Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PauPaura; batti un colpo!

Nulla di nuovo?
Saluti
Francesco

 Francesco

 gradi di calore
15 gradi di temperatura, please.
Ahahahah!
Ciao
              Paul

 sono ancora riuscito a reperire.
Ciao Pao ti ricordi che abbiamo parlato l'anno scorso di pannelli solari?
L'hai realizzato il tuo ? come va ?
Sulla rivista nuova elettronica c'è un termostato differenziale che ti può
andare bene.
Costa poco . Se ti serve info fammi sapere.
Ciao Gigi

               Paul
ciao
pao

 Ciao Gigi
ciao
pao

 Dal'altronde potevano anche essere faranait o kelvin..........e va sapere!
Non è pignoleria.
Calore e temperatura sono due cose completemente diverse.
Tant' è che si può avere una grande quantità di calore a bassa
temperatura, ed una piccolissima, ma ad alta temperatura.
La Caloria (o come piace a Vitt, la kCal) è l' unità di misura
della quantità di calore.
La temperatura indica solamente il "grado termico" del calore,
cioè il suo valore rispetto ad un riferimento. Più alta è, più è
"pregiato"il calore medesimo.
Vale a dire che se la superficie captante dei tuoi pannelli solari
fosse 10 volte tanto quella che è, non te ne faresti niente di
utile. Ma faresti carte false per aumentare un po' la temperatura
di quello che ne ricavi ora !
A proposito, lo sai che si può aumentare abbastanza facilmente
la temperatura del fluido dei pannelli solari ?
Quando avrai messo a regime il tuo impianto, e completate le
prove, se avrai ancora voglia di sperimentare te lo dirò.
Ciao
        Paul

         Paul
ciao
pao
grazie paul

         Paul
ciao
pao

 per confrontarli con quelli con scambio indiretto.
Qui non ho capito io.....
Ciao
     Paul

 pressione dell'impianto?)
Ovviamente no, la quantità d' acqua sarebbe sempre la stessa.
Si tratta invece di aumentare la radiazione solare sulla superficie
del pannello.
Ciao
          Paul

Vitt, controlla l' ortografia.
Eih!
Mi sun minga bun de parla roman: el capisi, ma trua le bestiade in
dell'ortografia nanca in lombard!
-- 
Bye
          Vitt
ICQ 56664938

 del pannello.
La butto li..
Tramite 10cm c.a di specchi posti perpendicolarmente e rivolti verso
l'interno, lungo il perimetro del pannello solare?
Il tutto per indirizzare verso il collettore anche un parte radiazione
solare diffusa + raggi solari non perpendicolari alla piastra captante.
Sbaglio?
Saluti
Francesco

 Francesco
ciao
pao

           Paul
ciao
pao

      Paul
ciao
grazie
pao

 pao
Ciao
Francesco

 pao
Ciao
Francesco

 Sbaglio?
Sì, non si tratta di captare la radiazione diffusa, nè raggi non
perpendicolari. Ma di "aggiungere", ai raggi solari diretti sul
pannello, altra radiazione, riflessa da uno specchio.
L' ENEL, in Sicilia, produce energia elettrica da anni con un
sistema simile, ottenendo vapore surriscaldato per alimentare
i turbogeneratori. Il tutto, comunque, come impianto pilota.
E nei Pirenei funziona una fornace solare da decenni, nella quale
si ottengono temperature di ben oltre 1.000 ° C.
A parte queste applicazioni ultrasofisticate, che si basano
su sterminate superfici riflettenti che inseguono il movimento
del sole, e concentrano i raggi in un "fuoco" unico, il
principio è valido anche per un modesto pannello solare.
Ho solleticato PaoPaura in merito perchè ha detto che
i suoi pannelli sono posti a terra, facilmente accessibili.
Sul tetto non è il caso di montare questi "boosters", per
ragioni di fragilità e difficoltà di pulizia periodica della
superficie specchiata.
Con questi sistemi si deve stare attenti, perchè si possono
raggiungere temperature prossime alla temperatura di
ebollizione dell' acqua, se il vetro di protezione del
pannello è doppio.
Gli specchi vanno posizionati sia inferiormente che
superiormente il pannello, con angoli calcolati affinchè
i raggi solari incidenti lo specchio siano da questi riflessi
sulla superficie captante.
Speriamo che a PaoPaura non venga la voglia !
Cordialità
        Paul

