Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione bassa caldaia

Rifornisco acqua dal rubinetto fino a circa 1,5 atm ma dopo 2/3 giorni 
si abbassa fino a 0,7 atm circa. Vero che più di un tecnico mi ha detto 
che 0,6 atm sono sufficienti, ma un calo cosi rapido in pochi giorni non 
mi convince e poi non voglio rischiare di non rifornirla per vedere se 
si assesta a quel valore.
 
Sembrerebbe una perdita ma acqua sotto i termosifoni e sotto la caldaia 
non ne vedo e nemmeno macchie sui muri e nemmeno i vicini di casa mi 
hanno fatto notare niente per eventuali infiltrazioni.
 
Sicuramente chiamerò il tecnico anche perchè devo fare il controllo fumi 
ma secondo voi quale potrebbe la causa ? E' una Beretta di 20 anni fa circa.

ma secondo voi quale potrebbe la causa ? E' una Beretta di 20 anni fa circa.
 
In un tubo c'è un collegamento diretto all'iperspazio, e l'acqua va a
finire lì.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ma secondo voi quale potrebbe la causa ?
 
perdine dai termosifono non credo anche perchè l avresti notate,
 
perciò le cose sono tre
 
la membrana del vaso di espansione è arrivata
il vaso di espansione è scarico
hai più di 60 anni


Ciao, 
oltre quello detto da Apteryx potresti avere la valvola di sicurezza che trafila, a volte succede.
A piena pressione trafila,poi appena la pressione scende lei riesce a chiudersi e non perde piu'.
Per sapere se e' il vaso o la valvola di sicurezza basta che una volta che hai messo l'impianto in pressione e vedi che la pressione scende controlli il tubo di scarico di sicurezza della caldaia, dovrebbe trafilarti acqua da li.
Alegher.


Se può servire, ho notato che quando apro il rubinetto per caricare 
l'impianto fino a 1,5 atm, prima la lancetta del manometro aumentava a 
vista d'occhio, adesso rimane quasi ferma e in buona sostanza devo 
tenere aperto il rubinetto per quasi il triplo del tempo...come se ci 
fosse un buco da qualche parte da cui fuoriesce l'acqua che viene 
caricata, però alla fine a 1,5 atm ci arriva e rimane lì ma non so per 
quanto tempo, cosa che in effetti dovrei controllare rimanendo sul posto.

 quanto tempo, cosa che in effetti dovrei controllare rimanendo sul posto.
 
Dovresti considerare pure che può essere semplicemente guasto il manometro.
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 quanto tempo, cosa che in effetti dovrei controllare rimanendo sul posto.
 
Me lo fa anche a me e dipende dal rubinetto. Magari c'è la guarnizione che rimane un po' incollata alla sede di chiusura e questo comporta un ritardo nella risposta. A proposito: quanto segna il manometro alla massima temperatura del riscaldamento?


il tecnico oggi ha controllato e a vista non ci sono perdite, il vaso di 
espansione è a posto e il manometro e rubinetto pure però ha sospettato 
dello scmbiatore primario che in effetti ha delle vistose macchie 
azzurrognole sia a destra che a sinistra ma nonostante abbia fatto 
raffreddare l'impianto non ha notato gocciolamenti. In ultima mi ha 
detto di controllare le tubazioni nella cassetta ad impianto freddo.

 macchie azzurrognole
 
volevo dire verdognole, tipo queste
 
https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2017_10/59eccc5d7889f_20171022_175346copy.jpg.362d6f71b5a3072ffeed50d384eea74d.jpg
 
 
in buone condizioni rispetto al mio infatti sul lato dx, per chi guarda 
la foto, praticamente non ci sono incrostazioni mentre nel mio queste 
sono su entrambi i lati e con una estensione maggiore ma il mio ha pure 
22 anni e mai è stato cambiato.
 
Il tecnico era quasi convinto che la perdita fosse lì ma non avendo 
potuto notare tracce di acqua è voluto andarci cauto e ha detto che 
potrebbe trattarsi anche di condensa. Sarà cosi ?


Ciao,
potrebbe essere.
Potresti provare a immettere nell'impianto un prodotto sigillante liquido tipo il Fernox.
Alegher

 Potresti provare a immettere nell'impianto un prodotto sigillante liquido tipo il Fernox.
 
immetterlo da dove e come ? Certo che se fosse risolutivo al problema 
sarebbe un bel risparmiare un 300 € + la manodopera.


Ciao,
Il fernox lo puoi immettero nell'impianto anche semplicemente da un radiatore, poi accendi l'impianto e lo fai circolare per bene.
Segui le istruzioni, molto semplice.
 
Alegher.


sembra un toccasana per gli impianti e vedo che ne esistono di diversi 
tipi. Quello F4 mi sembra quello adatto al mio caso, eh ?
 
https://www.expoclima.net/focus/aziende/fernox_leak_sealer_f4_perdite_impianto_riscaldamento.htm
 


Ciao, si proprio quello.
Alegher


non mi spiego una cosa...il tecnico mi ha detto che 1 atmosfera segnata 
sul manometro equivale ad un bicchiere d'acqua ma non capisco come mai 
per rifornire di acqua l'impianto quando lo facevo molto di rado, la 
manopola del rubinetto dovevo tenerla aperta una decina di secondi prima 
di vedere il manometro salire di 1 atm, infatti nel frattempo lo 
scroscio di acqua che entrava dal rubinetto faceva pensare a molto più 
di un bicchiere.


Il rubinetto dedicato ha una sezione piccolissima, per cui il getto è molto 
forte e fa apparire una quantità d'acqua
molto superiore alla realtà. Lo scopo? Sentire meglio che l'acqua sta 
entrando e cotemporaneamente poterl dosare con precisione.
 
IMHO, come sempre.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it