Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termostati aggiuntivi su impianto "predisposto"

Ciao a tutti,
 
eccomi di nuovo qui.
 
Sistemati allacci rubinetti acqua (fatti io) e gas (fatto fare un pezzo 
dall'idraulico, 10 euro per 10 min di lavoro ;)), adesso è il turno del 
riscaldamento.
 
L'appartamento che ho acquistato sulla carta ha le predisposizioni per 
avere un termostato in ogni stanza. Ho verificato ed è effettivamente 
così, nel senso che sono presenti le scatolette con i relativi corrugati 
che portano poi ai vari pannelli centrali.
 
Al momento ho un solo termostato, però mi sarebbe piaciuto installarne 
almeno un altro in una stanza dove al momento non c'è bisogno di un 
riscaldamento prolungato.
 
Ieri ho quindi aperto il pannello centrale e quello delle derivazioni 
dei tubi dei pannelli radianti.
 
Ora: a me sembra che manchi qualche pezzo per poter fare quanto sopra. 
Mi spiego meglio: dall'unico termostato installato, partono due cavi che 
alla fine entrano nelle valvole sui contacalorie (della FAR, mi pare) 
delle tubazioni di ingresso. A parte questo, di elettrico non esiste 
nient'altro. Sulle derivazioni ci sono solo i rubinetti e una specie di 
ampollina trasparente rovesciata, presumo per il controllo del livello 
del liquido nell'impianto (ce n'è una per derivazione).
 
Detto questo: manca o no qualche valvola? Se sì, che valvola 
occorrerebbe? Quando costerebbe adeguare il tutto tramite tecnico 
specializzato, tenendo conto che il termostato uguale a quello che ho 
già costa sui 40 euro? E' possibile il faidate? :)
 

 già costa sui 40 euro? E' possibile il faidate? :)
 
Non ho capito bene com'è l'impianto idraulico.
Da me funziona che c'è una grande "scatola centrale" da dove arriva il
riscaldamento centrale e partono i tubi verso ogni stanza.
Su ognuno di questi tubi c'è una specie di "pirolino" che spunta sotto
una specie di rubinetto.
Quella è una valvola che chiuderebbe il circolo sulla zona dipendente
da quel tubo.
Se volessi passare a riscaldamento a zone dovrei avvitare
un'elettrovalvola su ognuno di quei piroli, comandata dal rispettivo
termostato.
 
(so che detto così non è chiarissimo..ma con una foto si capirebbe
all'istante cosa va dove!)

 termostato.
 
Esattamente!
Ecco: cosa costano queste valvole? Ci sono modelli particolari? Dove 
posso cercare?

posso cercare?
 
Magazzini di roba idraulica, quelli dove vanno anche gli idraulici a
rifornirsi.
Pero' li devi gia' sapere prima cosa ti serve, senno' sei solo una
perdita di tempo.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 posso cercare?
 
Non ho esperienza per ora purtroppo. Ho deciso che per questo anno uso
una zona unica, una volta visto quanto è efficiente la cosa, quanto mi
costa tener tutto alla stessa temperatura etc... Decido che fare.
 
Immagino ti servirà questo componente qua:
http://www.itap.it/valvole-a-sfera/accessori-per-impianti-solari-termici/425/servocomando-elettrico-per-valvole-di-zona-a-sfera.asp
 
 
O qualcosa del genere. Non so se esistono modelli diversi per valvole
diverse o cose simili....
Il costo mi è ingoto.
Sono riuscito a trovare un catalogo su un sito 
http://www.ermogaste.com/linked/itap_ita.pdf
 
e vedo che costano 81 euro l'uno. (non so se con iva o meno). Dici
poco.... Calcolando che le valvole a sfera costano 30... Mah...
 
comunque vedrò. Se finirà che, come prevedo vista la classe energetica
della casa, andrò a spendere 250 euro l'anno di riscaldamento di cui
alla fin fine solo 150 saran dovute al riscaldamento... Mi sa che non
le metterò. Spendere 1'000 euro (9 servocomandi visto che alcune
stanze hanno più di una valvola...la sala ne ha 4!!! e 4 termostati)
per risparmiare 30 euro l'anno di riscaldamento.. non sembrerebbe
convienente.
Sarebbe diversissimo il caso per una casa meno isolata e con stanze
più separate (es.: villetta a più piani)

 più separate (es.: villetta a più piani)
 
Ho un conoscente che ha separato i termostati e ha detto che ha avuto un 
gran risparmio. C'è da dire che però lui ha appunto una casa su più 
piani e che il lavoro se l'è fatto da solo in quanto ha parenti del 
mestiere.
 
