Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto illuminazione  giardino

ciao ragazzi,
volendo fare le sezioni luci giardino , ho intenzione di mettere un 
magnetotermico per ciascuna zona sulle linee esterne (portando fuori solo 
fase e neutro) e utilizzando componenti plastici)...
ma basta o secondo voi devo portare fuori anche la terra e prevedere un 
differenziale generale apposito????
nel qualcaso, lo metto brutalmente in paralleo a quello delle linee interne?
Bacio
Cai 

nel qualcaso, lo metto brutalmente in paralleo a quello delle linee interne?
Volendo puoi anche metterlo in parallelo delicatamente.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKEYYYYYYYYYYYYYYYYY
sinceramente per il costro me lo eviterei...per l'ultilià.......beh 
dipende.....se bastasse il magnetotermico!
Bacio
Cai 

Claudia ha scritto:

Se la linea è gia protetta da un differenziale non serve metterne un'altro.
La cosa migliore sarebbe tirare una linea dedicata al giardino partendo
dall'uscita del contatore ENEL (quindi a monte del differenziale e dei
magnetotermici dell'impianto di casa) e mettere nuovo differenziale e
magnetotermico dedicati solo a proteggere l'impianto del giardino. In
questo modo "sezioni" l'impianto e un eventuale  problema elettrico in
giardino che fa scattare il differenziale non lascia tutta la casa senza
corrente (quando magari sei in ferie).
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 differenziale generale apposito????
ma il filo di terra di casa GIA' viene da fuori, in pratica da fuori lo
porti dentro e lo riporteresti fuori :-)))
Invece le lampade le colleghi fra loro col filo di terra che poi colleghi
ad un puntale infisso nel terreno dove ti fa più comodo
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs@.
lucchetto.lagirandola.it
togli la .SERRATURA. per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)


egg ià....e l eterra di casa sarrebbe differente dalla terra di 
condominio...credo che sia anceh una ocsa che per legge nn va fatta!!
le terre degli edifici devono essere tutte uguali...per evitare ddp fra i 
vari riferimenti!!
Bacio
Cai 

Esattamente, la terra si deriva dalla barra del quadro o comunque da dentro 
casa. Per il resto ti hanno già suggerito bene consigliandoti un 
differenziale e magnetotermico separato x il giardino. La terra io la 
porterei in giro... poi se metti luci a doppio isolamento non la usi ma il 
giorno che li dovessi cambiare con luci x cui la terra serve c'è già.
Ciao,
enrico. 

 condominio...credo che sia anceh una ocsa che per legge nn va fatta!!
ma non si tratta di linee separate, con contatori autonomi???


 ma non si tratta di linee separate, con contatori autonomi???
no...volevo creare una linea separata per evitare ceh un'infiltrazione 
"banale" mi staccasse luce in casa durante le vacanze!!!
il contatore è uno, quello di casa, vorrei creare una linea dedicata a 
partire da quella dell'ENEL in modo da sezionare l'impianto in vari settori.
Quindi la mia intenzione (Confermata) era derivare dalla linea enel un altro 
differenziale e un altro magnetotermico in cascata a protezione della linea 
giardino, il tutto in parallelo alle linee già esistenti di casa.
Sembra che abbia pensato giusto!!!!!
Bacio
Cai 

 "
Ciao, sulle problematiche elettriche è gia stato detto tutto, se posso 
darti un suggerimento io curerei il trasporto dell'energia, ovvero tubi 
e pozzetti in posizione comoda, per evitare che per una banale 
manutenzione tu debba ri_demolire il giardino (che immagino sia 
all'altezza della situazione).
TheWolf

"TheWolf"

abbiamo predisposto per ora un pozzetto nel punto in cui l'elettricista 
aveva lasciato l'uscita del corrugato e poi pensiamo di far correre il 
corrugato (o tubo rigido in plastica) sotto il top del muretto ed 
eventualmente mettere delle cassette di derivazione stagna in posizione 
verticale sempre sotto il top muretto...per evitare i pozzetti che comunque 
sono sempre sede di umidità maggiore!
il pozzetto che abbiamo interrato è solo di transito senza giunzioni ed è 
posto su uno strato di ghiaia e ghiaino e forato sul fondo per il drenaggio 
(dall'esperienza di quello che il qualificato elettricista avevamontato 
all'ingresso di casa e che poteva tranquillemnte servire da allevamento 
cefali prima della nostra cura!!!!!)
Bacio
Cai

