Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Una cosa strana

Ciao a tutti del NG, vi seguo con interesse da molto tempo, e devo dire che
ho trovato dei consigli molto utili ed interessanti. Quello che invece ho da
domandare io è questo: ho un impianto idrico di distribuzione acqua nella
mia abitazione, composto da un'autoclave con una elettropompa, un serbatoio
da litri 300 e 2 vasi ad espansione con membrana interna di gomma, gonfiati
a 1,5 bar. Il problema sono proprio questi vasi ad espansione, dopo circa 1
mese di funzionamento, si riempiono di acqua totalmente,anche dove viene
immessa l'aria, perdendo la loro funzione principale.Premesso che: la
membrana di gomma, non si è bucata, non ci sono infiltrazioni nelle
guarnizioni di tenuta, la pressione di gonfiaggio è esattamente di 1,5 bar,
a cosa è dovuto questo fenomeno. Di questi vasi ad espansione (della ditta
Caleffi) ne ho già sostituiti almeno una decina :(( spero che qualcuno di
voi mi sappia dare una dritta. Grazie
--
Mario

 una decina :(( spero che qualcuno di voi mi sappia dare una dritta. Grazie
Sotto il cappuccio di plastica sulla sommita` del vaso, ci dovrebbe essere una
valvolina tipo quelle usate per i pneumatici...... per mezzo della quale e`
possibile ripristinare la pressione di precarica.
dieci vasi sostituiti?..... ma te l'ha consigliato l'idraulico? :-))
ciao  max

 wrote in message
1hQQ6.7021$HK.4...@news.infostrada.it...

Sembra strano anche a me !.
Io ne ho un paio nel giardino, per l'irrigazione automatica, e in quasi 10
anni non mi hanno dato mai problemi (a parte gonfiarle ogni tanto).
Ciao da Giuseppe (PR)

 wrote in message
1hQQ6.7021$HK.4...@news.infostrada.it...

I due vasi a menmbrana non servono a nulla se provvedi a mantenere il
cuscino d' aria nell' autoclave metallica da 300 litri basta dotarla di
valvola per immettere aria (sotto il livello dell' acqua) e se non sei
avvezzo un indicatore di livello e ricordati di non scaricarla quando manca
la corrente
Se c'è poca aria te ne accorgi subito la pompa attacca dopo aver prelevato
anche poca acqua
Con un delpa P(pressione) di 1,5 bar escono circa 50 litri tra i due livelli
di pressione


Rileggendo mi viene il sospetto che quello che hai chiamato serbatoio non
sia una autoclave ma un serbatoio da cui pesca la pompa se fosse cosě il mio
discorso č completamente fuoriluogo

 a cosa è dovuto questo fenomeno.
Non spieghi bene come è fatto il tuo impianto.
Nè quale inconveniente lamenti.
Come fai a dire che i vasi si riempiono d' acqua dopo un mese ?
Non indichi la loro capacità ,e la funzione che hanno.
Spero non servano a pressurizzare il serbatoio da 300 litri.
Ed alla fine del mese nel quale i vasi di espansione perdono la pressione,
hai una diversa frequenza di attacco/stacco della pompa rispetto
all' inizio del mese ?
Cordialità.
                Paul

 guarnizioni di tenuta
Non vorrei sembrare drastico ma se l'acqua passa ... vuol dire che da
qualche parte, magari in particolari condizioni, si crea una via per il
passaggio.
A me e' successo che per un problema del pressostato la pompa si avviava
a pressione *inferiore* a quella della precarica.
In questo modo ogni volta il vaso perdeva un po' di aria.
Alla fine le guarnizioni e la menbrana si deformavano e lasciavano
passare l'acqua.
P.S. tieni presente che quel bel 1,5 bar tanto confortante che si legge
sul manometro dell'aria potrebbe essere diverso anche di due o tre punti
rispetto a quello del manometro che sta sull'impianto idraulico :-)
non sono strumenti troppo precisi
Ciao
--
massimo
----> antispam (la K) <------

 voi mi sappia dare una dritta. Grazie
fai causa alla ditta costruttrice! ( o a chi ha realizzato l'impianto)