Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: frigorifero antifrost

Salve a tutti,
ho la necessita' di rendere auto sbrinante un bancone frigo
di un negozio di alimentari, ed avrei bisogno di un paio di consigli. 
Mi sono venute 3 idee:
1. invertire il ciclo. Funziona di sicuro ma e' complicato, mi sa
che devo montare almeno 4 elettrovalvole (e poi bisogna vedere se i
tubi dell'evaporatore reggono la pressione del compressore).
2. inserire un'elettrovalvola che bypassi la strozzatura (e
disinserire la ventola del condensatore): in questo modo
nell'evaporatore circolerebbe 'liscio' il gas caldo in arrivo dal
compressore, senza alcun effetto frigorifero; la massa calda del
compressore e del condensatore dovrebbe fornire abbastanza calore al
gas per far sciogliere tutto il ghiaccio (a occhio); cosė pero' ci
vuole piu' tempo e l'effetto non e' garantito.
3. idea bislacca (ma forse la pių economica): montare un secondo
compressore (magari di recupero) in antiparallelo a quello esistente,
da utilizzare solo in fase di sbrinamento...ma cosi' forse dovrei
inserire anche delle valvole di non ritorno in serie ai compressori...
Forse l'idea migliore e' la 2.
Qualcuno ha qualche idea (o sa come funzionano gli impianti di
sbrinamento dei frigoriferi in commercio, tanto per non inventare cose
gia' inventate)? Quali sono le pressioni in gioco? Che tipo di
elettrovalvole utilizzare?
Grazie in anticipo
Pier
-togliere le H per rispondere-

non ho particolare esperienze a riguardo e non conosco bene fino a fondo
il funzionamento di un frigo.
Mi e capitato un caso molto simile al tuo(per un frigo per laboratorio)con
lo stesso problema dello sbrinamento(........si formava tanto ghiaccio da
toccare le pale della ventola dell'evaporatore).
Il problema e stato risolto mediante un temporizzatore pausa-lavoro.
Durante il periodo di lavoro il gruppo frigorifero puo lavorare(ovvero
condensatore,evaporatore e compressore),mentre nel periodo di pausa il
compressore e il condensatore si fermano mentre la ventola
dell'evaporatore continua girare in modo da aiutare a far scogliere il
ghiaccio formatosi sulle pareti.
Bisoogna solo regolare i tempi pausa lavoro in funzione di un buon
sbrinamento ed un buon lavoro del frigo.
Ho notato che nel frigo in cui ho fatto questa piccola modifica l'acqua
formatosi dallo sbrinamento andava in una piccola vaschetta
dall'alluminio,al cui interno passava un tubo in rame del
frigo........L'acqua quindi presente nella vaschetta dovrebbe evaporare
(essendo che il gas in quel tratto di tubo caldo).......
Tutti i frigo domestici adoperano questo artificio per portar via l'acqua
di sbrinamento?
.........
Avrei alcune domande da porvi,per togliermi alcune curiosità:
-1 cos'e il sitema noFrost?a cosa serve e in cosa consiste?
-2come funziona un ciclo frigorigeno e quali sono le varie fasi?
-3cosa servono le elettrovalvole di cui si parlava
ringraziandovi......
ciao
pao


 -3cosa servono le elettrovalvole di cui si parlava
Il ciclo frigorigeno può funzionare anche in senso inverso, riscaldando
l'ambiente anziché raffreddandolo. E' la cosiddetta pompa di calore.
In questo caso, poiché non è pensabile smontare le parti meccaniche di un
frigo e rimontarle al contrario (l'evaporatore fuori ed il condensatore
dentro), si utilizzano delle elettrovalvole che fanno fare al gas il
percorso opposto: compressore > evaporatore > condensatore > compressore.
Solo per completezza, aggiungo che i condizionatori d'aria funzionano
esattamente come i frigoriferi. :-)
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:2/11/00)_____ ICQ 49579941