Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico climatizzatore

ciao a tutti
vorrei fare la predisposizione per l'impianto elettrico di un
condizionatore 'trial' (1 motore e 3 split).
Quali collegamenti devo prevedere?
Di sicuro ci sono
- da cassetta di derivazione a split1
- da split1 a motore esterno
il mio dubbio č: devo prevedere un tubo da motore a split2 e split3 o da
split1 a split2 e da split2 a split3?
grazie mille
-- 
--
ShadowMan
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ShadowMan
Ciao, in genere si porta l'alimentazione generale all'unita' esterna e da li 
si parte con un cavetto a tre fili per ogni split, infatti e' l'unita' 
esterna che comanda gli split interni.
Saluti da Drizzt. 

 Quali collegamenti devo prevedere?
Ti conviene verificare con chi ti installera' il condizionatore.
Non tutti sono fatti con lo stesso criterio.
Visto che fai la predisposizione, conviene farla bene
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 Quali collegamenti devo prevedere?
Di solito:
da quadro (o scatola di derivazione principale), un tubo fino all'unità 
esterna ("motore"). Da qui un tubo fino ad ogni split.
Quindi, nel tuo caso, all'esterno dovrai portare 4 tubi.
Consiglio di lasciare uno spazio di 2 moduli DIN nel quadro generale. In 
modo da poter installare una protezione dedicata 
(magnetotermico/differenziale classe A, altri dati secondo caratteristiche 
della macchina e dell'impianto).
Tubi diametro 25 fino a 15 metri, oltre (o con tante curve) diametro 32. In 
alternativa interrompere la tratta passando da una scatola di derivazione.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 esterna che comanda gli split interni.
a parte che e' una delle configurazioni possibili, come dici giustamente 
tu "in genere" ... ma il cavetto sicuro che sia a tre fili ? :) cinque 
e' meglio :)


 -- 
Opss, hai ragione, i tre fili vanno bene per il singolo o almeno i miei 
vecchi impianti erano a tre fili con singolo split mentre per il nuovo che 
ho montato a 4 split ci vuole un cavetto a 5 fili... sorry ^_^
Saluti da Drizzt. 

 ho montato a 4 split ci vuole un cavetto a 5 fili... sorry ^_^
piu' che altro i 5 fili sono in genere di quelli che comandano anche la 
valvola per l'inversione del ciclo a pompa di calore
Ciao.Alberto.


 fili ? :) cinque e' meglio :)
Confermo 5 e rilancio: i 'Norge' di fili ne hanno addirittura 7,
blu, bianco, rosso, giallo, terra + arancio e marrone per la pompa
di calore (in questa sequenza da sx a dx, ne ho montato uno ieri).
-- 
ValeRyo
CBR600F "Cerbero" - 
http://www.slimmit.com/go.asp?6YT

 l'unita' esterna che comanda gli split interni.
Tutti i condizionatori che ho visto (e montato) io sono al contrario:
l'alimentazione è all'unità interna, con i fili propri del condizionatore
viene portata all'unità esterna.


 valvola per l'inversione del ciclo a pompa di calore
Mi attacco anch'io a questo post.
Io devo predisporre due motori esterni che comandano due split distinti
interni.
Dal quadro interno devo passare un cavo che mi va ad alimentare il motore
esterno: a quanti fili ?
Dal motore esterno devo portare un cavo che mi va allo split interno: a
quanti fili ?
Nel caso optassi per un compressore unico che mi comanda due split interni
cosa cambierebbe ?
Saluti e grazie 
Riccardo GH
-- 


 viene portata all'unità esterna.
Si Valerio, tutti quelli (o quasi) singoli sono cosi', invece sono i 
multisplit che sono quasi tutti con l'alimentazione alla motocondensatrice


 di calore (in questa sequenza da sx a dx, ne ho montato uno ieri).
Anche altri cinesi che ho installato sono cosi'.
Poi in genere hanno il cavetto per il sensore esterno


 cosa cambierebbe ?
si, molto probabilmente dovresti alimentare verso la motocondensatrice 
esterna


 motocondensatrice
Mi sembra una cosa intelligente, così non hai un evaporatore 'master'
e altri 'slave' :-)


 verifica con chi ti fornira' il condizionatore.
A costo di sembrare tuonato, vediamo se ho capito:
Cavo a tre fili che va dal quadro allo split interno
Cavo a cinque fili che va dallo split al motore esterno
Giusto ?
Se dovessi montare un motore con due split cosa dovrei piazzare ?
Stň valutando un Mitsubishi Heavvy Ind. 
Saluti Riccardo Gh.


 Stò valutando un Mitsubishi Heavvy Ind. 
vedi se puoi avere/scaricare il manuale e sei a posto
