Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto per traduzione numeri elettrici

Supponiamo di avere un impellente desiderio di comprare questo coso:
https://i.imgur.com/vaaBoJP.jpg
 
 
Mi servirebbe una spiegazione sul valore dichiarato: 5(80)A
 
Da ignorante in materia mi fa pensare a:
 
1- Va bene fino a 5 Ampere ma può arrivare anche a 80 in casi 
eccezionali
 
2- Misura da 5 a 80 ampere (e se sono meno di 5 non misura)
 
3- Varie ed eventuali.
 
Completo con le mie necessità, in caso ci siano suggerimenti su scelte 
migliori.
 
A- Mi serve misurare l'assorbimento istantaneo e anche il totale dei 
kWh.
 
B- Tassativamente da 2 moduli massimo, 3 non ci entrano nel quadretto
 
C- Devo monitorare l'unità esterna dell'unità esterna della pompa di 
calore della caldaia ibrida.
 
D- Non mi serve una precisione da orologiaio svizzero, e nel caso che 
si rompa non muore nessuno.
 
Ringrazio in anticipo chi vorrà benevolmente occuparsi della mia 
pratica.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
 
Bisognerebbe vedere tutta la pagina con le caratteristiche, potrebbe 
anche essere che per misurare gli 80A gli serva un sensore aggiuntivo.
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 

 ha scritto:

Metti il link nn la foto.
-- 

 Metti il link nn la foto.
 
Obbedisco:
https://www.amazon.it/gp/product/B09H5ZB4MJ?smid=A2BUAQ09O45KRH&psc=1
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 essere che per misurare gli 80A gli serva un sensore aggiuntivo.
 
https://www.amazon.it/gp/product/B09H5ZB4MJ?smid=A2BUAQ09O45KRH&psc=1
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto:

nella foto tra i 2 neutri si vede una fessura ovale dentro 2
 morsetti piccoli. Ecco per me o 5A dentro il misuratore o 80 con
 il trasformatore amperometrico. È una ipotesi, cerca il manuale
 in rete il nome è sulla apparecchio.
-- 

 ha scritto:

Tras amperometrico o shunt ma penso il primo
-- 

 A- Mi serve misurare l'assorbimento istantaneo e anche il totale dei kWh.
 
 
Da quello che capisco misura fino a 80A ma non fa vedere la misura 
istantanea, si legge quella nel periodo o quella totale, in pratica 
resetti la lettura periodica e inizia a contare i watt consumati, dopo 
un'ora saprai i wh consumati.
Il solito apparecchio cinese venduto da un cinese che no sa cosa vende :-)
 
Infatti:
https://it.aliexpress.com/item/1005001599424031.html
 








 
 
Io comunque eviterei ste cineserie
-- 

 Il solito apparecchio cinese venduto da un cinese che no sa cosa vende :-)
 
Lui non sa cosa vende, io no so cosa compro, siamo messi bene :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

> Io comunque eviterei ste cineserie
 
Comodo evitare con i soldi degli altri :-)
 
Da ignorante in  materia sono comunque disponibile a fidarmi e a 
seguire i buoni consigli.
 
Se prendo questo vado bene?
https://cdn.haitex.it/01586761007/img/392055.pdf
 
 
Se capisco giusto dovrebbe essere italiano.
Alla visualizzazione dell'assorbimento istantaneo potrei anche 
rinunciare, quelle poche volte che mi servirà di saperlo sfruttiamo il 
contatore parziale, lo azero e, cronometro alla mano, leggo dopo tot 
secondi, o minuti.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Io comunque eviterei ste cineserie
 
Non piace nemmeno a me non avere la lettura istantanea ma ho acquistato 
due di questi da 100A fondo scala, uno l'ho montato sul banco 
elettronico e uno sulla linea di casa, sono da pannello quindi non vanno 
bene per il fabbro ma leggono molto bene e sono piuttosto precisi anche 
a piccoli assorbimenti, inoltre puoi impostare una sorta di allarme che 
non suona ma fa lampeggiare il valore istantaneo.
 
https://it.aliexpress.com/item/4000123298702.html
 





 Lui non sa cosa vende, io no so cosa compro, siamo messi bene :-)
 
 
l'unica cosa certa è il prezzo :-D :-P


 ha scritto:

O forse è una uscita  ad impulso ogni kw
-- 

 Comodo evitare con i soldi degli altri :-)
 
:D

 
https://it.aliexpress.com/item/4000123298702.html
 
 
oh utilissimo! l'ho nel pannello per quando uso il forno elettrico + altre cose che farebbero saltare il contatore :)
 

 
https://www.amazon.it/gp/product/B09H5ZB4MJ?smid=A2BUAQ09O45KRH&psc=1
 
 
Questo oggetto rimane permanentemente connesso al tuo impianto elettrico 
e dovrebbe essere, oltre che un apparecchio ragionevolmente sicuro, 
anche preciso, altrimenti...che misure vai a fare...?
Un robo del genere, a quel prezzo, che garantisce una Classe 1 e 80A di 
portata...? Mi viene da ridere...
 
