Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto termosifoni che pressione da spento e quando acceso

che pressione dovrebbe avere un impianto radiatori (caldaia classica no
condensazione) quando è spento e quando acceso?
 
e valore minimo e max accettabile
 


 
Dipende dal dimensionamento dell'impianto.
La variazione della pressione č legata all'aumento di volume dell'acqua del 
circuito di riscaldamento.
A freddo, normalmente, non deve essere sotto 1 bar ed a caldo non deve 
superare i 3 bar.
Fra freddo e caldo, di solito noti una variazione di mezza atmosfera, non di 
piů.
Io consiglio di regolare la pressione a freddo a 1,5 bar.
Se diminuisce bisogna far controllare impianto e caldaia perchč č sintomo di 
perdita.
Sotto 1 bar la caldaia si blocca per non rovinarsi.
Guido 
 


da poco sopra a 0 ... ad alemeno 1 bar..
 
la mia ares 25 andava, nel senso si accendeva a 0.2
e anche andando a manetta e scaldare acqua a 70-75
gradi non andava sopra l'uno.... ma era una camera
aperta a fiamma pilota... in ghisa..
 
quelle che vedo io, ora, recenti o moderne han bisogno
di una pressione minima di circa 1 bar....
 
 
la pressione... CHE SAPPIA IO... SERVE per aiutare
il giro dell'acqua calda , per esempio io avevo
un piano solo scaldato,... perchè non mi hanno lasciato
fare un piano terra e un primo piano... ma solo un piano
terra... e i tubi sono altri 60-80 cm da pavimento
e corrono un 40 cm sotto il pavimento... in totale 120 cm
c'è tutto il circuito.... per questo a me bastava 0.2 bar
perché ogni 0.1 ... sono UN METRO ... 1 BAR ... SONO 10 METRI
E ORA CON 10 METRI FAI PIANO TERRA, PRIMO PIANO E MANSARDA...
IO avevo 4.20 per soffitto... mo fan 2.40-2.7 ---
 
3 piani ai miei tempi erano 12-13 metri mo son 7.5-8
 
ciao
 
mario
 
ah scusa... non ho risposto.... da fermo freddo... dipende
appunto dallo sviluppo in altezza dell'impianto e dalla
caldaia.....
 
da caldo in esercizio dipende dalla temp di acqua e dal volume
in litri dell'impianto.... e dagli elementi dei termosifoni,
ogni colonna di un termosifone, interasse 60 cm ... ti tiene
da 0.35 a 0.5 litri.... tutto questo capisci... unito alla
potenza della cadaia e da quanto modula.... determina che
il liquido scaldandosi aumenti di volume... e FINO A 3 BAR
VAI TRANQUILLO ... ovvio se hai tanti litri e mandi la temp
di madata a 50 gradi non arriverami mai a 2 ...
se aumenti la mandata e lo usi a manetta... per ore e ore..,,
magati arrivi a 1.5 ... magari.... ma se ha pochi litri...
ESEMPIO BASTARDO CHE HO NOTATO IN CASE MODERNE... pochi caloriferi
e tanta potenza di caldaia... arrivi facile anche a 2 bar
 


La pressione minima a freddo è pari al dislivello i metri tra la base della 
caldaia ed il punto più alto dell'impianto, più almeno 5 m per sicurezza e 
per avere un certo margine in caso di sfiato aria dalle valvoline dei 
radiatori (altrimenti ogni volta occorrerebbe ripristinare la pressione). La 
pressione massima raggiunta a caldo dipende dal contenuto di acqua 
nell'impianto, dalla temperatura raggiunta dall'acqua e dal dimensionamento 
e scelta del vaso chiuso. Nella peggiore delle ipotesi con vaso d'espansione 
dimensionato correttamente e scelto di dimensioni pari a quelle di calcolo, 
si potrebbe avere una pressione interna prossima a quella di intervento del 
pressostato di sicurezza (impianti centralizzati): così il pressostato 
interverrebbe prima che la valvola di sicurezza inizi a scaricare. Negli 
impianti autonomi, con caldaia murale dotata degli organi di espansione e 
sicurezza di serie (vaso chiuso da 8 l e valvola di sicurezza  tarata a 2,5 
bar), la pressione minima a freddo sarà di almeno 0,5 bar (5 m di colonna 
d'acqua), anche perchè molte caldaie hanno un pressostato di minima che 
sotto a tale valore non le fa funzionare, e la pressione massima raggiunta a 
caldo (temperatura di 80°C) non supererà mai 1,5-2,0 bar  (con pressioni 
superiori la valvola di sicurezza potrebbe iniziare a sgocciolare).
inps09