Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema caldaia

Salve,
con l'arrivo delle piogge ho passato la caldaia da solare a 
caldaia appunto. Ho notato che una delle due lancette (l'altra ï¿œ 
la temperatura) era a zero. Si tratta del misuratore individuato 
da un'immagine che raffigura una sorta di tubicino a curva con 
dell'acqua dentro. Ebbene l'indicatore ha una lancetta esterna 
rossa che sta su uno e mezzo e sul libretto c'ï¿œ scritto che la 
lancetta interna deve stare tra 1 e 1 e mezzo. All'accensione 
della caldaia era a zero, manovrando una sorta di manovella 
sotto come da libretto della caldaia ho fatto entrare acqua (?) 
e l'ho portata a 1 e un pï¿œ. Oggi me la ritrovo al massimo (4,5) 
ma l'acqua calda funziona perfettamente. Che devo fare?, sulle 
istruzioni trovo solo il caso della lancetta troppo bassa. 
Grazie
Sayd
-- 
Postato da Virgilio Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.virgilio.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 e l'ho portata a 1 e un p�. Oggi me la ritrovo al massimo (4,5)
Se tra "freddo" e "caldo" la pressione varia troppo, hai il polmone 
dell'aria sgonfio. Devi riabbassare la pressione dell'acqua aprendo una 
delle valvoline dei termosifoni, poi gonfiare col compressore d'aria il 
polmone fino a... boh (attendi altre risposte) e poi riempi di nuovo il 
circuito d'acqua e lo spurghi.
Per�... in tutti gli impianti che ho visto c'� una valvola di 
sovrappressione che si apre e fa sfogare l'acqua, olre una certa pressione 
che solitamente � intorno ai 2,5-3 bar.
Se la tua caldaia � arrivata a 4,5 devi avere la valvola bloccata, falla 
controllare.
-- 
Cinghiale (37, 110+21, RM)

Che devo fare?
1- Controllare di aver chiuso il rubinetto di carico.
2- Prendi una caraffa, un barattolo, un qualcosa qualsiasi e togli un po' di 
acqua da uno sfiato dei termosifoni.
Ogni mezzo litro che togli controlla il manometro, fino a quando scende a 1 
o poco pi�.
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni


 insomma dal lato opposto al carico dell'acqua nel termosifone?
Yes, � un pirolino di plastica zigrinata, in questo disegno � in alto a 
sinistra:
http://www.midisegni.it/progetto_oggetti/carte/termosifone.gif
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni 
Ho tolto in tutto un paio di litri d'acqua da un termosifone, 
ora sta intorno a 1, domani controllo se per caso ï¿œ risalito, 
speriamo di no.
Comunque siete sempre il massimo.
Veramente!


Sayd
Se la lancetta del manometro � gestibile,infatti era a zero
e tu col rubinetto di servizio,L'hai pilotata su un bar,�
da escludere un problema al vaso di espansione:se � rotto 
o sgonfio, la lancetta rimane sempre sul zero anche con aggiunta
di acqua.Secondo me il rubinetto non chiude perfettamente e
lo devi stringere con forza(moderata!)ma prima abbassa la pressione
dai termosifoni.Ciao 
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 dai termosifoni.Ciao 
Purtroppo siamo al punto di partenza, la lancetta ï¿œ di nuovo al 
massimo. Il rubinetto sotto, quello che ho manovrato per far 
entrare acqua ï¿œ chiuso e non posso stringerlo di piï¿œ perchï¿œ ï¿œ di 
quelli con i due fermi, non so se riesco a farmio capire.
Ora svuoto un termoifone in modo da abbassare la pressione e poi 
domani mattina vorrei provare a vedere quella sorta di rondella 
di "spurgo" che dovrebbe stare sotto la caldaia per far uscire 
acqua e che mi pare di aver visto qualche volta. Se riuscissi a 
fare una foto domani voi potreste darmi una mano?


 fare una foto domani voi potreste darmi una mano?
Non � uno spurgo ma una valvola di sicurezza.
Mostra la foto ma non credo che riusciremo ad aiutarti pi� di tanto.
Alla fine dovrai chiamare il manutentore.
-- 
Fabbrogiovanni 

 
Ho provato a far uscire l'acqua dalla valvola posta sotto la 
caldaia notando che la lancetta si abbassa a 1 con molta meno 
acqua che procededo attraverso il termoifone.
Il rubinetto di entrata dell'acqua sembra chiudere perfettamente 
ma non posso sapere se una minima quantitï¿œ di acqua passa lo 
steso.
Aspetto lunedï¿œ, poi chiamerï¿œ l'assistenza. Non mi ci voleva 
proprio:-(


 Sayd
Salve,
ora perde anche dell'acqua, a gocce da un tubicino. Perï¿œ la 
pressione scende. Chiamo assistenza.


