Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Foro di sfogo ( muro )

Devo effettuare il famoso foro di sfogo nella cucina; vorrei sapere quali
sono le dimensioni e a che altezza deve essere fatto.Si puņ fare dietro un
termosifone ?
Grazie...................Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:c1nvtn$f63$1...@lacerta.tiscalinet.it...

A chi ti risponderą mancano questi dati:
- Hai solo i fuochi di cottura o anche la caldaietta riscaldamento?
- Alimentazione a gas metano o gpl ?
Fabbrogiovanni.


Solo fuochi di cottura ed è gas metano.
Grazie............Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:c1o109$g65$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 ha scritto nel messaggio
news:c1o109$g65$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Copio e incollo ciò che ha scritto Paul tempo addietro
Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo A, il locale in cui vengono
installati deve avere almeno due aperture praticate sul muro verso l'
esterno, una per il prelievo di aria comburente ed una per lo scarico dei
fumi combusti.
La sezione di ciascuna apertura non deve mai essere inferiore a 100 cmq.
Quella di prelievo deve essere il più possibile vicina al pavimento, mentre
quella di scarico dei gas combusti deve essere situata nella parte alta
della parete.
Non è ammessa la ventilazione indiretta. Se l' apparecchio di tipo A è un
piano di cottura, bisogna inoltre distinguere se è provvisto di termocoppie
di sicurezza o meno. Se non lo è, la superficie dell' apertura di scarico và
aumentata
a 200 cmq.
Se l' alimentazione del piano di cottura è a gas GPL, l'apertura superiore
di evacuazione fumi può essere omessa se sostituita da idonea cappa
aspirante. In tal caso, però, se la cappa aspirante è provvista di tiraggio
forzato, la sezione dell' apertura inferiore di aspirazione deve essere
maggiorata in funzione della portata d' aria dell' elettroventilatore.
    ciao   edy

 ha scritto nel messaggio
news:c1nvtn$f63$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 ha scritto nel messaggio
scusami ma,  il foro fietro al termosifone, sarà sicuramente a norme come
hanno certificato quelli della ASL ma chi lo ha fatto deve essere
decisamente fuori di testa
ora hai una via preferenziale che mette in comunicazione il punto più caldo
della stanza direttamente con l'esterno ed  è stato scelto il punto di
maggiore differenza di temperatura e questo sicuramente facilita il
riscaldamento dell'aria esterna ( forse questo era il loro vero intento,
tanto paghi tu )
Sperando che siate in tanti ad avere la tua stessa installazione,  la
cittadinanza tutta ve ne è grata perchè ci riducete la concentrazione di
scighera durante le passegiate nello smog  Milanese.   ;o)))))
io al tuo posto lo farei spostare
ciao abele

 ha scritto
nel messaggio news:4tN%b.4788$mt1....@tornado.fastwebnet.it...


 tanto paghi tu )
E' anche vero che l'effetto del flusso d'aria fredda che entra in casa viene
attenuato dal passaggio tra le canne del termosifone e siccome l'aria calda
tende a salire e quella fredda a restare in basso, ci sarà si una
dispersione ma molto, molto relativa. A mio parere eh
Cordialità
Gi

 dispersione ma molto, molto relativa. A mio parere eh
       Verissimo! Ma non a Trieste! P
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 che poi sia una boiata e' un'altra cosa.
Le aperture di ventilazione posizionate dietro i corpi scaldanti non
sono una boiata.
Corrispondono  alle norme della corretta tecnica impiantistica
ed anche, se a qualcuno importa, anche dell' invisibilità "estetica".
Cordialità.
             Paul

 ha scritto nel messaggio
news:Us90c.40370$FJ6.1...@twister1.libero.it...

mi sfugge la motivazione di tale soluzione
se la caldaia è in funzione, è possibile che ci sia una aspirazione  di aria
dall'esterno verso l'interno e questo potrebbe  ridurre la diffusione del
caldo verso l'esterno. ( dico 'possibile' e 'potrebbe' perchè in casa di
solito ci possono essere molti altri spifferi)
quando la caldaia si spegne perchè il termostato ha stabilito che è stata
raggiunta la temperatura richiesta, l'aspirazione dal foro di ventilazione
si interrompe.
la temperatura nella stanza continuerà ad aumentare per un breve periodo di
tempo e ciò farà aumentare la pressione interna della stanza con la
conseguenza che si invertirà il flusso dell'aria che ora andrà dall'interno
all'esterno.
nel momento in cui verrà a mancare questo flusso avremo un bel buco che ci
mette in comunicazione con l'esterno proprio da dietro al termosifone.
Di solito invece la parte posteriore del termosifone viene coibentata con
materiali isolanti e riflettenti.
Non escludo che il mio ragionamento sia troppo semplicistico e ci  siano da
valutare tanti altri fattori che mi sfuggono o non conosco
Personalmente avrei fatto il foro in un punto in cui la temperatura
dell'aria ambiente sia di 18-20 gradi e non dietro al termosifone dove è
molto più elevata e si crea uno sbalzo termico molto più a sfavore
Credo che ilforo venga messo dietro ai termosifoni perchè in questo modo si
riduce molto la percezione del flusso di aria fredda.
Ma questo mi sembra che a lungo andare venga a costare non poco anche sotto
vari aspetti
ciao abele

si riduce molto la percezione del flusso di aria fredda.
E' proprio così.
L' apertura in un locale non determina in pratica alcuna variazione
nella resistenza termica della parete. Quello che cambia è il fabbisogno
per il calore di ventilazione, che ovviamente aumenta (e spesso
è un gran bene per il comfort abitativo).
Aumentano quindi, ma di poco, anche le spese per il calore
sottratto. E' il costo della maggior sicurezza.
Il flusso di ventilazione con l' apertura in basso sarà sempre dall' esterno
verso l' interno, con o senza la caldaia accesa.
Quindi tanto vale posizionare l' apertura dietro il termosifone,
dove l' aria esterna sarà preriscaldata, e sarà più difficile che
la stessa corra il rischio di essere intenzionalmente o per caso fortuito
ostruita.
Cordialità.
             Paul

        ciaofelix:-)
Gia', a casa mia, foro in cucina nella parete rivolta a nord-est: la 
bora lo prende in pieno e ci soffia dentro!
Mettendo una mano dvanti al benedetto foro, soffia come un piccolo 
compressorino!
Ciao!
R.