Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia, termostato e valvole termostatiche.

Riscaldamento casetta unifamigliare,
 seminterrato,
 piano terra
e piano mansardato.
I termo a pavimento sono esclusi per mancanza di spazi in 
altezza,
siamo ai limiti per l'abitabilità.
i Termo a parete sono esclusi per mancanza di spazi liberi 
adeguati.
Restano i classici termosifoni in alluminio.
Avete un link ad uno schema funzionale con caldaia a 
condensazione e termosifoni normali?
L'impianto lo farà l'impresa costruttrice,
 che ma vorrei avere le idee un po' più chiare
anche per via dei costi.
 
Sono obbligatorie le valvole termostatiche in una casetta 
unifamigliare?
Se si montano le valvole termostatiche è indispensabile
montare il termostato per evitare che la caldaia resti sempre 
accesa?
Nel caso come andrebbe regolato il termostato rispetto
alle valvole termostatiche?

 alle valvole termostatiche?
 
Metti il termostato nella zona della casa più fredda, e le valvole nella zona più calda. Almeno io ho fatto così: termostato zona giorno (piano inferiore)
e valvole termostatiche nella zona notte (piano superiore dove è più caldo).
In pratica la mattina, appena parte la caldaia, si scaldano prime le stanze superiori e le valvole chiudono i radiatori (20°); quindi la caldaia continua a rimanere accesa finché anche nelle stanze inferiori viene raggiunta la temperatura di 20° impostata sul termostato. A quel punto si spegne la caldaia e pure la pompa di ricircolo. 
Se poi uno vuole mettere le testine anche nei radiatori zona giorno, 
è necessario impostare il termostato ad una temperatura superiore a 20°;
cosicché la caldaia non stacca più in base al termostato ambiente ma solo 
in base al termostato dell'acqua in caldaia. Però, in tal caso, la pompa di ricircolo non stacca mai.
Per questo motivo è preferibile mettere le testine solo nella zona più calda... così le testine fungono da termostato ambiente per la zona notte, mentre per la zona giorno (più fredda) agisce sempre il termostato ambiente che comanda la caldaia.
Altrimenti, occorrono due termostati ambiente e due valvole di zona.
In quest'ultima configurazione, le testine termostatiche perdono gran parte 
della loro ragion d'essere... e rimane, però, quella di uniformare le temperature fra le varie stanze.
 
 
Giovanni

 alle valvole termostatiche?
 
il cronotermostato... collegato a una sonda esterna è UN MUST...
 
IL DISCORSO DELLE TESTINE...è diverso dal tuo... fai conto ... che
al cronotermostato hai 18.9 e stacca a 19 ... ma in un locale...
dove... hai apporto... vuoi il sole... vuoi che cucini... vui che
ci stanno dentro 4 persone 350 kg a 37 gradi ... parlano si muovono
scoreggiano e fanno sesso :) .... etc... in quel locale la temp
è 21.5 .... per cui se avevi messo la termostatica a 20 è già da tempo
che ha strozzato l'acqua di impianto e il calore in esso contenuto
velocità e flusso è stato indirizzato agli altri termosifoni che
non hanno raggiunto ne lo stop del cronotermostato ne.. la tacca
preconfezonata della testina....
 
è più sofisticato il discorso delle testine... se ci pensi poi
lo trovi ovvio .. ma devi prima scindere.... dal cronotermostato...
e dalla sonda esterna
 
la sonda esterna ... ti aiuta a contare il calore di temp della
mandata in casa.. in base al freddo esterno....
 
il cronotermostati ti fa andare una zona due tre.... e parla
con la caldaia
 
le testine... t aiutano... a far raggiungere, riparmiando tempo
e danaro... con input tacche... esempio il 19 gradi del termostato
puo corrispondere se l'impianto è fatto bene... a 19 gradi ovunque...
ma spesso è 20 in qualche parte e 18 in altre..... eccoo... con
le testine... puoi far si che dove vui piu caldo ci resti e
dove vuoi meno caldo.... lo mantieni ... esempio in camera da letto
a meno che ci scopi tutte le ore... dalla mattina alla sera che
cazzo te ne frega se ci sono 19 gradi o 16 ?
 
mdJI
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 alle valvole termostatiche?
 
sono cose diverse
 
il cronotermostato accende e spende l'impianto, le valvole aiutano a 
distribuiree il calore
 
cmq mi paiono discorsi da ingenuo (soprattuttointeso peril risparmio che 
vorresti fare e cioè eliminare crono e testine che a dirla tutta 
costeranno 300 euro)

 si
 
Ti sbagli, sono obbligatorie solo negli impianti centralizzati dei condomini.
 
 
Giovanni

Ti sbagli, sono obbligatorie solo negli impianti centralizzati dei condomini.
 
Come vuole la tradizione italiana, l'obbligo e' stato prorogato.
Lo diventeranno a giugno 2017.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
TONF TONF.... RUMORE DI PALLE DI COGLIONI CHE CADONO....
 
CAZZZO COME SEI ACIDO...
 
COSA FAI DI SERA IN QUESTI PERIODI ? EH ?
SAN VALENTINO ? CHE PORTI ALLA MOROSA ?
 
MDJI


 Ti sbagli, sono obbligatorie solo negli impianti centralizzati dei condomini.
 
capisco che non sia semplice e capisco pure che non essendoci un testo 
unico sull anormativa energetica abbiamo un'infinità di leggi e decreti 
e capsico pure che le norme essnedo generiche lasciano ampi spazi 
all'interpretazione
 
ma una cosa è l'obbligo di termoregolamentazione "imposto" agli impianti 
centralizzati (installazione di contabilizzatori e valvole 
termostatiche) e un'altra è l'obbligo di termoregolamentazione per i 
nuovi edifici con impianti autonomi (installazione  termostatiche e 
cronotermostato)
 
 
 
 


Hai ragione, mi era sfuggito che si stava parlando di impianto di nuova costruzione. Difatti l'obbligo per gli impianti autonomi è per:
- nuova costruzione
- ristrutturazione
- cambio di caldaia.
 
 
Giovanni