Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: trasformatore isolamento.....questo sconosciuto

oggi girando per la citta' (Napoli) ho chiesto in diversi negozi di
elettronica e di materiali elettrici del trasformatore di isolamento, mi
hanno guardato in modo strano non sapendo cosa fosse, dopo le mie
spiegazioni mi hanno gentilmente risposto di non averlo, sono giunto alla
conclusione che l'unico modo per comprarlo e tramite internet......mah
....la sicurezza non e' di questo mondo o le riparazioni elettroniche fai da
te ormai sono fuori moda?ciaociro

 elettronica e di materiali elettrici del trasformatore di isolamento,
Esattamente cosa ci devi alimentare con sto coso?
-- 
Cinghiale 

 elettronica e di materiali elettrici del trasformatore di isolamento, mi
Non c'e' a napoli un grossista di materiale elettrico ??
Non chiedere un trasforamtore di isolamento, chiedi un trasformatore  
primario 220 secondario 220 o 2x110
ce ne sono dappertutto
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 ce ne sono dappertutto
Sbagliatissimo !!!!!!!
Devi prendere un trasformatore con un isolamento tra primario e secondario di almeno 30Kv (immagino quello che ci devi fare),
quindi bobine separate e non sovrapposte su due colonne diverse!!! (niente trasformatori a T).
Maria Giulia Milano

 ce ne sono dappertutto


 (niente trasformatori a T).
Scusa, ma in che modo la precedente indicazione va contro la tua?
Ci possono essere trasformatori 220/220 con 30kV di tenuta.
-- 
Cinghiale 

 ce ne sono dappertutto
Sbagliatissimo !!!!!!!
Devi prendere un trasformatore con un isolamento tra primario e secondario di almeno 30Kv (immagino quello che ci devi fare),
quindi bobine separate e non sovrapposte su due colonne diverse!!! (niente trasformatori a T).
Maria Giulia Milano

 Ci possono essere trasformatori 220/220 con 30kV di tenuta.
Certo sono i trasformatori di isolamento.
Giulia.

 secondario di almeno 30Kv (immagino quello che ci devi fare),
quello che ci deve fare lo ha spiegato, provare gli alimentatori SM dei tv  
ecc mentre li ripara.
Non serve quell'isolamento.
Ciao.Alberto.


 Certo sono i trasformatori di isolamento.
Eh ma appunto: tu hai ipotizzato un utilizzo particolare (a proposito, 
quale?).
-- 
Cinghiale 

 quale?).
forse si riferisce alle apparecchiature per sale operatorie, o simili.
Magari sarebbe meglio chiamarlo "trasformatore separatore" il tipo che
potrebbe andar bene per il Ciro (vedi ad es. su Distrelec)
ciao, Piero

 forse si riferisce alle apparecchiature per sale operatorie, o simili.
Ma nelle sale operatorie non si utilizza direttamente un impianto a 
neutro isolato da terra?
-- 
Cinghiale 



Dalle mie parti ci sono almeno due ditte che li producono. Devi 
cercare nella tua zona qualcuno che produca trasformatori (guarda 
sulle pagine gialle). Mi ricordo che tempo fa ne avevo trovati anche 
online, a prezzi buoni, ma non mi ricordo dove. Al limite puoi 
collegare in parallelo due trasformatori con lo stesso rapporto di 
trasformazione, ovviamente in "controfase" per avere il rapporto 
complessivo di 1:1.
Ciao
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

 Non serve quell'isolamento.
Quello che dici e` vero, ma l'alto grado di isolamento non serve perche` 
in effetti sono in gioco quelle tensioni, ma perche` un isolamento del 
genere sara`, nel tempo, meno deteriorabile di quello "normale", tutto 
questo per il semplice motivo che un guasto all'isolamento di un 
avvolgimento, non sarebbe verificabile se non in caso di incidente.... 
insomma sarebbe come se ci si accorgesse che il paracadute e` a pezzi 
solo quando ci si e` lanciati..... :-))
Quindi le norme costruttive per tali trasformatori, prevedono tutta una 
serie di accorgimenti, che nei normali trasformatori non vengono messi 
in atto.
Nel caso di sale operatorie, il sistema IT medicale viene raggiunto 
mediante un trasformatore del genere, ma insieme a questo c'e` un 
sistema elettronico per il controllo in tempo reale del valore di 
isolamento tra gli avvolgimenti, in modo che un guasto a terra sia 
immediatamente segnalato, ricordo che il sistena IT dopo il primo guasto 
a terra permanente, diventa a tutti gli effetti un sistema TT.
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 mediante un trasformatore del genere,
Grazie dell'info. :-)
-- 
Cinghiale 

