Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico trifase e generatore monofase

Salve. Sono stato chiamato ad intervenire su un impianto elettrico in una
villetta per eseguire delle riparazioni e degli adeguamenti. Terminato il
tutto mi � rimasto da riparare e collaudare il gruppo elettrogeno (Pramac
Blizzer 5000) dotato di quadro di intervento automatico ATS. Eseguita la
riparazione elettronica del quadro (topi che hanno danneggiato la scheda e
il cablaggio interno) ho collaudato il tutto staccando la corrente dal
gruppo di misura. Il gruppo parte automaticamente dopo il tempo prestabilito
e si spegne correttamente dopo il tempo prestabilito dal rientro della
corrente. Ho effettuato le prove *tenendo staccati i cavi di alimentazione
in uscita dal gruppo* e ora giunge il problema: l'impianto � dotato di 3
quadri _indipendenti_ (il primo nel locale tecnico in giardino per piscina e
irrigazione, il secondo che serve la villa e il terzo che serve l'impianto
idrico con pozzo e macchina esterna per condizionamento della villa).
Le utenze trifase sono:
- pompa sommersa per pozzo artesiano, protetta con un normale quadro
elettronico
- macchina esterna di condizionamento
 
Il mio problema sorge nella scelta delle utenze monofase da servire in caso
di assenza della corrente di rete.
Tra queste devo inserire obbligatoriamente l'intero impianto elettrico della
villa, l'impianto di videosorveglianza esterno e l'impianto anti-intrusione
distribuito nei vari stabili (villa, locale tecnico e dependance).
Ovviamente si tratter� di distribuire l'unica fase di backup per queste
varie utenze, ma il fatto che questa stessa fase entri a monte dell'interno
impianto mi crea problemi riguardo la soluzione da adottare per evitare che
arrivi alle utenze trifase nel momento in cui, essendo assente la corrente
trifase di rete, l'unica fase presente � quella del generatore. Ho pensato
di usare IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA un contattore comandato
dalle fasi della rete ENEL (comandato da una delle fasi di rete), che si
stacchi in assenza di rete e elimini, di conseguenza il collegamento tra i
cavi dell'alimentazione di rete e l'alimentazione monofase generata dal
Blizzer.
Avreste soluzioni da proporre? Lasciar arrivare la fase alle utenze trifase
non dovrebbe creare problemi al quadro della pompa sommersa, ma non so come
si comporta la macchina di condizionamento a ricevere il neutro e una sola
fase...
Grazie per qualsiasi consiglio.
Fulcro
 
P.S.: il proprietario non � intenzionato a sostituire il generatore con uno
trifase...
 


 
installa un "rele" che controlli la presenza delle fasi della pompa e
del condizionatore. sono delle apparecchiature piccole e semplici, che
se non sono presenti le 3 fasi ,attivano la loro uscita ,un rele, con
il quale disalimenti l'utilizzatore.....naturalmente queste
apparecchiature le devi alimentare con il gruppo. esempio:
http://industrial.omron.it/it/products/catalogue/switching_components/monitoring_products/3_phase_control/default.html
 
se cerchi con san google "rele mancanza fase"......
 

 se cerchi con san google "rele mancanza fase"......
 
Grazie infinite. Non ricordavo assolutamente dell'esistenza di questi 
apparecchi...
A presto
Fulcro 
 
 

Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, Fulcro il 18/09/2012 ha pensato bene di 
dire:

Attento perï¿œ che nel sensore presenza fase ci sia una funzione di ritardo alla manovra 
dei contatti (in apertura) senno rischi che ci sia un ritardo alla manovra per mancanza 
fase e quindi ti ritroveresti per qualche brevissimo istante la fase singola sulle utenze 
prima dell'intervento del dispositivo.
La soluzione con i teleruttori magari sfruttando i segnali di funzionamento (se 
disponibili) del GE a mio avviso potrebbero essere piï¿œ semplici, economici ed efficaci 
magari integrando il tutto con una serie di temporizzatori (o facendola raffinata con un 
micro PLC) per garantire sequenze di attacco-distacco sicure e certe.
 
-- 
Franco
 
 
 
--- Posted via news://
freenews.netfront.net/
 - Complaints to 
ne...@netfront.net
 ---