 -- 
Mi sa che e' meglio... magari hai qualke rubinetto che perde.... o chiude 
male...

 Say
La Nonnina che abita do fronte a casa mia aveva pi� o meno lo stesso 
problema...
Era "partita" la Membrana del Polmone di Compensazione (pi� o meno grande 
come una Boccia del noto gioco).
Mancando la "compensazione pneumatica" della differenza di volume tra acqua 
fredda e acqua calda... l'impianto viene soggetto all'effettiva pressione 
presente al momento in base alla temperatura.
Naturalmente "cede" il componente "pi� debole" dell'imp�anto... che dovrebbe 
essere la valvola di massima pressione (che gocciola...).
Chiama l'assistenza e "spiega" loro bene il problema...
Cos� vengono direttamente col ricambio nel furgone... evitando di doverti 
fatturare un doppio viaggio per reperire il ricambio...  :-(
Ciao.

 Ciao.
 Dopo una settimana di secchiate d'acqua e spurghi vari, oggi si 
ï¿œ presentato il tecnico che ovviamente non ha tenuto in minimo 
conto le cose che ho riferito alla sua segretaria su votro 
suggerimento. Dopo una sfilza di domande mi ha dato questo 
responso: al 99% si tratta della rottura del polmon di 
compensazione...l'avrei ucciso sul posto...
Comunque c'ï¿œ qualcosa ch non mi quadra: chiudendo la fredda in 
ingresso nella caldaia, spegnendo la caldaia e lasciando chiusi 
i pannelli il gocciolamento si ferma e la pressione torna pian 
piano a 0. Poi, approfittando delle giornate "estive" ho 
lasciato chiuso la fredda in entrata nella caldaia, spenta la 
caldaia, chiso la saracinesca della calda che dalla caldaia si 
immette nl circuito e aperti i pannelli solari. Ebbene, l'acqua 
calda arriva in abbondanza ma allo stesso tempo la pressione 
ricomincia a salire anche se non rapidamente e non arrivando mai 
al massimo come quando ï¿œ accesa la caldaia e dulcis in fundo 
ricomincia a perdere sempre dalla stessa valvola. Ma come ï¿œ 
possibile una cosa del genere?, la calda dei pannelli entra 
nella caldaia? (trattasi di una maledetta caldaia ad 
accumulatore con un barilotto di ben 35 litri) e provoca il 
problema? ho posto la domanda al tecnico che un pï¿œ perplesso mi 
ha risposto cheï¿œ possibilissimo...Domani dovrebbe portarmi il 
pezzo. 
Scusate la lunghezza, spero di essermi fatto capire.
Grazie come sempre 


 compensazione...l'avrei ucciso sul posto...
Da quanto ho capito... NON aveva il Polmone con s�... e deve "ritornare"!
I nuovi controlli li devi fare "dopo"...   eventualmente ne riparliamo.
Per quanto riguarda l'acqua calda dei pamelli... bisogna vedere com'� fatto 
l'impianto e che concetto hanno utilizzato e nel collegare i tubi, le 
valvole ecc. ecc.
Cos�, a distanza e senza schema... � un sparare alla cieca.
Ciao. 

 > 
Sono ancora alle prese con questa maledetta caldaia. Mi hanno 
sostituito l-intero polmone di compensazione ma il problema si 
ripete appena metto in funzione la caldaia. Ho chiamato 
ovviamente l-assistenza ma mi ha gia detto che non sa piu cosa 
fare... Possibile che con tutti quei tubicini e quelle valvole 
che stanno li sotto non ci sia altro da controllare? cosa 
potrebbe essere? Insomma prima di cambiare la caldaia e spendere 
un migliaio di euro ci sono altre cose che vanno controllate?
Grazie


 Sayd
Probabilmente il "tuo" problema potrebbe trovarsi in un "bug" 
dell'impianto...
Se ricordo bene il tuo circuito doveva avere anche un circuito "solare" o un 
doppio circuito Acqua Calda... o qualcosa altro di fuori standard...
Comunque senza una copia o descrizione precisa del circuito sar� impossibile 
poter fare una diagnosi anche solo indicativa...
Un'altra cosa: lo ha sempre fatto oppure � stato un'evento "improvviso"?
Ciao.

