Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito elettrico: lavastoviglie + forno stessa presa?

Ciao,
a breve devo installare una lavastoviglie. Ho una presa che serve il 
forno che è collegata alla linea principale con un cavo da 4mm.
Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno 
oppure è meglio derivare dalla linea principale?
Non so neanche se forno+lavastoviglie superino i 3kw di assorbimento e 
quindi se possano funzionare assieme, comunque essendo la presa nascosta 
dietro la cucina componibile non vorrei sorprese...
Grazie

Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno 
 
Si.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

quindi se possano funzionare assieme,
 
Devi vedere il consumo/assorbimento massimo dei due elettrodomestici.
Ti posso assicurare che un forno e una lavatrice insieme superano i 3Kw e 
fanno scattare il magnetoterrmico.
Gi 
 

 che un forno e una lavatrice
 
è una lavastoviglie, anche se probabilmente non cambia la cosa.
Grazie ciao

 Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno oppure è meglio derivare dalla linea principale?
 
Che protezione hai a monte?
 
Giulia
 
 

 Che protezione hai a monte?
 
un interruttore magnetotermico differenziale (detto "salvavita")

 un interruttore magnetotermico differenziale (detto "salvavita")
 
hai un magnetotermico, un diferenziale, o un differenziale magnetotermico?
Sono tre cose diverse.
Meglio una foto
 
 

hai un magnetotermico, un diferenziale, o un differenziale magnetotermico?
 
Che differenza c'è fra un magnetotermico differenziale e fra un 
differenziale magnetotermico,
a parte il fatto che ho sentito sempre e solo la prima? 
 


è un modello compatto composto da interruttore magnetotermico + 
differenziale, ha levetta blu e levetta nera.
E' della bticino, sigla: D813A/16
 

 E' della bticino, sigla: D813A/16
 
Indipendentemente dai 4mm2 ce la fai con 16A a mandare i due carichi ?
Perche quello non puoi toccarlo, a meno di non mettere altri due magnetotermici puri (non differenziali) da 16A prima di ogni presa
o di non mettere due prese industriali da 32A(quelle blu).
 
Giulia
 
 

 Che differenza c'è fra un magnetotermico differenziale e fra un differenziale magnetotermico,
 
 
La mia domanda non riguarda la proprieta commutativa, leggi meglio!
Giulia
 
 


Non sapendo leggere nè scrivere, non devi fare nulla che aggiungere una 
presa.
Potenza forno tra 1300 e i 2000 W.
Potenza lavastoviglie max 2000W.
Coefficente di contemporaneità presunto 0,5.
Considerando il max sono 4kW*0,5=2kW
Perchè queste considerazioni?
Il forno elettrico solitamente è composto da 4 Resistenze della potenza 
tra i 375W e i 500W,
solitamente due superiori e due inferiori, quindi lavorano in coppia 
consumando tra i 650W il KW.
La lavastoviglie consuma 2kW quando riscalda l'acqua, quindi carico 
puramente resistivo come il forno.
Il caso di consumo massimo possibile è quando tutte le resistenze del 
forno sono attive e la lavastoviglie sta riscaldando l'acqua per un 
tempo inferiore ad un ora (dipende dalla temperatura iniziale dell'acqua 
e il valore impostato nella lavastoviglie (40°, 65°, 90°).
Inoltre il forno è dotato di termostato che appena raggiunta la temp. 
impostata scollega le resistenze.
Considerando che un contatore consente il prelievo di 4KW per 3 ore, non 
avresti problemi da questo punto di vista.
Andiamo al magnetotermico, considerando 230V*16A cosfi 1= 3680W, 
l'intervento del protezione magnetica dell'interruttore, se è di tipo B 
se la corrente è compresa tra i 3 e 5 volte la corrente nominale. 
Considerando sempre la curva B, e 4KW su 3680W, si può dire che la 
corrente è quasi 10% in più rispetto al valore nominale 
dell'interruttore magnetico che interviene solo quando viene superata la 
% del 13%, ovvero dopo circa un ora.
 
 
 
 

 oppure è meglio derivare dalla linea principale?
 
decisamente si quello che conta è il diametro dei cavi
 

 presa.
 
 
grazie.
E se i cavo di derivazione della presa dalla linea principale fosse da 
2,5mm ? sarebbe la stessa cosa?
Grazie

Posso aggiungere un altro frutto facendo un ponte dalla presa forno
 
certo che si.. hai un interruttore da 16 e un cavo da 4mmq... puoi
mettere in parallelo tutte le prese che ti servono in sicurezza
 
 
 
 
e734...@ya3ho2o.it
 ma togli tutti i numeri tranne il 7


Molti si soffermano sulla sezione del cavo che non è il fattore più 
importante per il funzionamento di un apparecchio, dire che la sez. è 
pari a 2,5mmq è relativo se non si conosce la lunghezza della tratta, le 
condizioni di installazione del cavo (in aria, in cavidotto o in canale 
aperto, etc. etc.). C'è un programma on line che calcola la cdt dovuta 
al cavo in base alla potenza prelevata, tale caduta di tensione non deve 
essere superiore al 3%.
Prova a fare un calcolo:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
 

Il 30/03/2015 16:13, sogliola ha scritto:

è comunque un cavo da 2,5mm può far circolare una corrente di 24A, se in 
cavidotto un po' meno 19,2A (sarà sicuramente il tuo caso), quindi sei 
nei parametri (calcola la cdt, se è inferiore al 3%, puoi aggiungere la 
presa)