Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Strano comportamento autoclave

Ciao a tutti,
vi sottopongo una faccenda che mi lascia non poco perplesso, riguarda
l'impianto della riserva idrica che ho realizzato a casa.
Provo prima di tutto a descrivervi come e' fatto l'impianto:
- Arrivo dell'acqua dalla rete -> valvola generale -> due diramazioni: una a
riempire il serbatoio, con galleggiante e valvola dedicata; l'altra con
valvola europa + altra valvola a sfera va all'utenza (la uso come bypass
qualora dovessi escludere la riserva idrica)
- Uscita del serbatoio -> valvola -> pompa
- Uscita pompa -> press control -> valvola europa -> utenza
Domanda 1: l'impianto cosi' come e' va bene oppure ci sono porcate?
Domanda 2: se apro la valvola del bypass durante il normale esercizio, in
teoria mi aspetto che tutto continui ad andare, dato che la valvola europa
impedisce il ritorno in rete dell'acqua pompata, tuttavia accuso uno
spostamento verso l'alto della soglia di intervento della pompa, in altre
parole e' meno sensibile alle richieste d'acqua da parte dell'utenza.
Ammesso di essermi spiegato decentemente, qualcuno sa dirmi a cosa potrebbe
essere dovuto questo comportamento?
grazie mille!
-- 
Busettu
_________________________________________
L'alcool è il peggior nemico dell'uomo.
Chi fugge davanti al nemico è un codardo.

 ha scritto nel messaggio 
news:46d29b47$0$16025$5fc...@news.tiscali.it...


 prova a mettere  la seconda valvola europa prima del pressostato.
Ciao, intanto grazie per la dritta.
Posso chiederti come mai mi proponi questa modifica? Effettivamente in tutti
gli impianti che ho visto il press-control e' montato direttamente
sull'uscita della pompa, non mi e' mai capitato di vedere una valvola di
non ritorno interposta... mi viene il dubbio che nell'impianto ci possa
essere qualche altra schifezza... magari postare una foto puo' essere
d'aiuto?
Grazie mille


 Posso chiederti come mai mi proponi questa modifica?
Perchè il problema dovrebbe essere causato dalla pressione portata sul retro 
dell valvola europa dalla linea by-pass/utenza.
Mettendo la valvola europa prima del pressostato si dovrebbero annullare le 
differenze di funzionamento per il pressostato sia con by-pass chiuso che 
aperto.
Ovviamente la valvola europa NON deve stare tra pressostato e vaso di 
accumulo acqua pressurizzato.
Fammi sapere
G.C. 

 accumulo acqua pressurizzato.
grazie per le delucidazioni.. e insisto :-)
il vaso di accumulo sarebbe la "palla" con camera d'aria? Se si... io ho un
press control elettronico, senza "palla" (č un Genyo Lowara). Cio' cambia
in qualche modo le cose?
grazie ancora!
-- 
Busettu
_________________________________________
L'alcool č il peggior nemico dell'uomo.
Chi fugge davanti al nemico č un codardo.

 in qualche modo le cose?
Non lo conoscevo, data la maggior complessità di controllo potrebbe essere 
anche maggiormente sensibile a "disturbi" sulla linea di quello normale, per 
cui il consiglio rimane invariato.
se ho ragione, che vinco??  :-)))
G.C.

 grazie mille!
http://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
Saluti cordiali.

 Saluti cordiali.
grazie, e' esattamente come il mio, al di la della sezione col filtro.. mi
arrendo!
