Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione Circolatore caldaia

 
 
Bruciato, marca Lowara EM23 introvabile
 
Vecchia Caldaia Bongiovanni da 40.000 cal impianto in origine senza pompa a circolazione naturale
con grossi tubi
 
come mi regolo per prevalenza e portata?!?!
 
essendo un circuito chiuso ipotizzo che la prevalenza serva solo a vincere le perdite di carico ed essendo i tubi di grosso diametro dovrebbero essere basse.

cugino.it
 ha scritto:

telefona alla Lowara o a qualche suo rappresentante e chiedi con
quale altra pompa puo essere sostituita direttamente.
comunque penso che basti che tu legga i dati di targa della pompa
bruciata e te ne procuri un altra che abbia le stesse caratteristiche


Già fatto ma non la trovano neanche negli archivi storici!!!! :-O


E farla riavvolgere?
 
 
Giovanni

 come mi regolo per prevalenza e portata?!?!
 
la cosa più veloce da fare, è vedere le caratteristiche di un 
circolatore installato in una caldaia con caratteristiche equivalenti

 
 
Che non trovino il modello è possibile.
 
Ma la pompa non ha la targhetta con i dati di targa scritti?
 
Se non ci sono ti rivolgi ad un vecchio idraulico che in base alla sua 
esperienza ti consiglierà la pompa che ritiene adeguata. Come molto 
probabilmente è già stato fatto al momento della sua installazione.

cugino.it
 ha scritto:

cosa c'è scritto sulla targhetta?
 


i comuni circolatori da caldaia domestica non credo siano riavvolgibili
 
Comunque il problema è solo a livello degli attacchi....per le caldaie 
moderne..per quelle di una volta come questa sicuramente per gli 
attacchi si trovano moltissimi modelli e certamente volendo si possono 
anche modificare gli attacchi
 
Si la pompa serve solo a vincere le perdite dei tubi ma è così in tutte 
le caldaie e per il suo dimensionamento nota la ponteza della caldaia 
immagino che non sarà modulante cosa da tenere in considerazione con 
pochi calcoletti si trova il circolatore adatto


Solo dati elettrici ipotizzo una potenza di circa 90W cosfì 0,80
https://s1.postimg.org/1cwy9b7xpb/Pompa_Caldaia_2.jpg
 


Già sentito impossibile!

cugino.it
 ha scritto:

Hai provato con un tester a vedere se l'avvolgimento è interrotto?
 
Perchè quelle pompe li sono in pratica eterne, se l'avvolgimento è buono si 
apre e si revisiona, lo puoi fare pure tu se hai un poco di manualità, se 
l'avvolgimento è in corto o aperto è da buttare e stop. 
 
 


Smontato lo statore è cotto, sostituita con questa Salmson priux 80-25-180
https://www.ricambicaldaieroma.it/circolatore-priux-home-80-25-180-mm.html
 
 
Ho sentito un paio di termoidraulici e per un impianto tipo vecchio con grosse tubature mi hanno consigliato una 8 metri di pressione, anche se secondo me un impianto vecchio avendo i tubi di grande diametro dovrebbe avere meno perdite di carico, ma gli esperti sono Loro!
 
Dopo che l'ho montata lavora bene a 0,8-1 metro di prevalenza con 30w di consumo a Press. Cost e 24W a Press. Variabile,  se la metto  a 2 metri il motore va al max 75w e si sente l'acqua gorgogliare dentro i radiatori
 
Per cui era come immaginavo bastava e avanzava una 4 metri che costava meno della metà!
 
Poi questi Termoidraulici mi chiedevano quanto era alta la casa!!!!
ma la prevalenza dei circolatori serve solo a vincere le perdite di carico essendo un circuito chiuso, che centra l'altezza della casa!?!?!
Mah!!!!!!!

 Mah!!!!!!!
 
Appunto
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


in tutti gli impianti di riscaldamento la pompa vince le perdite di 
carico dei tubi ed è la pressione a cui è caricato l'impianto che fa 
salire l'acqua
 
infatti è un classico che in certi edifici se c'è una perdita o qualcosa 
non funziona nel riepimento automatico si riscalda il piano terra e gli 
altri piani restano freddi
 
il modello scelto va bene la marca un poco meno..se non sono migliorati 
una volta i circolatori salmson non durava granchè diventavano rumorosi