Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: (per curiosità...) imp elettrico esterno

Se facessi fare all'elettricista un impianto elettrico esterno (in futuro
verranno fatti nuovi lavori quindi potrebbe convenirmi non rompere tutto
oggi), visto che l'attuale č inutilizzabile (anni 60) potreste stimare un
costo grossolano tra manodopera e materiale (canalette, cavi, interruttori e
prese primo prezzo) per un lavoro svolto da ditta con regolare fattura?
La casa č 120 mquadrati e vi riporto la piantina
http://img125.imageshack.us/my.php?image=piantinaimpelkt6.jpg
Grazie

 prese primo prezzo) per un lavoro svolto da ditta con regolare fattura?
Salvo smentite da parte degli elettricisti abilitati: un impianto esterno 
costa come uno sottotraccia + costo tubazioni/canaline varie + mano d'opera 
per fissarle per benino, belle diritte, a piombo e in bolla.
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni ha scritto:



E per di piu' se con tubi in plastica grigia in una civile abitazione fa
leggermente schifo! Mentre se con treccia, isolatori e gruppi in ceramica
da "old-Style" costa di piu' del pratico sottotraccia.
ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
http://img125.imageshack.us/my.php?image=piantinaimpelkt6.jpg
Per un impianto completamente esterno, con quadro elettrico esterno,
interruttori e prese esterni, 4 stanze medie + bagno con tubazioni
ermetiche + terrazzo, interamente con materiale legrand e bticino e
tutto a norma (era un callcenter, quindi considera anche l'impianto di
rete) abbiamo speso 2000 euro di solo materiale. Per la manodopera al
momento non saprei.

Boh...
mi sembrava una buona idea anche valutando che vorrei mettere un 
controsoffitto.
A dire il vero l'idea era: sul soffitto canalette e a scendere 
sottotraccia... 

Lorenzo@web ha scritto:


Non vedo perche sopra il controsoffitto devi usare i tubi e non i semplici
cavi protetti.


 sottotraccia...
Visto che hai già messo in conto di rompere, propongo un'altra possibità.
Tubi corrugati (tipo quelli da posa sotto traccia), fissati MOLTO BENE alla 
struttura del controsoffitto, facenti capo a scatole di derivazione 
incassate a parete sotto il livello del controsoffitto. Da qui tracce a muro 
verso "interruttori" e prese.
Vantaggi: impianto quasi come un sotto traccia, tranne che per la posizione 
anomala delle scatole di derivazione; nessuna giunzione/derivazione 
nascosta; impianto modificabile; costo (dell'impianto elettrico) inferiore 
all'uso di canaline o tubi da parete; nei tubi è possibile usare filo 
"normale" (H07 VK o N07 VK); possibilità di distribuire anche impianti 
diversi (tv, telefono, antifurto, audio), cosa difficile con canaline, molto 
difficile con tubi a parete.
Svantaggi:  essendo diverso dal solito va "pensato"; i tubi vanno fascettati 
ogni 20/30 cm (in modo che non si muovano quando si infila la sonda/passano 
i fili);  per percorsi lunghi meglio "schiumarli" con poliuretano; vanno 
tenute curve ampie e va fatta attenzione a non tagliare i tubi con i bordi 
dei profili (soprattutto con quelli di concorrenza); le fascette di 
fissaggio non devono disturbare la posa dei pannelli; occorre usare tubi 
diametro almeno 25 mm (a meno di percorsi estremamente corti ); va 
concordato il lavoro con chi realizza la struttura in cartongesso (deve 
esserci lo spazio per due/tre scavalcamenti dei tubi nei cambi di 
percorso/incroci)
-- 
Giorgio 


allora valuta invece il contrario: canalette a bordo pavimento, ergo
quei battiscopa più spessi che sono in realtà canalette
elettriche, di varie fogge e colori
partendo da sotto le tracce per fare le prese sono molto più brevi,
bastano 20 cm di scasso...

bastano 20 cm di scasso...
E per gli interruttori?
E quando troviamo una porta?
-- 
Fabbrogiovanni