Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia

A casa mia ho istallata una caldaia da capitolato FAS la casa è in fase di
ultimazione..
Ho l'impianto diviso in 4 zone.. più o meno.. mi spiego meglio
zona 1 giorno (con termostato)
zona 2 notte (con termostato)
zona 3 bagno piano terra senza termostato ma con valvola su radiatore che
scatta a temperatura giusta..
zona 4 bagno piano superiore senza termostato ma con valvola su radiatore
che scatta a temperatura giusta..
Ieri il capocantiere mi ha spiegato che la caldaia(esterna) di inverno tiene
sempre la sua temperatura (mettiamo 60°) anche quando è spenta .. e se le
valvole dei radiatori dei bagni sono aperte li scaldano..
Io pensavo invece che la caldaia, partisse se spenta (da termostato) solo
quando la temperatura si avvicina allo zero.. e basta..
Che differenza c'è? vorrei riuscire a tenere i caloriferi del bagno spenti
quando non ci sono e possibilmente regolarli con un termostato.. e invece
ora scopro che dovrò tenerli sempre accesi fino a quando non scatta la
valvola..
cosa mi consigliate? è corretto per voi quello che ha detto il capocantiere?
non ho mai usato caldaie esterne..
Grazie

 non ho mai usato caldaie esterne..
puoi abbassare la temperatura sulle valvole termostatiche dei termosifoni in
bagno in modo che queste intervergano a temperatura più bassa. In questo
modo riduci ulteriormente il circuito ai soli tubi e la caldaia mantiene
l'acqua in temperatura consumando meno.
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

 l'acqua in temperatura consumando meno.
mmm ok.. devo vedere la temperatura dei bagni.. comunque in effetti se non
provo non so!

>di norma la temperatura di sicurezza dovrebbe essere 8°C (attendo smentite).
La mia è impostata a 7°C ... quindi direi che è giusto ....
Per il resto .. non posso che confermare ....
Caldaia sempre in funzione, ed elettrovalvole che aprono la mandata
dell'acqua calda verso i termosifoni quando il termostato ambiente lo
richiede .... la caldaia tiene solo l'acqua in temperatura ... parte
quando scende sotto i 60°, si ferma quando risale ...
Va da se che se tutti gli ambienti hanno raggiunto la temperatura, con
tutte le elettrovalvole chiuse la caldaia è praticamente sempre ferma
!
Luca

 non ho mai usato caldaie esterne..
digli che l'idraulico e` uno che la sa lunga ma solo sui prezzi..... e 
fatti cambiare le valvole
ciao max

 avuto una caldaia di questo tipo..
per poterlo dire con certezza bisgonerebbe fare un po di conti, ma credo che
sia conveniente dal momento che ormai gli impianti nuovi sono tutti fatti
così.
Se spegni la caldaia e l'acqua si raffredda troppo quando la fai ripartire
ci mette una cifra ad andare in temperatura ed in quel frangente consuma
parecchio.
Io ho ancora l'impianto "vecchio stile" con un semplice cronotermostato in
salotto che comanda tutto. Negli anni ho fatto diversi esperimenti
cominciando con abbassare a 18°C durante il giorno (io e mia moglie
lavoriamo entramnbi) per poi riportarla in temperatura alla sera per poi
passare a temperatura costante nell'arco della giornata con 1 o 2 gradi in
meno di notte ed ho visto che, a conti fatti, conviene più tenerla sempre
accesa che farla funzionare ad intermittenza. Considera che io abito in
condominio ma sono al pian terreno (sotto di me ci sono cantine e box) e ho
la tripla esposizione !!



Avrei giusto una domanda sulla valvola a 3 vie con il by-pass.
Io ho la casa divisa in 3 zone e la valvola a T e' presente solo
sulla prima zona. La distanza tra questa valvola e la caldaia
sara' di 3-4 metri.
Volevo sapere se la valvola a T ha una sua regolazione o se
puo' stare tutta aperta.
Ho dovuto cambiare l'elettrovalvola che si era guastata e non sapendo
a cosa servisse la valvola a T l'ho chiusa per precauzione.
 Poi l'ho riaperta completamente.
Va bene oppure era stata regolata in qualche modo dall'installatore ?
Grazie
alberto

 a cosa servisse la valvola a T l'ho chiusa per precauzione.
ehmm non so cosa intendi per valvola a T, forse ti riferisci alle 
saracinesche che in genere sono installate a monte della valvola
Ti accludo un link dove puoi scaricare un documento in .pdf che spiega 
bene cosa sono e come si usano le valvole di zona.
http://www.caleffi.it/?q=node/cb/8/calew/ser/cat/5/59/477/21
ciao max

 ciao max
Ti ringrazio per il link molto interessante.
Guardando questo ho capito che si tratta di una valvola
di zona a 3 vie con by-pass.
Mentre le altre due zone hanno soltanto una valvola a 2 vie.
Sono pilotate da un attuatore termico Cazzaniga 580T.
Onestamente non capisco a cosa serve una sola zona a 3vie
(e' la taverna).
grazie Ciao
alberto

 Onestamente non capisco a cosa serve una sola zona a 3vie
a mantenere aperto un minimo di circuito idraulico, cosi` in caso di 
ripartenza per funzione antigelo della caldaia, questa potendo far 
ricircolare l'acqua non subisce bruschi e dannosi innalzamenti di 
temperatura.
Prorpio un paio di mesi fa', mi diceva il tecnico della riello al 
collaudo della caldaia nuova, che ogni tanto incontra caldaie dalla 
camera di combustione deformata a causa di bruschi surriscaldamenti.
ciao max