Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni....problema

Saluti, mi rendo conto che questo non è certamente il periodo migliore per
porre quesiti, mi riferisco al clima e presenze festive, ma proprio perché
gli incontri di questi giorni di festa ha sollevato una discussione mi
permetto di sottoporla alla vostra attenzione sicuro, vista la vostra
consueta eccezionale disponibilità, di trovare risposte.
Alle corte, in casa di mia genero c'è l'impianto di riscaldamento autonomo
con i caloriferi posti a cascata, non so' se è corretto un impianto così
realizzato, pur presumendo di si mi suona strano che qualora io voglia
chiudere un termosifone in una stanza tutti gli altri che si succedono
nell'impianto non possano più funzionare.
La cosa più importante e negativa ovviamente è che per far sì che l'ultimo
calorifero della catena riscaldi in modo accettabile, il primo della serie
debba ustionare le mani al solo avvicinarsi; tutto ciò con un dispendio di
energia e costi notevoli in rapposrto al ritorno calorico.
Senza raccontarvi le discussioni in cui io pur confermando la mia ignoranza
in materia continuo a nutrire forti dubbi sulla bontà di un impianto
siffatto.
Qualcuno mi sa cortesemente dare una indicazione in merito e/o suggerire
come potrebbe essere corretto? Io nella mia stupidità pensavo al
collegamento, in ogni calorifero, dei due flussi entrata/uscita regolati da
una saracinesca o addirittura da una termovalvola...... ma ripeto in materia
sono oltremodo ignorante e quindi lascio a voi la parola.
Vi ringrazio sin da ora per l'attenzione e le eventuali risposte
Cordiali saluti
Gi
PS Ho provato a fare le ricerche nell'archivio ma non ho trovato nulla di
soddisfacente.

 siffatto.
Ma tu guarda cosa si deve inventare un termoidraulico per risparmiare sui
tubi...
Se sono veramente installati come pare di capire dalla tua descrizione,
credo che il sistema più economico per ovviare al problema sia quello di
installare, per ogni radiatore, uno spezzone di tubo che lo "bypassi"
(quindi fra entrata ed uscita), interponendo un... non conosco il nome
esatto, comunque una sorta di distributore, nel senso di una valvola con un
ingresso e due uscite, in cui si può regolare mediante un rubinetto la
frazione di acqua che passa nelle due uscite, posto a "cavallo" della
derivazione by-pass/radiatore.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
PPCSP member

Ci sono impianti monotubo ma hanno apposite valvole e ogni radiatore preleva
solo parte del flusso quello che hai descritto è solo un impianto assurdo!!!

 derivazione by-pass/radiatore.
Io pensavo infatti ad una sorta di valvola termostatica che regolasse il
flusso in funzione della temperatura che si possa controllare e impostare.
L'idraulico che mio genero ha interpellato, dopo aver esaminato l'impianto
gli ha detto che va bene così, siccome però è amico suo.....; ecco perché io
mi sono anche in@@@@@to. Io sono letteralmente profano ma mi è sembrato e la
tua cortese opinione me lo conferma, che ha solo detto idiozie, come
peraltro mi sembra di capire che lo giudichi anche Mr @.
E' sempre difficile suggerire ad altri un modo di operare, senza che si vada
a toccare la loro suscettibilità; riproverommi....
Grazie e cordiali saluti
Gi

una saracinesca o addirittura da una termovalvola...... 
..sarebbe possibile. Basta rifare l'impianto! Rompere i muri, alzare i
pavimenti... cosucce da nulla!
Ho risposto anche iniziare a mia volta ad usufruire dei servizi dei
piu' esperti del gruppo, dopo avere anche seguito da semplce 'lettore'
precedenti interventi sul tema riscaldamento/termosifoni.
Io 
p.es
. avrei intenzione di sostituire gli attuali elementi in
acciaio con elementi (anche un po piu' generosamente dimensionati) in
ghisa. Magari per fare funzionare la caldaia a temperature dell'acqua
piu' bassa e con minori cicli di accensione/spegnimento, adesso
abbastanza frequenti. Attualmente la caldaia e' impostata per fornire
acqua tra 50° e 60° di delta T. Nelle camere piu' distanti
dell'impianto (le camere da letto) non si raggiungono i 20°. La cucina
(dove c'e' la caldaia) e' il locale piu' caldo poi il soggiorno, dove
c'e' il termostato (a poco piu' di due metri da un termosifone!)
regolato tra 22° e 23,5° a secondo delle ore del giorno. Da mezzanotte
alle sei temperature piu' basse e impianto praticamente spento.
Credo inoltre che, escluse le ore notturne, giocare a spegni/accendi
sia controproducente. Meglio cercare di mantenere la temperature piu'
costante possibile anche se questo significa fare andare il
riscaldamento per gran parte del tempo in cui si e' fuori casa.

 a quelli a valle (un by-pass). Considera inoltre se ci fosse una vera
E' proprio questo che intendevo, che attualmente non c'è, esiste solo un
valvola che interrompe appunto il flusso con le ben note conseguenze.
Inoltre se invece di una normale saracinesca, valvola o rubinetto qual dir
si voglia, si installasse un vero e propio by-pass termostatico si sarebbe
risolto il problema...... o forse no?
Gi


Un impianto monotubo usa apposite valvole per impianti monotubo che se
chiusa lascia passare l' acqua nel circuito principale senza spillarne una
parte per i radiatore cosa che avviene se aperta
Queste valvole esistono anche in versione termostatizzabile cosě si puň
regolare il calore su ogni radiatore
Infine i normali circolatori delle caldaie non sono idonee per impianti
monotubo ne occorrono dei modelli ad alta prevalenza

Un buon impianto di riscaldamento lo si fa con una centralina alla quale
vanno collegati tutti i radiatori,e' lei a parzializzare per ciascun
radiatore il giusto flusso,c'e' anche la soluzione dei radiatori in
parallelo che si allacciano tutti a due tubi che fanno da mandata e ritorno
principale,la soluzione dei radiatori in serie secondo me e' la meno
indicata.Nel mio appartamento ho la centralina e non ho mai avuto nessun
tipo di problema,nessun radiatore ha mai avuto problemi di sfiato ecc ecc


What's 'alta prevalenza? ?

 What's 'alta prevalenza? ?
La prevalenza è l'altezza che l'acqua, spinta dalla pompa in esame, è in
grado di superare. Si esprime, in genere, in mca (metri colonna d'acqua),
sebbene può darsi che il Sistema Internazionale di misura preveda
qualcos'altro.
Puoi figurartela come la pressione che la pompa è in grado di imprimere
all'acqua (anche se come definizione non è proprio precisissima).


 ha scritto nel messaggio
news:a0lc8h$a8p$1...@nreada.inwind.it...
