Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: foto dell'installazione della caldaia + antenne

Ciao, ho messo alcune foto che ho scattato oggi nel sottotetto 
del'edificio in cui e' ubicato il mio appartamento. Pare che la 
situazione sia piuttosto semplice, correggetemi se sbaglio ma mi basta 
uno di quei tubi "allungabili" come delle molle che mi sale dalla 
caldaia nel sottotetto e si inserisce nel caminetto realizzato dal muratore:
http://www.manoweb.com/alesan/misc/casa/
 e scegliete la voce "caldaia"
ho anche aggiunto delle fotografie del rivestimento interno di cui 
parlavo con FELIX. Insomma ci sono quelle squame di eternit o materiale 
simile che rivestono il muro:
http://www.manoweb.com/alesan/misc/casa/emptyApartment.html
 in basso ho 
messo delle foto dettagliate.
Dato che:
1) il muro e' ricoperto di queste squame
2) il muro e' inclinato
non penso mi convenga usare le pareti per agganciare i pali per le mie 
antenne vero? Ho notato che nel sottotetto ci sono dei muri nei quali 
potrei fissare delle zanche; una tegola "finta" nella quale far passare 
il palo, poi fuori dei bei tiranti e sono a posto. L'unico problema: 
devo far passare diversi cavi dal mio appartamento al sottotetto; per 
questo dovrei bucare la soletta, che non so nemmeno quanto possa essere 
spessa. Ci sono problemi particolari nel fare una tale operazione, 
ammesso di trovare un trapano con la punta adeguata?
ciao!!!
as

caldaia nel sottotetto e si inserisce nel caminetto realizzato dal muratore:
sconsiglio di usare quel tipo di tubi in alluminio estensibile, con
gli scarichi delle caldaie tendono a sfondarsi molto rapidamente oltre
a non essere a norma, vai sull'acciaio inox.
11 cm sono un po' pochi per una caldaia a tiraggio naturale.
--
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Il segreto per essere considerato un creativo sta nel non fare
    mai riconoscere le proprie fonti [A. Einstein]

 11 cm sono un po' pochi per una caldaia a tiraggio naturale.
si ora capisco perche' mi diceva di mettere una turbo. Stesso discorso, 
non rimarro' molto in tale appartamento e non sono nemmeno io il 
proprietario... c'e' anche da dire che vivendo da solo non consumerei 
molta acqua calda - il riscaldamento e' centralizzato, la caldaia 
funzionerebbe solo in pochi momenti.
ciao
as

funzionerebbe solo in pochi momenti.
ah, uno scaldabagno a gas quindi... le cose cambiano parecchio, lo
wattaggio (e quindi il calore/quantitativo di gas di scarico prodotto)
di uno scaldabagno non e' neppure lontanamente paragonabile a quello
di una caldaia.
se il tubo tira bene non dovresti avere problemi.


 tratto verticale e tenere il percorso dei fumi sempre "in salita" :-)
beh, speriamo di non avere problemi!
ciao!
as

 se il tubo tira bene non dovresti avere problemi.
gia'. grazie per il commento comunque!!!
ciao
as

a meta' di una bella doccia e te la faccia finire fredda.
humm... no, in una caldaia a tiraggio naturale il rischio di un
tiraggio non corretto e' trovarsi la stanza piena di monossido di
carbonio (*) e tirare le cuoia.
il che non e' piacevole.
comunque non credo che questo sia il caso, per uno scaldabagno a gas
il tiraggio descritto dovrebbe essere sufficiente...
(*)se il tiraggio e' otturato la caldaia non riceve sufficiente
ossigenazione per produrre co2 e h2o come gas di scarico ma produce co
ed idrocarburi incombusti che, essendo piu' pesanti dell'aria, appena
si raffreddano formano un bello strato in basso verso il pavimento per
poi saturare l'ambiente
