Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Corrente dal lavandino..

ciao a tutti..
ho l'ennesimo problema in cucina..
l'altro giorno aveva appena finito di lavare la lavatrice, la stavo
svuotando, quando mi sono appoggiato al lavello della cucina (dove sotto
vi si trova la lavatrice) e mi sono preso una specie di scossa elettrica
(non era la classica "scintilla", ma mi ha dato l'impressione di esssere
una scossa continua di bassa tensione...). Così ho fatto una prova, ho
preso il cercafase e mi ha dato una tensione compresa tra i 36v e i 12v.
Ho voluto riprovare a toccare il lavello, ma non ho preso scosse, ma
perdura la segnalazione tra i 36v e i 12v.
Come può essere? è pericoloso? 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Come puň essere? č pericoloso?
Se cerchi sui vecchi post di it.hobby.elettronica.* ci fu una bella
discussione al riguardo. Non ricordo chi vinse, pero' .
I.

 Come puň essere? č pericoloso?
Pericoloso non credo, altrimenti scatterebbe il salvavita. Io ho avuto lo
stesso tuo problema: se toccavo il cestello della lavatrice e
contemporaneamente il rubinetto dell'acqua prendevo la scossa. Ho misurato
col tester ben 116 V! Poi mi č venuto il dubbio e ho dato un'occhiata alla
spina... praticamente era colpa dell'adattatore shuko al quale si era rotto
il terminale di terra e sostituendolo ho risolto il problema. Accertati che
la lavatrice sia collegata a terra. :-)
Ciao.
MM&I

 perdura la segnalazione tra i 36v e i 12v.
cavi e spine tutti ok? ben messi?

 ha scritto nel messaggio 
news:1121890078.5...@g14g2000cwa.googlegroups.com...


 della lavatrice, o farlo scaricare da qualche parte tubi, sifoni ecc...
questo non lo farei assolutamente..... e` contro la sicurezza,  si deve` 
fare solo in casi ben specifici e se le tubature sono metalliche, ma lo 
scopo non e` certo quello di usare le tubature come conduttore di terra 
(PE), ma di equalizzarne il potenziale rispetto a quello di terra.
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

montane una italiana.
La garanzia puň essere invalidata da questa operazione.
-- 
Bye, Yorgos
To send me an email, please change loose with free

 La garanzia può essere invalidata da questa operazione.



l'ho fatto pure per il frigorifero nuovo prima avevo uan ciofeca di prolunga
ciao

 La garanzia può essere invalidata da questa operazione.


 ha scritto nel messaggio 
news:r0JDe.187797$75.81...@news4.tin.it...



Io invece per tutti gli elettrodomestici che hanno la presa shuko ho 
cambiato direttamente la presa a muro. 

 ha scritto nel messaggio 
news:INRDe.190845$75.82...@news4.tin.it...


chiamano :-) )
Bipasso
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio 
news:essvd1tt397bdlb56...@4ax.com...


 altrimenti non ne vale la pena.
Puoi spiegare meglio? Da cosa potrei riconoscee la qualita' della Shuko
originale (intendi quella fornita con l'elettrodomestico, vero?)
Tra l'altro, fra un po' mi arrivera' mobilio ed elettrodomestici, ed il
mobiliere a cui avevo chiesto informazioni sulle spine mi ha detto che
lavastoviglie e forno arrivano senza spina: significa che ci posso attaccare
io quella che voglio, o cos'altro?
Laura

 attaccare io quella che voglio, o cos'altro?
Significa che per motivi di sicurezza, a causa delle loro alte correnti,
vanno collegati direttamente usando dei morsetti. Infatti le spine ad uso
civile (le schuko o l'italiana da 16A) sono ai limiti di potenza per un
forno a resistenza (3kW ed oltre). Per andare sul sicuro si dovrebbe usare
una coppia presa/spina di tipo industriale (ed e' quello che si fa in
cucine di ristoranti e nei laboratori artigiani). Ma i morsetti o capicorda
vanno ugualmente bene ed occupano molto meno spazio e costano meno.
Naturalmente non si puo' staccare forno e lavastoviglie quando se ne' ha
voglia.
Pekilan

 perdura la segnalazione tra i 36v e i 12v.
Oltre a controllare la spina, ci sono svariate possibilita' che si possono
eliminare con varie prove.
a) controlla se questa presenza di 12-36V c'e' anche toccando i tubi
dell'acqua, anche in bagno
b) controlla con il tester la resistenza tra la carcassa della lavatrice ed
il lavello (che suppongo sia di acciaio inox)
c) controlla con il pulsante di test se il salvavita scatta
d) misura la tensione che c'e' tra la terra e le tubazioni dell'acqua
questo per cominciare. Ahh, dimenticavo, hai il forno elettrico ?
Pekilan

 voglia.
Uhm... Il forno e' un Rex FMS 041, dai dati tecnici la potenza massima
dovrebbe essere di 1850 Kw...
Sul sito ho trovato queste indicazioni:
"L'apparecchiatura viene fornita con cavo di alimentazione.
Il cavo dovrà essere munito di spina normalizzata
idonea al carico indicato sulla targhetta matricola. La
spina va collegata ad una adeguata presa di corrente."
Quindi, a quanto dicono loro, potrei anche collegarci una normalissima
presa, giusto? Dato che le prese al muro saranno inaccessibili (o quasi) una
volta montata la cucina, la mia idea sarebbe quella di fare un mini-prolunga
(dimensionata alla bisogna) e di collegare il tutto sotto i mobili (circa
120 cm dal forno): il tutto dovrebbe essere abbastanza sicuro, no?
L'alternativa sarebbe quella di portare la prolunga sotto il lavello, ma
l'idea non mi piace troppo...
Ovviamente farei una prolunga per il forno ed una per la lavastoviglie...
Per quanto riguarda il collegamento "diretto", Rex dice che:
"Desiderando un collegamento diretto alla rete è necessario
interporre tra l'apparecchio e la rete un interruttore
omnipolare con apertura minima fra i contatti di
3 mm, dimensionato al carico e rispondente alle
norme in vigore."
Quindi per fare questo dovrei comunque sostituire la scatola a muro.
Tra l'altro, si dice anche:
"Il cavo di terra giallo/verde non deve
essere interrotto dall'interruttore e deve essere più
lungo di 2-3 cm. rispetto agli altri cavi."
Per curiosita', perche' la terra dovrebbe essere piu' lunga?
Grazie, eh... :-)
Laura

lungo di 2-3 cm. rispetto agli altri cavi."
Se strappi il cavo, è l'ultimo a interrompersi.
