Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Climatizzatori dual split

Un saluto al ng,
ho installato in casa 4 split per climatizzare 4 stanze.
Sono 2 dual, quindi in totale ho 2 motori esterni che fanno funzionare 
ciascuno 2 split.
I condizionatori sono inverter, qualcuno che ha esperienza pu� darmi 
(indicativamente ovviamente) quanto tempo dovrebbe impiegare per abbassare 
la temperatura in una stanza 4x4.
Il calcolo di quali motori e quali spit montare l'ha fatto l'installatore 
quindi presumo abbia tenuto conto ti tutte le variabili (mq, esposizione al 
sole ecc... ecc...)
Direi che dalle prove che ho fatto, ovvero temperatura ambiente 25�, dopo 2 
ore di funzionamento � arrivata appena a 23� impostando la temperatura a 16� 
sul telecomando.
C'� un valore oggettivo da misurare (ad esempio temperatura aria in uscita) 
per verificare che tutto funzioni correttamente?
Prima di aggredire l'installatore mi piacerebbe avere qualche parere.
Grazie mille.
Lele 

 Prima di aggredire l'installatore mi piacerebbe avere qualche parere.
Secondo me, c'e' qualcosa che non funziona.
Se l'installatore ha fatto i dovuti calcoli (carico termico sulla zona 
interessata) e tu dopo 2 ore di funzionamento hai guadagnato soltanto 2 
gradi (con le porte e le finestre chiuse...), significa che il tuo impianto 
ho sottratto ben poco calore agli ambienti. Magari ti ha messo le 
motocondensanti in pieno sole... Oppure non c'e' gas (perdita?), oppure e' 
stato installato in modo inappropriato (ci sono tanti post sul NG a 
riguardo). Cerca con chiave "pompa da vuoto...".
Se arrivo a casa ed ho caldo, accendo l'impianto e nel giro di quindici 
minuti devo gia' sentire il beneficio (tangibile).
Se dopo 2 ore sono sceso da 25 a 23 significa che qualcosa non gira per il 
verso giusto.
Fermo restando che l'impianto deve fare il suo dovere, per fare un controllo 
potresti valutare il consumo elettrico e, fatte le debite conversioni 
dedurre quanto calore avrebbe dovuto sottrarre all'ambiente. Se consuma 
molto e non raffredda... l'installatore andra' chiamato in causa perche' 
risolva la situazione.
Ciao.
Mirko.
PS: sono mie opinioni personali. Magari sbaglio. 

 sul telecomando.
O tu hai regolato male qualcosa, o l'impianto ha dei problemi.
Alberto
-- 
Max Beerbohm: Tutto ciï¿œ che ï¿œ degno di essere fatto ï¿œ stato fatto 
ripetutamente. Dalle cose mai fatte bisognerebbe tenersi, sospetto, 
molto alla larga.

 O tu hai regolato male qualcosa, o l'impianto ha dei problemi.
Ok, considerando che la stanza non è esposta al sole e la casa è ben
coibentata considerando il fatto che è di recente costruzione (2006),
posso desumere che c'è sicuramente qualche problema!!!
Vado a telefonare all'installatore!!!
Grazie ad entranbe.
Ciao, Lele

 temperatura a 16� sul telecomando.
ALla faccia!!
Non mi dirai che stai cercando di avere meno di 23� in casa d'estate!! :))
Nel caso, sappi che dovevi dirlo all'installatore: generalmente, la 
temperatura di progetto estiva � 26�C, e non si progetta per scendere sotto 
tale temperatura, perch� non ha moltissimo senso.
Quindi, se arriva a 23�, direi che funziona.
Conta che avere un DeltaT di 2 �C da 25 a 23 non significa avere lo stesso 
deltaT se sei a 30� dentro casa. Pi� scendi, pi� � difficile scendere. 

 ciascuno 2 split.
non va, in una stanza cosi un 9000 di quelli del brico center basterebbe, tu 
hai qualcosa che non va... 

 deltaT se sei a 30� dentro casa. Pi� scendi, pi� � difficile scendere.
Su questo sono d'accordo, per questo chiedo conferme a chi ha esperienze di
condizionatori.
Ciao, Lele 

 tu hai qualcosa che non va...
Esatto, sono venuti questa mattina e mi hanno confermato il malfunzionamento
imputandolo al motore probabilmente scarico. Hanno detto di aver ricaricato
o fatto non so cosa (non ero presente) e mi hanno detto che se ancora non
dovesse andare mi sostituiscono il motore.
Se non altro solo tranquillo della seriet� dell'azienda in quanto si tratta
di una nota marca.
Ciao, Lele