Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: inibitori di corrosione

Buon ferragosto a Voi tutti!
Volevo chiedere al NG un consiglio circa l'eventuale possibilità di 
bloccare o , quantomeno, contere il processo di corrosione che affligge 
le vecchie tubature in ferro :-( di un impianto idraulico di una 
palazzina.
Aldilà del rifare l'impianto, che resta l'unica soluzione, ci sono 
prodotti validi per quanto proposto?
Se si mi consigliereste quello che ritenete il piu efficace?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
buona giornata
-- 
a presto teddyk

 le vecchie tubature in ferro :-( di un impianto idraulico di una palazzina.
se il processo e' esterno al tubo  il tubo e' interrato un buon disco di 
zinco/magnesio nautico legato al tubo e interrato insieme ad esso 
potrebbe bastare.....
Giulia

 ha scritto nel messaggio 
news:4c67d1e3$0$18653$4faf...@reader3.news.tin.it...

Questo se la corrosione e' generata da correnti parassite o comunque
di origine elettrochimica.
Se di natura squisitamente chimica serve a poco, o comunque
in un raggio non molto esteso rispetto all'applicazione dell'anodo
sacrificale.
 

 Giulia
-- 
a presto teddyk

Nel suo scritto precedente, Frà Tello ha sostenuto :
Ciao Frà Tello,
grazie della risposta
[cut]
vedi risposta a Giulia che riporto di seguito:
Mi riferivo a tubature interne, specificatamente e maggiormente a 
quelle relative ai bagni.
Le tubature di ogni bagno, fanno una curva a gomito di una 15 di cm di 
" "diametro" questo per aggirare un "fondello"  ed è in questo tratto 
che la corrosione si manifesta in modo piu aggressivo.
4 di 10 condomini hanno avuto perdite in questi punti.
-- 
a presto teddyk

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.7ca27da8d...@excite.it...

Puo' essere che i muratori abbiano lavorato con il fondo
schiena ed invece di tamponare le tubature con cemento
l'abbian fatto con gesso o intonaco o altre puttanate
che possono solo corrodere. In quel caso non c'e'
anodo sacrificale che tenga, bisogna spaccare e sostituire i tubi.
 

 anodo sacrificale che tenga, bisogna spaccare e sostituire i tubi.
Non mi sembra di aver sentito dire che questa possa essere la o una 
delle cause della corrosione, la causa principale sembra esere il 
maggior "ristagno" dell'acqua in questo punto, dovuto alla "curva", con 
tutte le conseguenze che cio ne comporta.
So bene che l'agonia è lunga ma la morte è certa, è che volevo provare 
a tirare avanti ancora un po...
Buona giornata
-- 
a presto teddyk

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.81b27da87...@excite.it...

Ma di chi sarebbe questa teoria?
In un tubo l'acqua non ristagna da nessuna parte, minchiaccia,
il tubo e' sempre pieno di acqua in tutti in suoi anfratti.
 


Se la durezza dell'acqua è tra 4 e 30 gradi francesi potresti montare un 
dosatore di polifosfati.

 il tubo e' sempre pieno di acqua in tutti in suoi anfratti.
Si... certo è giusto quello che dici.
Come ho scritto un paio di post sopra, ci sono gia stati 4 "morti" su 
10 e le a"magagne" erano sempre in queste ca@@o di gomiti, mah...!
-- 
a presto teddyk

 dosatore di polifosfati.
abbiamo già un addolcitore.
-- 
a presto teddyk

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.85137da8e...@excite.it...

ah....................
e come e' tarato?
chi fa la manutenzione?
E' dotato di anodo sacrificale in uscita?
Vuoi vedere che abbiam trovato la causa. 

 Vuoi vedere che abbiam trovato la causa.
Non avrei mai pensato che un addolcitore, anche se(ammettiamo) con "le 
carte" non in perfetta regola potesse essere la causa di un processo di 
corrosione.
Chiederò quanto prima tutte le informazioni all'amministratore.
Grazie e buona giornata
-- 
a presto teddyk


Non è la stessa cosa in quanto i polifosfati creano un velo protettivo 
che impedisce al ferro di corrodersi ulteriormente.

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.89c67da88...@excite.it...

Nel condominio gemello al mio han messo un addolcitore.
Questo a cinque anni dalla costruzione.
Un inquilino che si vantava di capirci piu' di tutti
volle fare di testa sua, forzo' la decalcificazione sino ad ottenere
quasi acqua pura in uscita (per legge in uscita da un addolcitore ci devono
essere 15 gradi francesi).
Lo scopo era quello, secondo lui che era un espertone, di togliere le 
incrostazioni
di calcare accumulate.
Certo, le ha tolte ed ha anche corroso le tubazioni.
Han dovuto rifare l'impianto idrico nei rami principali.
Non si sa quanto in cascata possa essere successo.
Si vedra' negli anni a seguire.
 

frank ha usato la sua tastiera per scrivere :
Ciao Frank

Grazie della delucidazione, ora mi informo.
-- 
a presto teddyk

 Si vedra' negli anni a seguire.
Non vorrei essere al posto del tipo :/
-- 
a presto teddyk