Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: 2 Magnetotermici in cascata, si può ??

ciao a tutti, situazione:
ho il mio bel quadro elettrico in casa composto dal principale 
interuttore
differenziale e vari magnetotermici per varie zone...
ora sorge l'opportunità di alimentare una zona fuori di casa con un 
carico massimo
di 300 - 400 W, la mia idea era di comperare un altro magnetotermico
e metterlo appunto dove arrivano i cavi il più vicino possibile dove mi 
servirà
l'alimentazione.. è corretto secondo voi l'inserimento di un secondo 
magnetotermico dopo il primo ???
Giuseppe 


è corretto, il peggio che può capitare è che non essendo coordinati in caso 
di guasto scattino entrambi il magetotermici, con un po di perizia si può 
tentare di sceglierli in maniera da essere selettivi.
ciao.
Lo 


-- 

 ha scritto nel messaggio 
news:iujssu$8d9$1...@speranza.aioe.org...

direi di si, sceglilo tarato giusto per la linea che andrai a proteggere.
per fare un esempio, si usa fare cosi' per gli elettrodomestici piu'
grossi (un termico per il forno, uno per il condizionatore, ... )
alberto 

 l'alimentazione.. 
Lei puo' mettere in cascata tutti i magnetotermici che vuole.
Semmai, la domanda da porsi e' il posizionamento dei magnetotermici a 
valle e le conseguenze.
Per esempio, supponiamo che abbia a monte un magnetotermico da 16A 
(definiamolo A).
E che debba fare un percorso di 40 metri fino al punto di utilizzo fuori 
casa.
E che per il carico di 300-400W metta un magnetotermico da 10A 
(definiamolo B).
Se lei mette il magnetotermico B vicino al punto di utilizzo, a mio 
parere dovrebbe usare un cavetto da 2,5 mm2 di sezione fino al 
magnetotemico B, anche se l'utilizzo a valle e' solo per 10A.
Se invece mette il magnetotermico B vicino al magnetotermico A, il tratto 
di cavetto da 2,5 mm2 si riduce a poco, uno spezzone, ed a vale del 
magnetotermico B, fino alla presa dell'utilizzatore, puo' bastare un 
cavetto da 1,5 mm2.
Insomma, con un diverso posizionamento del magnetotermico puo' 
risparmiare sul costo del cavo e se la distanza e' notevole, possono 
essere soldini.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web il 
sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 ha scritto nel messaggio 
news:iujvhr$r0d$1...@news.nonsolonews.it...

---------------------->>
si, ma a questo punto dovrei solo sdoppiare il cavo che tutt'ora serve 
la caldaia esterna
a casa...
mentre penso di avere maggiore protezione comperando un piccolo quadro 
inserire
2 magnetotermici da 6A uno per la caldaia ed uno per la nuova utenza da 
300-400 W.
che dici ??
G

 essere soldini.
ok.. il mio schema era questo...
arrivano dal quadro generale i 3 cavi (cavo terra) che alimentano la 
caldaia
che ho fuori casa, avrei sdoppiato l'alimentazione sia per la caldaia
protetta dal magnetotermico del quadro generale, e nel nuovo 
magnetotermico
(da 10A oppure da 6A) avrei alimentato e protetto
la nuova utenza... è corretto ???
Giuseppe


Joe ha usato la sua tastiera per scrivere :

E' correttissimo.
Basti pensare a come sono protette le linee in un impianto.
Porto l'esempio di casa mia.
Dal contatore si entra nel primo quadro che c'è subito sotto.
E c'è una protezione generale (fusibili+magnetotermico+differenziale 
superimmunizzato).
Poi partono delle singole linee, ognuna delle quali ha il proprio 
magnetotermico o magnetotermico+differenziale (non immunizzato).
Già qui, quindi, abbiamo un magnetotermico in cascata al magnetotermico 
generale.
Poi alcune di queste linee entrano dentro dei sottoquadri.
E in ogni sottoquadro c'è un magnetotermico di quadro.
E siamo al terzo MT della cascata.
Poi ci sono linee con MT specifici per assorbimenti bassi.
Ad esempio, se penso alla pompa filtro della piscinetta da giardino, 
dall'uscita del contatore ad arrivare alla presa IP66 della pompa, ci 
sono fusibili e 4 magnetotermici (F32->C25->C25->C16->C6) e due 
differenziali (30mA S.I.->30mA).
Ma sai che vista così forse sono esagerato?
Non ci avevo mai riflettuto...
Alberto

 corretto ???
Non sono sicuro di capire cosa intende, ma la regola e' semplice: 
"il cavetto elettrico ed i componenti (prese, etc.) immediatamente a 
VALLE di un magnetotermico devono essere dimensionati secondo i valori di 
portata di quel magnetotermico"
Facci sempre cosi', e non sbagliera'.
Esempio: Magnetotermico da 10A vicino al contatore --> 10 metri di 
cavetti da 1,5 mm2 --> Magnetotermico da 25A --> 10 metri di cavetti da 4 
mm2 --> utilizzatore (meno di 2 kW di potenza).
E' perfettamente lecito, allo stato risulterebbe sopra dimensionato il 
secondo tratto, non potendo caricare piu' di 2 kW a causa del 
magnetotermico piu' a monte, quello da 10A.
E se qualcuno dice che fare cosi' non ha senso, basta considerare il caso 
di una ristrutturazione di un'impianto elettrico a piu' avanzamenti. Ad 
esempio, supponiamo che ad una casa venga aggiunta una piccola officina, 
e si predisponga l'impianto nell'officina per alla massima portata 
domestica residente (4 kW per alcune ore). Supponiamo che per la modifica 
della tratta a monte si attenda di fare alcuni lavori di ristrutturazione 
della abitazione, per mettere dei tubi corrugati piu' grossi nei muri, in 
modo da fare posto ai cavetti da 4 mm2 a partire dal misuratore del 
fornitore elettrico. Ebbene, l'impianto puo' restare cosi' per anni, 
ovviamente con la limitazione dei 2 kW e quindi il mancato utilizzo di 
tutta la portata della nuova sezione.


> �

-----------------
volevo ringraziare quanti mi hanno dato suggerimenti...
quindi proceder� sul da farsi..
grazie a tutti
Giuseppe


È il mio caso ma il mio problema è che non passano cavi  dal tubo spiralato ma vorrei mettere un quadro vicino alla utenza con 3 interuttore da 10 16 e 20  , e poi attaccarmi alla linea da 4 mm ,  si può fare ? Se si cosa mi serve 
 
 

magnetotermico dopo il primo ???
 
Secondo me potresti fare così 
 
Differenziale principale che hai in quadro 
Al quale colleghi il termico di portata adeguata. 
Mi pare inutile però un termico tarato sotto i 10A perché se deve scattare scatta comunque, ad esempio a casa abbiamo il c16 che scatta pure se il guasto è su un semplice trasformatore da 70w. 
Qui sembra doveroso ricordare che il magnetotermico scatta principalmente per cortocircuito, la parte termica è un limitatore di corrente in caso si assorba più del carico nominale. 
 
Tu hai detto che dovrai assorbire circa 500 watt, penso che l'uso principale di questi siano delle lampade. 
Qui ti ricordo quanto può risultare comoda una spina all'esterno. 
Se tu metti un c16 dopo il differenziale con cavi da 2,5 (oltre i 30m ti consiglio almeno un 4mmq) e colleghi le lampade ad un cavo da 1,5mm, poi un cavo da 2,5 alla presa, sei apposto.