Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Recupero gas climatizzatore.

Salve a tutti.
Devo spostare un climatizzatore (split), qualcuno sa come si fà a rimandare 
il gas nell'unità esterna, per evitare che una volta tolte le tubazioni lo 
stesso vada perso?
Grazie!

 ha scritto nel messaggio 
news:4656f589$0$17953$4faf...@reader1.news.tin.it...

visto fare: fai partire il climatizzatore alla massima potenza, in modo che 
il compressore vada in moto. quando tutto il gas è nella macchina esterna, 
chiudi i rubinetti.
ci vuole un manometro per sapere quando il gas è al suo posto (sempre visto 
fare). o in alternativa guarda il manuale, magari ci sono indicazioni 
generiche tipo "far girare il compressore per almeno 5 minuti" o cose simili 

 chiudi i rubinetti.
Credo che prima bisogna chiudere il rubinetto di mandata, in modo che il
compressore pompi tutto il gas nel vaso di espansione anziche' nel
circolo... credo, eh!
cia'
Max
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


  vaso di espansione?
pizzicato... hai le idee confuse
per farlo *bene* ci vorrebbero i manometri
              Ciao Edy   ;o))) 

 ha scritto nel messaggio 
news:4656f589$0$17953$4faf...@reader1.news.tin.it...

Sul mio daikin ho visto che l'installatore digitando un codice con il 
telecomando a fatto recuperare tutto il gas in circolo popodiche' ha chiuso 
la valvola e smontatto il tutto.

 la valvola e smontatto il tutto.
Cavolo che lusso :)) sui cinesi si fa a manina :)
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.0
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

Ciao a tutti
Anche a me è capitato di veder fare questa operazione, mi sono
annotato come ha fatto il tecnico per usi futuri
Allora :
1) chiudi la valvola del tubo piccolo
2) accendi il condizionatore a freddo
3) attendi che il compressore emetta un rumore di sforzo ( non
attendere troppo oltre ) , il rumore è caratteristico , si sente che
il motore fa fatica.
4)chiudi la valvola del tubo grande e spegni subito il
condizionatore .
Dovresti aver catturato la quasi totalità del gas.
Saluti
Patrizio
Alberto Rubinelli ha scritto:


 condizionatore .
Se disponete di una pinza amperometrica, mettetela sul filo del 
compressore e vedete subito quando il compressore va in sovraccarico e 
quindi e' ora di spegnere


 ha scritto nel messaggio 
news:1180208353.1...@p77g2000hsh.googlegroups.com...
Ciao a tutti
Anche a me è capitato di veder fare questa operazione, mi sono
annotato come ha fatto il tecnico per usi futuri
Non hai annotato tanto bene
Allora :
1) chiudi la valvola del tubo piccolo
2) accendi il condizionatore a freddo
3) attendi che il compressore emetta un rumore di sforzo ( non
attendere troppo oltre ) , il rumore è caratteristico , si sente che
il motore fa fatica.
4)chiudi la valvola del tubo grande e spegni subito il
condizionatore .
Dovresti aver catturato la quasi totalità del gas.
il condizionale è d'obbligo
              Ciao Edy   ;o)))