Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che perde

Ciao a tutti. Dopo una breve indagine sono riuscito a capire perchï¿œ 
avevo il pavimento bagnato sotto alla caldaia.
http://img18.imageshack.us/img18/753/dscn1982g.jpg
Come si vede ï¿œ l'attacco con lo scambiatore.
Secondo voi dando una stretta al dado risolvo qualcosa o peggioro?
Devo dire comunque che inserire la chiave lï¿œ dentro e girarla non ï¿œ facile.
Se foste costretti a chiamare il tecnico lo paghereste, considerando che 
ha sostituito lo scambiatore 8 mesi fa?

 ha sostituito lo scambiatore 8 mesi fa?
La vedo....  dura!
Quello ha tutta l'ompressione di essere un "Raccordo Strangolato"...   ;-(
In parole povere... stretto "troppo" per fargli fare tenuta... ma 
eccessivamente!
Presumo che diffilmente potrai avere "corsa" per stringere...
Ovvero il Dado "stringe" un raccordo contro l'altro e, fin qui, tutto OK.
Poi hanno smontato e ri-montato tutto... compreso l'attacco gi� "tirato"... 
;-(
Per fargli fare tenuta hanno "stretto" ancora pi� forte e il raccordo � 
stato "strangolato"!
A naso chi ha fatto il lavoro... "prevedeva" una futura perdita... perch� si 
vede che ha provato a "limitarla" con del Silicone (quello che esce tra il 
tubo e il dado girello...
 Mi sa tanto che li si dovr� "tagliare" un paio di cm di tubo... rifare la 
svasatura e sostituire sia il dado girello che il nipplo...
Un lavoro "rognoso" anche per il meccanico....
Occhio che se � lo stesso che ha fatto il lavoro "prima" dovrebbe rifartelo 
"in garanzia" (Vizio o difetto occulto) (Giudice di Pace).
Occhio che se ha fatto il lavoro "male" la prima volta...  niente ti 
assicura che non lo faccia "peggio" la seconda!
Ciao, e auguri.

 assicura che non lo faccia "peggio" la seconda!
spero che abbia imparato dall'errore ;-)
grazie e ciao


Dalla foto "poteva" sembrare silicone...
Comunque se � calcare si � formato "grazie" alla perdita...
Se hai spazio per "passarci" con le mani...
Vai in un fornito negozio di Autoricambi e fatti daredel "Nastro per 
Radiatori"...
E' uno speciale nastro (adesivo) autovulcanizzante da "avvolgere" ben 
stretto attorno alla perdita e ,dopo un p�, si "autovulcanizza" in un corpo 
unico "turando" la perdita (anche con leggera pressione tipo auto).
Devi partire ad avvolgere un paio di cm prima e un paio di cm dopo il nipplo 
in nodo di coprire bene il tutto.
Se per caso deve essere "riscaldato" per vulcanizzare meglio... usa il Phon.
Ciao.
 

 unico "turando" la perdita (anche con leggera pressione tipo auto).
Io in casa ho un po' di nastro in teflon che non so mai dove mettere, 
puï¿œ andare bene quello da avvolgere sul filetto o con l'acqua calda 
dello scambiatore perderebbe di efficacia?

 scambiatore perderebbe di efficacia?
No, � tutta un'altra cosa.
Il nipplo in oggetto ha una "tenuta meccanica" che nel tuo caso pu� essere 
sia con ogiva che con svasatura conica (a trombetta).
Ovvero � la "forma" della giunzione che fa tenuta e il dado girello serve 
solo per "stringere" tra loro i due pezzi.
Quello che perde � "la giunzione tra tubo e tubo"... magari ovalizzata... 
fessurata... o anche non perfettamente "allineata".
In un caso o nell'altro dovr� essere "rifatto" il cono o la svasatura su uno 
o su entrambi i tubi.
Per rifare la svasatura ci vuole un attrezzo speciale (che un ogni buon 
idraulico possiede) oppur bisogna "sostituire" lo spezzone di tubo in 
oggetto.
Sostituirlo "sarebbe" meglio perch� cos� potresti "dormire" pi� 
tranquillo...  ma anche una riparazione col "Nastro per Radiatori" potrebbe 
bastare.
Il Teflon invece sostuirebbe la "canapa" nei raccordi filettati... ad 
esempio per montare un rubinetto acqua...  ma non in questo caso.
Ciao. 

 esempio per montare un rubinetto acqua...  ma non in questo caso.
mi hai distolto da un gesto criminale :-) e inutile, infatti ora che ci 
penso mica ce la vedevo la canapa o il teflon negli altri filetti
grazie ancora
ciao