Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Parere su gruppo elettrogeno

Cosa ne pensate di questo gruppo elettrogeno?
http://www.kwstore.net/product_info.php?cPath=2_49&products_id=46
Il prezzo è circa la metà di quello di altri negozi on-line (es. sacom).
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio 
news:e2848c$q2r$1...@area.cu.mi.it...


considerato i servizi che offre mi sembra un buon oggetto ad un prezzo
ragionevole.
riocordati che devi farci una casetta di protezione e in inverno, se li
dove sei fa freddo dovrai provvedere a tenerlo in temperatura, quindi
casetta isolata  con cappotto termico e un piccolo sistewma che lo
tenga caldo almeno a 18 gradi costantemente

 Il prezzo è circa la metà di quello di altri negozi on-line (es. sacom).
Mi sembra veramente un buon prodotto, considerando l'avviamento elettrico, 
decisamente interessante. 
Sai che ci sto facendo un pensierino anche io ? Proprio oggi ho ricevuto 
la lettera dell'enel con il piano di distacco :(
-- 
******  POSTAZIONE FUORI UFFICIO  ******
Alberto Rubinelli 
Via Costantino Perazzi,22  28100 NOVARA (NO)
Mail : 
alb...@retrocomputing.net
Visita il mio museo di vecchi computers 
Http://www.retrocomputing.net
------------------------------------------------------------
Per favore,scrivetemi in testo ascii 7 bit,NO html
Evitate di scrivermi con indirizzo reply alterato
=================================

Ed il bello è che può tranquillamente andare ad olio di Colza essendo
un Diesel "rustico".
Io non vi ho detto nulla eh!

 
http://www.kwstore.net/product_info.php?cPath=2_49&products_id=46
Sembra un buon prodotto, almeno per quanto riguarda la scelta 
dell'alternatore a spazzole anziché a magneti permanenti o a induzione. 
Questo permette una regolazione fine della tensione e della frequenza 
indipendentemente. Bisogna poi vedere se i controlli sono implementati, 
ma credo di si. Per quanto riguarda la partenza automatica bisognerebbe 
vedere in quanto tempo parte per capire se i/il pc ha/hanno bisogno 
comunque di un gruppo di continuità. Altro aspetto da considerare è se 
può partire già carico senza rischiare danni al motore: di solito i 
gruppi elettrogeni gradiscono una partenza a vuoto o con carico leggero 
finché non si scalda il motore. Poi si può caricarli fino al massimo.

L'avviamento del motore è automatico a vuoto dopo un tempo T
preimpostato sulla scheda di controllo, una dinamo "informa" la scheda
quando il motore è a regime e poi chiuderà il teleruttore
(contattore) che erogherà tensione e quindi andrà sotto carico.
I motori industriali raffreddati ad aria hanno una scandiglia sulla
coppa dell'olio che lo mantiene in temperatura e sono i più robusti
perchè possono andare a pieno carico da freddi senza problemi.
Al ritorno della tensione un temporizzatore fa aspettare il teleruttore
di rete per evitare inutili stacca-attacca e passato il tempo chiuderà
la rete, poi il motore girerà ancora un paio di minuti per
raffreddarsi e poi verrà spento dalla scheda.
Ovvio che la tensione manca per il tempo di avviamento del motore, è
impensabile una cosa immediata poi i  circuiti a stato solido cadono
subito, in caso di computer un'UPS è indispensabile fino
all'avviamento del motore, se invece serve solo ad avere tensione in
casa un paio di minuti non sono la fine del mondo, chiaro che se si
hanno carichi tipo lavatrice o boiler elettrici, meglio staccarli  per
non caricare per nulla il generatore e rinviare il lavaggio al ritorno
della rete.
I gruppi elettrogeni sono ottimi per far funzionare caldaia e
circolatori  in inverno se manca tensione, tenendo presente che questi
gruppi sono a 3000 giri e quindi non adatti a servizio continuo, dopo
qualche ora a carico meglio fermarli, specialmente questi che sono made
in China.