Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dove far passare i tubi del riscaldamento?

Perdonatemi se ripropongo un quesito che fu posto forse qualche tempo fa.
In una casa da ristrutturare, al piano terra, nella quale andranno di 
preferenza "incollati" i pavimenti nuovi su quelli vecchi, i tubi del 
riscaldamento autonomo a caloriferi devono (o preferibilmente dovrebbero) 
passare sotto il pavimento oppure possono passare anche all'interno dei 
muri, magari all'altezza del battiscopa per evitare la formazione di bolle 
d'aria con relativa necessità di valvole di sfogo? Io nel passare i tubi 
sotto il pavimento vedo solo un vantaggio (la difesa dalla risalita del 
freddo dal piano cantine sottostante, visto che la casa è al piano terra), e 
diversi enormi svantaggi (la necessità di spaccare il pavimento per 
qualunque perdita; il maggior tempo necessario a "diagnosticare" una 
perdita, che andrebbe verso il basso e intaccherebbe il soffitto delle 
cantine sottostanti, con conseguente danno a terzi). L'impianto con i tubi 
nel muro, viceversa, mi sembra anche più facile non solo da manutenere, ma 
anche da realizzare (e dunque minori costi) perché un conto è rompere il 
pavimento, ripristinarlo e incollarci sopra il pavimento nuovo, un conto è 
eseguire tracce murarie. Se la mia analisi è giusta, perché alcuni 
impiantistti (secondo me in cattiva fede) me l'hanno sconsigliata?
Chiedo come sempre il vostro gentile parere.
Peutz 

 ha scritto nel messaggio
news:uNowf.21285$av6....@tornado.fastwebnet.it...

Allora:
- i tubi che usi per l'impianto, sia che passino nel pavimento o nel muro,
sono isolati; il fatto che "riscaldino" per dispersione il pavimento anzichè
il muro è irrilevante
- tra lo spaccare un pavimento ed un muro in caso di perdita, è preferibile
il primo; l'unico "trucco" consiste nel conservarsi un numero adeguato di
piastrelle "di scorta". Sarebbe comunque auspicabile che i tubi non
perdessero... :-)
- Se l'impianto è fatto bene (tubi in rame cotto), le uniche giunzioni e
saldature saranno esterne sia al muro che al pavimento; dei tubi, sepolti
sotto pavimento o nel muro, dovrebbero preoccuparsi solo i tuoi pronipoti
- Se l'impianto perde, il fatto di avere la perdita direttamente nel
pavimento o a dieci centimetri d'altezza nel muro è irrilevante: l'acqua
alle cantine arriverà comunque...
- Non vedo perchè nei tubi dentro i muri dovrebbero formarsi meno bolle che
in quelli sotto pavimento
Saluti               Nuovomedioevo

 in quelli sotto pavimento
In effetti mi devo essere espresso male: non intendevo dire che nei tubi a 
parete si formano meno bolle, credo che l'importante sia far passare i tubi 
in basso, comunque più in basso rispetto alle valvole di sfogo del 
radiatore, per evitare che si formino bolle d'aria all'interno del tubo 
stesso.
Grazie,
Peutz 

 Peutz
In questo periodo sto vedendo molto impianti di riscaldamento. Come dici tu 
lo fanno quando devono sostituire i tubi vecchi in ferro con quelli nuovi in 
rame, per non rompere troppo.. fanno un anello intorno l'appartamento e lo 
collegano ai termosifoni;). Negli impianti nuovi però.. partono per ogni 
termosifone due tubi da un collettore. ;) Non so' se sia un vantaggio o alla 
fine sia ininfluente! 

 stesso.
No, l'importante è non farli passare troppo in alto.
Ma non stiamo parlando di centimetri... considera che ci sono delle
situazioni dove si riesce a far passare i tubi SOPRA ad una porta (quindi a
due metri e passa di altezza!!!) senza bisogno della valvolina di sfogo
superiore!
Saluti                        Nuovomedioevo