Scegli qualcosa dai cataloghi dei marchi conosciuti, e fatti un favore.
Quel Vemer è già diverso dal cinese. Stavo per prenderlo, prima di 
decidere per un quadro "all-Schneider".
 
 
 
sandro

 portata...? Mi viene da ridere...
 
Ho chiesto appunto il motivo per cui l'80 è stato messo fra parentesi, 
suppongo che ci sia un motivo a me sconosciuto.
La corrente di lavoro a cui verrà sottoposto si aggira comunque intorno 
ai 10 ampere, e difatti ho parlato di unità esterna di una caldaia 
ibrida domestica.
 
Prendo atto comunque che il coso economico a cui avevo puntato non s'ha 
da comprare.
 
Per quanto riguarda la precisione, anche qui ho subito detto che mi 
interessava relativamente.
Se mi serve sapere se un oggetto è lungo due dita o due spanne non ha 
senso comprare un calibro per misurarlo :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 sulla linea di casa, sono da pannello quindi non vanno bene ....
 
 
Partendo dai tuoi da pannello forse c'è una soluzione anche per me :-)
 
Prendiamo questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B09B74ZDHV/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1KE1PHRAIE1NZ&psc=1
 
 
Ne ho già uno montato sulla linea del climatizzatore e fornisce tutti i 
dati che mi interessano, e anche di più.
 
Il problema che è da 3 moduli e io ho il posto solo per due lo 
risolviamo subito: rottamiamo la scatola attuale e ce ne mettiamo una u 
pelino più capiente.
 
L'accendiamo?
 
-- 
Fabbrogiovanni


Certo che no.
Il problema però, in questo caso, è che l'errore (qualunque sia) andrà 
accumulandosi nel tempo, dando luogo ad un (probabile, perché non è dato 
sapere se sarà costante nel valore e nel segno) errore a lungo termine 
che potrebbe essere non nell'ordine del dito o della spanna, ma di un 
femore.
Basta saperlo... ;)
 
Tra l'altro, sarà anche facile determinare l'errore con una certa 
precisione, anche maggiore di quella dello strumento, parametrandolo con 
lo strumento del contatore del tuo operatore.
Che non sarà preciso nemmeno quello ma, qualunque sia il suo proprio 
errore, è quello sul quale ci paghi il dovuto, e quindi quello col quale 
ti devi confrontare. :P
 
 
 
sandro

Fabbrogiovanni ha scritto:

molto probabilmente anche questo è costruito in Cina :-)
la questione non è s'è costruito in Cina,in Italia o a Zanzibar
ma con quale "qualità" è stato costruito, e questo lo vedi
dal prezzo di vendita, e dal raffronto prezzo in Italia
ps-anche gli Iphone sono costruiti in Cina...quindi sono dei cessi?
 

Fabbrogiovanni ha scritto:

fatti una domanda:
a cosa ti serve effettivamente questo oggetto?
solo per avere una misura una tantum? devi fornire dei dati precisi?ecc...
in base a queste tue risposte ti indirizzi verso una classe di
prestazioni/prezzo, che puo andare da 10 a 100 euro
 

 ha scritto:

Non è nemmeno questo il problema, un marchio noto di solito scrive
 dati veri e da garanzie vere di sicurezza, questo costa, poi noi
 lo paghiamo sempre troppo ma va bene così.
-- 

 L'accendiamo?
 
 
Bello, ha il foro dove inserire il filo per leggere la corrente, come il 
mio ma da quadro, se ne hai già uno e ne sei soddisfatto ma più 
importante non devi lavorare molto per ingrandire il quadro allora si 
può fare.
Anche io sto pensando di ingrandire il mio quadro che ormai ha solo 
interruttori da un modulo per farci stare tutto.
Altrimenti elimina l'interruttore meno importante a due moduli (quello 
del cancello magari) e lo sostituisci con uno a un modulo e buona notte.


 Basta saperlo... ;)
 
Quando distribuivano il pessimismo tu hai fatto due volte il bis :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 prestazioni/prezzo, che puo andare da 10 a 100 euro
 
La caldaia ibrida che mi hanno installato risulta dotata di 
intelligenza artificiale, così ha detto l'esperto.
Decide lei quando andare a gas o quando a corrente, in base ai vari 
algoritmi che il tecnico ha detto che si possono modificare ma che è 
meglio non pasticciare.
 
Ragionamento da uomo della strada: se aggiungo questo strumento al 
quadro potrò controllare quanto mangia (e quanto mi costa) il 
funzionamento a pompa di calore.
D'accordo che non dobbiamo pasticciare con il software ma se vedo che 
la mia intelligenza umana è ancora superiore a quella artificiale ho la 
possibilità di intervenire brutalmente, tiro giù l'interruttore e la 
caldaia andrà solo a gas.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 devi lavorare molto per ingrandire il quadro allora si può fare.
 
Non è che devo lavorare molto, il quadretto è quello che hanno aggiunto 
proprio per questa caldaia.
Solo che ha 5 posti, e tre sono già occupati da interruttori a 1 
modulo.
La soluzione è facile, buttare la scatola e prenderne una più grossa.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
Una gita in Svizzera ti ci vorrebbe altro che wattmetro...
 
