Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: istallazione gruppo di continuità

Salve  sono Renzo ed avendo un problema di acqua in garage ho installato
due pompe su due differenti tombini comunicanti per intercettare l'acqua
piovana dello scivolo che porta al garage la prima a ca e la seconda a
corrente continua che entra (ovvero dovrebbe  entrare in funzione )quando
manca l'energia elettrica. Visto che non sempre il sistema funziona volevo
istallalare un gruppo di continuità.
Mi sembra però che i prezzi siano un po' troppo alti (almeno per mè9 vorrei
un consiglio per un marchingegno simile fai da te.
Mi potete aiutare?

 istallalare un gruppo di continuità.
Ma non ti manca il fiato quando ti rileggi? Se hai finito le virgole, te le
mando io: ne ho uno scatolone di scorta per i casi come questo. :-)
Divagazioni a parte, cerchiamo di capirci: hai messo due pompe che
dovrebbero entrare in funzione automaticamente: una a corrente, l'altra a
batteria. Quella a batteria a volte non funziona. Ho sbagliato qualcosa?
Supponendo di no, andiamo avanti: per gruppo di continuità si intende di
solito un apparecchio, dotato di batteria/e, che riesce ad alimentare in CA
un apparecchio quando manca tensione di rete. In tal caso dovresti
eleiminare la pompa in continua perché non servirebbe più.
Però: un gruppo di continuità in grado di tenere accesa una pompa (a
proposito, che assorbimento ha?) per un tempo sufficientemente lungo, è
grandicello e costa in proporzione. Visto che per l'uso che ne devi fare
puoi accettare interruzioni di qualche secondo dell'alimentazione,
tecnicamente sarebbe meglio un gruppo elettrogeno (nel senso di motore
termico+alternatore). Ma costa ancor di più. Insomma, è un bel problema...
-- 
Cinghiale (31, 54 RM) - '94 Punto 6 speed driver
Vendo prezzo modico: 1) altop. Pioneer TS-E1399  3 vie coassiali da 13cm;
2) 2 woofer CIARE da 20cm AM200.38 C/Fx-W
ICQ 49579941


Un G.C. che alimenti un motori alias carico con forte corrente di spunto è
un dramma lo devi ultra surdimensionare e ti costa 3000 N-Euro.
Potresti fare una pompa in C.C. alimentata direttamente da accumulatori tipo
stazionario costo per esempio 12v 100 Ah circa 250 Euro
Quelle da avviamento lassa perde.
Saluti
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:drTwa.54567$DN.13...@tornado.fastwebnet.it...


 1/4 Hp e chiaramente vorrei eliminare la pompa cc.
Diciamo quindi circa 200W. Supponendo sia centrifuga, dovrebbe avere una
corrente di spunto poco superiore, diciamo 2 volte la nominale. Quindi ti
serve qualcosa che possa erogare istantaneamente una potenza di circa 400W
(2 Ampère scarsi a 230V - 34A a 12V), e che abbia la possibilità di erogare
200W per un tempo X corrispondente alla durata massima prevista dei
black-out. Come dice Cugino.it, è probabile che la soluzione meno costosa
sia invece eliminare la pompa in CA ed alimentare quella in continua con
batterie. Non ho idea di quanto costi un caricabatterie adatto, anche perché
dipende dal tempo X e quindi dal numero di batterie necessario.


 ha scritto nel messaggio
news:VLTwa.54600$DN.13...@tornado.fastwebnet.it...


 dipende dal tempo X e quindi dal numero di batterie necessario.
Pochissimo, perche dovrebbe bastare un alimentatore per caricarle in
tampone: non mi sembra che a Roma piova cosi' spesso...
Va benissimo quello di una centralina di allarme.
Batteria sempre carica, interruttore livello, un controlllino prima
della stagione delle piogge e si dimentica il problema!
Ciao

 Va benissimo quello di una centralina di allarme.
Eh, un momento... quelli per centraline ce la fanno a caricare in tempi
accettabili una batteria da 100Ah o più?
Non mi riferisco tanto alla condizione normale *quattro mesi senza pioggia*
quanto magari alla necessità di più interventi prolungati nell'arco di due o
tre giorni.


 tre giorni.
Bhe, non aspettera' mica di avere la fossa piena prima di avviare la
pompa! La mia lowara col galleggiante l'ho sistemata in un piccolo
pozzetto all'interno della fossa. La rampa che la fronteggia e' in grado
di portare una notevole quantita' di acqua ma la pompa attacca ogni
tanto lasciando quasi vuota la fossa. Comunque io lascerei la pompa in
alternata dentro col suo galleggiante, cosi' tanto per sicurezza.
Il gruppo batterie deve essere dimensionato adeguatamente affinche' non
si scarichi troppo in caso di uso prolungato, tanto per evitare di
buttare le batterie alla prima pioggia.Lo stesso vale per le batterie
del gruppo di continuita'.
Secondo me, se non scende il diluvio universale, potrebbe farcela con un
alimentatore/caricabatteria da 3A
Ciao