Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termocamino rd assenza di corrente...

ciao a tutti...
termocamino acceso ed a regime...
ossia pompa circolatore funzionante e valvola a 3 vie aperta..
volevo sapere in caso di mancanza di energia elettrica
cosa fate ??
G
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 G
 
In linea di massima, se il calore non sfoga, l'acqua bolle e cio' non e' 
bene.
 
Dovresti essere piu' preciso, e dirci qualcosa di piu' sul tuo impianto:
E' a vaso chiuso o aperto?
Se e' a vaso chiuso, hai almeno una valvola di sicurezza a 3 bar sulla 
mandata del camino, prima di ogni valvola di intercettazione?
Il materiale delle tubazioni? Rame? Multistrato? Ferro nero?
Il termocamino ha uno scambiatore per lo scarico termico di sicurezza?
 
 
I vecchi impianti con mandata in alto e ritorno in basso funzionavano 
senza circolatore, ma parliamo di installazioni degli anni 50.
 
Hai uno schema?
 
ciao

 Hai uno schema?
 
questo termocamino è stato installato circa 5 anni fa...
ho scritto questo messaggio in quanto sono già 3 sere di seguito che 
manca la corrente nella mia zona per un guasto elettrico, ed il 
termocamino è acceso... quando dopo circa 2/3 ore ritorna la corrente...
la centralina elettronica và in allarme per superamento della temperatura...
la mia soluzione (la seconda sera) è stata quella di cercare di spegnere 
il fuoco e scaricare l'acqua calda dai rubinetti...
oppure vi sono altre alternative ??


 oppure vi sono altre alternative ??
 
Quello che hai fatto e' corretto, e puo' essere automatizzato con la 
valvola che ti ho linkato piu' sopra.
Immaginane l'utilita': Sei davanti al fuoco acceso, in dolce compaglia, 
luce soffusa, situazione romantica, quando la corrente se ne va e vi 
lascia soli.
Io ho la valvola e posso continuare a fare quello che stavo facendo, tu 
invece? :)
 
ciao
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:m6bg80$7pt$1...@speranza.aioe.org...

Per gli impianti di riscaldamento ad acqua, a combustibile solido, una 
volta, ora non son più aggiornato ma penso che sia ancora così, il circuito
deve essere a vaso aperto ed il tubo di sicurezza, non intercettabile, 
dimensionato per la potenza del focolare.
Ovviamente l'eventuale circuito dell'acqua sanitaria è chiuso e quindi 
occorre una valvola di sicurezza.
Con qualche precauzione starei abbastanza tranquillo.
ciao
marco
 
 


Ok... ma dal tuo link non visualizzo la foto :-(


 Ok... ma dal tuo link non visualizzo la foto :-(
 
Questo e' il link completo:
http://www.wattsindustries.it/product.aspx?l=IT&id0=1&id1=2&id2=64&id3=21&p=266
 
ovviamente va tutto su una riga.
Ah, il signor watts richiede il montaggio sull'uscita, mentre ad esempio 
il signor Caleffi (altra marca) richiede il montaggio sull'entrata.
Non penso che cambi molto, comunque sulla documentazione che trovi al 
link che ti ho mandato trovi degli schemi e la spiegazione del 
funzionamento.
 
ciao


grazie... mi faccio una cultura...


 G
domanda stupida:
non esistono circolatori a 12V con batteria tampone?

 non esistono circolatori a 12V con batteria tampone?
 
Perchè non semplificare? :-)
Non mi ricordo il nome, come si chiamano quegli scatolotti che usiamo 
per non far spegnere il pc quando va via la corrente?
 
-- 
Fabbrogiovanni


mai visto un termocamino con un UPS ...
però potrebbe essere un'idea...:-)



per noi comuni mortali può essere 'semplificare, ma
sono abbastanza certo che un sistema che nasce a 12v,
a parità di batteria, avrebbe maggiore autonomia

 a parità di batteria, avrebbe maggiore autonomia
 
Giusto, però deve nascere così.
 
Modificarlo ora, sostituendo la pompa esistente, o inserendone una 
seconda, non è semplice.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Sicuramente non è così immediato come montare u UPS!
..comunque.. non sono pratico di come funzionino i
termocamini, l'unico che ho visto ha una unità di comando
separata dal termocamino e dall'ambaradan di pompaggio..
 
Se uno ha un po di testa e di manualità potrebbe mettere
una batteria di auto sempre collegata a un mantenitore
di carica 'decente', un micro inverter/converter (non
so come volete chiamarlo) per far funzionare la
'centralina' a 220v e all'uscita di corrente a 220v
per il circolatore semplicemente un relé che aziona
il circolatore a 12v
[NB. le centraline di solito hanno un trasformatore
dentro, magari un semplice 220v-12v in tal caso
basterebbe intercettare l'uscita del trasformatore
e alimentarlo direttamente dalla batteria]

Io non possiedo un fermo amino, ma ho dotato la mia caldaia a gas di UPS,
cosicché pur avendo gli scaricatori a monte, quest'ultima mi protegge la
centralina elettronica e mantiene la programmazione del termoregolatore.
Anche se manca la corrente essendo basso il consumo di corrente la caldaia
continua a funzionare per molto tempo.