Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Regolare una Caldaia

Ho una caldaia immergas zeus superior 28Kw con boiler per acqua di oltre 
10 anni ,quindi non quelle attualia condensazione .
Come dovrei regolare la temperatura dell'acqua sanitaria e quella dei 
termosifoni?
Lo chiedo perchè negli anni molti idraulici "sparano" temperature 
diverse e non ci ho mai capito un tupo.
Potete aiutarmi e indicarmi le temperature ideali?
grazie e Buone Feste

 Potete aiutarmi e indicarmi le temperature ideali?
 
de gustibus...
 
la T ACS (se è come era la mia) conta poco: tanto tiene l' accumulo a 
60°C, poi ok quando prelevi cercherà di mantenere la T impostata, io non 
trovo un senso a tenere una T maggiore di 40°C che per farci la doccia è 
più che suff, ma poi ognuno ha i suoi gusti
 
la T di mandata invece dipende da come sei messo a casa come 
coibentazione e di nuovo dai gusti...
 
Se stai tentando di risparmiare lavorando sulle T, sappi che NON funziona.
 
Tenere una mandata "bassa" tipo 50°C per poi dover aumentare il tempo in 
cui tieni acceso (Temp di comfort) piuttosto che lasciarla lavorare a 
70°C in modo che in un oretta raggiunge la T di set in casa NON è 
conveniente.
Piuttosto io sta caldaia ce l'avevo prima di fare il 1° cappotto e se 
non la lasciavo andare a 65-70°C non ce la faceva a raggiungere il set 
(19.5°C) quando fuori c'era freddo
Fatto il cappotto abbassai la mandata a 45-50°C ma non xkè ci 
risparmiassi qualcosa, ma solo xkè da coibentato i 70°C erano eccessivi, 
ti dava una sensazione di troppo caldo e poi per inerzia finiva davvero 
per creare una T superiore a quella di set, anche di 1°C
 

 diverse 
 
La sparo anch'io, ascolta altre opinioni e poi fai la media. Si
chiamano "raccomandazioni per consenso".
 
 
 
 
 
 
-- 
Arrivanda uccellone! (H. Pratt, "Anna nella jungla")
 
 

 
 
non è un po' poco?  dal punto di vista sanitario, intendo, non dell'uso 
sotto la doccia (che andrà miscelata).
 
   copioincollo dalle buone pratiche del settore:
"La misura preventiva più efficace contro la proliferazione del batterio 
negli impianti sanitari, è quella di assicurare una temperatura dell'acqua 
calda di almeno 60 °C all'uscita del serbatoio, e di 55 °C nel sistema di 
tubature."
 
Paolo
 
 

 termosifoni?
 
dipende da tanti troppi fattori, non solo le dispersioni dell'immobile e 
il numero di elementi dei singoli termosifoni ma anche dalle temperature 
esterne
 
di solito si parte fra i 55° e i 60°C e si vede se l'immobile riesce a 
stare sui 19°c 21°C (dipende se si è freddolosi)  poi nei mesi più 
freddi si alza la temperatura di mandata fino a 65°C 70°C
 
inoltre la temperatura di mandata si imposta anche in funzione del 
transitorio, cioè del tempo che la casa arriva ad essere calda in 
funzione delle ore che si tiene acceso
 
ultima cosa ma non meno importante: la caldaia...
 
cioè tutto quello che ho scritto ha ancora più senso se la caldaia ha la 
possibilità di modulare la potenza durante il riscaldamento, intendo 
dire che il bruciatore quando accendi parte al massimo poi durante il 
funzionamento dovrebbe abbassare la propria potenza in funzione delle 
temperatura dell'acqua di ritorno

 nel sistema di tubature."
 
la nuova che ha un accumulo di.. boh 60-80l?
prevede la possibilità di fare il ciclo antilegionella 1 x week
a dire il vero mi dicono che siccome non staziona, visto che arriva cmq 
roba clorata, non serve nemmeno, ha senso farla se la tieni ferma ad es 
post vacanze.
 

