Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: Che potenza ha questo termosifone?


 
 
OGNI ELEMENTO di 4 COLONNE E TOT 8 ELEMENTI
INTERASSE 60  molto bello... ottimo... io dico 80 w
a 60 gradi per eleentp
 
se fai 70 arrici a 100 w tot 8x100= 800 w
 
altrimenti 60 gradi fai 80x8 = 640 w
 
 
mario della JULIA
 
NB SE LEGGI LA MARCA... CERCHIAMO GIUSTO
MODELLO E RESE
 
mario della JULIA
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 , acqua sanitaria da caldaia condominiale ,credo 60°C
 
per acqua in ingresso a 60 ^C e salto termico di 10^C (piuttosto 
ottimistico)
 
Dt= [(60+50):2 - 20] = [110:2 -20] = [55 - 20] = 35^C
 
facendo le debite proporzioni con i valori precedenti
 
  55 : 35 = 111,5 : x
 
x = (111,5 * 35) : 55  = 3897,25 : 55 = 70,8 W*elem
 
 
se le condizioni sono quelle da te indicate, la potenza erogata dal 
radiatore sara`:
 
70,8W x 8 = 566,4 W
 
(probabilmente un po' meno, dato che il salto termico sara` minore di 10^C)
 
bye
 
 

 ottimistico)
 
 
Io ho notato.. che nelle caldaie e impianti condominiali .... il
piuttosto ottimistico... è che se ESCEA a +60 RIENTRA a 56 ... HANNO
UNO SPRECO ENORME A LIVELLO DI COMBUSTIONE MEDIA STAGIONALE... perche
la caldia produrrebbe alla massima efficienza se butta a 60 e ritorna
a 50 o 40 meglio ancora..... lavorebbe minimo tra il 85 e il 93 percento
di rendimento .... tuttavia io immagino... che tu per ottimistico....
intendi come me... che è probabile ritorni a 56-54 che non 45-50 .....
in quel caso è 80 w ....
 
poi altro punto che osserverei... sono 19 :) ormai la temp ambiente... 
:) comq è cosi.. come hai sritto tu... perfetto da salvare archivio
 
MARIO DELLA JULIA


 sanitaria da caldaia condominiale ,credo 60°C
 
a me sembra un termosifone in acciao del tipo tubolare a tre colonne
 
siccome parli di altezza 68 cm, dovrebbe essere uno di quei termosifoni 
con gli attacchi ghisa (di solito sennò h = 60 cm)
 
quindi con queste info trovi tutto
 
un elemento per un delta T = 50° fornisce al max 68W (per deltaT=30 
scende della metà)
 
quindi 544 watt
 
qualora io non avessi visto bene dalla foto e le colonne fossero quattro 
un elemento da 89W al max e quindi quel termosifone fornisce al max 712 watt
 
 


 
apte.. :( 4 colonne... le ho viste io... che son sguercio :)
BEL CALORIFERO APPUNTO


 apte.. :( 4 colonne... le ho viste io... che son sguercio :)
 
ed infatti il dubbio l'avevo...
 
8zitto che ho perso gli occhiali e non ho proprio voglia di tornare 
dall'ottico)
 


 
 
COME VUOLE... cmq anche io sguercio e visita il 28 aprile 2016
sperndo che sia gratis... non ho ancor vuto modo di approfondire....


Il 27/10/2015 17.09, Apteryx ha scritto:

AH NON è OT MA IT
 
 
noi alpini della JULIA abbiamo sto metodo ....
 
RECITIAMO FINO A CHE LO SPIRITO DEL SANTO
NON RIVELA IL LOCO
 
san antoni , dalla bella barba bianca,
fam truva... quel che mi manca....
 
cosi a catinelle ripetizione
della cantilena...
 
RITROVI GLI OCCHIALI, SOLO con i soldi
è avaro il santo :) razza romana :)
ma oggetti è una bomba.....


 NB SE LEGGI LA MARCA... 
 
 
E' della Zehnder, ignorante come una capra!

 >  8 elementi  h68 cm, circa 5 cm tra un elemento e l'altro
 
Modello Zehnder Charleston. Altezza 685, interasse 619, profondità 136. Misure in millimetri. Resa termica a d50=89Watt, con d30=49Watt.
 
Quindi tu hai 712W oppure 392W.
 
Dal catalogo Zehnder, modello Charleston 4069.


QUINDI DI MARCA .... E RESA 89
 
IO AL BUIO HO DETTO 640 W E SOPRA 800 W A 70 GRADI
MI SEMBRA... DI AVERCI PRESO... E SENZA TABELLE
O VANTARMI DI CAZZONE CAPRINO
 
MDJ

 IO AL BUIO HO DETTO 640 W E SOPRA 800 W A 70 GRADI
 
Vecchio ignorante di merda! I tuoi 70 gradi te li metti su per il naso!
 
Se non sai leggere allora vai nell'angolino a meditare della cagata che hai detto!


 
 
mi sa tanto che eri il "cocco" della maestra... :-)
 
bye


AZZ preciso preciso, grazie!
 
 
(grazie comunque a tutti  :-))

 mi sa tanto che eri il "cocco" della maestra... :-)
 
Magari!
 
Ne ho 2 in casa, quindi so che quella targhetta di plastica è la marca. Poi andando a vedere sul catalogo trovi tutti i dati che servono.
 
Le cose "ad occhio" vanno fatte da 1. persone che lo sanno fare e 2. se non ci sono dati sufficienti.
 
Tralasciamo sulla prima, ma sul 2...
 
Per quanto riguarda invece il delta possiamo anche stendere un velo pietoso che sarebbe tempo perso da spiegare.

 UNO SPRECO ENORME A LIVELLO DI COMBUSTIONE MEDIA STAGIONALE... 
 
magari entrasse a queste temperature
entra sui 45-50°C,  ieri sera almeno, non so se la caldaia, relativamente nuova 5 anni credo, moduli in base alla temperatura esterna che in questi giorni e' 'mite' sui 15°C


 
si cadaia nuova.... direi che negli ultimi 15 anni.. SONO TUTTE NUOVE :) 
ma il problema dlla temp di mandata e ritono... la devi prendere
nel punto di ingresso in caldaia con un sensolre di fluido o su
un pezzo di rame sul tubo... oppure van bene anche i termosifoni in 
alluminio li
se prendi con un termometro da cucina digitale e come se misurassi
il latte o il biberon o il pollo hai sia la mandata che il ritorno
MA SE PRENDI I TUBI IN POSTI SBAGLIATI.. puoi avere dati sballati... 
soprattutto con
il grosso della situazioni, ossia caldaie nuove :) relative ma
impianti 40-50 anni poco coibentati.. per non dire... NULLA..
 
nel tuo caso che hai osservato, non puoi essere certo.. ne che
la caldaiA lavora con una temperatura scorrevole ossia il tuo
ragionamento " in questi giorni mite sui 15 " entra a 45-50
che corrisponde a logica 60 quando c'è 0.... gradi... Oppure
semplicemnte... che lei ha lavorato perchè ualcosa gli ha detto
" accenditi e brucia e scalda " eD è arrivata SOLO A
mettere dentro a 45-50 senza raggiungere i 60 QUANDO gli è scattato
un altro comando " spegniti che non c'è piu bisogno di te "
 
 
mario della JULIA


 Grazie!  :) 
 
Io ne ho uno uguale e' in acciaio ?