!
 
 
 

 mille!
 
OH, non si capisce un CAZZO!!! 
 
 

 in essenza, 2 piani e mezzo di abitazione, circa 15 16 termosifoni di
 
Dimmi a che pressione stai facendo girare l'impianto (leggi quando e' in  
temperatura, non a freddo) e .... il circolatore sta girando a manetta ?
 
Il segno di reset serve per resettare appunto il blocco della temperatura  
massima o quello ad una temperatura prefissata, che si puo' fare con la  
ghiera.


 ghiera.
Ah interessante, presumos bloccando l'anellino sotto la ghiera...utile per 
un albergo credo :) o se si ha dei bimbi in quella stanza?
 

 per un albergo credo :) o se si ha dei bimbi in quella stanza?
 
In genere e' utilizzato negli alberghi e nei luoghi pubblici, per evitare  
che ognuno metta a chiodo vanificando la presenza della valvola


 temperatura, non a freddo) e .... il circolatore sta girando a manetta ?
 
Ciao Alberto,
mi aggancio qui per postare la mia domanda, in linea con con quella di 
Alessio.
 
Anche io ho in tutti i termosifoni (alluminio) le termostatiche, ho una 
idrostufa a pellet, la pressione dell'impianto (a freddo) ï¿œ di 1.8/2 bar 
(cosï¿œ mi ha impostato il tecnico che ha installato la stufa).
 
Capita che quando la temperatura sta arrivando a quella impostata sulla 
valvola (che quindi si sta chiudendo) si senta un fruscï¿œo (piï¿œ che un 
fischio) che normalmente non da fastidio ma di notte con il silenzio ï¿œ 
molto piï¿œ avvertibile e vorrei eliminarlo.
 
E' possibile anche in questo caso effettuare qualche regolazione?
 
Grazie per l'eventuale risposta.
ciao
stefano
 

 (cosï¿œ mi ha impostato il tecnico che ha installato la stufa).
 
dimenticavo ...
tutti i termosifoni su un'unico piano (stufa compresa)
 
ciao
stefano