Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Progettazione impianto elettrico

Ciao a tutti sono Luca e sono nuovo del Ng.
Leggendo dei vostri msg ho risolto parecchi problemi.
Vorrei ora chiedervi un consiglio:
Stiamo ristrutturando casa rifacendo tuttte le tramezzature interne cn
conseguente rifacimento degli impianti idrico ed elettrico fatto da me.
Vorrei chiedervi un consiglio secondo voi è meglio sdoppiare l'impianto
eseguendo una linea che serve solo le prese e una che serve le luci
comandate nel quadro da due interruttori magnetotermici abbinati al
interruttore differenziale oppure eseguire l'impianto con un unica linea che
serve sia le prese che le luci?
Ringrazio anticipatamente
Luca

 serve sia le prese che le luci?
       La prima ipotesi senza dubbio,altrimenti non troverai l'amico che
       ti certifichera' l'impianto!:-(
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       ciaofelix:-)
Non si puň? Perché?
Secondo le norme vigenti qui da noi puoi farlo, basta essere protetti
da un differenziale di al massimo 30mA e magnetotermico adatto ai cavi
usati.
Ciao Boiler

        ciaofelix:-)
Non è proprio così ... non ci sono obblighi normativi specifici ...
Però la prima soluzione è nettamente migliore.
Sarebbe meglio cosi:
generale magnetotermico, e due magnetotermici differenziali a valle.
è più costoso però c'è il seguente vantaggio:
con maggiore probabilità i guasti a terra avvengono sulla linea prese e
quindi ... non resti al buio.
Ciao Ezio

Boiler ha scritto:



           Per le strutture pubbliche gli impianti devono avere i due
         circuiti separati e protetti singolarmente,per le abitazioni
         private e' comunque meglio.


 Ringrazio anticipatamente
il migliore impianto potendolo fare è a distribuzione radiale cioè linea che
alimenta es le prese cucina altra la linea delle prese del 1° piano etc la
selettività è difficile da realizzare ma in caso di gusto attaccando uno ad
uno gli interuttori riesci a selezionare subito la parte guasta e a
sezionarla e lasciando tutto il resto in funzione

 serve sia le prese che le luci?
Tralasciando ogni problema di ordine legale/certificatorio, la soluzione al
tuo problema è di tipo strettamente economico: in linea generale più linee
fai meglio è, perché in caso di guasto o manutenzione devi staccare una
minor parte di impianto.
Al limite l'ideale tecnico sarebbe una linea per ogni presa ed una linea per
ogni lampadario, però capisci bene che costerebbe un patrimonio in
interruttori magnetotermici e differenziali.
Quindi bisogna ridurre il numero delle linee. Spesso si suddivide in luce e
prese, oppure si fa una linea montante e poi un interruttore per piano
(oppure due per piano: luce e prese); lì poi decide la logica. Un consiglio:
se hai un giardino con illuminazione, o pozzo, o quant'altro, metti una
linea solo per questa parte di impianto, perché poi con gli anni e l'umidità
ci saranno dispersioni accentuate che faranno scattare il differenziale ad
ogni pioggia.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver


Separate una prese una luci se devi cambiare uan lampadian alle dieci di 
sera attacchi una piantana e vai
Cucina e bagno con differenziale separato così condensa forno
ed elettrodomestici non ti rompono le scatole
Pensa anche ai seguenti impianti:
Video se hai camere comunicanti o a distanze brevi puoi trasmettere 
direttamnte il segnale s-video
Audio 5.1 in soggiorno per l'home theater
Antenna:  I diffusori possono andar bene ma il filo è sempre il filo 
almeno tre prese in casa ci vogliono
Rete LAN: il wireless rsolve già ma costicchia
Telefono: il cordless va bene per la voce ma se vuoi colelgarti adsl 
dalla camera da letto ?
Normalmente si usano tubi flessibili da 16 per le luci e da 20 per le 
prese usali da 20 per tutto e superiori per le dorsali
Nei vecchi post trovi riferiemnti a vari siti  puoi trovar equalcosa 
anche su
www.fallotu.it
Bye

Grazie x i consigli.
Secondo voi se istallo sotto al contatore un magnetotermico generale poi da
li parte una linea montante fino al quadro generale dell appartamento e nel
quadro istallo un interruttore magetotermico differenziale come generale
abbinato poi a due interruttori magnetotermici uno che alimenta le prese e
uno che alimenta la linea luci.
Secondo voi che ne pensate come idea?

 ha scritto nel messaggio
news:huvrb.443150$R32.14...@news2.tin.it...

Quanto è lunga la montante?
Perché, a meno che sia lunga parecchie decine di metri, io eliminerei uno
dei due magnetotermici (quello sotto al contatore o quello generale nel
quadro), lasciando invece il differenziale generale e i due magnetotermici
per le linee.


