Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: gruppo di sicurezza idraulica per boiler

ciao a tutti,
ho comprato un boiler perchè vorrei sostituire quello che uso 
attualmente.
nelle istruzioni del nuovo boiler c'è scritto che in base ad una  
circolare ministeriale è obbligatorio mettere un gruppo di sicurezza.
ho parlato con alcuni dei negozi vicino a casa mia e persone che hanno 
recentemente sostituito un boiler, ma nessuno ha una cosa del genere.
poi bisogna anche mettere un tubo di scarico per il gocciolamento 
durante il riscaldamento.
ma un tempo non era per niente obbligatorio e di gocciolamento non avevo 
mai sentito parlare!
che ne pensate?


Che e' proprio cosi'.
E ti diro' che manco gli idraulici installatori ste cose
le  sanno.
2 anni fa ho fatto installare un boiler in un bagno in mansarda
costruito tutto ex novo. Era previsto per uso occasionale
o di emergenza perche' degli impianti condominiali non mi fido.
L'idraulico del momento, ditta serissima e pluri decorata,
mi fa il lavoro.
Senza pero' prevedere quelle norme che hai citato.
Io da perfetto ignorante nulla ne sapevo.
Sino al giorno che l'ho acceso per la prima volta
e dalla valvola di sicurezza ha cominciato a gocciolare.
Letto il manuale: LA COSA e' normalissima in base alle
nuove regole etc,etc  e DEVE essere previsto uno scarico
per questa.
Richiamato l'idraulico, non ne sapeva nulla, e' cascato
dal fico come si dice ma mi ha rifatto l'impianto
a norma, a gratis ovviamente.

 a norma, a gratis ovviamente.
 
ma nei vecchi boiler il problema non c'era?
io non ho mai visto un boiler di "vecchia generazione" gocciolare e non 
ho mai visto un gruppo di sicurezza neanche in impianti recenti.
poi ho il problema che il mio boiler dovrà essere messo in un soppalco e 
devo prevedere un altro tubo per il gocciolamento, oltre al sifone!
bel casino

 ma nei vecchi boiler il problema non c'era?
 
Non avevano la valvola di sicurezza.
Finche' il materiale teneva la pressione per il riscaldamento
tutto andava bene, ogni tanto qualcuno scoppiava.


 tutto andava bene, ogni tanto qualcuno scoppiava.
 
capperi, mai visto né sentito di boiler scoppiare.
peraltro il mio quando ho acquistato casa era stato tarato a temperatura 
massima, acqua bollente che fumava, eppure da 20 che lo uso, l'unico 
problema che ho avuto recentemente ma perchè l'ho fatto svuotare un po' 
è che esce ancora acqua dal sapore rugginoso, dopo 1 settimana dal 
parziale svuotamento.
dal rubinetto dell'acqua fredda poi!


https://www.google.it/search?q=boiler+scoppiato&num=30&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4tMae_rzZAhUSXK0KHS5xA34Q_AUICigB&biw=1159&bih=646
 

 
https://www.google.it/search?q=boiler+scoppiato&num=30&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4tMae_rzZAhUSXK0KHS5xA34Q_AUICigB&biw=1159&bih=646
 
 
sì ma non ti contestavo la veridicità della cosa :)
volevo dire che nella mia esperienza non avevo mai sentito una cosa del 
genere.
ok allora metto le mani al portafoglio e cerco un gruppo di sicurezza 
idraulica

Roberto Bianchi <robbi...@email.itt> ha scritto:

Il mio idraulico mi ha certificato tutto, ma non ha installato il 
gruppo completo di sicurezza, come lo vendono a LRM, ma solo la valvola 
di ritegno e lo scarico.
Boh...
 
 
 

 Boh...
 
forse c'è un dispositivo contro le sovrapressioni?
c'è qualcosa che fa la stessa funzione?
dalle istruzioni del mio boiler leggo che c'è la possibilità che venga 
fornito un dispositivo contro le sovrapressioni, forse uno sfogo che fa 
gocciolare, ma non è a norma secondo la circolare (leggo sempre dal 
manuale) n° 9571 del ministero delle attività produttive del 26/2/2003 
che prescrive il gruppo di sicurezza idraulico costruito secondo la 
norma europea UNI EN 1487:2002