Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il PinguIngo! (scambio pareri prima di modifica al delonghi)

Mi hanno regalato ieri il Pinguino (un pac50, identico esteriormente al 
pac55)...
Da bravo ing...  nemmeno 24h dopo era già smontato per vedere quanto è ben 
ingegnerizzato...
Non è male ma ho riscontrato un po di dettagli migliorabili.
Queste le modifiche che mi appresto a fare per far diventar il Pinguino un 
PinguIngo.
Sono certo che alcune si possono fare anche ai cloni, penso quindi possa 
essere interessante discuterne insieme visto che in molti sono delusi e 
forse si può rimediare a tale delusione...
1: Ho confermato che la presa d'aria che si trova sotto l'attacca del tubo è 
quella del condensatore, cioè l'aria aspirata da li viene riscaldata e 
umidificata e poi buttata fuori dal tubo (temevo prendesse un po d'aria 
anche da sopra).
Gran parte dell'inefficenza del Pinguino dipende dal fatto che se dell'aria 
esce..altra ne entra da fuori, l'aria che entra dagli spifferi è calda e 
scalda l'ambiente che il pinguino cerca di raffreddare, ma soprattutto 
apporta umidità, che poi è quella che ci fa sudare.
Quindi collegherò un tubo alla presa d'aria suddeta e gli farò aspirare 
l'aria da fuori, così che l'aria interna rimanga sempre la stessa e il 
condensatore scambi solo con l'aria esterna. Per arieggaire sarà sufficiente 
scollegare tale tubo,aria da fuori entrerà dal tubo e aria vecchia sarà 
aspirata e buttata fuori dal pinguino, mi semba semplice e efficace.
2: Le plastiche che rivestono il pinguino hanno abbondante spazio per essere 
isolate quindi applicherò dove possibile aine di piombo e antirombo, così da 
isolare  il rumoraccio ma anche il calore interno del pingui.
3: internamente la ventola dell'aria calda non è isolata e il calore che 
genera (almeno 40-50ç) sta a 2cm dall''evaporatore (che sta a 10-15°) che 
raffredda l'aria della camera.... con del poliuretano adesivo isolerò lo 
scatolo della ventola che porta l'aria calda al tubo che poi la sputa fuori, 
così che non disperda calore nel pingui e quindi poi nella stanza.
4: Quelli di voi che hanno levato la tanica mentre il pingui va ancora ad 
acqua si sono accorti che l'acqua nella vaschetta è piuttosto calda, 40-50° 
ad occhio. E' calda prechè sta evaporando, e il fatto che non evapori in 
casa è affidato al fatto che tanto il ventolone aspira aria da dentro casa e 
la butta fuori, è necessario quindi fare in modo non solo di isolare 
termicamente il portello (fatto al punto 2) ma esso deve chiudere 
ermeticamente o quasi (tutto il pingui deve essere ermetico vistoche ora 
scambia con l'esterno e basta l'aria calda), in modo da isolare il pingui 
completamente dalla camera.
5: Il tubo che porta l'aria calda fuori non è isolato! é una superfice 
enorme (10cm di diametro, pure bello ondulato per piu di un metro di lungh 
sono 0,5mq) che sta ai soliti 40-50°. Un assurdita! Raffreddo per poi 
beccarmi calore non solo dall'aria che entra dagli spifferi, ma pure questo 
tubo è un bello scambiatore... roba da matti. Anche lui va isolato per bene.
Vorrei sapere se posso bucare sotto la finestra per fare i due buchi da 10cm 
per pressa e sputo dell'aria, devo chiedere permessi al condominio? 
sputerebbe su strada pubblica ad altezza 2m da terra.
Ci metterei due belle grate 10x10cm, e coibenterei l'interno in modo che da 
fuori non si veda nulla
Credo di aver pensato a tutto, ma siccome qui ho sempre incontrato persone 
preparate e volenterose... attendo qualche parere e consiglio prima di 
procedere.
Spero che con questa modifica il Pinguingo non solo raffreschi meglio, ma 
soprattutto consumi molto meno.
Per chi fosse interessato ho fatto delle foto al pingui smontato.
Ingo

 per pressa e sputo dell'aria, devo chiedere permessi al condominio?
Se puoi forare porta indietro il pinguino intanto che si in tempo e prendi
un fisso senza unità esterna

 un fisso senza unità esterna
Allora non hai letto bene...
me l'hanno regalato perchè era 4 anni che stava li fermo, ha ancora gli 
adesivi sopra ed è nuovo.
Poi attaccare fuori qualcosa non se ne parla.. invece due buchi non danno 
fastidio anessuno e rumore non ne fanno.
Ingo
ps: non m lo sarei mai comprato, stao per prendere un ciense split  poi la 
mmia fantastica ragazza mi fa...ma senti...lo vuoi un pinguino? Non saprei, 
non soffre incittà ? il resto lo sai

 ingegnerizzato...
O mal ingegnerizzato :-)
Si il pinguino purtroppo è un pagliativo, le cose che hai detto sono corrette,
con opportune modifiche si puo' trasformarlo ina una specie di Olimpia Splendid
Unico.
E non puo' che migliorare notevolmente.
Facci sapere se fai le modifiche e come va!
Ciao.
Zio!

