Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Vaillant perde pressione

Buonasera,
ho una caldaia Vaillant turbolock che si occupa dell' impianto di riscaldamento e dell' acqua calda.
E' successo recentemente con la caldaia in posizione solo acqua, che abbia trovato la pressione a 0 e il mobile sotto la caldaia bagnato. Ho ricaricato  l' impianto e cercato un gocciolamento / perdita ed ho trovato che la valvola di sfiato montata sulla pompa faceva uscire acqua in continuazione.
Ho smontato la pompa e la valvola di sfiato e ho pulito bene tutto e rimontato.
Ricaricando l' impianto ho sentito che ha sfiatato l' aria e la valvola in effetti non perde più.
Pensavo fosse tutto a posto ed invece nel giro di 6/7 ore trovo l' impianto a 0.
Non sono visibili perdite dalle connessioni della caldaia, ne dai caloriferi e come ulteriore verifica ho chiuso i due rubinetti della centralina di distribuzione, ma la pressione cala ancora.
L' unica stranezza che ho notato è che quando apro da un rubinetto l' acqua calda, la pressione (da 1 ) cala fino allo 0 e risale quando la fiamma scalda l' acqua; nel raggiungere la temperatura dell' acqua impostata spegnendosi la fiamma, la pressione cala di nuovo a 0. Nel chiudere il rubinetto la pressione ritorna correttamente al valore precedente.
Cosa posso verificare ?
Grazie.

Grazie.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

Ciao,
Per ora ho provato a caldaia spenta ad aprire l' acqua calda e la pressione va a 0; per poi tornare al punto di partenza chiudendo l' acqua.
Appena posso provo la pressione del vaso di espansione.
Grazie

OK, aggiornamento...
Il vaso era a 0; ora l'ho portato a 1,5. Ora in funzionamento solo acqua calda aprendo un rubinetto cala di 0,2 - 0,3 per poi tornare al valore precedente.

 ha scritto nel messaggio 
news:05fce51e-7b27-47c9...@googlegroups.com...

Mi puzza di serpentina bucata (quella dell'acqua calda) quando si accende la 
fiamma la pressione deve salire, non scendere.
Se hai un rubinetto all'entrata acqua in caldaia prova a chiuderlo, poi apri 
un rubinetto dell'acqua calda, se la pressione va a zero...
Sai la risposta.
Paolo 
 
 


 
Comportamenti strani, il manometro solitamente indica la pressione del 
circuito "primario" della caldaia che e' separato dal sanitario ed isolato. 
IMHO la cosa merita attenzione ed andrebbe fatto un confronto delle 
pressioni tra circuito sanitario e caldaia/riscaldamento in varie condizioni 
per escludere una interconnessione tra i due (scambiatore forato, rubinetto 
o gruppo di carico rotti,ecc).
 
 
Ciao,
Pier.
 
 
www.piergm.com
 
 
 

Aggiornamento.
Ho provato a chiudere il rubinetto di carico acqua della caldaia: la pressione rimane invariata, ma anche perché la caldaia di fatto non fa nulla non sentendo la depressione.
 
Per quanto riguarda il leggero calo di pressione utilizzando l' acqua sanitaria, mi sembra di poter dire con buona sicurezza che l' abbia sempre fatto: e' un calo di 0,2 - 0,3 che poi viene ripristinato nel chiudere il rubinetto.
 
Da quando ho gonfiato il vaso, la pressione è calata molto più lentamente: era a 1,2 giovedì e ora è a 1.
Ciao.

Ciao.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

Intendo il rubinetto di ingresso acqua sanitaria, perche' quello di carico acqua nel circuito caldaia essendo gestito manualmente, chiaramente deve essere chiuso.
 
Per il discorso pressione non ho ben capito: normalmente tengo la pressione impianto a 1 - 1,2 ed ho gonfiato il vaso di espansione a 1,5. Non è corretto ?
 
Oggi la pressione circuito è scesa ancora ed è a 0,8. Possibile che sia semplicemente il vaso che perde ?
Ciao

 
 
 
Mi accodo.
 
 
Giovanni


Controlla il vaso di espansione, molto probabilmente deve essere
caricato alla pressione corretta. 
L'acqua che vedi sotto il mobile esce probabilmente dalla valvola di
sicurezza della caldaia, per scaricare la pressione generata dal
problema al vaso di espansione.
 
-- 
Paolo "Spino"

Ciao
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com