Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: struttura zincata corrosa dal materiale dell 'caldana'

Salve a tutti,
una struttura zincata a caldo (in bagno) ha al di sopra un massetto
con un lastrico solare.
Questo lastricato non tiene e le acque piovane filtrano attraverso le
piastrelle fino al livello della 'caldana' dove le sabbie vengono
"lavate via" andando a depositarsi assieme all'acqua negli anfratti
che lo scatolato della struttura forma.
Il risultato è che nei punti ove questa fanghiglia bianca ristagna si
assiste ad un fiorire sulla struttura zincata di escrescenza
similcalcaree come quelle della foto. Queste escrescenza corrodono la
zincatura ale ossidano il ferro sottostante (come si intravede)
lasciando trasparire un marrone "ruggine"...
Le foto seguenti sono di una foto fatta dal di sotto di un solaio il
cui sandwich è così composto. Il "di sopra" è un lastricato esposto
alle intemperie:
- greca metallica
- guaina anti vapore
- massetto in c.a. con rete elettrosaldata a maglie 10cm.
- caldana
- piastrelle
http://img208.imageshack.us/img208/322/dscf3333bb0.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/6132/dscf3334fu3.jpg
nelle foto state guardando da sotto al solaio, "in alto", verso il
termine dello 'sbalzo' dello stesso.
Chiedo ai più esperti che cosa (nomenclatura tecnica, composizione
chimica presunta) possono essere le escrescenze fotografate, e se
queste a lungo andare corrono il rischio di corrodere tutta la
struttura portante fino a farla crollare.
Ma anche chiedo se, una volta rimosse con un prodotto acido che si
chiama "DEKACID", devo togliere anche la ruggine prima di ripassare
vernice allo zinco oppure no.
Grazie sin d'ora per l'attenzione
KMo

vernice allo zinco oppure no.
Dalla parte interna quelle lamiere sono messe peggio di quello che vedi da 
fuori.
Se non elimini la causa, vale a dire le  infiltrazioni è quasi come lavorare 
per niente.
-- 
Fabbrogiovanni


E' il funzionamento della "pila" di Volta messo in pratica!
non hai mai studiato a scuola come funziona?
mai zinco con altri metalli! questo č quel che succede!!
ciao
alago 

Rispondo a tutti e due:
X Fabbrogiovanni:
- la guaina antivapore c'è li dove ho detto e l'hanno messa in fase di
costruzione
- apparentemente non è stato previsto un sistema di
impermeabilizzazione adeguato
- elimineremo la causa delle infiltrazioni ma dopo è possibile fare un
trattamento superficiale che eviti la ulteriore rovina della struttura
portante (che è di ferro) o bisogna cambiarla? Cioè: se eliminiamo la
fonte del prob. ri-zinchiamo la ruggine si ferma o "continua a
lavorare dal di dentro"?
X alago:
- guarda che la zincatura su materiali ferrosi non l'ho mica inventata
io: mi pare sia molto diffusa e ben resistente alle intemperia. Pila o
non pila...
Ho cmq. capito il problema e ci dovremo fare mettere mano (da ditta
specializzata e migliore di quegli incapaci che hanno costruito) molto
presto prima che si "fotta" il tutto.
Grazie,
KMo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Diciamo che dove non si riesce a pulire e pitturare (la parte interna delle 
lamiere) la corrosione ormai innescata non si ferma.
Però se cominciamo a impermeabilizzare per BENE e fermiamo definitivamente 
le infiltrazioni avremo aumentato la vita residua della struttura, a occhio 
e spanne se prima avevamo 5 anni di vita ora ne abbiamo davanti 50.
Per "rizincare" sconsiglio l'uso di quelle bombolette con scritto zinco a 
freddo o zinco spry.
Nel tuo caso: prima pulire e spazzolare bene, poi una o due mani di primer 
epossidico bicomponente e mano finale con smalto buono, magari anche questo 
bicomponente,
Volendo risparmiare qualche decina di euro puoi usare fondo per lamiere 
zincate e smalto normale, ma dato che non te ne serve una quantità 
industriale io starei sul prodotto migliore.
-- 
Fabbrogiovanni