Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: prese trifase

In che verso vanno cablate le fasi in una presa trifase? Orario o 
antiorario? Attualmente ho un po' di tempo libero e pensavo finalmente 
di rifare l'impianto elettrico del laboratorio. Attualmente ho una 
fornitura monofase, ma potrei comunque stendere tre fili nero, grigio e 
marrone più il neutro e poi collegare solo una delle fasi, per ora... in 
attesa di passare prima o poi alla più comoda fornitura trifase. Come si 
riconosce il verso di rotazione delle fasi?

riconosce il verso di rotazione delle fasi?
Non sono sicuro, am mi pare di ricordare orario.
Esistono dei tester appositi che ti indicano il senso di rotazione.
Anche fatti a forma di spina, la infili nella presa e ti dice tutto:
se ci sono le fasi, in che senso ruotano ecc.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 Come si riconosce il verso di rotazione delle fasi?
Anche per questo ti confermo che esiste uno strumento per rilevare il senso
di rotazione delle fasi.
In ogni caso, nel contatore trovi 4 morsetti (tre fasi + neutro), ed il
senso di rotazione è da sinistra verso destra guardando la morsettiera !
Luca
--
........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce   
Pablo Neruda

Lo strumento si chiama " sequenzioscopio" L'importante che tu le colleghi
tutte uguali cosi al momento che dai tensione e non sono giuste basta che tu
sposti solo due fili.
Ciao Felix

Felix wrote:

Volevo aggiungerlo in fondo al post ... Però non volendo sputtanarmi, perchè
è una porcata (non rispetti il colore convenzionale delle tre fasi,
R=marrone S=grigio, T=nero, N=blu , PE=giallo/verde), non l'ho detto ....
Anche se l'ho già fatto ;-)
Poi la normativa dice anche che se manca il neutro, allora puoi utilizzare
il blu per la fase, ma non dice al posto di che colore ... e da qui ci sono
discussioni nel momento della certificazione ...
Addirittura una interpretazione dice che la distribuzione monofase dovrebbe
essere marrone e blu, e per qualche persona (IMHO ottusa), la coppia nero /
blu non andrebbe bene ... ma questo è un altro discorso !
Per non sbagliare, io rispetto sempre la sequenza sopracitata !


 Per non sbagliare, io rispetto sempre la sequenza sopracitata !
Quello che hai indicato sopra e` corretto, visto che rientra nella 
normativa, ma ti prego, non usare mai il blu per la fase, in nessun 
caso. :-))
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 scherzi vero ???  :-))
Confermo la normativa CEI 64/8 ultima versione lo permette se riesco trovo
la pagina, la scannerizzo e la metto a dsposizione.
Lo

 caso. :-))
Come ti ho detto prima, non lo farei mai ... anche se la normativa dice però
che è permesso ... 


 scherzi vero ???  :-))
Norma CEI 64/8 fascicolo 5 pagina 5 l'ho scannerizzato lo vedi quì.
Con questa ho fatto zittire un ing che voleva a tutti costi farmi ammettere
che ero in torto e che la dichiarazione di conformità che avevamo per le
mani non valeva nulla.
http://tinypic.com/igvinm.jpg
Ciao
Lo


Avrai anche fatto zittire l'ingegnere allora, ma questo caso attiene 
solamente un cavo multipolare, mentre l'affermazione di Luca non fa 
certo riferimento a questo, il post in oggetto riguardava  il 
rifacimento di un impiato elettrico utilizzatore e non di un cordone di 
alimentazione, quindi se permettete il mio intervento e` stato piu` che 
corretto, in quanto da come esposto l'utente potrebbe sintirsi 
autorizzato ad usare il blu per una delle fasi delle sue prese trifasi 
3p+T anche usando cavi unipolari.


 3p+T anche usando cavi unipolari.
In questo caso hai ragione ma io non ho fatto caso se si stava parlando di
fili multipolari o unipolari.
Lo

 che è permesso ... 
in casi particolari e non come generalita` , poi se per ripicca un 
installatore cabli un impianto, facendo in modo di avvalersi apposta di 
questa disposizione lo puo` fare, ma a mio avviso dimostra solo di 
essere come Paolo Bitta :-))


 fili multipolari o unipolari.
UNI e MULTI due piccoli prefissi che possono fare una grande differenza 
a quanto pare :-))


Okkei, e io, nel '94, mi sono dovuto risfilare tutti i cavi blu 
nell'impiantino monofase-faidamč del negozietto della mojera senno il tizio 
non me lo certificava....
averlo saputo....
bear 

 non me lo certificava....
hai trovato uno che firma le dichiarazioni di conformita` conto terzi ?


 hai trovato uno che firma le dichiarazioni di conformita` conto terzi ?
Qualcosa del genere. Trattandosi di un subentro su una attività precedente 
non sarebbe stato necessario, ma si sono divertiti a richiederlo. Essendo 
sulle spese decisi di far da me chiedendo aiuto ad amici ing. elettr. per 
consigli e per rintracciare 'startigiano.
In tutti i casi, si trattava di un amico di un amico, che alla ovvia 
condizione (mi pare il minimo) di controllare effettivamente e 
minuziosamente il tutto, dichiarò comforme l'impianto esistente (invece 
fattodamè).
Unica obiezione fu il colore e nonostante di trifase neanche l'ombra tacqui 
e a testa bassa riifilai un bel "terra di siena bruciata" al posto del blu 
oltremare.
Maturalmente il tizio fu congruamente compensato e fatturò la prestazione 
come consulenza-collaudo ecc, (cosa che comunque fece).
bear
P.S. mi fece pure togliere il cavo telefonico dai canali elettrici, 
giustamente. 

 come consulenza-collaudo ecc, (cosa che comunque fece).
Allora e` la solita storia ...... visto che per Legge non puo` fare 
dichiarazioni di conformita conto terzi secondo 46/90.
Insomma ti hanno costretto ad una prestazione non richiesta da nessuna 
Legge e scommetto che non hai nessun pezzo di carta in mano, che attesti 
almeno il collaudo ed il suo esito...... e` cosi`?


 ha scritto nel messaggio
Boh, non mi ricordo (11 anni) nè mi interessa più di tanto giacchè 
l'attività è stata recentemente ceduta.
Fatto stà che fu un favore non da poco, infatti potei autocostruirmi un 
impiantino perfetto (anche grazie ai suggerimenti del tizio) senza spendere 
un altro piccolo capitale.
La dichiarazione (omologazione-collaudo o che?)evidentemente funzionò perchè 
tutto andò liscio.
In tutti i casi:
Un cesso di impianto precedente ed omologato ESISTEVA, (a prescindere dal 
fatto che lo dovetti rifare di sana pianta) purtuttavia mi richiesero la 
NUOVA conformità.
Nel caso avessi lasciato il precedente, a parte che era uinidoneo al nuovo 
arredo, avrei comunque dovuto rifare la trafila....
bear