Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa caldaia Saunier Duval SD 623 N

Questo week end sono andato nela casetta in montagna di mio suocer, ed
ho avuto la sgradita sopresa del riscaldamento che non funzionava.
Colpa della pompa del riscaldamento della caldaia, una vecchiotta
Saunier Duval SD 623 N; infatti con la caldaia in posizione "inverno"
ed il contatto dal termostato, parte la ventola di aspirazione, ma la
pompa non va.
Un tecnico locale, da me interpellato, ha alzato le spale: impossibile
trovare il ricambio, l0unica chance era l'installazione di una nuova
caldaia.
Che ne dite? E' davvero così difficile trovare il ricambio?
Lo so: la caldaia è vecchia, ma a parte questo episodio finora ha
svolto egregiamente il suo lavoro, non ha perdite, ed anche la portata
dell'acqua calda è più che buona... insomma: un vero peccato buttarla.
Qualcuno mi sa suggerire qualche negozio di ricambi/centro di
assistenza dove trovare il pezzo?
Grazie a tutti, e Buon Anno!

 pompa non va.
Prima cosa, verificare se si e' bruciato l'avvolgimento.
Se l'avvolgimento e' a posto, all'accensione si dovrebbe sentire che 
vibra, cercando di girare. Allora forse e' solo incrostata/inceppata.
Qualche volta una pompa non nuova, dopo mesi di fermo, puo' incantarsi.
Basta aprire il tappo di spurgo (sull'asse) e dovrebbe essere possibile 
farle fare qualche giro con il cacciavite (all'inizio e' un po' duro), 
poi si mette a girare da sola.
Al limite si puo' smontarla completamente e dare una pulita e rimontarla.
Se invece e' proprio l'avvolgimento che si e' bruciato, si puo' andare 
da un'artigiano che avvolge motori elettrici per fare rifare 
l'avvolgimento (ho fatto cosi' a suo tempo per il motore 
dell'aspirapolvere bruciato perche' aveva aspirato acqua, costo circa la 
meta' di quanto costava l'aspiratore, non regalato, ma pur sempre un 
risparmio, e funziona ancora dopo anni di uso).
Se invece si tratta di usura dei cuscinetti, basta cambiarli. Se e' la 
paletta (centrifuga) si puo' farla di rifresare. Insomma, bisognerebbe 
sapere quale e' il problema. Un bravo artigiano ti portera' forse via 
piu' di quanto costa una pompa nuova, ma almeno recuperi la caldaia (che 
costa ben piu' di una pompa). Pero' prima di arrivare alla 
"ricostruzione" le pompe dovrebbero essere abbastanza standardizzate e 
spulciando tra i cataloghi di terze parti, qualcosa di simile si 
dovrebbe fare.
Infine, resta la possibilita' di andare ai recuperi e smontarla da una 
vecchia caldaia, gettata magari perche' bucata e non per la pompa.
Insomma, le opzioni sono parecchie, si tratta di capire dove sta il 
problema.
R.L.Deboni

Achille ha scritto:

Ciao,  penso di poterti aiutare, ma scrivimi in privato, non vorrei che 
qualche utente facinoroso di questo gruppo mi cominciasse a riprendere 
per spudorata pubblicità
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.

 by kandinsky62
No, dai, chi se ne importa della pubblicita' se ha a che fare col fai da te, 
e' interessante sapere come muoversi e capire il funzionamento, fra l'altro 
ho la stessa caldaia e quindi una ragione in piu' per aumentare le mie 
conoscenze.
Se proprio non vuoi renderci partecipi in pubblico, la parte tecnica puoi 
postarla anche a me?
Fra l'altro ho cercato di convincere il tecnico autorizzato a farmi avere lo 
schema elettrico/elettronico ma mi ha detto che loro non ce l'hanno, se si 
rompe una scheda la mandano a riparare, speravo di trovarlo perche' avevo 
intenzione di fare qualche modifica sulla regolazione della temperatura 
dell'acqua sanitaria, essendo fissa la volevo regolare a mio piacimento 
com'era nella mia casa vecchia.
Mi sono arreso e quando arriva l'estate abbasso la pressione della 
regolatrice del gas cosi' tengo la temperatura bassa, secondo me e' inutile 
scaldarla a 70 gradi per poi raffreddarla, si aumentano i consumi di gas e 
acqua per nulla.
Buon anno da Drizzt. 

 postarla anche a me?
Nulla di che DrizzT do'Urben, ho solo comunicato che molto probabilmente 
sono in grado di trovare il suo circolatore nuovo.
Per il resto quoto tutte le soluzioni di R.L.Deboni tutte soluzioni 
valide se non si trovasse il ricambio.


