Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: trovare interruzzione su prolunga elettrica

Ciao a tutti.
Come da oggetto, chiedo se sia possibile "intercettare" un' 
interruzzione su di una prolunga elettrica di 30mt.
Ha iniziato a darmi problemi da un po, ma bastava che "smuovessi" un po 
la spina (femmina) che ripartiva, finchï¿œ ...
Ho cambiato spina, prima la femmina poi anche il maschio, ho tolta una 
ventina di centimetri ed ho ricollegato le spine, l'ho anche analizzata 
con attenzione, per trovare eventuali tracce di anomalie, ma ... 
niente.
Non saprei che altro fare, prima di buttarla faro senzaltro altri 
tentativi, magari scorciandola, sperando di arrivare oltre 
l'interruzzione, ma dalla parte giusta!
grazie in anticipo.
in alto i cuori
 
-- 
a presto teddyk
 
 

 parte giusta! grazie in anticipo.
 
In effetti il metodo di bisezione è il solo che mi viene
in mente. Però non so se conviene dividere a metà o con la
sezione aurea (in matematica ci sono molti problemi
formulabili negli stessi termini), ci rifletterò sopra.
 
 
-- 
Un corpo immerso in un liquido si bagna.
Un corpo immerso nel cemento sapeva troppo.
Un corpo immerso in un altro corpo si diverte.
Un corpo immerso in due corpi è un'orgia.
 


 
Connetti un polo alla volta alla fase e con un cercafase senza contatto 
trovi sin dove � continua, ecco li � interrotta... 
 
 

 in alto i cuori
 
Se:
- puo' utilizzare il cavo come prolunga da 15 metri
- non ha fretta di risolvere il problema
 
cominci con l'avvolgere strettamente meta' cavo, leggandolo con cura,
perche' i giri non si muovano con l'uso.
Se il problema scompare, la parte difettosa e'  nella tratta avvolta.
Se il problema periste, la parte difettosa e' nella tratta sciolta.
A questo punto puo' scegliere di arrotolare altri 5 metri del cavo
nella matassa e vedere se il problema si ripresenta.
 
C'e' anche un ulteriore sistema (possibilmente distruttivo) per
individuare il punto difettoso: utilizzi il cavo per un carico al limite
della portata (per un 1,5 mm2, ad esempio 1,5 kW dovrebbero bastare, per
un 2,5 mm2 servono almeno 3 kW.
Aspetti una decina di minuti (se il cavo resiste) e poi con la mano
senta con attenzione se c'e' un punto "caldo".
La questione e' che se c'e' un trefolo difettoso, con correnti elevate,
se non si guasta drammaticamente, come minimo si scalda per il passaggio
forzato di un corrente eccessiva per il tratto danneggiato.
Questa prova va fatta con il cavo rigorosamente svolto, su un pavimento
pulito, privo di materiale infiammabile (caso mai il punto debole faccia
corto e prenda fuoco).

 interruzione su di una prolunga elettrica di 30mt.
 
Potresti utilizzare un rivelatore di tensione alternata senza contatto
(disponibile come dispositivo stand-alone o incorporato in
alcuni modelli di tester):
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Test_light#Non-contact_voltage_detectors
 
 
alimentando la prolunga da un capo dovresti riuscire, spostando mano
a mano il rivelatore verso l'altro estremo del cavo, a individuare il
punto di interruzione.
 
Analogamente potresti rivelare la tensione alternata a 50 Hz
spostando mano a mano lungo il cavo la sonda di un oscilloscopio,
o una bobinetta collegata all'ingresso di un amplificatore audio
ecc. ecc..
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 

 Ciao a tutti.
 
buongiorno,
rispondo qui per ringraziare Archaeopteryx , El_Ciula, Roberto Deboni 
DMIsr  e Giorgio Bibbiani per le risposte.
Proverï¿œ con il cercafase senza contatto, colgo cosï¿œ l'occasione per 
comperarmene uno ;-).visto che, tutto sommato se ne trovano svariati 
sotto i 15 euri ...
 
grazie ancora e buona giornata
 
-- 
a presto teddyk
 
 


 
eh, non me lo merito... :/ non mi è venuta in mente la 
risposta giusta!


 
 
Vabe' questo mi sembra eccessivo, se no a questo punto
consiglio un metodo riflettometrico :)

 tentativi,
 
Ha ragione il deboni, attaccati una stufetta e manipola il cavo finche' 
vedi che l'interruzione fa fatto contatto, lasciala lavorare 5 minuti 
sperando che nel frattempo non bruci e vai a toccare dove scotta.
 
Se hai una termocamera fai in fretta a vedere il punto esatto, 
altrimenti vai di polpastrello.
 
 
 
 
-- 
Guillotin n'avait coupï¿œ trop peux

 Vabe' questo mi sembra eccessivo,
 
Dipende, io ad es. ero in possesso di un oscilloscopio diverso
tempo prima di acquistare il rivelatore a distanza di cui sopra ;-).
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani

Il 25/05/2014 22:27, teddyk ha scritto:

Ho letto con attenzione tutti gli interventi. E... lo so. Sono uno
sciupone (coi soldi degli altri...). Ma credo che il consiglio piï¿œ
sicuro sia: butta la prolunga!
Un cavo in treccia di rame che ï¿œ arrivato a spezzarsi in un punto, ha 
evidentemente subito un forte stress (meccanico, probabilmente, ma 
potrebbe anche essere elettrico). Non mi sembra una buona idea 
continuare ad usarlo. So che il rame costa, ma gli incendi costano di piï¿œ!
 
 
-- 
Ciao!
Stefano


ciao
 
le prolunghe, vanno analizzate con la vista! e se sulla lunghezza noti 
una deformazione evidente probabilmente ï¿œ li, al 99,9 % pero si rompono 
sulle spine  maschio o femmina e all'ingresso degli elettrodomestici per 
flessione da uso.
 
ciao primula
 
---
Questa e-mail ï¿œ priva di virus e malware perchï¿œ ï¿œ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

Concordo col metodo proposto del cercafase senza contatto. La prolunga
andrebbe alimentata possibilmente solo con la fase e gli altri due poli
cortocircuitati e messi a terra. Questo soprattutto se abiti in una
delle zone d'Italia, Roma in primis, che adottano ancora la
distribuzione con 220V sulla concatenata, quindi vengono distribuite due
fasi anzichï¿œ fase e neutro.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?


 sicuro sia: butta la prolunga!
 
detto in un ng fai da te � il colmo.
 
 

 
"lupino" <lupino...@CALDOmail.com> ha scritto nel messaggio 
news:lm142h$kl9$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Almeno dicesse dove la butta!