Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: non ho il corrugato :-( ma ho il tubo per il gas non utilizzato!

secondo voi per non bucare 10 metri e passa per mettere un corrugato 
con annesse servitù varie posso usare il tubo in metallo del gas 
(dismesso) per far passare i fili per portare elettricità ad una 
casa?
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

casa?
si, E' solo un tubo. C'è qualche motivo per cui pensi non potresti
usarlo?
----
Stefano.R., Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 usarlo?
Di metallo?
Pensavo che i corrugati servissero, essendo di plastica, anche nel caso per 
qualche ragione si deteriorasse la plastica di rivestimento di un filo.
Clipper 

 usarlo?
essendo di metallo potrebbe esserci un qualsiasi contatto con altri 
tubi e per un'eventuale dispersione provocare scosse elettriche.
i fili elettrici li ho sempre visti dentro corrugati in plastica, 
pensavo ci fosse una specifica normativa essendo la plastica 
isolante.
volevo chiedere inoltre, visto che c'è già un contatore ma deve 
essere spostato dentro la casa, far ripassare i fili dentro il tubo 
del gas equivarrebbe come costi ad un nuovo allaccio? ho paura che la 
cosa mi costi parecchio ... :(
e penso lo debbano fare quelli dell'enel visto che si deve staccare 
la luce a monte del contatore ...
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 casa?
  Si!  felix.
-- 
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   Si!  felix.
grazie 1000 mi avete tolto un grosso peso, un abbraccio riconoscente
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 la luce a monte del contatore ...
  Che non è detto che potranno passare dentro quei tubi del gas poichè sono
  costituiti da monofilo rigido poichè di grossa sezione.
  ciaofelix:_)


 tubi e per un'eventuale dispersione provocare scosse elettriche.
lo poni a terra con l'impianto e pace: nelle industrie i
cavi non sono posati su passerelle metalliche?
se hai scrupoli controlla la normativa CEI :)
-- 
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
http://blubrando.blogspot.com/
http://blubrando.tumblr.com/

 industriali.
di solito sono in piombo e si chiama armatura :)


 di solito sono in piombo e si chiama armatura :)
  Io ne conosco in lamierino zincato, o addirittura in mannesman a forte
spessore per
  impianti antideflagranti!
  ciao.


 ci fosse una specifica normativa essendo la plastica isolante.
Infatti non puoi usare semplici fili (cordina), ma cavo a doppio isolamento. 
Verifica la sezione del tubo e che non ci siano troppe curve. Prevedi il 
collegamento di terra del tubo metallico (obbligatorio). Il tubo finisce 
all'interno di due fabbricati o è esterno?
Ciao
Mefisto 

    Si!  felix.
Ma a due condizioni tra loro esclusive:
1- utilizzi cavo a doppio isolamento (per capirci circa questo 
http://www.tecnoservicecasa.com/workO/c_a/c_a-350-bimg-Cavo_ING.jpg
)
2- Verifichi che il tubo sia collegato alla protezione elettrica (cavo giallo verde) e abbia continuita' 
elettrica , se non ha continuita' elettrica attacchi ogni pezzo all altro con il filo giallo verde.
Cerca il concetto di massa estranea su google....
Giulia

 scrisse:

- se hai problemi a infilare i cavi usa pure fili singoli anche se non
sono in doppio isolamento, ma se il tubo è interrato il cavo deve
essere per posa interrata (ergo torna il doppio isolamento perchè solo
quelli sono adatti) PERCHè si ipotizza che il tubo si riempia spesso
d'acqua.
- per la protezione di un cavo NON doppio isolamento è indispensabile
che sotto il contatore ci sia un differenziale, che puo' essere
selettivo rispetto a quello di casa, serve anche la messa a terra del
tubo
- se opti per un filo normale entro tubo interrato, sappi che come
sopra l'impianto è sicuro, ma il cavo in un tubo bagnato non
garantisce  l'isolamento e il differenziale interveniene
NOTA: impianto rispettoso delle norme minime di sicurezza ma non di
quelle di buona costruzione.... e si passa a it.diritto


 esterno?
è interrato, passa sotto le servitù di passaggio.
ciao e grazie per il post
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 Cerca il concetto di massa estranea su google....
grazie 1000
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 quelle di buona costruzione.... e si passa a it.diritto
bel casino ...
grazie per le dritte
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4


dubito che l'enel passera' i cavi all'interno di un vecchio tubo dismesso,
di solito richiedono per i tubi interrati, delle caratteristiche ben 
specifiche...
secondo me fai prima a lasciare il contatore dov'e' e passare poi un bel
cavo a doppio isolamento dentro a questo tubo.
Peraltro l'enel il contatore non lo sposta certo gratis...
c'e' un motivo specifico per cui vuoi spostare il contatore?
alberto 

grazie per le dritte
senti un elettricista, 
magari con vaselina e imprecazioni riesce a far passare un cavo ...


 c'e' un motivo specifico per cui vuoi spostare il contatore?
ho paura che il vicino mi rubi elettricità conoscendolo ... e poi 
volevo il contatore dentro casa mia non fuori. metti che lo devo 
riarmare una notte d'inverno gelata mentre diluvia!
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 notte d'inverno gelata mentre diluvia!
Hai già chiesto all'Enel se dono d'accordo a mettere dentro casa un 
contatore che ora è esterno?
-- 
Fabbrogiovanni 

 contatore che ora è esterno?
no, l'ho saputo solo ieri parlando con un mio amico, e tu me lo hai 
confermato.
volevo un vostro parere prima di contattarli per avere qualche info 
prima
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 prima
peraltro mi è arrivata una bolletta di 40 euro ed ho tutto staccato 
... qualcuno mi sta fregando l'elettricità
-- 
minollo
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4

 qualcuno mi sta fregando l'elettricità
Domanda magari superflua: bolletta con lettura effettiva o presunta?
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni wrote :

telelettura quindi effettiva.
ogni giorno c'è un motivo per arrabbiarsi in questo mondo di ladri 