 genere sara`, nel tempo, meno deteriorabile di quello "normale", tutto
Chiarissimo, ma stiamo parlando di un hobbista che deve riparare qualche  
alimentatore ... e poi c'e' sempre il salvavita :)
Ciao.alberto.


 qualche  alimentatore ... e poi c'e' sempre il salvavita :)
Ok, ma se ci pensi bene e` proprio l'hobbysta che corre i pericoli 
maggiori.... e` uno che si spinge ad esplorare campi a lui in parte 
sconosciuti, e sicuramente la sicurezza non sara` certo il suo primo 
pensiero, perche` distratto principalmente dal dilemma "funziona o non 
funziona?"
E` anche vero che se c'e` un differenziale a monte, siamo ancora in 
sicurezza, almeno per una buona percentuale della popolazione, ma questo 
deve essere perfettamente efficente e comunque in ogni caso, non ti 
salva dall'avvertire la scossa. :-))


funziona?"
L'utilizzo di troppi sistemi di sicurezza portano però a una falsa
tranquillità che può causare incidenti.
Per esempio il salvavita la vita non te la salva se prendi fase in una
mano e neutro nell'altra.
Stesso discorso per il trasformatore di isolamento.
Sono mezzi che vanno benissimo se usati da una persona che conosce i
potenziali pericoli residui.
Boiler

 maggiori....
purtroppo si .... specialmente ciro :)))


 neutro isolato da terra?
non lo so, ma ricordo che quando cercavo un trasformatore 220/220 mi
imbattei in cose dal costo mostruoso e -  se ricordo bene - si parlava
appunto di sale operatorie o ambienti simili.
ciao, Piero

Devi prendere un trasformatore con un isolamento tra primario e secondario di almeno 30Kv 
Anche Kv.
Magari sarà kV.
-- 
Bye, Yorgos
To send me an email, please change loose with free

 potenziali pericoli residui.
dai boiler..... adesso pretenderesti che il primario chirurgo passi 
sotto il giogo di un corso di elettrotecnica ?? :-))
ciao max ;-))


 purtroppo si .... specialmente ciro :)))
..... chi!!!!   ciro!?!?!?!
ciao max :-))


 appunto di sale operatorie o ambienti simili.
Se consultavate semplicemente un listino prezzi, la cosa non mi 
stupisce...... in genere per le sale operatorie viene venduto 
direttamente un quadro gia` assemblato, con all'interno le varie 
frattaglie di sicurezza..... compreso il misuratore di isolamento, lo 
credo che che il prezzo ti sia sembrato stratosferico  :-))
ciao max


 sotto il giogo di un corso di elettrotecnica ?? :-))
Why not ;-)
Sapevo che dovevo inviare anche la parte di post che ho cancellato.
Eccone il concetto:
da gente che conosce i potenziali pericoli residui o da gente che non ci
agisce direttamente.
Il chirurgo non sa nemmeno che c'è il trasformatore di isolamento. Sa cosa
deve fare e lo fa.
Un esempio: le barre antisfondamento nelle portiere delle auto.
Se so che le ho, vado in giro tranquillo... "tanto ho le barre".
Se non so di averle, la mia sicurezza è comunque tutelata, ma guido
comunque con una certa attenzione per evitare che qualcuno mi entri nella
portiera. In questo modo la mia sicurezza viene ulteriormente aumentata.
Chiaro che l'esempio è un po' tirato...
Ciao Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ce ne sono dappertutto
Sbagliatissimo !!!!!!!
Devi prendere un trasformatore con un isolamento tra primario e secondario di almeno 30Kv (immagino quello che ci devi fare),