Ci rimugino un po' su. Intanto grazie delle preziose informazioni.

 Ci rimugino un po' su. Intanto grazie delle preziose informazioni.
 
Ovviamente è estremamente efficace quando si spende tanto. Se paghi
2'000 euro l'anno di gas (mi dicono gente che vive in villette che son
cifre normali... a me sembran folli) risparmiare un 20% son 400 euro
in meno. Un bel po'.
Se hai un'appartamento che ne spendi 300 e risparmi il 20% son 60
euro...e non te lo ripaghi più.
Poi conviene molto dove i locali son molto separati. Chessò.. Villetta
dove fai riscaldare il piano delle camere da letto a 18°C solo all'ora
a cui vai a dormire. Riscaldi a 2°C in meno, per meno ore.... Un
risparmio enorme. Se hai 3 stanze in totale tutte confinanti ci puoi
fare assai poco!
Poi non so te ma da me il riscaldamento a pavimento ha un'inerzia tale
per cui non posso far fluttuare la temperatura durante il giorno ma la
devo tenere sempre costante.  Quindi i termostati in più li dovrei
utilizzare giusto per dire: "in camera 19°C, in cameretta 18, in bagno
22, in sala 20". Non potrei fare cicli orari diversi. Quindi la
percentaule di risparmio che avrei sarebbe al massimo il 10%.
Vediamo alla prova dei fatti!


Allora di solito o c'è un collettore (con le testine elettriche) dal 
quale partono le mandate del riscaldamento, oppure c'è una testina 
elettrica che apre e chiude per ogni termosifone.
Il terostato non fa altro che ciudere un contatto azionando così la 
testina che con un su contatto farà partire la pompa nonappena avrà 
finito di aprire il circuito idraulico.
Da come lo descrivi sembra che il tuo impianto si provvisto delal parte 
elttrica (scatole, derivazioni, tubi), però non si capisce se la parte 
idraulica è già predisposta, nel caso fosse l'unico termostato che hai 
ora aprirà in contemporanea tutte le testine (se esistenti), l'altrnativa 
è che comandi direttamente la pompa e quindi l'impianto idraulicamente 
sarebbe "unico".
Augh.


 
Se il collettore è un FAR come il mio, ti servono delle testine elettriche 
di questo tipo, che tutto sommato non costano proprio tantissimo
 
http://www.ebay.it/itm/COMANDO-ELETTRICO-PER-VALVOLE-FAR-NC-24V-TERMOSIFONE-/180719293091?pt=Caloriferi_a_olio_radiatori&hash=item2a13b592a3
 
 
 
Sviti la manopolina ed avviti il comando elettrico.
 
A livello elettrico devi fare in modo che quando c'e' richiesta il 
cronotermostato della zona vada ad alimentare le valvole corrispondenti ed 
una logica "OR" per dire alla caldaia che, quando uno solo dei termostati 
chiude, deve far partire il circolatore ed andare in riscaldamento. 
Solitamente c'e' un ingresso al quale va collegato un contatto puro...
 
P.S. se l'impianto è grande e la pompa è dimensionata di conseguenza, molti 
consigliano di lasciare un radiatore sempre aperto, tipo quello del bagno, 
per garantire una portata minima alla pompa quando c'e' richiesta da parte 
di un solo radiatore.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 
 

 
http://www.ebay.it/itm/COMANDO-ELETTRICO-PER-VALVOLE-FAR-NC-24V-TERMOSIFONE-/180719293091?pt=Caloriferi_a_olio_radiatori&hash=item2a13b592a3
 
 
Grazie mille, anche per gli altri consigli!