Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore Tubi non svuotati

Non sono esperto in materia ma l'installatore non ha svuotato dall'aria
i tubi prima di far circolare il gas.
Mi sembrava di aver letto che questa operazione andava eseguita.
Puï¿œ andare bene ugualmente o meglio provvedere diversamente?
mod. Olimpia Splendid Diffusione 12.5
Ciao, Roby

 Ciao, Roby
Il problema è tanto più grave quanto maggiore è la distanza tra unità
interna ed esterna, perchè più metri sono più aria c'è rimasta;fino a
un paio di metri di distanza si può accettare,poi comincia a calare la
resa.
L'aria diminuisce il rendimento. Se la linea è cortissima (unità
schiena contro schiena) sei salvo, il calo di rendimento è irrisorio.
Se la linea è di qualche metro,puoi provare a usarlo così com'è e
vedere se basta,certo che se il furbo ha fatto tutta l'installazione
con lo stesso metodo,avrà messo l'unità esterna in pieno sole battente
e quella interna a parete attaccata al soffitto con zero spazio per
l'aspirazione...
ciao

 Ciao, Roby
tipica installazione dei montatori della gdo..tanto che gli frega il 
condizionatore � tuo........ 

 
rispondo a tutti.
grazie dubbi installazione del c...o confermati.
Lungezza tubi 8 metri circa, occorre intervenire.
Ciao

 ciao
Il posizionamento dello split � corretto e l'unit� esterna in ombra,
almeno quello...
Chiamer� l'assistenza Olimpia per riparare il misfatto, ciao e grazie

Forse si potrebbe "assolvere" l'installatore se ha fatto quanto
segue:
(se hai avuto modo di notare che non ha svuotato i tubi, forse avrai
notato anche questo)
per togliere l'aria senza usare la pompa a vuoto, una volta collegati
i due tubi
(grosso=bassa pressione; sottile=alta pressione) tra split interno e
unità esterna, si può aprire il rubinetto della bassa pressione
(situato sull'unità esterna all'inizio del tubo grosso che va allo
split) verso l'ambiente  (ma deve essere possibile lasciarlo chiuso
verso il ritorno al motore,cioè deve essere un deviatore e non un
rubinetto e basta) e poi si apre il rubinetto dell'alta pressione
(situato sull'unità esterna all'inizio del tubo sottile che va allo
split), in modo che il gas precaricato nel lato alta pressione
dell'unità esterna entri nel tubo sottile che va allo split interno,
lo riempia e poi riempia anche il tubo grosso di ritorno di bassa
pressione, fino a fuoriuscire dal rubinetto a deviatore della bassa. A
quel punto,annusando il rubinetto della bassa, l'installatore sente
che il gas è arrivato e chiude il rubinetto della bassa
all'ambiente,aprendolo contemporaneamente verso il motore.
Se il rubinetto di bassa non è un deviatore, lo si lascia
chiuso,allentando semplicemente il dado che vi tiene fisso il tubo, e
si apre il rubinetto di alta; quando,annusando,l'installatore sente
che sta uscendo gas da sotto il dado,stringe il dado a fondo, e solo a
questo punto apre il rubinetto di bassa. Non è il massimo, ma quasi
tutta l'aria in questo modo se ne va. Poi, se le istruzioni di
installazione del fabbricante (te le ha lasciate?) lo prevedono, si
deve rabboccare con una piccola quantità di gas per compensare la
lunghezza dei tubi,se necessario.

 lunghezza dei tubi,se necessario.
Potrebbe essere ma non ho notato annusamenti, per quello che vedo io i
raccordi di uscita dalla unit� esterna sono dotati di una vite
(probabilmente valvola a spillo) ma non vedo come possano funzionare da
deviatore. A questo punto nel dubbio (quasi sicurezza) penso che sia
meglio farlo ricaricare, tanto sono nelle spese :)
Ti ringrazio della spiegazione

 Ti ringrazio della spiegazione
la procedura sarebbe altra..senza deviatori e complicarsi la 
vita......comunque non � ammissibile che un instalaltore di clima non abbia 
e usi una pompa da vuoto
comunque buona fortuna con l'assitenza.........

 vita....
Cosa c'è di più semplice di gasare la linea? Intendi dire che sarebbe
semplicemente da usare la centralina di vuotatura come ti spiegano in
qualsiasi corso? O esiste un trucco più semplice?

 e usi una pompa da vuoto
Ma infatti ... un conto e' se un'installazione senza vuoto la fa uno che 
si arrabatta, un conto un installatore.
A quel punto non ha senso chiamarlo installatore :)
Tra l'altro con le miscele di nuova generazione, come il 407 o il 410, 
gli oli che si usano sono tremendamente igroscopici, con l'umidita' di 
un bel po' d'aria dei tubi pieni, diventano acidi e fanno fuori il 
compressore.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 Lungezza tubi 8 metri circa, occorre intervenire.
Ma chi te lo ha installato ?
Un'azienda ?
Hai fattura ?
nel caso contesta immediatamente


 
Non posso, un privato, consigliato dai parenti (serpenti)  :)

 Non posso, un privato, consigliato dai parenti (serpenti)  :)
allora scusa, ma te la sei cercata.
se si dovesse rompere, come ti regoli per la garanzia?
non penso un condizionatore sia installabile autonomamente.
-- 
[cit. da INN-A]
I roditori una volta vivevano secondo natura...
Poi hanno incominciato ad incartare la cioccolata...
Adesso si rendono conto che spammare � pi� proficuo...

 
mi sono spiegato male, un idraulico (senza pompa) libero professionista

 professionista 
quindi deve averti rilasciato fattura no?
se si chiamalo e fagli rifare l'allaccio come si deve, a sue spese.
se no, non e' stato molto furbo da parte tua.
