Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: help cambio tubo di gomma metano per cucinare

Ho cambiato il tubo di gomma del metano per cucinare, vicino alla cucina 
c'è un raccordo fisso e qui non ci sono stati problemi , vicino alla 
valvola (sotto al lavello) faceva un po tanta fatica ad entrare , colpo 
di genio, mi son detto, svito il raccordo "semovente" vicino alla 
valvola e poi una volta sistemato il tubo a questo rivito tutto...
adesso mi sorgono dubbi che si sia spannato qualcosa... , ho provato 
appunto a svitare questo hem diciamo raccordo ma non riuscivo quindi ho 
deciso di riavvitare tutto e con l'aiuto di un'altra chiave e delle 
cagnette ho stretto il tutto e sembra essere fissato bene! sembrerebbe 
quasi un raccordo semovente che per stringerlo ci vogliono 2 chiavi mi 
confermate questo?

 confermate questo?
Prova a cercare sul web se puoi mostrarci qualcosa che assomigli a questo 
raccordo "semovente",  non riesco a immaginare cosa possa essere.
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni ha scritto:

capito va stanotte chiudo il gas
cmq hai presente quei raccordi per idraulica solitamente montati sui 
tubi flessibili ad esempio del lavandino del bagno che vanno dal 
miscelatore all' attacco a muro?
  devono essere semovibili per evitare che il tubo flessibile di metallo 
si attorcigli capit?

 attorcigli capit?
Ahhhhhhhhh,  forse ci siamo, il tuo "semovibile" sarebbe qualcosa tipo una 
ghiera girevole, come questa che si vede nella foto in basso:
http://www.sanliv.com/wp-content/uploads/flexible-hose-2ends.jpg
Trovo strano che ci sia questo tipo di connessione per attaccare il 
portagomma al rubinetto e trovo altrettanto strano che tu sia riuscito a 
svitarlo solo parzialmente.
Lì sotto c'è comunque una guarnizione, sempre che ho azzeccato il 
semovibile.
-- 
Fabbrogiovanni


Guardase č fatto come sulla parte destra di quello nella foto...
http://i44.tinypic.com/2yuezyd.jpg
Se si tratta di un raccordo in due pezzi con ogiva conica e dado girello 
"sciolto"...   a volte succede che non "infili" giusto il collarino del 
terminale ad ogiva "dentro" il foro del "Dado Girello".
In tal modo il raccordo "NON stringe"....    ;.-(
Allenta leggermente il dado girello e "imbocca" bene il collarino e 
richiudi.
Quel tipo di raccordi generalmente si trova sulle gomme dell'ossitaglio 
oppure per il collegamento al Canello o al Gruppo Riduttore.
O sulle bombole di Propano e Fornelli a Gas... Lampade a Gas ecc.
Acuni sono anche filettati "sinistri" per evitare lo scambio delle gomme.

 
si è come quello e andava bene non avevo spannato niente
grazie a tutti
non me la sono sentita di rischiare e stamattina ho sostituito tutto con 
flessibile a norma e guarnizioni nuove , solo mi hanno pelato 40 € 
brutta razza i commercianti e cose che succedono ad avere gretta... :-(

"none" <no...@none.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:hoifra$4g9$1...@news.eternal-september.org...

Ti avevo consigliato di svitare e ri-avvitare!
La parte con Ogiva ha un "piccolo" collarino che deve "entrare" nel foro di 
battuta oresente sul dado girello.
Se non lo "imbocchi bene".... NON COMBACCIA e resta leggermente "storto".... 
onde percui...  trafila!
Tu lo riavvitavi "infilato centrato" e NON AVEVI PROBLEMI!
Per "sostituire" la Gomma (generalmente) non serve "smontarlo"... ma se lo 
fai.. basta che poi.... lo rimonti... bene!