 
-- 

 La soluzione è facile, buttare la scatola e prenderne una più grossa.
 
 
Ah ok, pensavo fosse murato :-D
Non lo hai ancora cambiato? :-P
 
Buona Pasqua :-)


 Buona Pasqua :-)
 
Anche a te.
 
-- 
Fabbrogiovanni


?...
 
 
 
sandro

 ?...
 
Arrivare a ipotizzare che lerrore potrebbe diventare lungo come un 
femore è un chiaro segno di pessimismo :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ah...ma no...è solo l'applicazione pratica della legge di Murphy 
sull'errore...
 
 
 
sandro

> Non lo hai ancora cambiato? :-P
 
Fatto, clicca qui e ammira:
https://i.imgur.com/tJeaQpS.jpg
 
 
Alla fine ho optato per il Vemer, non avevo voglia di cambiare  la 
scatola.
E dopo averlo montato ho scoperto che i moduli liberi erano 3 e non due 
:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 E dopo averlo montato ho scoperto che i moduli liberi erano 3 e non due :-)
 
 
Sei diventato un Maestro anche in elettricità :-)
Quindi non hai sostituito il quadro e ti è rimasto pure un  posto 
libero, il solito culo :-P
Dovrei sostituire invece il mio quadretto che ormai non ha più posti 
liberi ma è murato e lo vedo proprio male uno esterno, anche se in 
garage :-)


 ma è murato e lo vedo proprio male uno esterno, anche se in garage :-)
 
Forza, guarda qui e impara:
https://i.pinimg.com/originals/9c/0e/02/9c0e024d8e2705f3f39cb18a07e1fb52.jpg
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
https://i.pinimg.com/originals/9c/0e/02/9c0e024d8e2705f3f39cb18a07e1fb52.jpg
 
 
ahahahah, e pensare che l'ho già sostituito una volta quando ho 
acquistato la casa ma evidentemente non sono stato lungimirante, in 
pochi anni l'ho riempito :-)


 Però vedere un posto vuoto è deprimente, devo trovare con cosa riempirlo.
 
Manca la spia di presenza rete!
 
 
 
sandro

 Manca la spia di presenza rete!
 
Nel mio quadretto di spie ne abbiamo in sovrabbondanza :-)
Vedi qui, carta canta:
https://i.imgur.com/HAUbypc.jpg
 
 
Mi permetto anche di fugare i tuoi giusti dubbi sulla precisione delle 
misure e ora so di poter dormire tranquillo.
 
La scheda tecnica dell'unità esterna dice:
Assorbimento massimo 1,22 kW.
 
La misura letta sullo strumento oscilla fra 1,19 e 1,23.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
https://i.imgur.com/HAUbypc.jpg
 
 
Non è quella la funzione.
 
S'intende una spia connessa prima dell'interruttore generale, per 
segnalare se nel quadro arriva o meno l'energia elettrica dall'esterno.
E' utile in caso di blackout, ti fa capire immediatamente guardando il 
quadro anche a 100mt, se il problema è uno sgancio locale o remoto.


 anche a 100mt, se il problema è uno sgancio locale o remoto.
 
Allo stato dell'arte hai anche ragione ma analizziamo la mia situazione 
dall'atto pratico.
 
Giusto che se trovo la mia spia spenta so solo che il guaio è dal 
piccolo contatore in avanti.
Ma lì di fianco c'è il generale del quadretto e vedo a occhio se è su o 
se è giu.
E se è su e ancora la caldaia non va giro l'angolo e a 5 metri ho il 
quadro generale.
 
-- 
Fabbrogiovanni


quasi quasi lo cambio anche io...:-)
  quanto hai pagato ???

 E dopo averlo montato ho scoperto che i moduli liberi erano 3 e non due :-)
 
mi piace, hai imparato bene :)

   quanto hai pagato ???
 
Non ho badato a spese, 48 euro + 5 di spedizione.
 
-- 
Fabbrogiovanni


A furia di frequentare le cattive compagnie si diventa bravi :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Volevi un motivo per riempire l'ultimo slot di un quadro elettrico, e io 
te ne ho fornito uno da 5euri...se vuoi te ne dò uno da 50...
 
 
 
sandro

 ne ho fornito uno da 5euri...se vuoi te ne dò uno da 50...
 
Per 5 euro non mi metto a riaprire il quadro.
Suggerisci quello da 50, se sarà di mio gradimento posso anche 
spenderli.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Boh...una protezione da sovratensioni temporanee, ad esempio...ma non 
ricordo cosa alimenta quel quadro, magari roba che non necessita di 
particolari cure in questo senso...
 
 
 
sandro

 in questo senso...
 
Come confessai subito all'inizio, il quadretto alimenta la caldaia 
ibrida che va a gas e a pompa di calore.
 
Per i guasti da sovratensioni non mi preoccupo, nella polizza della 
casa questi guai sono compresi e totalmente rimborsabili.
 
Mi sa che il modulo vuoto rimarrà per ora col suo tappo :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ah però...sta roba vale eccome la pena allora, di proteggerla. Ma non 
con un semplice moduletto.
 
 
 
sandro