 temperatura dell'acqua di ritorno
 
sì quel modello modula la potenza
ed io in passato mi ero illuso che non sparandola a manetta potesse 
consumare meno, invece dai mie dati empirici non cambiava nulla

 grazie e Buone Feste
 
non so se c'e' "una" temperatura "ideale" ... se non altro perche' 
Livigno e Pantelleria hanno esigenze diverse e perche' molte 
considerazioni sono soggettive.
Io (zona Milano e di natura piuttosto calorosa) tengo circa 60° gradi 
per l'acqua del riscaldamento e sui 40 o poco piu' per quella 
sanitaria. Ma non e' detto che questa considerazione valga per un mio 
vicino di casa.

 per creare una T superiore a quella di set, anche di 1°C
 
con il cappotto quindi hai recuperato 2-3 gradi?
che tipo spessori e materiali e se anche infissi cambiati
 
se poi hai il calcolo energetico sarebbe il massimo per capire
che dispersione avevi e di quanto migliorato
 
 
 
 

 ha scritto:

Io ho una Immergas a condensazione e siamo pensionati.
Quindi over 70 che richiedono un grafo in più.
Sanitari a 50° e termosifoni a 50°-55° secondo il freddo all'esterno.
Non ho la lavapiatti e 50° mi sembrano il minimo per il lavello se
 si vuole sgrassare piatti e pentole.
-- 
bye, Guido

 che dispersione avevi e di quanto migliorato
 
ah ce li avrò da qualche parte ma non ricordo molto
prima non c'era nessun isolamento, casa anni 70, dopo mi pare fosse in C o D
poi adesso abbiamo fatto ulteriori lavori appena finiti, non ho ancora 
visto la certificazione, però parlandone mi dicevano che adesso dovrei 
finire in A+
stavolta ho cappottato il sotto che è non riscaldato e 10 anni fa non lo 
potevi cappottare esterno (cioè poi  non lo detraevi) e ci rifiutammo di 
mettere le mani ai soffitti garage e solaio. Sta volta siamo stati 
obbligati (trainante) ma l' obiettivo era caldaia ibrida e pannelli 
solari FV
 

 mettere le mani ai soffitti garage e solaio.
 
quindi hai isolato la zona sotto il garage, le pareti esterne ad anche 
la parte sopra: il risparmio avevi considerato questo o anche di piu?
 
nella caldaia ibrida, la pompa di calore fino a quel temp esterna minima 
riesce a funzionare ?
 
 
 
 
 


Se non il boiler di accumulo dell'acqua sanitaria potresti aumentare la 
temperatura per il tempo necessario a lavare ic piatti e poi riabbassarla 
anche a soli 45%.-
 
IMHO, come sempre.
 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Se non hai il boiler.......
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 riesce a funzionare ?
 
beh teoricamente
https://postimg.cc/k6JY3XN7
 
riesce a garantire 40° di mandata a -25°C
ma a lato pratico, come screivevo nel thread "Le meraviglie delle 
caldaie ibride moderne..." ho messo il cut-off a +5°C
sotto questa temp deve usare il metano. Tanto alla fine ste T est ce le 
ho di notte e mattino presto. Ora io ho necessità di scaldare un po' per 
la colazione (che facciamo dalle 7-7:30) poi fino a pranzo non c'è 
nessuno in casa
Con la PdC anche mettendo che parta alle 5:00 fa una fatica porca ad 
arrivare alla Tmand. calcolata. Che devo fare farla partire alle 2??
No grazie, vai col metano che in 10' raggiunge la Tmand e alle 7 siamo 
già in raffreddamento, perfetto xkè poi nelle camere a quell' ora faccio 
il cambio aria
Stamattina per fare ciò ci sono andati 0.7m3. Oggi andrà a PdC.
come dicevo nel thread in effetti quando puoi andare di PdC conviene
https://postimg.cc/Hj1qYXHk
 
effettivamente il COP è verosimilmente 4, cioè ogni kW di corrente ne 
produce 4kW di calore, lo si vede dal rapporto che c'è tra i gg in cui 
ho usato solo metano a quelli dove la PdC ha fatto una parte più o meno 
consistente
 

 riabbassarla anche a soli 45%.-
 
mette 50 e poi miscela come fanno tutti perché altrimenti scotta

 manettine) ma la sonda di temperatura esterna ce l'hai o no
comando remoto si sonda no

 ed anche che tipo di termosifoni che ha (acciaio, ghisa, alluminio)
mattina 7/8 11/14 17/22
ghisa