Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: 2 fasi + neutro su motore trifase: cosa succede?

Se per errore si collegano 2 fasi e il neutro a un comune motore
asincrono trifase, cosa potrebbe succedere?
Sicuramente il motore si brucia, ma vorrei sapere se il motore non
parte assolutamente oppure se parte con una potenza ridotta.
Grazie
Saluti
Stefano


Intendi due delle tre fasi di un sistema trifase e il suo neutro (quindi
parliamo di un 380 a stella)
Bhe il motore stara fermo mancandogli la terza fase inoltre sara
alimentato da una tensione inferiore a quella nominale in quanto
realizzerai una specie di terna (o meglio "amba" e passami il termine)
rotante formata da due fasi chiuse sul loro neutro.
In pratica realizzerai una bella stufetta....
Buona forse per l'inverno...no di certo per la bella stagione in arrivo ;-)
Cordialità

 parte assolutamente oppure se parte con una potenza ridotta.
ipotizzo che non parte (a meno di avviarlo a mano) ... ma e' PURA mia  
ipotesi.
Domanda : perche' chiedi questo ? lo hai collegato cosi' ed hai paura di  
aver fatto un danno ?
Prevedi di collegarlo ? Aiutaci ad aiutarti :))
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================


intanto il collegamento come sarebbe a stella o a triangolo?
nel caso di stella.
Non ho capito quale delle 3 situazioni stai intendendo:
1°
L1 a fase 1
L2 a fase 2
Niente a fase 3
Neutro al centrostella.
Potrebbe avviarsi se gli dai un impulso in un senso di rotazione o 
nell'altro, non si dovrebbe bruciare, la coppia del motore sarebbe ridotta 
del 50%
2°
L1 a fase 1
L2 a fase 2
N a fase 3
niente al centrostella
Idem come 1° però bisogna tenere conto che il centrostella in questo caso si 
richiude dopo un ulteirore avvolgimento che ne influirà sulle prestazioni 
elettriche, immagino effetto stufetta e pochissima coppia.
3°
L1 a fase 1
L2 a fase 2
N a fase 3e a centrostella
 sarà esattamente uguale a 1°
Nel caso del trinagolo le possibilità sono solo 1
L1 a fase 1
L2 a fase 2
N a fase 3
non vorrei dire una caxxata ma mi pare che avremo tra L2 e L1 una tensione 
efficace di 380 V mentre tra L1 e L3 e fra L2 e L3 ci saranno solo i 220 V 
classici.
IMHO gira, non so quanto renda, perà gira.
ciao.
Lo



DI SOLITO (ma non sempre...) i salvamotore servono proprio ad evitare 
problemi di questo genere... ma immagino che se chiede, non ne aveva 
uno...
-- 
Ciao!
Stefano

 Prevedi di collegarlo ? Aiutaci ad aiutarti :))
Esatto: è il classico motore asincrono a 400V, collegato a stella.
Il cliente ha lamentato dei problemi e volevo capire se hanno
sbagliato a collegarlo qui dove lavoro, invertendo su una presa
pentapolare una fase con il neutro.
La presa alimentava un quadro elettrico che a sua volta alimentava il
motore e quindi potrebbero essere arrivate sul motore le due fasi e il
neutro.
Grazie 1000 per le Vs. risposte :-)
Stefano


Esatto: è il classico motore asincrono a 400V, collegato a stella.


 ha scritto nel messaggio 
news:87593da7-7384-4c1d...@x38g2000pri.googlegroups.com...


Lavoro a pene di segugio degno di un fabbro da NG!
La presa PENTAPOLARE serve per portare la TRIFASE e la MONOFASE mediante un 
unico cavo!
F1+F2+F3 = Trifase  (esempio: trifase 380 )
Fn (o1 o 2 oppure 3) + N = Monofase (220 se trifase 380)
Terra.-
Impianto da Bar Sport!



con due fasi cammina lo stesso, non te ne accorgi tu ma il motore sě che
sforza e si surriscalda. se l'impianto č fatto bene dovrebbe accorgersene
l'interruttore che lo protegge. č il tipico caso di "marcia bifase" ed č
uno dei test che si fa in sede di collaudo e che il mio proff di impianti
usava sempre come prova del 9 per vedere se il motore era protetto bene.
naturalmente ci ha raccontato delle storielle gustose a tal proposito :D
con il neutro non so.
-- 
http://blubrando.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/

 ipotesi.
bisogna vedere se allo spunto è in grado di vincere la coppia ressitente e
questo dipende dal carico


 e questo dipende dal carico
 
Si, verissimo, io ragionavo pensando che l'amico avesse il motore libero e  
stesse facendo esperimenti.


 questo dipende dal carico
Ha specificato IN RITARDO che trattasi di cavo PENTAPOLARE e che il "furbo" 
che ha fatto i collegamenti alla morsettiera ANZICHE' usare le tre fasi.... 
ha utilizzato due Fasi ed il Neutro!
Elettricista da Bar Sport! 

 Elettricista da Bar Sport!
ah ecco:) 
non avevo letto gli "aggiornamenti" ;)