 Ci sono possibili rimedi?
 Proviamo a rispondere (ma non ci butteranno fuori dal NG tutti e due,
 se continuiamo a dialogare di un argomento che non interessa nessuno ?).
 Dunque, tu hai dei pannelli autocostruiti (e quindi presumibilmente di più
 basso rendimento rispetto a quelli industriali), il tuo impianto è esercìto
 in maniera non corretta (senza uno straccio di termostato differenziale
 che permetta al fluido vettore di stazionare nel pannello per innalzarsi
di temperatura), presumibilmente la distanza dei pannelli dal boiler è
 cospicua, e quindi con perdite di calore nel trasferimento (non hai detto
 che i pannelli sono in un frutteto dietro casa ?), siamo in una stagione
 non ottimale per l' irraggiamento.........
 Ti basta ?
 Cerca di ottimizzare ciascun punto:
 - la superficie captante è verniciata di nero ?
 - i vetri sono ben sigillati ?
 - perchè non hai montato il termostato differenziale ?
 - le guaine isolanti sulle tubazioni tra il pannello ed il boiler sono
sicuramente
    a prova di umidità ?
 - perchè non aspetti l' estate ?
 Tutto sommato, il risultato che hai ottenuto sin' ora non fà schifo.
 Ciao
     Paul

 stessa che poi si adopera alle varie utenze)
Non fare pasticci. Magari hai già caricato l' impianto con il glicolo !
Comunque lo scambio diretto si usa solo negli impianti monoblocco
(pannelli e boiler assieme), tipo Solhart (quelli australiani, che tra l'
altro
vanno molto bene).
Ciao
           Paul

 Francesco
ciao
pao

      Paul
ciao
pao

            Paul
ciao
pao

 Quattro anni e tutti i tubi del collettore sono incrostati di calcare
esatto.......io difatti ho optato per lo scambio indiretto.
Lo scambio diretto l'ho provato in questi giorni solo per vedere che il
mio
problema non fosse sullo scambiatore del boiler(che avesse una
superficie di
scambio insufficiente.....o che rendesse poco).Effettivamente il
problema non
sta in lui perche i rusultati da scambio diretto a inderetto sono quasi
uguali.X-Mozilla-Status: 0009ancesco
ciao
pao

 wrote in message 38C41494...@netcity.it...

Paul...........ma quanti anni hai?

......forse Principe del NG












false per vederlo funzionare per come me lo sareiX-Mozilla-Status:
0009heh


         Paul
Ottima idea questa degli specchi.........
sinceramente non ho capito bene bene come vanno messi........
Potreste essere piu chiari magari facendomi un disegnino su un pezzo di
carta
spedendomi la scanzione via email .
Cmq prima di passare agli specchi chairitemi bene bene le
idee..........la
cosa magari in futuro molto vicino si evolverà
grazie
ciao
pao

 > stessa che poi si adopera alle varie utenze)


 =circa 5 metri2)
Se prendiamo per buono il tuo dato (145 watt/h per mq)
possiamo calcolare il rendimento dell' impianto.
Il valore della radiazione solare media oraria per una
superficie inclinata di 45 ° di 1 mq di superficie, esposta
a Sud, località Torino, è di 530 watt, come da tabelle
dei valori di irraggiamento validi per l' Italia.
Dividendo i 145 watt  utili per i 530 disponibili, ottieni
un rendimento del 28 %.
Il dato può sembrare molto basso, ma in realtà è
accettabile.
Il rendimento medio di un pannello industriale è di circa
il 60 % (valore variabile con le temperature).
Al quale devi aggiungere le perdite per trasferimento fluido
(che nel tuo caso sono alte perchè i pannelli sono lontani
dal boiler), e quelle di scambio termico nella serpentina
del boiler stesso.
Un impianto medio ha un rendimento del 50 % circa.
Senza termostato differenziale tu ottieni il 30% circa.
Non è proprio da buttar via.
Sempre facendo ricorso alle tabelle di irraggiamento,
ti ho calcolato che, da Aprile ad Ottobre, l' energia
irraggiata sul tuo pannello è di 4.000 Kwh.
Prezziando 1 Kwh a 250 £, questa vale 1 Milione
tondo.
Se riuscirai, con il termostato differenziale ed altro,
a portare il rendimento al 35 %, avrai risparmiato
350.000 annue.
Non credere che gli altri impianti rendano molto di più.
Ti aspettavi di più ?
Ciao
     Paul

 pao
RI  CIAO  Gigi
giu...@tin.it

 ha scritto una riga di saluto
e ne ha citate 38: non vi sembrano troppe?
Che ne dite di una email?


Vitt ha scritto:

SONO GIA' STATO RIPERSO DA QUALCUNO ...CHE RINGRAZIO PER LA SEGNALAZIONE.
NON ERA MIA INTENZIONE SCRIVERE SOLO DEI SALUTI.
SI DA IL CASO CHE HO INSERITO ALTRI COMMENTI MA  SONO FINITE NELLE RIPETIZIONI
. CHIEDO SCUSA DI NUOVO !
PROBABILMENTE HO SBAGLIATO.
BENE DATEMI ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI NEL NG AFFINCHE NON AVVENGA PIU'.
ACCETTO QUALSIASI CONSIGLIO SEGNALAZIONE O ALTRO.
Spero di essere stato utile a Pao al quale ho spedito le info riquardante il
termostato differenziale che cercava da tempo.
Saluti    Gigi




