Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Diametro sezione cavi elettrici

Vorrei aggiungere una presa a muro, tramite un tubo corrugato murato, a 
cui collegare la tv ed il dvd ed occasionalmente uno scaldino elettrico 
da 1000 W.
Ho osservato che i cavi esistenti dell'impianto di casa sono diametro 2 
mm.
Ho disponibili dei cavi da 1.5 mm. nei vari colori, vado tranquillo ?
AM

 ha scritto nel messaggio
news:i926a4$8fd$
1...@news.albasani.net

No.
Usa cavi da 2,5mmq, e vai tranquillo. 

 Usa cavi da 2,5mmq, e vai tranquillo.
A che pro usare cavi da 2.5 se il resto dell'impianto č cablato con cavi da 
2 ? :) 

 da 2 ? :)
Se non ci mettiamo prima d'accordo sull'unità di misura e parliamo l astessa 
lingua non si va da nessuna parte:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 mm.
giusto per saperlo, hai misurato il diametro effettivo del filo o quello 
dell'isolante ?
-- 
ciao,
Piero

parlando di cavi elettrici si fa semprem riferimento alla sezione in 
millimetri quadri e non al diametro.
detto questo per fare ci� che ti proponi tu vanno usati i cavi da 2,5 mm 
quadri.
non so al momento che diametro abbiano i cavi di sezione 2,5 mm quadri, in 
ogni caso ci dovrebbe essere stampigiata sul cavo la sezione assieme ad 
altri dati.
leggi sui cavi che hai a disposizione per essere usati che stampigliatura 
c'�, e se non capisci, riportacela qu� che vediamo di raccapezzarci assieme.
ciao.
Lo

Ma che problema ci sono?
Visto che i cavi lui ce li ha in casa, e visto che sicuramente sono di 
sezione pi� grande rispetto a quelli gi� presenti nell'impianto, che 
problemi ci sono ad usarli?
Vai tranquillo, male non fa.
Meglio abbonare che deficere :) 

 Vai tranquillo, male non fa.
"cavi esistenti dell'impianto di casa sono diametro 2 mm."
"Ho disponibili dei cavi da 1.5 mm. nei vari colori, vado tranquillo ?"
Da dove deriva la tua -sicurezza- che i cavi che ha in casa sono di sezione 
pi� grande di quelli gi� presenti nell'impianto? :-)
-- 
Fabbrogiovanni

lui ha detto che ha dei cavi con diametro 1,5 mm io non so adesso come 
adesso se corrispondono ai cavi da 2,5 mm2 o meno.
dato che ci vogliono quelli, io non gli consiglio di metterli ad occhi 
chiusi, ma di verificare prima se sono quelli adatti
Lo 

 Ho disponibili dei cavi da 1.5 mm. nei vari colori, vado tranquillo ?
No, non vai tranquillo.
I ragionamenti in questo campo si devono sempre fare sulla superficie 
della sezione del conduttore e non su quella del cavo completo di 
guaina. Due cavi che hanno lo stesso diametro possono avere una sezione 
in mm^2 del conduttore molto diversa tra loro a causa della differente 
guaina e del differente intreccio.
Detto questo, non e' comunque buona norma derivare una ulteriore presa, 
a cui vorrai attaccare un'utenza ad alto consumo, utilizzando un 
conduttore piu' piccolo di quello da cui lo derivi.
-- 
Mardot

Mi avete chiarito le idee, lascio perdere i cavi diam.1.5 mm.
e comprero' quelli adatti piu' spessi.
Grazie a tutti.

 e comprero' quelli adatti piu' spessi.
Una domanda a cui mi pare che non hai ancora risposto: stai misurando il 
rame nudo, vero?
-- 
Fabbrogiovanni 

 Ho disponibili dei cavi da 1.5 mm. nei vari colori, vado tranquillo ?
Se il magnetotermico e' da 10A, puo' stare tranquillo.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 scrisse:

aggiungo ai quesiti: 
l'anno in cui � stato fatto l'impianto?
i cavi sono rigidi o flessibili?
c'� il giallo verde?
di che colore sono i cavi a cui si attacca?
sono della linea prese o luce?
----
Ste' - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

se segue le tue indicazioni, sei disposto a fargli la
dichiarazione di conformit� o di rispondenza?

----



E 'nfatti, si stanno mescolando le pere con le mele.
Comunque un filo da 1,5 mmq (che � il minimo per gli impianti a 220V) 
sopporta il passaggio di circa 6A, con una densit� di corrente di circa 4 A 
x mmq. L'importante � mettere una presa da 10A (piccola) e di non inserire 
spine multiple.
Ciao
Mefisto 

 dichiarazione di conformit� o di rispondenza?
Dichiarazione di conformita' ?
Non e' possibile (si legga che cosa e', e tenga presente che da dove
vengo io, le dichiarazioni di falso non si fanno).
Dichiarazione di rispondenza ?
Rispondente a cosa ? (ci pensi bene prima di rispondere)
Tra l'altro, visto che siamo in argomento, oltre alle due possibilita'
che lei ha menzionato, e sono le uniche conosciute dai corporativisti
italioti, c'e' ne' una terza: quella di un progetto firmato, ad esempio,
da un ingegnere (ma anche un perito elettrotecnico puo' andare se
l'impianto non esce dalle sue competenze) da cui si possa dimostrare che
esso e' a regola d'arte.
Per esempio, all'interno di un'impianto industriale munito di personale
e progettisti di adeguata competenza, potra' avere difficolta' a trovare
DDC o DDR eppure tutta la parte elettrica sarebbe assolutamente sicura e
 regolare dal punto di vista legislativo.


 sono della linea prese o luce?
Idem, non capisco la domanda.
A meno che sta cercando di indovinare se il magnetotermico e' da 10A o
15A (una regola a spanne diffusa era quella di mettere il 10A per la
"luce" e il 15A per la "forza motrice").
Tra parentesi, non era una distinzione "prese", "luce", bensi' con la
"forza motrice" ove si intendeva le prese italiane "grandi" (da 16A).
Alla "luce" erano invece collegate le prese italiane "piccole" (da 10A).
Quindi la sua domanda: "se era un linea "prese"?" proprio non dice nulla.
