Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come faccio a capire se è umidità di risalita o condensa?

Casa con muri in pietra pieni spessore 50 cm
Intonaco interno rifatto 3 anni fa.
Locale cucina, su una parete c'e' umidit� (e conseguente muffa) fino a
50 cm. Oggi ho tolto i pensili e ho notato che dietro uno di essi
(quello ad angolo) c'era molta muffa. Ma anche dietro agli altri
iniziava a vedersi leggermente sul muro al di sopra delle piastrelle.
Essendo una casa di vecchia costruzione senza vespaio sotto il
pavimento e senza isolamento per l'umidit� di risalita, ho sempre
pensato fosse quella la causa. Oggi per� parlando con un amico mi ha
detto che molto spesso quella che si prende per umidit� di risalita �
invece condensa dovuta all'umidit� prodotta nel locale.
Come posso fare ad identificare la mia umidit�?
Quali sono gli interventi piu' efficaci per sanare la situazione?
Considerate che il prossimo anno pensavo di fare il cappotto esterno,
per� non � che corro il rischio di peggiorare la situazione? Infatti
se fuori non traspira pi� non � che mi torna tutto all'interno anche
piu' di adesso?
grazie 
saluti
james

 invece condensa dovuta all'umidità prodotta nel locale.
mah in genere la condensa si forma in alto o dietro armadi o pensili o
incorrispondenza di punti più termicamentenon isolati (tipo pilastrio
inserti incemento armatononcoibentati esternamente), per il fatto che
l'aria calda umida prodotta dentro il locale va in alto e lì incontra
la parete fredda  e crea la consdensa
Se la tua è in basso e diciamo continua sulal lunghezza della parete,
mi dà molto idea che invece sia di risalita!
Bacio
Cai

 invece condensa dovuta all'umidit� prodotta nel locale.
mah in genere la condensa si forma in alto o dietro armadi o pensili o
incorrispondenza di punti pi� termicamentenon isolati (tipo pilastrio
inserti incemento armatononcoibentati esternamente), per il fatto che
l'aria calda umida prodotta dentro il locale va in alto e l� incontra
la parete fredda  e crea la consdensa
Se la tua � in basso e diciamo continua sulal lunghezza della parete,
mi d� molto idea che invece sia di risalita!
Bacio
Cai
*** se � nera � muffa, e al 98% deriva dalla condensa
se � bianca � salnitro e al 98% deriva dall' umidit� di risalita
spruzza tutto con varichina e lascia asciugare, se il nero sparisce era 
muffa.
rivernicia con pitture a base di calce, per un bel po' non avrai pi� 
problemi
(o quasi;) 


Allora credo di avere tutte e due (che sfiga)
Per la condesa areando adeguatamente il locale e magari con un
deumidificatore si dovrebbe evitare il problema in fututro.
Per l'umidit� di risalita invece cosa si puo' fare?
Ho letto vari siti che propongono soluzioni di vario genere ma non mi
convincono molto.
Il taglio muri lo escluderei perche' distrugge staticamente
l'edificio.
Anche le infiltrazioni di resina mi danno l'idea di avere qualche
problema, infatti come pu� la resina andare nel muro se il muro �
pieno?
Inoltre se � umidit� di risalita e io faccio il cappotto esterno,
rischio che il muro a contatto con il cappotto diventi uno schifo? O
rischio che tutta l'umidit� esca all'interno (non avendo pi� vie di
uscita all'esterno?
james

 james
peps 

>
Pensando alla soluzione della siringatura (� una casa abitata, quindi
il taglio muri � impensabile) hai idea di quali possono essere i costi
e la durata della soluzione?
Sul cappotto invece che materiale conviene usare? Leggevo di cappotti
in silicati di calcio che assorbono l'umidit� del muro. Ma non � che
funzionano solo per un po' e poi fanno la fine dei sali dei
deumidificatori?
Ma il cappotto deve andare un pezzo anche sotto terra o lo si finisce
a filo con il terreno?
Saluti
james

Non sono esperto come altri, per� ho avuto un problema simile ed era solo 
condensa, per quanto incredibile mi sembrasse quando me l'hanno spiegato. Ho 
risolto quasi al 100% praticando un piccolo sfiato con l'esterno vicino al 
soffitto ed in corrispondenza del punto pi� critico. Poi ho pulito e 
ripitturato con pittura a calce, e non ho pi� visto quasi umidit�.
Da profano, ti consiglierei prima questa soluzione, a costo irrilevante, e 
poi - se non funziona - vedere altre soluzioni pi� complesse. 


wrote:

Per la muffa si, ma il problema � che su alcune pareti in basso c'e'
il salnitro bianco. E quello mi pare di capire che difficilmente pu�
venire dall'interno

 ha scritto nel messaggio 
news:5amae5dbesg2mi1l0...@4ax.com...

potrebbe anche essere soltanto umidit� di risalita attraverso l' intonaco 
che fa da ponte scavalcando il tagliamuro (se c'�)
risolvibile rifacendolo per un breve tratto con un buon intonaco 
demumidificante o semplicemente spennellando il muro di cemento osmotico o 
prodotti tipo thoroseal prima di reintonacare 

 james 


L'intonaco deumidificante � un prodotto particolare? Perch� la parete
interna � stata intonacata 3 anni fa, pero' credo con intonaco
classico.
Non vorrei fare tutto l'intervento di infiltrazioni per poi scoprire
che bastava reintonacare il muro.
Come si pu� identificare con precisione la causa di questa umidit�?

 Come si pu� identificare con precisione la causa di questa umidit�?
togli l' intonaco ammalorato e controlla che ci sia il taglia muro, ovvero 
uno foglio di plastica/vetroresina/guaina bituminosa che isola le fondamenta 
dal muro.
se c'� ed � in buono stato, al 99% l' umidit� sale solo per l' intonaco 


Il tagliamuro non c'e' di sicuro. Parliamo di un muro costruito negli
anni 20!!!!

 ha scritto nel messaggio 
news:nlpae5hrnec16vijp...@4ax.com...

e allora stacca le parti di intonaco ammalorate ( la regola vorrebbe che se 
ne togliesse fino ad almeno 50 cm in altezza in pi� della parte rovinata) e 
ripristina con un buon intonaco deumidificante, seguendo scrupolosamente le 
istruzioni.
altrimenti un buon trucco � grattare solo la parte superficiale che si 
sbriciola e dare varie rasate di colla da piastrelle, grigia e/o per esterni 
� meglio, una sopra all' altra anche in giornate successive . l' ultima 
mista sabbia in maniera da poterla fratazzare.
contro macchie di umidit� non devastanti, � micidiale e non costa niente. 

 anni 20!!!!
Guarda un po' questa soluzione:
http://www.osmoterra.it/


wrote:

Ma funziona davvero? Non � come il tubo della Tucker?
Qualcuno ha avuto esperienze personali?

 Qualcuno ha avuto esperienze personali?
E` un sistema basato si un principio fisico, l'elettro-osmosi inversa.
Prima lo facevano stendendo dei cavi, ora con un debole campo
elettrico. In Austria e Germania ci sono migliaia di case asciugate
con questo sistema.