 Facci sapere se fai le modifiche e come va!
Tra l'altro ho scoperto il superfreddo in che consiste!
Tutti pensano hce il pinguino sfrutti il calore latente di evapoazione 
dell'acqua...
Ma sti cazzi dico io, tanto se scambia conl'aria a 30° usa piu aria invece 
dell'acqua e il risultato č lo stesso...
ora che ce l'ho ho capito...
quando va ad acqua la ventola sputa fuori meno aria! perchč appuntao sfrutta 
il calore latente dell'acqua...
ilsuperfreddo non viene dal fatto che il pinguui raffredda di piů, ma dal 
fatto hce siccome sputa meno aria ne entra meno calda! Tra l'altro il 
condensatore staun po piu fresc quindi forse raffresca di piů. ma la 
differenza non č percettibile...roba da matti!!!!!
Ho anche deciso hce faccio una specie di canna fumaria cosě l'aria calda 
circola meglio...
sono convinto che quest'affare usato come dico io č una bomba!
Ingo 

 Ingo
poi rivendi il progetto alla delonghi?;P come usato da te ... non è altro 
che un normale climatizzatore.. ^^ 

 che un normale climatizzatore.. ^^
proprio quello che voglio ottenere, però è senza unità esterna :-P
Ingo 

 per pressa e sputo dell'aria, devo chiedere permessi al condominio? 
    No! Art. 1102 del Codice Civile!  ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Poi attaccare fuori qualcosa non se ne parla
Allora non hai letto bene (cit.)
:-)
JMT 

 ha scritto nel messaggio
news:3_7ve.70211$75.34...@news4.tin.it...

infatti io consigliavo un fisso senza unità esterna tipo quello dell'
olimpiasplendid (ma non è il solo) che butta fuori l'aria e tira dentro
l'aria appunto da due prese d'aria proprio come vuole far fare Ingo al suo
pinguino

 pinguino
Non lo posso cambiare è un regalo e ha 4 anni.
Casa mia ha 4 stanze, lo uso quotidianamente in 2 e ognittanto nelle altre 
2.
Non ho intenzione di sputtanarmi dei soldi x 4 olimpia quando questo 
pinguino è nuovo e con 2 orette  diventa identico all'olimpia.
Cmq grazie del consiglio
Ingo 

 I> Mi hanno regalato ieri il Pinguino (un pac50, identico esteriormente al
io pure ho il PAC50, percio' se magari riesci a postare ancora indicazioni 
sulle modifiche da fare sono tutt'occhi!

 sulle modifiche da fare sono tutt'occhi!
cosa non ti è chiaro?
Ho fatto anche il calcolo sul diagramma psicrometrico...
no so se sei pratico di questi calcoli, in parole povere
il pingui assorbe 2600W dalla stanza e li butta fuori, contemporanemaente il 
vuoto creato aspira aria esterna dentro la stanza: se fuori ci sono 30 gradi 
all'80% di umidità l'aria che entra da un apporto di 1250W quando va ad 
acqua, cioè perdi almeno il 40% di efficienza! quando va ad aria non te lo 
dico nemmeno.
basta fargli acchiappare l'aria dall'esterno e guadagni subito di efficenza 
in modo enorme, anche se essendo piu alta la temp esterna perdi sulo 
scambiatore, ma perdi il 3% a favore del 40% (sopra i 30 gradi non ho fatto 
il conto, e  già a 27 è il 25%).
Ingo 

No, no il concetto e' chiaro, ti chiedevo riguardo ai particolari di
implementazione. Ossia c'e' da innestare un tubo... che tubo? fatto
come trovato come? collegato come? a quel punto c'e' anche il problema
del tubo gia' presente per lo scarico dell'aria che scalda troppo,
sostituirlo o coibentarlo in qualche modo? Potrei usare il tubo attuale
come tubo di presa che tanto prende aria da fuori, e trovarne uno
all'uopo per scaricare la caldo/umida.
Forse conviene praticare un foro alla plastica per siliconare/avvitare
una presa per il tubo, ammesso di trovare un tubo con innesto.
Per gli altri passi invece, come l'isolamento delle plastiche, canna
fumaria etc. come hai deciso di fare?

 sostituirlo o coibentarlo in qualche modo? Potrei usare il tubo attuale
Da qualche riminiscenz adi fisica tecnica ricordo che la coibentazione
andrebbe calcolata a puntino.... altrimenti si rischia di ottenere
l'effetto contrario.
Questa era la teoria.... poi la pratica... beh non mi ci sono mai messo.
Mauro

 I> antirombo o catramina e/o fogli dipiombo che trovi nei negozi car audio.
pensavo che questa roba da hificar costasse 'na cifra!
 I> canna fumaria forse me la risparmio faccio solo due buchi nel muro.
a proposito dei due buchi. Io ora ho un buco molto grosso, sara' il doppio 
del diametro del tubo circa, potrei far passare entrambi i tubi da li', poi 
pero' c'e' il problema di pescare aria fresca lontano da quella espulsa, e 
magari espellere quella calda piu' lontano possibile, ora il foro mi esce al 
centro sulla terrazza, come mi conviene separare i due tubi danneggiando 
meno possibile tarrezza? Ovvio che la cosa migliroe sarebbe portare il tubo 
di uscita in alto e farlo proseguire sul soffitto fino a fuori dalla 
terrazza, magari vicino al muro laterale ma mi ritroverei un tubone 
orrendo...

 fumaria etc. come hai deciso di fare?
antirombo o catramina e/o fogli dipiombo che trovi nei negozi car audio.
canna fumaria forse me la risparmio faccio solo due buchi nel muro.
ingo

 ritroverei un tubone orrendo...
basta mettrere il tubo caldo sopra all'aspiraz. il caldo sale, ci metti pure 
una grata che lo devi verso l'alto e stai a posto. quasi proverei col buco 
che hai e magari un deflettore tra i due sbocchi.
ingo