 Ciao.
No, non lo ha mai fatto ma cnsidera che vivo in questa casa da 
meno di un anno e mezzo. Ha cominciato col passaggio da solo 
pannelli a solo acqua calda caldaia, passaggio che avevo fatto 
anche l'anno scorso di questi tempi senza alcun problema.
Non so cosa intendi per fuori standard, posso solo dirti che nel 
mio palazzo abbiamo tutti i pannelli quindi diversi rubinetti di 
uscita posizionati nel muro sotto la caldaia.Uno per l'acqua 
cada della caldaia, uno per l'acqua calda dei pannelli, un terzo 
che dovrebbe miscelare ma che ho sempre tenuto chiuso e mi hanno 
detto tutti che tengono chiuso, un quarto per l'entrata della 
fredda in caldaia. La caldaia ha un bollitore (non se ne capisce 
il motivo visto che consumano anche molto di piï¿œ) di una 
trentina di litri e presenta i due soliti rubinetti, entrata 
fredda e entrata gas. La cosa che mi sembra veramente 
inspiegabile e che credo aver giï¿œ scritto ï¿œ che a caldaia 
spenta, fredda in entrata chiusa e soli pannelli apertila 
caldaia sale comunque di pressione e perde anche se di meno 
rispetto a quando va in fiunzione.
A parte tutto questo ho il terrore che cambio la caldaia e siamo 
da capo a dodici proprio perchï¿œ anche io ho l'impresione che c'ï¿œ 
qualcosa che non va nell'impianto.


 rispetto a quando va in fiunzione.
    big cut
Ciao.
Ho letto diverse volte la tua descrizione e, da quanto ni sembra di capire, 
a caldaia spenta, panelli solari collegati e ingresso acqua fredda chiusa... 
la pressione "sale"...
Ci� mi "sembrerebbe" naturale... in quanto la cosidetta "pressione" � data 
dal volume di acqua presente nel circuito > panelli > polmone > panelli...
Come l'acqua si scalda... aumenta di volume e riempie il Polmone di 
compensazion... che... aumenta la pressione!
Non avendo "sfogo" sgocciola dalla valvola di sicurezza di massima 
pressione...
Se anche il Tecnico dice di non capirne niente... sigifica che il problema � 
"subdolo" e ben mascherato nell'impianto.
L'unica cosa che mi sento di poterti dire... cos�, alla distanza, � che il 
Polmone "potrebbe" essere troppo piccolo per la quantit� di acqua costituita 
da quella contenuta nei panelli, nelle tubazioni, nella caldaia e nei 
radiatori...
Per il momento non avrei altri suggerimenti.
Ciao

 Ciao
Grazie Luca, 
ho una novitï¿œ, oggi ho incontrato un ragazzo del condominio che 
fa l'idraulico e si ï¿œ offerto di venire a dare un'occhiata. 
Secondo lui i pannelli e tutto il resto non sono la causa del 
mio problema. Si tratta di sporcizia o materiale accumulato 
nella valvola di "compensazione" (mi pare che ha detto cosï¿œ). 
Insomma sta valvola si ï¿œ rotta o non chiude bene e 
lascia "trafilare" una piccola quantitï¿œ di acqua in modo da 
provocare la salita della pressione. Non ho ben capito i nomi 
che ha usato ma mi ha fatto vedere questa valvola che ha una 
rondella che si svita e fa uscire acqua e secondo lui quando si 
avvita, a fine corsa non chiude bene. Bisogna sostituire proprio 
quel pezzo, si tratta di una cosa che lui sostiene di aver giï¿œ 
fatto nel palazzo...
Non so cosa pensare. Per far "salire" la pressione mi era stato 
consigliato di far entrare acqua da un'altra valvola che poi ï¿œ 
un rubinrtto a corsa obbligata con due fermi. Quella ï¿œ sempre 
chiusa, l'idraulico di stasera ostiene che le valvole sono due e 
che quella con la rondella che gira e fa uscire acqua non chiude 
bene, mi ha parlato di un kit di non so cosa, insomma, spero che 
il problema sia queto e di non aver approfittato troppo della 
tua pazienza.
Grazie
Sayd
Domani viene l'assistena e faccio presente la cosa.


 condominio che... 
<CUT>
Provo a postare delle foto
in questa foto A ï¿œ la valvola che l'idraulico sostiene essere 
rotta o che non chiude bene. Aprendola esce acqua e pare che non 
dovrebbe uscire. B ï¿œ il rubinetto che fa entrare acqua e alzare 
la pressione, C ï¿œ la valvola dalla quale esce acqua a gocce.
http://img19.imageshack.us/img19/8456/dscf1522l.jpg
Qui gli schemi dei pannelli con i famosi quattro rubinetti (solo 
pannelli, misto pannelli e caldaia, solo caldaia) e lo schema 
della caldaia.
http://img25.imageshack.us/gal.php?g=schemacaldaia.pdf
Grazie 
Sayd
