Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sempre sulla corrente che salta

Questa è bella: ho un viale con dei lampioncini (lampade a basso consumo) che stanno accesi con crepuscolare; ecco, dopo 5/6 ore d'accensione, salta il MT ma non il differenziale. Il MT è un 10A e, visto che il carico non arriva a 150W, è chiaro che dopo tot tempo, da qualche parte avviene un corto. Ma dove?
Dopo averle pensate tutte sono arrivato alla conclusione che il corto può avvenire solo all'interno delle stesse lampade a basso consumo. Ma è possibile che il circuito all'interno di queste lampade possa fare un corto sulla linea?
 
 
Grazie
Giovanni

Dopo averle pensate tutte sono arrivato alla conclusione che il corto può avvenire solo all'interno delle stesse lampade a basso consumo. Ma è possibile che il circuito all'interno di queste lampade possa fare un corto sulla linea?
 
 
Confrontale, ad occhio una potrebbe avere i segni della sfiammata,
del surriscaldamento o perfino l'odore di bruciato.
 


Fino a fare un corto?
 
 
Giovanni

Fino a fare un corto?
 
Č una tua ipotesi, io dico che se avviene, ci devono essere delle tracce visibili.
Potrebbe anche essere il vento che muove qualcosa e causa il corto.
 

 del surriscaldamento o perfino l'odore di bruciato.
 
altro metodo empirico, è andare per esclusione, dividendo le lampade in
blocchi di 2 fino a trovare quella/e difettosa/e.
 
-- 
Alessandra
 
"Cento pagine d'amore" (ebook) - 
http://www.amazon.it/dp/B00EBQU91Y
 
"Io basto a me stessa" (ebook) - 
http://www.amazon.it/dp/B00EDO19A4
 
 
Dove lo Stato è confessionale e la Chiesa è politica la libertà è
impossibile - Giovanni Bovio: Filosofia del diritto, 1885

 
 
Lo credo anch'io... però è normale che, dopo riarmato il MT, rifunzioni tutto alla perfezione per altre 6 ore? Tutti gli elettricisti che ho interpellato mi dicono che se le lampade sono in corto lo fanno subito, non aspettano certo tutto questo tempo. All'inizio, avevo anche preso in considerazione la possibilità che fosse il MT guasto; trattasi di quadripolare e ogni fase serve  una parte dell'impianto di illuminazione: ho già provato a staccare una fase per volta e le altre due vanno bene, è solo questa che mi è rimasta e il guasto deve essere per forza qui.
Ultima spiaggia: il MT non scatta per corto circuito ma per qualche sua disfunzione interna; che si verifica, però, solo quando sono attaccate tutte e tre le fasi? C'è qualcuno che ha uno esploso di un MT per cercare di capire se questa ipotesi è verosimile? 
 
 
Giovanni


Aggiornamento. 
Il cerchio si stringe: dalle ultime prove risulterebbe che le inquisite sono tre lampade del viale. Ho provveduto a svitarle e dopo 6 ore ancora la corrente non è saltata. Incrociamole dita:-)
 
 
Giovanni

 Giovanni
 
Sostituire i tre portalampade, specie se sono vecchi, sarebbe un buon 
lavoro.
Ma mettiamo anche il caso che anzich� nelle lampade il problema sia 
nell'impianto.
Hai notato se il problema ti si presenta in determinate situazioni 
ambientali?
Caldo, freddo, pioggia?
Una dilatazione dei cavi che fa si che una giunta fatta male vada a creare 
il corto o una goccia che innesca il corto ed in seguito a quello vaporizza.
Guido
 
 
 

 il corto o una goccia che innesca il corto ed in seguito a quello vaporizza.
 
Vedi sopra.
 
 
 
Giovanni

 Il bello � proprio questo: siamo in piena estate e non piove. Per il caldo non saprei... � da stamani alle 10 che i lampioncini sono accesi e ancora reggono; mentre di solito salta la notte tardi...
 
Fa proprio pensare ad un componente sotto tensione a luci accese: a 
notte tarda si ha il massimo di ore continuate, in condizioni di 
temperatura elevata come quelle attuali. Un componente che � al limite 
del campo di temperatura applicabile e che complici le lunghe ore 
d'accensione ed il caldo dell'ambiente genera il corto circuito. 
Probabilmente un qualche aggeggio elettronico nella lampada. O NELLE 
lampadE. Potrebbero anche essere pi� d'una contemporaneamente...
 
 
-- 
 
Ciao!
 
Stefano

 ha scritto nel messaggio 
news:520fa1d1$0$17108$5fc...@news.tiscali.it...

Ne dubito, il magnetotermico salta in presenza di cortocircuito e quello 
bruciacchia ed il componente elettronico che riesce a farlo saltare non 
funziona pi�.
Specialmente se parliamo di quelle schedine nello zoccolo delle lampade.
Io ho visto diversi corti con i vecchi mammut di gomma cotti dal tempo e 
presenza d'acqua.
Oppure portalampade in plastica ormai carbonizzati....i vecchi in ceramica 
certi inconvenienti non li avevano!
Guido
 
 
 

 
 
Colpo di scena: tutte le nostre teorie questa sera a mezzanotte e mezzo sono crollate come un castello di carta. Difatti è successa una cosa imprevista ed imprevedibile: a quell'ora c'è un orologio che stacca due grossi fari da 400W in facciata, per non farli stare inutilmente accesi tutta la notte; ecco, per pura combinazione stavo rientrando a casa nel preciso momento nel quale tali fari si sono spenti e indovinate cosa è successo? In contemporanea è saltato il MT!
Questo cambia tutte le carte in tavola ed apre un nuovo capitolo: la causa del corto e del conseguente stacco del MT è solo lo spegnimento dei due fari.
Chi ci avrebbe mai potuto pensare? 
Ora qualcuno mi deve spiegare come sia possibile una cosa del genere. Venendo a cadere le ipotesi che il corto fosse nelle utenze di quel MT, l'unica cosa che posso pensare è che il MT abbia qualcosa che sente la corrente di ritorno provocata dallo stacco improvviso dei due grossi fari. La domanda è come sia possibile che tale corrente faccia l'effetto del corto circuito sul MT?
 
 
Giovanni

 
Si, e mi fa saltare un altro interruttore che non c'entra niente con il circuito dei fari?
 
 
Giovanni


 
Ipotizzo (andrebbe visto l'impianto...) che il relé che spegne i fari 
abbia i contatti finiti (relé, timer, quel che c'è...). Ciò significa 
che in fase di spegnimento un bell'arco voltaico non te lo toglie 
nessuno. Con conseguente perturbazione sulla linea e sgancio del mt, 
ingannato da tale perturbazione. Probabilmente anche lui è diventato un 
po' troppo sensibile. Un elettricista, per non fare figuracce, te li 
cambierebbe tutti e due, tanto paghi tu. Tu puoi procedere uno alla 
volta, partendo dal timer/relé.
 
-- 
 
Ciao!
 
Stefano


Ti ringrazio, anche questo potrebbe essere.
 
 
Giovanni