Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Identificare contatore Enel

Ciao a tutti, sono proprietario di una piccola palazzina che anno dopo
anno ristrutturo e completo per poi affittare.
I lavori procedono a rilento e per gran parte fai da te, almeno quando
i fondi sono disponibili.
Detto questo: nell'androne ho un mobile contenente tutti i contatori
della palazzina, installato ex novo x anni fa (manco mi ricordo, la
casa è stata abbandonata per tre anni) che servono i 4 negozi e
diversi appartamenti, solo una parte minima sono utilizzati e solo una
parte minima dispongono di indicazione per definire l'utenza che
servono, gli altri sono piombati e disattivati dal tecnico enel che li
installò.
Ora vorrei capire quali di questi contatori servono tre alloggi, per
poter, nel momento in cui li affitto, indicarli all'inquilino in modo
che possa riattaccare la fornitura.
Conoscete un modo per identificarli esattamente, considerando che  gli
impianti degli appartamenti sono a norma e non posso riarmare i
contatori in quanto piombati?
Grazie!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Metodo da fabbro, gli elettricisti professional sono pregati di non farsi 
vedere a ridere altrimenti mi offendo:-)
Attacco un cavetto in casa a monte del salvavita, srotolo il filo fino ad 
arrivare vicino ai contatori, con il mio testerino da 5.000 lire e selettore 
girato su Ohm vedo se toccando il filo che ho srotolato e uno dei due che 
escono dal contatore la lancetta si muove.
Si muove = ho individuato ilcontatore.
Non si muove = non č quello giusto e ne provo un altro.
ATTENZIONE: hai detto che i contatori sono DISALIMENTATI, vero??????????????
-- 
Fabbrogiovanni
Piccolo mercatino:
http://search.ebay.it/_W0QQsassZclara.123

 ATTENZIONE: hai detto che i contatori sono DISALIMENTATI, vero??????????????
I Contatori sono disattivati e piombati, però dalla rete pubblica la
corrente arriva, infatti sono elettronici e posso scorrere il menù.
Comunque hai centrato il problema:
-vorrei scoprire qual è senza far danni (facendo come suggerisci tu
c'è il rischio?)
- scoprire se ci sono modi più professionali (o intelligenti) per
capire la corrispondenza, magari senza farmi ridere dietro
Che ne pensi?
Grazie per l'aiuto!

 
Oddio, si in effetti è un po' pericoloso.
-- 
Ciskje

Non si muove = non è quello giusto e ne provo un altro.
Perchè tirare fili etc? basta:
1) stacco i fili in uscita dai contatori incriminati
2) Vado in appartamento 1, stacco i fili entranti nel salvavita e li
metto in corto
3) torno ai contatori e con il tester verifico quale coppia di fili
risulta in corto come da te indicato sino a trovare ilcontatore
corrsipondente all'appartamento 1
4) Ripeto i passi 2 e 3 per il secondo, terzo, ennesimo appartamento
Il tutto senza usare kilometri di fili di prolunga :)
-- 
*** Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
 ***
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 - 
http://www.wordpress-it.it
 

 
Mi fai venire in mente che proprio in questa maniera abbiamo individuato i 
contatori dell'appartamento nella casa nuova.  Il "numeretto" applicato 
dall'elettricista ai contatori, ovviamente, non corrispondeva al numeretto 
del costruttore, ne' al numero di interno secondo l'accatastamento.
uno alla volta abbiamo proprio fatto cosi', e ognuno ha scritto il suo nome 
su etichetta
Paolo

corrente arriva, infatti sono elettronici e posso scorrere il menù.
Assicurati TRE volte che l'interruttore del contatore Enel sia abbassato e 
sarai sicuro che sotto non c'è tensione.


 Il tutto senza usare kilometri di fili di prolunga :)
Si vede, eh, che siete abituati a studiarle tutte pur di non faticare:-)


 
e ricordarsi che le statistiche degli incidenti sono, purtroppo, una 
percentuale DIVERSA dallo zero.  quindi dopo avere verificato tre volte, 
farlo una quarta
Paolo

Enrico ha scritto:

prendi una pila da 1,5 volt la piazzi nella tua abitazione collegata al 
neutro e alla fase
poi
con una piccola lampadina provi i contatti dei fili relativi ad ogni 
singolo contatore
se si accende la lampadina hai beccato il contatore dell'appartamento
-- 
Mio figlio rivuole indietro il mondo che mi ha prestato ... con gli 
interessi ...

Si vede, eh, che siete abituati a studiarle tutte pur di non faticare:-)
No solo classica deformazione informatica di analisi del problema e
soluzione col minimo sforzo, applicazione del principo KISS
(
http://it.wikipedia.org/wiki/KISS_%28informatica%29)oltretutto
 se uno
non ha la matassa di filo la deve comprare (magari 50mt). 


 1) stacco i fili in uscita dai contatori incriminati
Ed io che ho detto?
-- 
Ciskje

 
Fai corto e controlli gli ohm, senza batteria.
-- 
Ciskje

Ciskje ha scritto:

se trovi un appartamento in cui si sono dimenticati il boiler elettrico 
inserito avrai un falso positivo
inoltre si deve possedere un tester
mentre una lampadina tascabile la hanno tutti


 
Non avrai comunque un corto e non leggerai 0ohm, anche se si son 
dimenticati il boiler inserito.
Curioso ma secondo me è più complesso:
1) devi avere una batteria carica e tenere fermi i cavi su di essa
2) devi avere una lampadina e due cavi fermi su di essa
3) non ho una lampadina da 1,5v

 inserito avrai un falso positivo
appunto, se c'è il boiler inserito è pressoché un corto per la pila... non 
così per un tester/multimetro commutato su Ohm
(è l'occasione di comprare un multimetro!)