La montante è lunga piu all incirca una 15ina di metri qualcosa in più e nn
in meno.

 in meno.
Allora guarda: c'è da decidere tra un po' di sicurezza in più ma meno
comodità, e viceversa.
Se metti il magnetotermico sotto al contatore, sarà protetta anche la linea
montante MA in caso di scatto dovrai scendere fino al contatore per riarmare
l'interruttore.
Se metti il magnetotermico nel quadro dentro casa, la linea montante non
sarà protetta (o meglio lo sarà solo dal generale Enel) ma in caso di scatto
potrai riarmare comodamente da casa.
Installare entrambi i magnetotermici ti comporta che con ogni probabilità ti
scattano insieme (a meno di non mettere sotto al contatore un interruttore
di tipo ritardato, ma vallo a trovare un modulare da 16A ritardato...), per
cui ogni volta devi riarmarne due senza avere peraltro sicurezza aggiuntiva
rispetto a metterne solo uno vicino al contatore.


 ha scritto nel messaggio
news:huvrb.443150$R32.14...@news2.tin.it...

che la linea che dal contatore giunge al quadro generale non ha protezione
differenziale
Se hai il nuovo contatore enel riesci finalmente a fare un impianto
selettivo

Fai più linee separate, sotto al contatore un magnetotermico lo DEVI mettere
altrimenti non hai garanzia di protezione della linea montante rispetto ai
cortocircuiti, poi devi determinare comunque la corrente nominale dei
magnetotermici in base alla sezione e lunghezza delle linee... in linea di
massima l'1,5 lo proteggi col C10 A, il 2,5 col C16, il 4 col C25, il 6 col
C32A.
Tali portate potrebbero scendere in caso di linee troppo lunghe o in caso di
più linee nello stesso tubo, tienine conto.
Ti consiglio di fare una dorsale luce da 2,5 ed una forza da 4 e proteggerle
col 10 e col 16 A... la dorsale falla da 6 mm se hai 3 kw e proteggila col
magnetotermico da 32, ed in caso di cortocircuito dovresti comunque avere
una certa selettività di intervento.
Usa differenziali da 30 mA... se l'impianto è molto esteso fai più linee di
luce ed installa più di un differenziale per scongiurare scatti intempestivi
degli stessi.
Visto che fai tu il lavoro risparmiando parecchio investi in tubazioni...
;-)
Le canalizzazioni di corrente a 230V devono essere totalmente separate sia a
livello di tubi che di cassette (o derivazioni con setti divisori) dagli
altri impianti in bassa tensione quali antenna, citofonia, telefonia,
antifurti, circuiti a bassa tensione di sicurezza come l'impianto
suonerie.... che altro dire... fai un buon impianto di terra, entra in casa
con una treccia da 10 o da 16 (intanto cambia poco in termini di soldi) e
portala in una cassetta dove alloggerai il nodo equipotenziale, li ci
porterai i cavi di terra da 6 mm che attaccherai ad eventuali tubazioni
metalliche entranti in casa (acqua, gas ecc...) nonchè possibilmente un cavo
di messa a terra delle fondazioni in cemento armato. Questo nodo
equipotenziale cerca di farlo vicino al quadro generale (crepi l'avarizia...
metticelo bello grosso ;-))) e pure le puntazze se puoi non piantarle troppo
lontane che è meglio... a questo punto anche se non è espressamente
richiesto dalle norme monterei dei validi scaricatori da sovratensioni nel
quadro, all'ingresso della colonna montante, ed assicurerei un collegamento
a terra da 6 mm agli stessi.
A sto punto dovresti avere un discreto impiantino... cerca di fare bene il
compito ;-)
Saluti,
Enrico.

 wrote ...
Ti hanno detto già tutto, ma aggiungerei un consiglio sfizioso:
hai pensato a un impianto UPS? Se io dovessi fare un impianto oggi
prevederei una terza linea in ogni stanza stanza (magari con prese di
diverso formato, p.e. schuko) a cui attaccare freezer, macchina fapane
e pc + lampade di emergenza.
Quando mancasse la corrente Enel, il terzo impianto verrebbe commutato
(automaticamente o meno) sul gruppo elettrogeno (automatico o meno)
piazzato in garage. Esagero?
Buon lavoro e... la sonda sia con te! ;-)

Ciao Enrico grazie innanzitutto x le spiegazioni dettagliate che mi hai
fornito.
Con questo avrei pensato sotto al contatore istallo un magnetotermico C32
poi da lě parto cn una montante da 6mm fino al quadro generale dove
istallerň un interruttore differenziale 30mA abbinato a due magnetotermici,
uno x la linea luci uno x la forza dalla quale faccio partire le due
montanti una di 2.5mm x le luci e una da 4 x la forza.
Una domanda cosa sono gli scaricatori da sovatensioni da istallare nel
quadro?

Ciao a tutti scusate la mia assenza ma ho avuto dei problemi cn il pc.
Vi ringrazio x tutti i consigli tecnici che mi avete dato e da domani
comincio i lavori x fare le tracce nei muri e tirare i tubi flessibili.
Ancora un sentito grazie
Luca