Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: TERMOSTATO RADIATORI

quando accendo la caldaia e metto su acqua rubinetti e radiatori,
i radiatori si accendono indipendentemente da fatto che il termostato
sia messo a zero gradi... pensavo dipendesse dal termostato, che ho rimosso
e sostituito... ma succede lo stesso :-(
ci possono essere altre cause?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

ci possono essere altre cause?
Evidentemente si
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Evidentemente si
tipo?



andato qualcosa storto oggi?????
bello spirito........siamo tutti qui in cerca di info .... prima o poi 
capita a tutti e nulla è scontato!!!!
.......
tonando al problema... ci provo pur nn essendo una che conosce le caldai e 
emenadito (ma solo per averci battuto il naso qualche volta!)
controlla se la tua caldaia ha un selettore interno (vedi il manuale) 
riguardo al tipo di controllo caldaia...
alcune possono essere impostate con controllo interno ( e in quel caso 
l'uncio controllo che compete alla caldaia è quello sulla temperatura 
dell'acqua del circuito termosifoni) oppure da controllo remoto 
(termostato).
se il selettore è rimasto su controllo interno...la tua caldai a se ne 
infischia di ciò ceh dice il termostato esterno!!!
:0)
Bacio
Cai 

 Cai
mille grazie :-)
sto selettore si puo' spostare da solo ? parrebbe strano, comunque
controllo...
il problema sara' trovarlo :-)


 il problema sara' trovarlo :-)
vedi nel manuale della caldaia, non tutte forse lo hanno e non tutte sono 
configurate nello stesso modo!
Bacio
Cai 

capita a tutti e nulla è scontato!!!!
Dai, permettetemi anche a me una piccola trollatina ogni tanto :-)



nn so tu ma io i troll li farei volentierissimamente alla brace!
comuqne....pensa a chi ha il problema  e chiede perchè è convinto che qui 
gli si diano indicazioni......
magari scherzando ma pursempre indicazioni e nn solo martellate sul dito 
malato!!!!!!!
;0)
comunque...nn trollare mai con me..se sono in giornata sbagliata ti spedisco 
un virus che la metà basta!!!!!
:0)
Bacio
Cai 

Claudia ha scritto:


grosso modo cosa dovrebbe essere, nella tua per esempio?
una vite? o cosa?



in quella vecchia mi sembra fosse un ponticello su un connettore dietro la 
parte in basso dove c'erano pressostao, posto perr il timer ecc...
ma nn ricordo nemmeno marca e modello!
mi dispiace!
:0S
Bacio
Cai 

 ci possono essere altre cause?
Una delle ipotesi potrebbe essere:le batterie sono scariche e il relays del 
crono è rimasto in chiusura prova a scollegare un filo del crono,altra 
ipotesi temeratura esterna troppo bassa e la caldaia parte in antigelo però 
non specifichi se rimane accesa e per quanto tempo
caldaia? modello?anni?qualora sia un vecchio modello cade la seconda ipotesi
-- 
ciao Edy  (;o)))

"fly" <flavykNO...@YAHOO.FRR> ha scritto nel messaggio 
news:elp2ct$vl8$1...@news.newsland.it...

di solito su tutte le caldaie il sistema più semplice per capire se è la 
caldaia o il termostato consiste nello scollegare il termostato e lasciando 
aperti i fili.
la caldaia viene consegnata con un ponticello che viene rimosso e al suo 
posto si collega il termostato. se scolleghiil termostato il ponticello 
risulterebbe aperto e la caldaia non può partire.
se parte hai probleni nella caldaia.
altro controllo, se il filo che va al termostato è schiacciato e in qualche 
modo fa contatto, la caldaia giustamente deve partire.
perciò stacca il filo del termostato dalla caldaia e non il termostato dal 
suo filo così puoi provare sia il filo ceh il termostato.
domanda stupida ma non si sa mai
alcuni termostati hanno la possibilità di attivare sia il riscaldamento ceh 
il condizionamento, non è che ora è posizionato su condizionamento ?
ciao Abele 

 sia messo a zero gradi...
Non è che a ZERO gradi si accende? Hai provato al massimo della temperatura?
-- 
mab.