 Prima cosa...
Grazie mille per l'utilissimo messaggio: io la pompa non mi sono
azzardato a smontarla, perchè non ne ho mai monatata una e non volevo
correre il rischio di danneggiare i supporti o altro.
Il tecnico che ho chiamato ci ha smanettato un po', poi ha detto che
la pompa "ha perso di valenza" (immagino si riferisse alla potnza
aspirante della pompa). Ha svitto un tappo, ci ha infilato dentro il
acciavite ed ha detto che se la pompa fosse stata in efficienza
avrebbe dovuto tirare dentro il caccivite con molta più forza di
quanto non facesse.
D queste poche info, mi sembra di capie che l'avvolgimento non è
bruciato, perchè altrimenti la pompa non doveva proprio partire e
quindi il caccivite non doveva risucchiarlo nemmeno un po', giusto?
Posso provare a smontare la pompa, ma è complicato?
Se no sbaglio è fissata con quattro viti, e poi c'è una manopolina di
plastica nera sukl davanti che si trova su una stffa fissata anch'essa
con due viti: sono solo queste sei viti da svitare?
Se avete qualche indicazione utile su come smantarla, anche perchè se
riesco a trovare il pezzo nuovo comunque mi piacerebbe sostituirmela
da solo.
Grazie a tutti. Ciao

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Quindi non va neppure se apri l'acqua calda in posizione estate?
Secondo quanto detto dal tecnico la pompa gira ma non abbastanza, e' un 
tecnico autorizzato Saunier Duval?
Se la pompa gira anche piano il riscaldamento dovrebbe andare, magari non 
arriva in ogni termosifone ma qualcosa deve fare, anche l'acqua sanitaria si 
dovrebbe scaldare, se invece non gira proprio bisogna vedere se e' bloccata.
Fai sapere le prove che fai.
Buaon anno a tutti da Drizzt.

 dovrebbe scaldare, se invece non gira proprio bisogna vedere se e' bloccata.
Ripeto: l'acqua sanitaria va comunque, indipendentemente dalla pompa.
Solo il riscaldamento non va.
Ciao

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dunque, in ogni caso, estate o inverno, sanitaria o riscaldamento, la pompa 
deve girare, se dici che l'acqua sanitaria si scalda regolarmente allora la 
pompa gira bene altrimenti andrebbe in ebollizione lo scambiatore.
Se il bruciatore non parte solo in inverno e solo col riscaldamento la causa 
non e' la pompa, potrebbe essere lo switch che seleziona l'inverno che non 
fa piu' contatto, smontarlo e' abbastanza facile, controllalo e fai sapere.
Saluti da Drizzt. 

 fa piu' contatto, smontarlo e' abbastanza facile, controllalo e fai sapere.
Premetto che non conosco bene quel modello di caldaia, ma se lo 
scambiatore è unico non è detto che la pompa deve girare per il circuito 
sanitario.
Quindi si può avere regolarmente l'acqua calda ma non il riscaldamento.


 -- 
La caldaia e' la stessa che ho io e per scaldare l'acqua sanitaria deve 
girare la pompa, il difetto dello switch e' abbastanza comune, di piu' per 
quello dell'acqua sanitaria ma probabilmente anche per quello del 
riscaldamento, in realta' non riesco a pensare ad un altro tipo di guasto 
che intervenga solo per il riscaldamento, e' tutto in comune tranne i due 
switch.
Saluti da Drizzt. 

Ci sono caldaie in cui lo scambiatore sanitario č concnetrico a quello del 
riscaldamento e l'acqua calda si ha proprio a bruciatore acceso e pompa 
spenta
Cosě risparmiano lo scambiatore acqua riscaldamento acqua sanitaria e 
valvola
I circolatori si possono comunque cambiare in tutte le caldaie basta 
misurare distanza degli attacchi e loro misura
Sempre a mia memoria i circolatori spesso muoiono perchč si rovinano quella 
sorta di cuscinetti su cui ruota l'albero e la girante diventando rumorose e 
poi iniziano a sfregare di brutto e quindi girano piano
Occhio che non sia banalmente bloccata cosa che capita normalmente per le 
caldaie in cui la pompa gira sol oin inverno e non ha l'apposita funzione la 
scheda (che l'attiva ogni tanto ma ce l'hanno solo cladaie recenti)
Ottimi i Grundfos per mia esperienza 

 fa piu' contatto, smontarlo e' abbastanza facile, controllalo e fai sapere.
La caldaia ha una leva che passa tra le due posizini, estte ed
inverno: è quello lo swich a cui ti riferisci?
Posso provare a smontarlo ed a pulirlo, però tieni presente che quando
passa dall'estate all'inverno, e se il contatto del termostato è
chiuso, parte immediamente la ventola dell'aspirazione, il che mi fa
pensare che lo switch funzioni.
O forse tu ti riferisci ad un altro switch?
Ciao

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mi riferisco proprio a quello switch, verifica che chiuda bene il contatto 
cosi' eliminiamo una possibile causa.
Buon anno a tutti da Drizzt. 


