Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: esperti stufe gas metano...

ciao a tutti...
intanto colgo l'occasione per augurare a tutti un Buon Anno 2014...
voglio esporvi il seguente problema...
ho una stufa a gas metano esattamente questa....
http://www.ariagas.it/stufe/argo-246-asq.html
 
accendo tramite pulsante la fiamma pilota.... poi girando la manopola 
parte regolarmente il bruciatore...il tutto funziona regolarmente ma ad 
un tratto la stufa si spegne completamente, anche la fiamma pilota...!!
 
leggendo sul libretto di istruzioni la stufa ha un termostato interno 
che se raggiunge una certa temperatura la fiamma del bruciatore si 
abbassa automaticamente e si riaccende quando la temperatura diminuisce...
fatto stà che il problema che ho è che si spegne completamente...
per sicurezza spengo sia la stufa e chiudo il rubinetto del gas...
quale potrebbe essere il problema ???
grazie
G
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 quale potrebbe essere il problema ???
 
Ipotizzo che il condotto di scarico od il camino possano essere 
otturati. Bruciato l'ossigeno presente nella stufa e nel pezzo di tubo 
fino all'ostruzione, la fiamma si spegne per mancanza d'ossigeno. 
Controlla con attenzione comignolo e tubazioni varie ed eventuali.
E' solo una prima ipotesi, ma la più importante a fini di sicurezza.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano


grazie per avermi risposto...ipotesi, purtroppo, sbagliata in quanto la 
stufa è stata appena installata !!
potrei ipotizzare la retina (tipo zanzariera ma con maglie leggermente 
più grandi, in metallo) che ho messo al tubo che esce fuori casa per 
evitare che entrasse quache animale lungo il condotto scarico fumi....
ma non penso che questa possa far spegnere la stufa...
anche se magari domani provo a toglierla...
io pensavo di più a qualcosa tipo termocoppia, sonde varie etc...
e cmq non ne capisco nulla..



 
 
potrebbe essere la termocoppia, se non da abbastanza energia non rimane 
armata la sicurezza della valvola e si spegne tutto altrimenti altra 
sicurezza tipo uscita fumi, forse si e' leggermente starato il 
pressostato oppure l'aspirazione dell'aria di combustione e' strozzata...
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt


------------->
risolto !!!
il problema era la retina che avevo posto alla fine del tubo...
faceva rientrare i fumi e mandava in protezione la stufa facendo 
spegnere il tutto...
metterò una retina con maglie più grandi...
grazie a tutti...


Le stufe a gas per garantire una certa sicurezza devono scaricare i fumi dentro una canna fumaria ed alla fine della canna è necessario mettere un comignolo attorno al quale è necessario mettere una rete a maglie larghe quanto basta per non far entrare dentro uccellini (vanno sempre vicino alle canne in inverno per scaldarsi poveri e poi qualche volta ci finiscono dentro e muoiono). In questo caso diventa pericoloso perchè i gas combusti che tornano indietro vengono respirati dall'utente che si può avvelenare con il monossido di carbonio. Grazie al dispositivo di sicurezza fumi installato dalle case costruttrici solo negli apparecchi costruiti dopo il 1993 interviene in questo caso di ritorno di gas in ambiente spegnendo la stufa. Questo dispositivo è localizzato dietro la stufa all'uscita della bocca larga circa 10 cm x 5 cm. Tutto ciò per dire che potete controllare voi stessi se da questa bocchetta esce calore quando la fiamma grande del bruciatore è accesa significa che è necessario controllare l'integrità dell'intero scarico fumi che non deve essere assolutamente ridotto in tutto il suo percorso. Sono il titolare del sito 
http://www.ariagas.it
 citato da Joe e mi sono permesso di rispondere, magari salvo la vita di qualcuno... :-). Se in futuro avete domande quando posso ed ho tempo vi aiuto volentieri