 
Alla grande allora! Al sottoscritto è capitato che un fulmine, 
scaricatosi in buona parte in giardino, ha fatto perdere isolamento ad 
un cavo disgraziatamente interrato un buon metro e colmo della s@@@a 
pure non sflilabile. Prossimo al rifacimento totale questa volta uso 
tubo in polietilene e aumento il numero dei pozzetti (13 punti luce)
Buon lavoro!
TheWolf

 allevamento cefali prima della nostra cura!!!!!)
Come avvocato difensore chiedo la piena assoluzione del mio assistito per 
non aver commesso il fatto.
La maialata del pozzetto stagno č sicuramente opera dei muratori.
-- 
Fabbrogiovanni 


non so  chi l'aveva messo ma il cavo l'hanno passato gli elettricisti ...e 
inoltre quando abbiamo detto all'elettricista che c'era anche il deposito 
delle acque piovane nel pozzetto...lui candidamente ha detto..."ah sě basta 
forarlo"...
sotto c'era la solita terra da cantiere (melma primoridiale)...
........................
ora avvocato, .......................
secondo la sua esperienza...quanto avrebbe drenato e quanto tempo ci avrebbe 
messo tale terra a compattarsi e forse anche penetrare dentro il pozzetto 
rendendo vana l'opera di forazzatura del fondo????????????????????
ci siamo armati di pazienza....ed abbiamo ristrutturato la cosa dal 
fondo....buca valida, fondo drenante e stabilizzazione del pozzetto!
e poi...mi vengono a dire che ci vuole l'autorizzazioen per fare certi 
lavori...ci vuole, ma questo se lo dimenticano sempre, di avere un po' di 
coscienza!!!!!!!!!
Bacio
Cai 

 fondo????????????????????
Cominciamo con chiarire la situazione orografica/altimetrica del pozzetto.
Se è stato posato in un avvallamento e ci vanno a finire dentro le acque 
meteoriche di tutto il cortile avete fatto bene a modificarlo.
Se invece è in una posizione neutra ci finirà dentro esattamente solo la 
colonna di acqua che piove sopra, in un anno diciamo 1000 mm ?
Un paio di buchi ben fatti e il fondo, foss'anche argilloso, sarà 
tranquillamente in grado di assorbirlo.
Secondo me (e prima di dire che non è vero pensaci bene, e poi non dirlo 
perchè lo so essendoci passato prima di te) il problema è che voi giovani 
acquirenti della prima cosa che sentite veramente come vostra è che avete 
troppo entusiasmo e tante energie da "sprecare".
-- 
Fabbrogiovanni

 aiutare.....
Ehm, credo che Fabbrogiovanni volesse una posizione 'relativa', ossia 
se rispetto al terreno circostante sta sopra o sotto.
ciao,
C.
-- 
Ma questa è un'altra storia...


comunque ...sta per terra...anzi diciamo una ventina di cm sotto!!!
;0P
a parte gli scehrzi....ora farò la seria!
è leggermente al di sotto del piano del parcheggio condominiale (poco 
poco)ve il vento spinge l'acqua da quellaparte!
la terra è spesso bagnata quasi intrisa (credo che da sotto non abbia troppo 
sfogo a causa della cementificazione dell'aiuolina (vuoi per il muretto di 
tenuta del cordolo e vuoi per il basamento della catramazione del 
parcheggio.)
Bacio
Cai 

 rispetto al terreno circostante sta sopra o sotto.
Esatto.
Se poi il cortile di Claudia è in una buca e Ponsacco è in una buca e ci va 
a finire tutta la pioggia che cade sull'Appennino Tosco-Emiliano non 
possiamo farci nulla:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 possiamo farci nulla:-)
e vabbč avevo capito male come al solito!!!!!!!!!!11
eheh
smak 

 vacanze!!!
senz'altro una buona idea...
pensa io in casa ho la linea divisa in:
primo e secondo piano, ogni piano prevede linea luci, linea prese linea "forza motrice" (prese piu' grosse), un salvavita per piano, inoltre ho separata la cucina, il pozzo per l' acqua e la linea delle luci esterne...
un consiglio che mi sento di poterti dare dalla mia esperienza con il lampione ( ancora lontana dalla risoluzione) e':
se metti lampioni in ferro battuto - acciaio o cmq che possono arrugginire non fare una cosa "permanente" come da me (un palo affogato nel cemento!) ma trova uan soluzione che ti permetta di sostituire facilmente il palo in caso di bisogno ed eventualmente una cassetta di derivazione vicina ad ogni punto luce...
maga

