Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Strano salvavita il mio...

Arricciao a tutti!
     Da anni ormai ho un curioso problema che mi perseguita! Ogni
tanto, succede sia in estate che in inverno, a volte per piu' giorni
di seguito a volte mai per mesi interi, il mio salvavita
inspiegabilmente si stacca! Ma la cosa curiosa è che succede sempre,
sempre, sempre, di mattina presto intorno alle 07.00/07.30! Mai in
altri orari! Quale può essere la causa di tale strano comportamento?
Grazie.

In data Mon, 14 Jan 2008 13:02:36 -0800 (PST), 
will...@virgilio.it
 ha
scritto:

Te lo racconto come aneddoto da cui puoi iniziare un'indagine, tempo fa' ho
trovato una colonia di formiche che mettevano in corto un impianto: secondo
me avevano invaso la guaina dell'impianto elettrico perche' sentivano il
tenue calore emesso dal passaggio della corrente, si trattava di un
impianto in campagna e c'era parecchio freddo.

 essere la causa di tale strano comportamento? Grazie.
E' l'ora a cui molte fabbriche attaccano grossi carichi induttivi, questo 
non piace ad alcuni salvavita un po' schizzinosi (o anche a quelli non 
tanto schizzinosi se i disturbi sulla linea elettrica sono consistenti).
Puoi provare a cambiarlo con uno identico sperando che sia il tuo ad 
essere particolarmente sensibile, o nel caso l'impianto di terra lo 
consenta (resistenza molto bassa) puoi passare ad un differenziale meno 
sensibile.
Ciao
Luca

 sensibile.
Anzichè cambiarlo, tempo fa ho risolto dividendo l'impianto in due, 
aggiungendo un altro differenziale.
Da diversi anni non sono più scattati senza motivo.
VitT 

 impianto in campagna e c'era parecchio freddo.
Altro aneddoto:
un server che ogni mattina andava giu' tra le 8 e le 8:15.
Dopo un paio di settimane decido di monitorare di persona la macchina: 
mentre prendo un caffe' in sala server, alle 8 in punto arriva la 
signora delle pulizie, stacca una spina e attacca l'aspirapolvere... 
indovina quale spina staccava? :-)
Ulx

 Ulx
altro aneddoto OT:
ho lavorato in un'officina dove si tenevano tutti i caricabatterie dei
trapani sotto carica, arrivava il figlio del padrone e per ricaricarsi il
cellulare staccava sempre di proposito i caricabatterie dell'officina: la
voglia di prenderlo a calci in c..o era insopportabile!

 Luca
potendo farlo, cambiare ņa fase nella media tensione?

 Luca
Sconsiglio di passare ad un differenziale con taratura più alta dei 
classici 0,03A in quanto si perde la protezione addizionale dai 
contatti diretti ed inoltre è vietato dall'ultima variante della norma 
CEI 64-8 che impone, nelle abitazioni, l'uso del differenziale da 30mA.
Ci sono i differenziali classe A (quelli normali sono AC) che spesso 
sono molto meno sensibili a disturbi provenienti dalla rete, costano un 
po' di più ma in tantissimi casi hanno risolto il problema.
Saluti
Fabio

 wrote:

Penso che il problema allora sia proprio quello perché abito dentro
una zona artigianale con molte fabbriche e aziende. Non si puó fare
qualcosa in modo casalingo per risolvere il problema? Questi salvavita
non si riescono a tarare? L´eventuale sostituzione di un pezzo posso
farla io? Grazie, ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:307300ca-0d2d-4d45...@c4g2000hsg.googlegroups.com...
