Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore differenziale

L'impianto elettrico del mio appartamento è protetto da 2 magnetotermici:
uno per la linea  luci e l'altro per le prese. A monte di entrambi è posto
un differenziale puro.
Da ieri mattina, un improvviso black out delle prese per l'intervento del
differenziale.
Dopo aver staccato, inutilmente, tutto quanto era collegato alle prese, ho
intrapreso una impari lotta contro il guasto "sezionando" in piccoli settori
l'impianto prese alla ricerca del guasto.
Dopo infiniti tentativi che portavano a risultati contraddittori ed
apparentemente inspiegabili, ho finito per escludere il differenziale
dall'impianto.
Ora tutto pare funzionare ma rimane il problema: è il differenziale che dà i
numeri o invece segnala realmente una o più dispersioni nell'impianto?
Ovviamente, basterà sostituirlo e la risposta verrà da sè ma... esiste
qualche altro modo per evidenziare una dispersione? Grazie a tutti. Giorgio.

 ha scritto nel messaggio 
news:jwZuh.9165$qN4.2...@twister1.libero.it...

Perche non hai semplicemente tentato di chiudere il differenziale tenendo 
aperti i due magnetotermici, se fosse scattato di nuovo sarebbe stato 
matematico che il tuo differenziale stia dando i numeri senza impazzire a 
scollegare settori di impianto manualmente.
ciao.
Lo 

 Lo
L'ho fatto e rimaneva chiuso; rimaneva chiuso anche se chiudevo il
magnetotermico della linea luci.
Solo se chiudevo quello delle prese interveniva.
A questo punto ho ritenuto ovvia una dispersione sulle prese. Lo strano è
che "facendo a  pezzi l'impianto", su uno stesso "settore" scattava o meno
senza apparenti ragioni!

 ha scritto nel messaggio 
news:mSZuh.9174$qN4.2...@twister1.libero.it...

Umidità?
       Ciao Edy   ;-))) 

La decisione giusta sarebbe stato di lasciare staccato il settore 
difettoso, non togliere il differenziale.
A mio parere, leggendo le sue spiegazioni, mi pare di potere concludere 
che il suo differenziale funziona bene, ed il problema e' in quel 
settore. Il fatto che il motivo dello stacco sembri "casuale" non e' una 
cosa infrequente. Importante e' che sia riuscito a delimitare una parte 
specifica dell'impianto elettrico come fonte della dispersione.
Naturalmente presuppongo che abbbia sezionato correttamente i settori 
dell'impianto. E' vero che in genere, i problemi di "intreccio" 
avvengono con l'impianto luce (ad esempio a causa dei deviatori del 
controllo luci del corridoio che possono andare da una parte all'altro 
dell'appartamento). Ma mai dire mai ...
Domanda: nel settore "sospetto" ci sono uno di questi oggetti:
a) caldaia ?
b) lavatrice ?
c) lavastoviglie ?
d) frigorifero ?
R.L.Deboni


 ha scritto nel messaggio 
news:mSZuh.9174$qN4.2...@twister1.libero.it...

Hai prese all'esterno o in giardino ?

giorgio ha scritto:

Sinceramente mi vien da pensare che il tuo differenziale abbia 
"ragione"... credo che ti convenga controllare tutta la linea prese di 
casa tua.
Ciao
Kep

 qualche altro modo per evidenziare una dispersione?
il tuo differenziale funziona benissimo anche secondo me, il problema è 
evidentemente nel circuito prese.
Hai operato correttamente sezionando le varie linee in partenza dalla 
scatola di derivazione, solo che da come la racconti pare che il problema 
non sia uno solo e ben definito (una sola linea guasta verso terra in modo 
evidente) infatti avvolte scatta, altre no, ricolleghi e scatta... è 
probabile che non vi sia un vero guasto su una linea sola ma che vi sia 
qualche mA di dispersione su varie linee, che prese una x volta non fanno 
scattare il differenziale ma tutte insieme si.
Prova con un tester che misuri in mA AC, STACCA IL NEUTRO a valle del 
magnetotermico prese, poi piazzi un puntale sulla fase e con l'altro vai a 
toccare le varie fasi che si diramano, una x volta, e vedi se ce n'è 
qualcuna che disperde più del normale (alcuni mA)... vedi dove vanno queste 
linee e verifica se c'è un effettivo guasto o cosa.
Facci sapere,
Enrico.