Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico, restart e contatore.

Amici di IHFDT,
vorrei qualche informazione competente per quanto riguarda alcune
modifiche che vorrei realizzare al mio impianto elettrico, chiedendovi
di perdonarmi se il mio linguaggio non e' propriamente da
elettricista. Vado in ordine:
- Ho scoperto che gli installatori hanno collegato il condizionatore
alla linea 10A, con ovvi problemi e fastidi. Per spostarlo nella linea
16A, verificata la sezione dei cavi, e' sufficiente collegarlo nella
linea di distribuzione presente nella scatola di derivazione,
corretto? Tanto per capirci nel morsetto trasparente della
distribuzione 16A?
- Il centralino e' pieno, non ha piu' postazioni disponibili. Contiene
il differenziale magneto termico, il magnotemermico C10A, il
magnotermico C16A, l' alimentatore del circuito 12V del campanello.
Ciscuno occupa 2  moduli, per un totale di 8. Volendo installare un
Restart, come posso "fare spazio?". Ci sono magnatetermici da 1
modulo? Se si sono altrettanto "performanti"? Oppure ci sono ronzatori
alimentati dalla 220V, cosi elimino l' alimentatore ad esempio? In
ultima analisi, sostituire il centralino con uno piu' grande cosa
comporta?
- La necessita' di far spazio nel centralino deriva dal fatto di
volere mettere un Restart della Gewiss. Quale mi consigliate?
Ovviamente lo installerei per non dovere piu' rischiare di vedere l'
orribile spettacolo dei congelatore del frigo dopo qualche giorno
senza corrente... tuttavia ho scoperto che un condomino nel locale
contatori ne ha installato uno immediatamente a valle del contatore
ENEL, da qui la domanda... un restart opportunamente dimensionato
potrebbe eviarmi il fastidioso problema di scendere le scale e
attraversare il cortile in pigiama durante una notte fredda e
tempestosa perche' ci sono accesi condizionatore, forno, luci e
ahime', asciugacapelli? A questo punto lo installerei immediatamente a
valle del contatore e mi eviterei il problema di sistemare il
centralino.
Scusatemi se vi ho "invaso" di domande... attendo fiuducioso i vostri
commenti.


attento ceh il restart non scatta se hai troppo prelievo di potenza ma 
se ad esempio (in genere per scariche atmosferiche) il differneziale 
riscontra corrente dispersa).
il restart in quel caso ti aiuta ma se hai troppo prelievo in casa no, 
per quello non puoi nemmeno affidarti bene ai megnetotermici perchï¿œ se 
ad esempio se consumo 2KW (meno di 10A) sulla linea protetta dal maneto 
da 10A lui non scatta idem se prelevi 2kW dalla linea da 16 (a maggior 
ragione il magneto da 16 non scatta per meno di 10A)
ma la somma total esupera il disponibile di 3 KW del contatore (puoi 
trovare una situazione simile pure se hai un contatore da 4.5 ...il mio 
era solo un esempio eh)
quindi in questa situazione ï¿œ il contatore a dire stop non i 
dispositivi del quadro domestico.
per fare quello ceh vuoi fare o comperi un PIN UP (ma se n'ï¿œ discusso 
molte volte, non penso ceh sia l'idea migliore e ceh l'ENEL o chi per 
lei digerisca bene la cosa) o impari a parzializzare i carichi!
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 ahime', asciugacapelli?
No. E' molto difficile ( se non impossibile) riuscire a far intervenire, per 
eccessivo consumo,  "qualcosa che vogliamo noi" al posto del contatore .
--
Giorgio

 differenziali.
Vorrei sostituiere il mio che spesso scatta durante i temporali. Spulciando 
i vari listino ho notato, per�, che la grossa differenza di prezzo c'� tra 
quelli in classe A e quelli AC (100 euro contro 50 se non ricordo male), 
mentre un AC antiperturbazione non costa poi cos� tanto in pi�. Mi ero 
quindi orientato verso quest'ultimo, potrebbe essere una scelta valida? Hai 
qualche link che spieghi perch� il salvavita salta durante i temporali o a 
causa di perturbazioni esterne?
Thanks
--
Frasnt 


però poi vanno coordinatibene idifferenziali, ilprimarioe i secondari!
Bacio
Cai

per� poi vanno coordinatibene idifferenziali, ilprimarioe i secondari!
Altrimenti noi "l'ettrici" a cosa serviamo?!? :)
Ciao
--
Giorgio

 o a causa di perturbazioni esterne?
Sul momento non mi viene in mente nessun link specifico. Al tuo posto 
proverei a cercare su electroportal o plcforum.
C'era sicuramente qualcosa su qualche catalogo/guida/libro. Ma dovrei 
cercare. Se hai pazienza (molta...), se e quando mi capiter� di trovare 
l'articolo te lo invier� via email.
Comunque alcuni tipi intervengono anche solo per la presenza di cellulari 
nelle vicinanze. Tanto sono "delicati".
--
Giorgio 

 l'articolo te lo invier� via email.
Non ti preoccupare, non voglio farti perdere altro tempo. Prover� a cercare 
sui siti che mi hai indicato.
Grazie.
--
Frasnt 

 antiperturbazione, giusto?
Probabilmente si.
Per dovere di informazione ti ricordo che i differenziali 
antiperturbazione/super immunizzati, per funzionare introducono un piccolo 
ritardo d'intervento. Quindi, in caso di contatto diretto, c'� un rischio 
leggermente pi� alto rispetto ad esssere protetti da un differenziale 
tradizionale. Il tempo d'intervento (decine di millisecondi) rimane comunque 
ampiamente al di sotto dei limiti normativi. Per dati quantitativi pi� 
precisi cerca eventualmente un mio vecchio post. Avevo fatto un po' di 
misure e se n'era discusso con "Fabio".
--
Giorgio


eheheh spesso me lo chiedo! :oï¿œ


Grazie a tutti per le risposte.
Mi muovo per il retstart nel centralino, mi sembra piu' indicato per
il mio caso.


oltre a quello per il problema dei carichi basta mettere un relè di
gestione carichi. In pratica stacca una porzione di carico che si è
scelta come non prioritaria, il limite da non superare è impostabile e
cosi il contatore non scatta di sicuro! Gewiss ha un prodotto del
genere.
Ciao!

 il mio caso.
ricordati perï¿œ che il restart non ha alcuna influenza su sovraccarichi 
(per cui scatta il contatore ENEL allo sforamento del massimale del 
contaratto)....