Nel caso della nostra non e' cosi', lo scambiatore e' unico e c'e' una tre 
vie che si sposta con la depressione creata dall'apertura di un rubinetto e 
che va a premere uno di quei switch che dicevo per fare accendere il 
bruciatore.
La sostituzione della pompa e' abbastanza difficoltosa in quanto e' 
conglobata nel sistema e si deve smontare praticamente tutto, in pratica non 
e' possibile adattargli un altro tipo di pompa che non sia la sua originale.
Mi chiedo quale sia la miglior caldaia in commercio che ci si possa lavorare 
bene e i ricambi si trovino altrettanto bene.
Buon anno a tutti da Drizzt. 

 bene e i ricambi si trovino altrettanto bene.
Junkers...??


 pompa gira bene altrimenti andrebbe in ebollizione lo scambiatore.
L'acqua sanitaria non ha bisogno della pompa per circolare. Circola gia' 
per i fatti suoi, grazie alla pressione dell'acquedotto.
R.L.Deboni

 ha scritto nel messaggio 
news:wO-dndoPHd7UG-fa...@giganews.com...

Ciao, chiaramente stiamo parlando del circuito chiuso dello scambiatore ;-)
Buon anno da Drizzt. 

 Ciao, chiaramente stiamo parlando del circuito chiuso dello scambiatore ;-)
Scusa Drizzt, potresti spiegarmi meglio questa differenza (io ono un
totale ignorante in materia)?
In effetti anch'io avrei detto che per l'acqua calda la pompa non
interviene perchè circola grazie alla pressione dell'acquedotto, ma
evidentemente non è così, da quello che scrivi.
Mi piacerebbe capirne di più: se ti va e ti vuoi dilungare un pochino
su come funziona una caldaia tipo la mia, te ne sarei davvero grato.
Ciao

 Ciao, chiaramente stiamo parlando del circuito chiuso dello scambiatore ;-)
Scusa Drizzt do'Urden mi permetto di farti un esempio. Uno scaldabagno a 
gas solo acqua calda ha uno scambiatore senza pompe e funziona 
regolarmente.In alcune caldaia con un unico scambiatore il principio di 
funzionamento per la produzione dell'acqua calda e uguale a quello dello 
scaldabagno, non c'è bisogno della pompa per ottenere l'acqua calda. 
Discorso diverso per caldaie con il doppio scambiatore in questo caso la 
pompa serve anche per l'acqua calda.


 -- 
Certamente, sono pienamente d'accordo ma la caldaia in questione funziona 
come ho descritto, uno scambiatore con valvola a tre vie idraulica, in 
posizione estate la tre vie e' bloccata su ricircolo e la depressione creata 
dall'apertura di un rubinetto fa intervenire il famoso switch che accende il 
bruciatore e fa partire la pompa mentre in posizione inverno la tre vie e' 
libera e normalmente sta in posizione per fare circolare l'acqua all'interno 
dei termosifoni, quando si apre un rubinetto, la tre vie si sposta in 
posizione di ricircolo e l'acqua del circuito gira solo all'interno dello 
scambiatore.
Vi mando in privato una foto del manuale.
Saluti da Drizzt. 

 acqua per nulla.
Parlando con "Sunier Duval" mi hanno detto che non c'è la possibilità di 
regolazione (la caldaia è vecchiotta).Hanno trovato strano il discorso 
della riparazione della scheda elettronica visto che si trova 
tranquillamente ancora in commercio.
Comunque la tua idea di riduzione pressione gas in estate, è l'unica 
soluzione valida.
Hai ragione, molti tarano l'acqua calda sanitaria a 45/50° e poi al 
rubinetto miscelano a 38/40° con inutili consumi di acqua e gas.


 scambiatore.
Ieri ho fatto una ulteriore prova sulla caldaia: la pompa mi pare che
gira correttamente (ho provato con un cacciavite sulla vite di
sblocco), e tendenzialmente escluderei anche lo switch che ad una
prima analisi sembrerebbe a posto.
il problema è che in posizione inverno inon parte il bruciatore, e
probabilmente la prevalenza della pompa è scarsa (questo a detta del
tecnico del paese).
A questo punto, vista l'incertezzad ella diagnosi, mi sono rivolto
all'Assistenza ufficiale della SD, e vediamo cosa mi dice.
Grazie a tutti per l'aiuto