Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressione caldaia

Ciao,
ho un problema con una caldaia murale di 2 anni di vita.
La caldaia funziona bene, scalda velocemente, però ogni
2 giorni devo ricaricare l'impianto perchè perde pressione.
Allora ho sfiattato tutti i termosifoni, ma continua a predere pressione.
Ho controllato le pareti ed il soffito dell'appartamento che sta sotto
per vedere se c'erano chiazze d'acqua, segno di una perdita dall'impianto,
ma nulla.
Qualcuno ha qualche idea in merito?
Grazie
Ciao
W.

 2 giorni devo ricaricare l'impianto perchè perde pressione.
Hai il boiler misto elettrico/termosifoni ? In quel caso, mi e' capitato  
tantissime volte che la perdita sia li' dentro.
Nel caso, prova a chiudere sia valvola che detentore del boiler e vedere  
se il problema rimane.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.53->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

> Qualcuno ha qualche idea in merito?
2 anni sono un po pochini perchè perda... comunque se sei in una villa
potrebbe perdere anche nel pavimento.. e tu non te ne accorgeresti è
successo ai miei..

grazie per le risposte, ma in merito preciso che non c'è boiler e che
l'appartamento è al secondo piano,
perciò se ci fossero perdite le vedrei nel soffitto del piano di sotto.
Effettivamente non so dove controllare
ciao
W.

 Allora ho sfiattato tutti i termosifoni, ma continua a predere pressione.
Stessa identica situazione (però l'acqua l'aggiungo due volte al
mese). Ho sostituito la caldaia un paio d'anni fa ma il problema
persiste.
Io non so cosa possa essere. L'idraulico mi ha detto che forse c'è una
microperdita nell'impianto (NB - Né io né quelli ai piani sotto hanno
macchie).
Secondo me è il fenomeno di teletrasposto dell'acqua. Oppure inei tubi
c'è una zona ad effettto warp...

persiste.
Il problema e' che ricaricando spesso il circuito con acqua nuova
potresti avere + facilmente problemi di calcare
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 Qualcuno ha qualche idea in merito?
Dopo 3 mesi cosě ho visto del salnitro cadermi sul PC in taverna e una volta 
salito ho trovato il parquet della camera dei miei bello bombato e cho 
capito dove fosse la perdita. Ma c'č voluto un sacco di tempo prima che 
passasse la soletta e arrivasse di sotto.
Perdeva 1 atm al giorno su 2 di pressione normale...
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
La vita č fatta di treni che passano, e a volte č bene salire senza
biglietto. Basta chiamare il controllore e pagare strada facendo (M.
Donnini; TT, La Corsa proibita) 

 ha scritto nel messaggio
news:ka_od.17345$1p.1...@nntpserver.swip.net...

Altezza dell'impianto?
di quanto ti scende la pressione?
 la carichi a freddo o a caldo?
-- 
 ciao     edy

 La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
grazie collega motociclista, seguo e apprezzo molto i tuoi messaggi in IHM,
IDM, ecc..
ciao
Walter
Yamaha Fazer 600 '04

  la carichi a freddo o a caldo?
penso che sia acqua fredda, giro solo il manettino che sta sotto alla
caldaia
ciao
Walter

 ha scritto nel messaggio
news:rc3pd.17417$1p.1...@nntpserver.swip.net...

Scusa l'ho posta in modo sbagliato, intendevo a caldaia calda o fredda,
anche se non dovrei chiederlo perchč *poco sopra lo zero* la caldaia non
dovrebbe partire
-- 
 ciao     edy

 in IHM, IDM, ecc..
:-)))
Ditine a V :-)
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
La vita è fatta di treni che passano, e a volte è bene salire senza



-- 
Inviato da Virgilio 
http://newsgroup.virgilio.it
..un servizio di news via web con in piu' l'antispam

 ha scritto nel messaggio 
news:ka_od.17345$1p.1...@nntpserver.swip.net...

Esiste un'altra diagnosi al tuo problema che non implica necessariamente una 
perdita dell'impianto.
Verifica la pressione dell'impianto (guardando il manometro caldaia) con la 
caldaia in funzione partendo dalla situazione di pressione OK e acqua 
fredda: dovresti vedere la pressione aumentare leggermente mentre l'acqua 
dei termosifoni si scalda, fino a stabilizzarsi quando l'acqua è 
completamente calda.
A questo punto fai le seguenti verifiche:
1 - La pressione non deve essere aumentata di molto (0,2 - 0,5 bar max), 
altrimenti
2 - Verifica che la valvola di sicurezza della caldaia (valvola di max 
pressione) non trafili acqua.
Spesso accade che il vaso di espansione della caldaia è scarico, quindi la 
pressione dell'impianto a caldo sale al punto che la valvola di max. scarica 
un pò d'acqua, dopodichè quando la caldaia si spegne, l'acqua si raffredda e 
la pressione scende nuovamente, ma poichè un pò d'acqua è stata scaricata, 
dopo diversi cicli di accensioni e spegnimenti, accade la pressione rimane 
insufficiente per la riaccensione ed è quindi necessario il ripristino.
Se il tuo caso fosse questo, dovresti anche trovare traccia dell'aqua che 
ogni volta viene scaricata, guardando sul pavimento stto la caldaia.
Questo caso ovviamente non implica nessuna perdida dall'impianto, ma solo la 
necessità di ricaricare il vaso di espansione alla corretta pressione (2-3 
bar tipicamente).
Se invece è tutto OK allora ti puoi decisamente orientare sulla ricerca 
della perdita...
Saluti, Alberto. 

 Saluti, Alberto.
grazie, farò questa prova
ciao
Walter


-- 
 ciao     edy

altrimenti
Quando gli idraulici mi hanno montato la caldaia, l'avevano caricata un
po' troppo: il display digitale segnava 1,7 bar a freddo. A caldo la
pressione ha raggiunto i 2,4 bar e la valvola di sicurezza si e' aperta.
Siamo rimasti un po' stupiti perche' si sarebbe dovuta aprire a 3 bar.
Secondo te chi e' che "sbaglia" la misura? La valvola di sicurezza
oppure il sensore per il display digitale??
Come posso fare per capirlo?


Provato a guardare il collettore? (mi pare si chiami cosi')
Comunque e' quello scatolotto al quale la caldaia manda/riceve l'acqua, 
e che la invia a tutti i termosifoni
Dino
