Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ricarica condizionatore domestico

Vorrei ricaricare il mio condizionatore a doppio split che utilizza 
freon r22, cosi mi sono dotato di un manometro con relativi tubi e 
rubinetti e bombola di r22 da 1Kg.
In una precedente esperienza avevo visto fare questa operazione e cioè 
di collegare il tubo sull'attacco più freddo, espellere il gas residuo 
per eliminare l'aria e caricare lentamente il circuito, con il 
compressore del condizionatore acceso, fino ad arrivare alla giusta 
pressione.
Questa procedura è corretta o troppo semplificativa? e se è corretta 
quale è la pressione che va raggiunta ad impianto in funzione?
Qualcuno ha già avuto questo tipo di esperienza?
Grazie a tutti, Marco

Vorrei ricaricare il mio condizionatore a doppio split che utilizza 
Per quale motivo vorresti ricaricarlo? Non funziona?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 >>Vorrei ricaricare il mio condizionatore a doppio split che utilizza
 > Per quale motivo vorresti ricaricarlo? Non funziona?
Esatto, prima ha comiciato a fare pezzetti di ghiaccio che saltavano 
fuori, poi dopo qualche giorno ha smesso e la temperatura dell'aria non 
si abbassa neanche di un grado. Da qualche parte ho letto che la 
pressione in entrata al compressore dovrebbe essere intorno ai 4.5 bar,
è corretto?

Se non elimini la perdita č INUTILE che ricarichi

> Se non elimini la perdita è INUTILE che ricarichi
Non è inutile perchè la perdita (se c'è) è minima, dall'ultima ricarica sono
passati 6 anni ed il costo del gas si può ammortizzare in un periodo così,
mentre il costo della ricerca della perdita nonchè del tecnico che la 
dovrebbe effettuare potebbe non essere tanto conveniente.
Marco

 Marco
Ognuno fà come gli pare ma la perdita al 99% è nei raccordi non ci vuole
tanto a riparare perchè anche se sono passati sei anni già da almeno 3o 4 il
tuo clima pur andando non aveva la giusta carica tanto + visto che dici che
addirittura è arrivato a fare brina e poi nenache questa e cioè si è
scaricato pressochè completamente

 scaricato pressochè completamente
Si potrebbe fargli una carica di poco gas alla veloce e passare le 
giunzioni con il cercafughe, elettronico, perche' quello spray una fuga 
del genere non la becca, gia' quello elettronico fara' fatica.
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

Io purtroppo il cercafughe non lo possiedo e così ho stretto un pò 
meglio i raccordi e ho acceso il compressore verificando che la 
pressione all'ingresso era meno di 1 Bar, ho fatto uscire un pò' di gas 
dal circuito per togliere l'aria dai tubi e poi con la bombola capovolta 
ho aperto il rubinetto portando lentamente, sempre con il compressore in 
funzione, la pressione a 4.5 Bar. Ci sono voluti 300 gr. di R22 ed ora 
funzionano bene di nuovo tutti e due gli split. La carica completa 
comunque sarebbe stata di 850 gr.
Per ora mi accontento di sopravvivere ad Agosto, la prossima estate se
sarà di nuovo scarico prometto di comprare un cercafughe, il clima 
terreste è già abbastanza dissestato e non vorrei contribuire con altri 
300 grammi di freon.
Grazie a tutti
Marco