"maga" senz'altro una buona idea...
pensa io in casa ho la linea divisa in:
primo e secondo piano, ogni piano prevede linea luci, linea prese linea 
"forza motrice" (prese piu' grosse), un salvavita per piano, inoltre ho 
separata la cucina, il pozzo per l' acqua e la linea delle luci esterne...
ehehe avrei voluto far fare (ma gli elettricisti sembrano dei pensatori 
greci certe volte...ti fanno cadere le cose dall'alto...che sebra che stai 
cheiededno la luna!!!) un miniquadro per stanza in modo da avere la 
possibilità di isolare una stanza alla volta......lo so che son seghe 
mentali e come dice Fabbro noi GIOVANI (di terza generazione ormai!!!!) 
abbamo grilli per la testa e vogli adi far ele scarpe alle formiche......
comunqu esarebbe stata una cosa sfiziosissima!
col tempo se ce la facciamo vorremmo rivisitare l'impianto!!!
un consiglio che mi sento di poterti dare dalla mia esperienza con il 
lampione ( ancora lontana dalla risoluzione) e':
se metti lampioni in ferro battuto - acciaio o cmq che possono arrugginire 
non fare una cosa "permanente" come da me (un palo affogato nel cemento!) ma 
trova uan soluzione che ti permetta di sostituire facilmente il palo in caso 
di bisogno ed eventualmente una cassetta di derivazione vicina ad ogni punto 
luce...
bene...buon a sapersi........
:0)
ops...sorrymi dispiace per il tuo caso...
:0S
davvero tanto....ma ....per me è un caso da mettere in memoria.....
garzie!
Bacio
Cai

 garzie!
lieto di averti dato un hint utile!
sai ora io devo distruggere il cemento (e non so quanto ne quanto ce n'e' ne come fare!!) per sostituire un palo arrugginito... certo, ha retto per 30 anni... pero' che palle...
io avevo pensato a mettere un tombino con 8 puntelli (4+4 a croce su 2 piani) che mi permettessero di rimuovere il palo di sostegno, sul quale verra' poi infilato il lampione vero e proprio, semplicemente allentando i puntelli, di modo da poterlo sostituire agevolmente e nello stesso tombino la derivazione eletttrica in scatola stagna alla quale attaccare il lampione...
quandop poi anche l' altro cedera'... faro' la stessa cosa...
maga


Appartamento di 50 mq, sala cucina, camera e bagno serviti da un
quadro da 36 moduli, anzi 24 + uno esterno da 12 perchč l'elettricista
non aveva capito un ca..o, ogni elettrodomestico ha il suo
interruttore bipolare, c'č un generale per tutto (esclusa la linea
caldaia e quella PC che hanno il loro magnetotermico-differenziale),
magnetotermico per linea Luci, FEM e TV piů una presa servita da timer
sul balcone per l'illuminazione natalizia e la linea bagno con
differenziale da 10mA. 
Nonostante che l'impianto sia settorializzato non mancano i problemi,
sulla linea pulsanti per luce cucina e sala c'č una tensione costante
di circa 100V che ogni anno mi costringe a cambiare il rele pass-passo
della luce cucina mentre il dimmer della lampada della sala sopravvive
con un condensatore in parallelo per scaricare la tensione.
Sabato ho completato l'impianto nuovo della cantina (quello vecchio
era fatto con la piattina bipolare inchiodata al muro) che serve anche
l'illuminazione in cortile, magnetotermico differenziale per il
frizzer, uno per la linea luce+FEM e uno per la linea luci cortile
comandate da un timer e un crepuscolare (da mezzanotte alle 6 sono
spente) + un interruttore bipolare per dare corrente alla presa messa
all'esterno solo quando serve.
Ciao
-- 
Fritz
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.