Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: prolunga homemade per saldatrice inverter

ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi

ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi
 
 
Stessa risposta appena data a "prolunga 30 mt".
 
Se  vai a questo link:
 
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
 
 
trovi un facile e semplice Calcolatore on-line che determina tali
dati.
 
Inserisci i tuoi con i dati in targhetta saldatrice... aggiungici un
10-15% per sicurezza e vai tranquillo.
 
Se la Linea la porta... non dovresti avere problemi di caduta di
carico. 
 
Bie,
Luca G.
-- 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


 
è una coincidenza. Quel che avviene A MONTE della saldatrice 
può creare guai solo al filo o alla presa (fusione della presa).
Se invece scatta il blocco termico, è qualcosa che avviene 
DENTRO la saldatrice stessa, non può dipendere dal cavo. Il 
cavo, se è proprio striminzito, al limite ti fa saldare male 
(nel senso che gli ampere nominali vengono ridotti ... ma in 
un caso simile il cavo stesso della prolunga molto presto 
frigge).
 
Occhio anche molto a falsi contatti, tipo nella presa o 
giunti, dove si creano dei colli che si arroventano. Varie 
prese o raccordi (tipo Shuko -> normale) mi si sono fusi 
nella scatola, peraltro senza che la saldatrice andasse in 
blocco termico, è un cassone con le spalle larghe, anche se 
non inverter, con un trasformatore da una decina abbondante 
di chili e la ventola che potrei usarla come ventilatore.
 
Anche io quando ho fretta come prolunga attacco quel che 
trovo tra i piedi ... e qualche volta, qualcosa va arrosto
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)


 ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi
 
è una safro presto 180,i suoi cavi sono 6 metri, la prolunga l'ho fatta io con spezzoni di vari spessori/sezioni per arrivare a circa 25 30 metri di lunghezza, 
 
http://www.fro.it/file/otherelement/pj/depliant%20presto%20pfc-ita98907.pdf
 
 
credi che con 2,5 mm di sezione dovrei essere dentro il limite di sicurezza?

 ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi
 
Il problema è dovuto probabilmente all'eccessiva caduta di tensione che 
avviene nel picco di assorbimento.
 
Per stare tranquilli, su una lunghezza di 30 metri, ti consiglierei di 
usare un 3x2,5mmq.
 
Molto dipende anche da cosa c'è a monte, se l'impianto elettrico di casa 
ha sezioni al limite, potresti comunque avere problemi.
 
Il problema comunque non è la portata del cavo, ma la caduta di tensione 
legata ai picchi (dichiarati 25A).
 
Saluti
Fabio
 
 

On Mon, 11 Jul 2016 19:56:04 +0200, -Fabio- <fa...@null.invalid>
wrote:

Hi,
 
Io ho dato un link del Calcolatore on-line per tabilire le dimensioni
dei conduttori e per 30 mt chiama una sezione 2.91 mmq pertanto dovrà
usare un 3x4 mmq.
 
Se la linea di casa fosse cablata standard 2.5 mmq... oltre che
aggiungere i metri effettivi della prolunga "dovrebbe" aggiungere pure
i mettri effettivi da Contatore ENEL alla presa utilizzata.
 
In caso contrario come fanno talvolta i nostri Meccanici all'esterno,
ci si collega direttamente al contatore enel "by-passando le linee
interne.
 
Semplice e banale.
 
Inoltre, sempre per lo stesso motivo... dovrà usare Spine e Prese CE
(celesti) 2+T in quanto nelle NORMALI bipolari i-Tagliane
"difficilmente" riuscirà ad "infilare" i capi da 4 mmq negli alveoli
degli spinotti!
 
A buon inteditor poche parole...
gli altri subbiscano la Montezuma's Revenge!      :-)
 
Bie,
Luca G.
-- 


 ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi
 
la casa è vecchia i fili sono di quelli rigidi pertanto, comunque devo andare a farci un salto, prendo dei dati piu esatti e vi faccio sapere grazie x l'intervento fattivo, comunque questo problema si verifica quando lavoro a distanza e uso basico, a volte non riesco ad innescare, a volte quando sollevo l'elettrodo dal pezzo la macchina va automaticamente in protezione si spegne e devo aspettare un po di minuti prima di avvviarla, vi è mai successo?

 ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi
 
ciao sono andato nella vecchia abitazione per verificare:il contratto è di 3,3 kw,la saldatrice è : presto 180 pfc dati:
10A/20,4 v-180 A /27,2 V , V1 = 230 V  l1 15 A  50/60  Hz 
 
il filo dell'impianto è in rame rigido tipo filo di ferro da 1,5 mm misurato col calibro, la prolunga dovrebbe essere 30/ 40 metri max  con presa tedesca schiuco cosa mi consigliate? grazie per i giusti suggerimenti

 ciao ho un problema , possiedo una saldatrice inverter da 180 ampere, ogni volta che vado ad usarla con una prolunga arrangiata con spezzoni di filo va in protezione, specie quando la prolunga è molto lunga ed uso elettrodi basici, ho un contratto domestico da 4kw, come posso ovviare, non vorrei rovinare la scheda della macchina o peggio bruciarla come mi consigliate di ovviare che sezione dovrebbe avere la prolunga per non creare problemi, grazie a chi vorra darmi lumi
 
risolto ho comprato 40 metri di cavo a tre fili da 4 mm marrone blu giallo verde e presa e spina spesi 55 € 1,10 €  al metro grazie ancora, comunque la macchina va ancora in protezione si spegne non come prima ma fa lo stesso scherzo dopo 4/5 elettrodi rutili da 2,5 mm comunque non faccio il fabbro pertanto la cosa è momentaneamente accettabile

ancora, comunque la macchina va ancora in protezione si spegne non come prima ma fa lo stesso scherzo dopo 4/5 elettrodi rutili da 2,5 mm comunque non faccio il fabbro pertanto la cosa è momentaneamente accettabile
 
 
Sicuramente non c'entra il filo.
Probabilmente e' la macchina che si surriscalda.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi