Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: correnti galvaniche su tubi riscaldamento

 come porre rimedio?
...molto difficile adesso, bisognerebbe cambiare tutte le tubazioni ed 
usare un solo metallo (o rame, o ferro o ottone)

 come porre rimedio?
    Interponendo giunti dielettrici fra i tubi di natura diversa.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

     ciaofelix:-)
Nell'ipotesi che sia in un ambiente <<salino>> (umidità, ecc. come in 
una cantina - caldaia) potrebbe fallire.

 felix. ha scritto:


      In questo caso possiamo esagerare con una protezione catodica! :-)


 correnti? se si perche?
      Non sono molto pratico del ramo ma credo che si tratti di due cose
    doverse, le tubazioni metalliche sono comunque messe a "terra" per il
    semplice fatto che sono inglobate in murature o interrate, piuttosto
    l'uso di collegare il cavo di terra ai tubi dell'impianto idrico
    e' una operazione vietata perche' pericolosa.


 come porre rimedio?
In effetti il fenomeno riguarda piu` la corrosione ad umido nelle 
tubazioni, che correnti vaganti indotte dalla autotrazione (treni tram 
etc..), per cui se non abiti in vicinanza di ferrovie e/o tramvie non 
hai correnti vaganti, che perdipiu` interessano tubazioni immerse nel 
terreno.
Quando due metalli sono posti a contatto  tramite un liquido elettrolita 
(acqua e sale), si crea una "pila" e quello meno nobile perde elettroni 
che si depositano sull'altro metallo (elettronegativo).
tale trasporto di materiale, finisce per assottigliare o consumare il 
metallo meno nobile e se il fenomeno e` localizzzato in un punto, 
diventa un vero e proprio foro.
La cosa e nota da tempo, tanto e` vero che negli scaldabagni e` presente 
l'anodo sacrificale di magnesio, sacrificale perche destinato alla 
distruzione.
Nelle costruzioni navali quando le lamiere venivano chiodate, era 
d'obbligo usare per i chiodi del materiale piu` elettronegativo dello 
scafo, perche fosse quest'ultimo a consumarsi e non i chiodi, e` facile 
immaginare che in caso contrario, dopo qualche anno, la nave si sarebbe 
sbullonata da sola :-))
ciao max

       In questo caso possiamo esagerare con una protezione catodica! :-)
Quoto. Che poi non è nemmeno tanto costosa... metto un cavo ed un paio 
di picchetti...

     e' una operazione vietata perche' pericolosa.
Mah... insomma... sono almeno 20 anni che non lo fa più nessuno... IMHO. 
Lo scarterei.

 sbullonata da sola :-))
Ancora oggi nelle barche a vela (ambiente fortemente salino) si pone la 
massima attenzione nella omogeneità dei materiali per la ferramenta: 
ottone, acciaio inox, ecc. Riguarda bitte, gallocce, strozzascotte, 
winch, ecc. Pensa cosa succederebbe se si mettesse un attrezzo in ottone 
bloccato con viti in ferraccio...


E' possibile, ma e' anche possibile un difetto strutturale nella produzione
del tubo di rame, sono meno rari di quanto si creda.
Se sei in garanzia e chi ti ha detto che sono le correnti galvaniche
e' lo stesso che ha fatto l'impianto io avrei dei sospetti.
Fatti mostrare la rottura, se e' prodotta da corrosione per correnti 
galvaniche
tutto l'intorno del foro deve presentare una porosita' del metallo
e lo spessore si assottiglia sempre di piu' man mano che si avvicina
al foro.
Se e' un foro netto o una crepa le correnti galvaniche non c'entrano
una mazza.

Rame/Zinco + qualche cosa di ph non proprio neutro = Pila di Volta... ^__^
Ciao
Gianluca
-- 
Non temer mai di dire cose insensate. Ma ascoltale bene, quando le dici.
(L. Wittgenstein)
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
(L. Wittgenstein)  [Grazie, Franco!]
- Vi prego, quotate con parsimonia! Grazie! -

     e' una operazione vietata perche' pericolosa.
Distinguiamo: se il cavo di terra lo colleghi ai tubi per creare un
collegamento equipotenziale, e *non* per creare un dispersore di terra
fai-da-te, è cosa buona e giusta, ed anzi obbligatoria in base alle
normative...
Diverso se invece pretendi di usare il tubo come dispersore... allora questo
no, non si fa... anzi, non si dovrebbe fare... :-)
Saluti                    Archi

Archimede ha scritto:



    Mi riferivo infatti alla seconda ipotesi! :-)


     Interponendo giunti dielettrici fra i tubi di natura diversa.
Ma porc...
Pure questo ci mancava.
Ho tubi in rame, collettori in ottone e caloriferi in ghisa.
Devo aspettarmi una corrosione dei caloriferi o devo temere anche per i 
tubi?
Di giunti dielettrici manco l'ombra.
Dovrei metterli sui tubi che fuoriescono dal tubo ed entrano nei 
radiatori, giusto? Ma č fattibile ad impianto finito?
ciao e grazie,
C.
Devo fare un discorsetto all'idraulico, mi sa. Ma č possibile che uno 
paga (non ho ancora finito di pagare a dire il vero) un professionista 
e poi scopre tutte queste magagne in un impianto nuovo?
E pensare che io volevo usare tubi in ferro e mi sono stati 
sconsigliati da: idraulico, geometra e persino dal titolare 
dell'impresa.
-- 
Ma questa č un'altra storia...