Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubo del gas.. incassare?

Sapevo che la normativa sul gas impone di mettere i tubi del gas esterni a 
vista. Nel caso perï¿œ si parli di un tubo del gas dentro l'abitazione, la 
normativa cosa consente per mitigare l'impatto visivo?
Grazie 
Giovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:201002131...@mynewsgate.net...

Incassalo.
Ovviamente con le dovute precauzioni.
Esiste un tubo di rame ricoperto da una guaina molto spessa gialla, questa 
guaina e' distanziata dal tubo , l'estremo interno va sigillato, l'estremo 
esterno va lasciato libero di scaricare all' esterno l'eventuale fuga.
piï¿œ 

 normativa cosa consente per mitigare l'impatto visivo?
dagli un 'occhiata
http://www.ascopiave.it/ascopiave/infoUtili.asp?pag=2
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia, ma invecchia perch� non gioca
 

 
Gliel'ho data ma non ho trovato nessun riferimento al quesito posto.
Giovanni

 Gliel'ho data ma non ho trovato nessun riferimento al quesito posto.
Salvo errori, sono smepre il garzone dell'idraulico, dovrebb eessere 
l'ultimo paragrafo di pagina 1:
http://www.ascopiave.it/cgi-bin/pdf_infoutili/istruzioni%20per%20la%20corretta%20esecuzione%20degli%20impianti.pdf
L'installazione delle tubazioni sotto traccia � consentita a condizione che 
il percorso sia rettilineo verticale ed
orizzontale, ad una distanza non superiore ai 20 cm dagli spigoli paralleli 
del vano; la tubazione, posata in traccia su uno
strato di almeno 20 mm di malta di cemento, dopo la prova di tenuta, deve 
essere completamente annegata in malta di
cemento. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle 
pareti perimetrali esterne n� nelle intercapedini
comunque realizzate. Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o 
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole
ispezionabili non a tenuta.
E' vietato posare tubazioni nello spessore dei solai.
E' ammesso l'attraversamento di intercapedini chiuse, di murature e di 
solai, purch� effettuato con tubazioni senza
giunzioni ed adeguatamente inguainate.
-- 
Fabbrogiovanni

 giunzioni ed adeguatamente inguainate.
                  occhio lungo e...allenato


 il tubo non lo incassa neanche morto?
Prova a chiedere chiarimenti e tra l'altro se � abilitato dovrebbe essere 
informato sulla normativa poi......


  occhio lungo e...allenato
Da grande voglio fare l'idraulico:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 Da grande voglio fare l'idraulico:-)
che aspetti a crescere abbiamo bisogno di idraulici ....veri


 che aspetti a crescere abbiamo bisogno di idraulici ....veri
Lasciami riflettere, non vorrei prendere decisioni avventate.
-- 
Fabbrogiovanni 


Forse perch� vorresti farglielo incassare dove la, sua, interpretazione 
delle norme non gli consente?!
Cordialit�
Gi
-- 
Per chi avesse necessit� di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 normativa cosa consente per mitigare l'impatto visivo?
Puoi dipingere tubi e raccordi (lasciando gialle le manopole dei 
rubinetti!) della stessa tinta usata per i muri, credo.

 ha scritto nel messaggio 
news:201002131...@mynewsgate.net...

potresti usare un tubo senza giunzioni e in tale caso sarebbe  possibile 
metterlo nel muro
a me lo hanno permesso  ma non so se possano esistere limitazioni a livello 
locale