Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: valvola termosifone problematica

Ho dovuto cambiare una valvola del termosifone perch� non girava bene. Un
millimetro di giro (da chiusa) ed entrava poco acqua calda (e quando fuori
particolarmente freddo il calore non bastava); un altro millimetro ed era
come aperta al massimo, si crepava dal caldo. Ho faticato a trovare la
valvola giusta (perch� i due tubicini del muro (entrata/uscita) sono in
verticale). L'installazione della nuova valvola � stata fatta ad arte ma
non funziona. Il termosifone � pieno ma l'acqua � fredda. I due tubicini
del muro sono caldi. Penso che l'acqua entri nel termo ma non riesca ad
uscire. Come mai?

 uscire. Come mai?
quale?
http://www.far-spa.it/home.php?l=ita
hai montato il tubo che va dentro al temosifone ?
oppure e semplicemente chiuso il detentore
(sotto al tappo metallico)
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:1w51nbwe4bwta$.1t5cfd8a0bz9v$.dlg@40tude.net...

Se quello che dici corrisponde al Vero, hai qualcosa che e' chiuso.... ( 
mandata o ritorno....)
Di solito la valvola Rotante  che "apre o chiude" il Termosifone si trova 
sulla mandata e non si agisce MAI sul ritorno .....
Cosa hai combinato ( o come e' combinato l'impianto) a casa tua lo sai solo 
TU !! ;))

 sulla mandata e non si agisce MAI sul ritorno .....
E' tutto aperto. La classica valvola con cui si decide quanto caldo deve
essere il termosifone, e sotto la valvola un "coso" che si gira con una
brucola. Se la chiudo non arriva pi� l'acqua calda in un altor termo dello
stesso piano. Ma il resto della casa continua a funzionare. Per questo mi
hanno detto che probabilmente l'impianto � monotubo con tre braccia
indipendenti. Dalla caldaia si vedono "solo" 4 tubi: andata e ritorno
rubinetti e termosifoni. In queste condizioni ci possono essere tre
braccia? Magari si diramano pi� sopra rispetto alla caldaia che � ina
camera "interrata" (come il garage).

 camera "interrata" (come il garage).
se ï¿œ monotubo e i tubi dell' attacco si scaldano o e il rubinetto
o hai dimenticato di montare il tubo di prolunga che entra nel 
radiatore
in questo caso un pochino dovrebbe scaldare almeno vicino ai rubinetti

Penultimo ha spiegato il 06/11/2009 :


mi fustigo da solo valvole non rubinetti :/

Con la valvola originale non c'era nessun tubo. E' stato aggiunto con
questa nuova valvola. Un tipo ha intuito che l'acqua facesse il giro
dentrola valvola. Perch� se l'acqua entra ma non esce dopo un p� si ferma e
i tubicini del muro si raffredano. Invece continuavano a essere caldi.
Allora a smontato la valvola, ha attaccato il tubo dentro il piccolo pezzo
di plastica che divide entrata e uscita e ora pare funzionare. Ma ci
vogliono dei giorni per giudicare. L'anno scorso ogni giorno che passava
era sempre meno caldo.
Tutto questo problema penso sia dovuto al fatto che la valvola vecchia
aveva un grosso diametro, come l'attacco del termo. Per attaccare la nuova
bigosgna metterci un riduttore (un anello). Probabilmente � quello che
stringe e non fa defluire bene l'acqua.
Il tubo arriva fino al terzoultimo elemento circa, non ricordo bene. I
primi sono meno caldi degli ultimi. Immagino che in fondo l'acqua viene
sparata addosso a questi elementi, i primi invece arriva l'acqua calda che
ha gi� girato per il termo e viene spinta via dall'uscita, quindi meno
calore ed elementi meno freddi. CONFERMI?
C'� una regola per sapere la lunghezza pi� efficace del tubo?

 C'ï¿œ una regola per sapere la lunghezza piï¿œ efficace del tubo?
Sono piu sf...to di te avevo un impianto a 2 anelli e mezzo di monotubo
con radiatori a piastra inadatti a questa tipologia di impianto
per mettere a regime l' impianto serviva una settimana.
Nell unico radiatore che mi rimane con quel tipo di valvola
ho tagliato il tubo a 2/3 della lunghezza del radiatore
ma mi dicono dipenda dalla dimensione del radiatore.
Il giro dell'acqua funziona come da te descritto.