Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia a condensazione e programma di riscaldamento - consigli!

Ciao a tutti,
ho un impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione
situata fuori sul terrazzo.
Attualmente il cronotermostato fa accendere il riscaldamento un paio
d'ore la mattina in coincidenza con il nostro risveglio e poi nel
tardo pomeriggio fino alle 22.00.
Un amico mi ha riferito che dovrei impostare il cronotermostato
affinchè tenga il riscaldamento a 21 gradi per tutto il giorno (dal
risveglio fino alle 22.00 senza interruzioni), sostenendo che se la
caldaia a condensazione rimane attiva, abilita la funzione di pre-
riscaldamento e consuma meno metano che dover ripartire più volte
nell'arco della giornata.
Voi come la tenete? Che ne pensate di questo suggerimento?
Inoltre mi domando: se la temperatura scende appena sotto i 21 gradi
la caldaia scalda l'acqua per riportarla a 21 gradi, forse con una
frequenza maggiore rispetto alla mia attuale impostazione... questo
non comporterà un usura più rapida della caldaia?
Grazie
Giosemmo


per quanti anni hai previsto di usare questa caldaia, pensi che fra 20
sia ancora valida anche se perfetta,pensa ad un auto di 20 anni  un
EURO ZERO......oggi hai dei problemi a portarla in demolizione,  e
sono solo di 10 anni.....quanto prima anche se perfetta la tua caldaia
dovrà essere sostituita...sui consumi no comment, la casa ha un
cappotto termico.....in che zona vivi quale è la temperatura media
esterna, sono tutte cose che incidono sui consumi e che determinano il
come de ve essere usato il riscaldamento ciao thomas

Durante la giornata la temperatura in casa e' confortevole 
oppure siete tutti fuori e rientrate la sera?
Oltre a questo che e' fondamentale alcune considerazioni:
La caldaia non ha il massimo rendimento se utilizzata in 
modalita' attacca stacca continuo.
E' nella fase di accensione che gli organi elettromeccanici 
sono un po' sotto stress.
Infine mantenere una temperatura di 21 gradi costanti in una 
abitazione dove per lavoro o altro si e' fuori durante il 
giorno e' piu' dispendioso, d'altra parte il cronotermostato 
serve proprio per attenuare alcune ore.
Aggiungo che sui libretti di istruzioni ci sono molte cose 
utili.
Andrea
"giosemmo"  wrote in message 
news:f73576fa-f4e8-48ed...@e4g2000vbg.googlegroups.com...


 non comporterï¿œ un usura piï¿œ rapida della caldaia?
Questo ï¿œ certo, ma in misura non cosï¿œ significativa. Alcuni elementi, 
come il cosino che fa accendere la fiamma, indubbiamente soffrono di 
questo tipo di usura. Ma ï¿œ un oggettino secondario, se dopo quindici 
anni lo devi sostituire non ï¿œ un disastro.
Il vero punto ï¿œ che tenere calda la casa dalle 8 alle 18, per esempio, 
per l'anima del cazzo, significa consumo assolutamente inutile.
Il che, per te ï¿œ un costo, per me ï¿œ inquinamento tuo che respiro anche 
io, per niente.
Ciao
Alberto

 ben al di sotto dei 60°C di temperatura di mandata.
concordo su tutto meno che su questa temperatura.
La condensazione avviene anche fino a 70 gradi.
Una temperatura di mandata tra i 55 ed i 65 e' quella ottimale
per la maggior parte degli impianti a condensazione
con radiatori tradizionali.
Abbassarea 50 solo ad inizio fine stagione, ma quando
fuori ci sono -5 non si puo' tenere 50-55 gradi perche'
la caldaia funzionerebbe in continuazione e probabilmente
non  ce la fara' mai a raggiungere il set impostato, ipotizzando
un 20 gradi, perche' la maggior parte degli impianti
tradizionali sono stati progettati per caldaie vecchio tipo
e quindi a 55 gradi non ce la fanno, semplicemente.

 e quindi a 55 gradi non ce la fanno, semplicemente.
Casa mia è stata realizzata 30 anni fa circa, con radiatori 
tradizionali in ghisa che uso ancora, e a 50°C sto benissimo anche in 
queste settimane che balliamo fra i -5°C e i +5°C.
Ma è chiaro che ogni impianto è a sè, ogni casa ha una coibentazione e 
un'esposizione al sole ed al vento diversa, il giro ed il 
dimensionamento dei radiatori è diverso, ecc...
Io ripeto che uno deve porsi un obiettivo, che è quello di determinare 
la temperatura di mandata minima tale da consentirgli il comfort dopo 
un'oretta di impianto funzionante. Se il proprio impianto, vuoi per la 
coibentazione della casa vuoi per il sottodimensionamento dei 
radiatori, richiede di mandare acqua oltre i 60°C o per più di un'ora, 
evidentemente non è un impianto correttamente dimensionato per usare la 
condensazione. E tale dimensionamento va fatto alla temperatura "di 
progetto", che è un valore che dipende ovviamente dalla propria zona 
geografica, da noi è fissato a -5°C, a Livigno sarà magari -15°C mentre 
ad Enna sarà +5°C...
Alberto

 - Show quoted text -
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
mi trovo a sud-est di Milano, periferia.
La casa ha 2 anni di vita, i radiatori sono in ghisa e a occhio mi
verrebbe da dire molto ben dimensionati. Anche la casa sembra essere
ben coibentata anche se risulta essere di Classe C.
Quando nelle scorse settimane la temperatura è scesa di qualche grado
sotto lo zero la casa raggiungeva una buona temperatura in meno di 1
ora.
L'acqua arrivava a 57 C, visti i vostri consigli ho provato ad
impostarla a 50 C - nel caso non ce la dovesse fare a scaldare o ci
mettesse troppo tempo, la rimetterò a 57.
Grazie ancora
Giosemmo