Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che scalda poco quando le pare

Secondo voi cosa può essere? Ho un caldaia (di quasi 20 anni)) che
funziona bene tranne ogni tanto, ultimamente, in certe occasioni non
riscalda bene l'acqua. Tutte le tubature sono state rifatte 3 anni fa.
In pratica si parla tendenzialmente dell'acqua della doccia e solo piò
di rado quella della cannella.
Ho impostato le temperature max di acqua termosifoni e di acqua cannelle
a 50 gradi. E quando la caldaia inizia a scaldare si va sopra i 60 per
poter mandare l'acqua calda nei tubi. Fin qui il concetto è giusto... MA
succede (e non sempre) che quando apro la doccia la temperatura
dell'aqcua dopo poco è a 30 gradi (impossibile lavarsi!!) e quella dei
termosifoni va 70 gradi.
 
Che bel regalo di Natale!!!!!  :(
 
Che fare? Cosa posso posso controllare? Che prove potre fare? 

parsius ha scritto:

io guarderei che lo scambiatore non sia intasato dal calcare.
  lo hai mai fatto pulire?
 

Che fare? Cosa posso posso controllare? Che prove potre fare? 
 
Dopo 20 anni è ora di buttarla e prenderne una nuova.
 
-- 

 termosifoni va 70 gradi.
 
Valvola a tre vie , si smonta e si revisiona in fai da te tranquillamente senza alcun rischio(non impatta sul circuito del gas).
 
 
Procurati gli esplosi per capire dove intervenire e
individua un ricambista con quei pezzi (anche online) per evitare di stare al freddo dovessi avere bisogno di ricambi.
 
Giulia
 
 

   lo hai mai fatto pulire?
 
Non lo so... io no. Ma faccio la revisione regolarmente a settembre. Se
č una pulizia inclusa nella revisione allora č pulito...

 Dopo 20 anni č ora di buttarla e prenderne una nuova.
 
   :(

 dovessi avere bisogno di ricambi.
 
Interessante... 
 
Non sono pratico di caldaie ... dovrei trovre più info... Hai qualche
altra dritta per leggere qualcosa in più sulla cosa?

 
 
Devi saper usare google "valvola tre vie" e "MODELLO CADAIA eploso" per cominciare , ma da come dici meglio che ti affidi ad un
tecnico e sganci il duecentone(se va bene).
 
Giulia
 

 Non sono pratico di caldaie ... 
 
Chiama l'installatore, te la cambia lui.
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 termosifoni va 70 gradi. 
 
Due prove da fare: 
1) apri la doccia e, quando senti che si abbassa la temperatura,
vai davanti alla caldaia e guarda se è accesa o spenta.
2) metti il commutatore a estate, apri la doccia come fai al solito
e controlli se la temperatura si abbassa sempre, oppure no? 

 il duecentone(se va bene).
 
Azz... il duecentoneoforsepiù è tanta roba!! :(((
 
E una cladaia nuova (con l'incentivo del 65% se c'è ancora) quanto
potrebbe costare? Per una casa di, diciamo, 110mtq con 9 termosifoni?
 
 

 e controlli se la temperatura si abbassa sempre, oppure no? 
 
Già provato... e l'acqua destinata ai termosifoni si scalda ugualmente a
70 gradi!!


Direi che è la prova evidente che la valvola a tre vie NON funziona come si 
deve.
 
IMHO, come sempre!!
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 70 gradi!!
 
Come è già stato detto, questa è la riprova che la valvola a 3 vie si blocca sul 
riscaldamento. Quindi chiama chi ti fa la manutenzione e la fai cambiare o 
revisionare.

 
no è a parte
 

 
 
la mia Vailant Tecnobloc, l'ho  buttata quest'inverno ,dopo 35  anni di
onorato servizio, perchè ha iniziato a gocciolare dallo scambiatore e
,sopratutto, perchè mi hanno data quella nuova a gratis con 110%.
 

senza alcun rischio(non impatta sul circuito del gas).
 
 
Ma ora ci ripensavo ... Ma perchè questa valvola a tre vie fa casino
solo sulla doccia ma non sbaglia praticamente mai sui rubinetti?  O
forse non si apprezza la differenza di temperatura nel rubinetto?

 blocca sul riscaldamento.
 


 forse non si apprezza la differenza di temperatura nel rubinetto?
 
Senz'altro la seconda. Alla doccia senti anche la differenza di qualche grado...
mentre al lavandino neanche te ne accorgi. Anche perché al lavandino ci stai 
sotto con le mani e per un tempo molto più limitato.