Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: regolatore luce a sfioramento

Una curiosità...
Ho installato un regolatore Vimar Eikon 20125, a sfioramento.
Secondo voi come fa CON LA SOLA FASE ad avere la spia d'illuminazione
accesa?
E' simpatico!

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Divino dal paese di 
div...@gmail.com

umhhh, ma non è quello con i trinagolini sopra? e che costa un botto? 
Aggiungerei che monta circuiteria mosfet, ergo tienilo lontano dai temporali 
:) se non ricordo male la spia si collega al neutro diretto (come tutte le 
spie simili) mentre prende la fase dagli altri pulsanti.....non mi risulta 
che funzioni solo con la fase....

 che funzioni solo con la fase....
Eh, no, troppo facile, si collega alla fase e regola quella (il neutro
va solo alla lampada) e lo puoi comandare con una fase da pulsante ma
la spia si accende anche se li scolleghi!
Quindi è ormai appurato che il neutro gli torna tramite il filamento
della lampadina ma la spia è accesa anche a lampadario acceso quindi
l'unica ipotesi che posso fare è che accenda il lampadario al massimo
ad un 98-99% e il resto lo usi per la spia usando in qualche modo un
"ritorno" dal neutro della lampada ma è strano...

Guarda che da istruzioni va collegato in uscita da un portafusibili,
Che non protegge da sovratensioni.
-- 
Giorgio

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele gs dal paese di 
g1s2n...@infi6nito.it

e al primo temprale spatufff :) 

 e al primo temprale spatufff :)
Non ho mai avuto particolari problemi con questi apparecchi.
Volevo solo precisare all'OP, che il fusibile non ha attinenza diretta con 
la protezione da sovratensioni.
-- 
Giorgio 

 la protezione da sovratensioni.
Dici che tra differenziale e fusibili rischio comunque di perdere il
regolatore?
Io mi sento abbastanza sicuro.

 regolatore?
Sono protezioni di tipo differenze.
Non proteggono il regolatore dalle sovratensioni, al limite lo fanno 
indirettamente.
Se vuoi mettici una protezione dalle sovratensioni, ma non ho mai visto 
nessuno farlo, in tanti anni. Anche perche' costerebbe di piu' la 
protezione del regolatore.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 indirettamente.
Certo, va bene, però nella sfortunata ipotesi che il fulmine
oltrepassi entrambi capisci anche tu che il problema non diventa solo
il regolatore, quindi non mi sembra un "difetto" del regolatore come
insinuava Marco&Li.

 insinuava Marco&Li.
Se il discorso e' proteggere l'impianto, allora le protezioni le metti a 
monte.
Un nome per tutti : Dehn


Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Divino dal paese di 
div...@gmail.com

non è un difetto avere circuteria mosfet, anzi semmai si potrebbe dire un 
pregio costruttivo, il problema è che sono delicati....una scarichetta e 
oltre a tv e tutto il patapam solito che può "partire" parte anche 
quello....VIMAR non produce manufatti con difetti :) 

 Un nome per tutti : Dehn
Eh prima o poi devo fare sta spesa..ma tu che SAI :) meglio una terra a 
parte per scaricare? 

 meglio una terra a  parte per scaricare?
No deve essere la stessa.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 No deve essere la stessa.
tnkss
ne avevo sentite di tutti i colori, cosi mi metto la cosa ben in testa! 

 Un nome per tutti : Dehn
Anche per me sono le migliori.
Mi aggancio al tuo post per segnalare che, per installazioni a livello 
hobbistico, Merlin Gerin-Schneider ha messo a catalogo un prodotto imho 
interessante.
Il QuickPF. In due moduli DIN incorpora limitatore di sovratensione con 
tensione residua 1,5 kV (ammesso poi di fare un'installazione corretta) e 
protezione.
La parte interessante è proprio l'incorporare già una protezione da 
sovracorrenti. Necessaria per salvaguardare l'impianto in seguito 
all'intervento dello scaricatore (che un hobbista credo difficilmente 
installerebbe). Ha anche morsetto doppio per l'entra/esci del collegamento 
di terra.
Quindi anche in caso di installazione non corretta (collegamenti troppo 
lunghi, presenza di differenziale istantaneo a monte, ecc),  si avrebbe 
"solo" una limitazione dell'efficienza. Non pericoli all'impianto. Come 
potrebbe invece accadere nel caso di SPD senza fusibili, o magnetotermico 
della giusta taratura a monte.
NB può andare bene solo in impianti dove NON ci sia il rischio di 
fulminazione diretta


 fulminazione diretta
Emhh ovvero? questa non l'ho capita...

 Emhh ovvero? questa non l'ho capita...
Se per caratteristiche dell'edificio (molto alto o comunque più alto di 
quelli circostanti oppure isolato da altri), geografiche (zona con elevata 
probabilità di fulminazione) o della linea (linea entrante di tipo aereo), 
ci fosse la probabilità di ricevere direttamente un fulmine, occorrerebbero 
degli apparecchi di altro tipo.
Quello che ho indicato è un limitatore di sovratensione di Tipo 2, che va 
bene per sovratensioni entrati tramite la linea elettrica. Ne servirebbe 
invece anche uno di Tipo 1.
Il tipo 1 è in grado di drenare grandi correnti (fino a 100 kA per prodotti 
modulari), con forma d'onda impulsiva tipica della corrente di fulmine.
Il tipo 2 invece si ferma a correnti inferiori. Però ha il vantaggio di 
avere tensione residua in fase di scarica più bassa. Quindi protegge di più 
gli apparecchi a valle.
Nelle zone "difficili" o per salvaguardare apparecchi delicati e/o costosi, 
la protezione mediante SPD (scaricatori), si ottiene mettendo in serie (alla 
giusta distanza) apparecchi di tipo 1-2-3.
Se guardi sul sito del produttore Dehn, ci dovrebbero essere delle guide. Mi 
pare che si chiamino "Il Fulmine".
-- 
Giorgio