Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pasaggio tubo gas in giardino

nella casa in campagna dove vive mia madre hanno appena  finito di
predisporre la linea portante il metano sulla strada comunale
io dovrò predisporre la linea dentro la mia proprietà privata e trattandosi
di casa in aperta campagna il percorso è di circa 50 metri .
volevo sapere quali caratteristiche deve avere questo tubo . il percorso
sarà tutto sotto terra ( a quale profondità , con quali precauzioni ? )
lungo  la strada carrabile di accesso all'abitazione  e poi attaccato al
muro della casa fino alla caldaia ( con quali precauzioni ? può essere lo
stesso tubo ? deve essere incamiciato ? )
 nello stesso scavo ci posso far passare dei corrugati che portino acqua o
energia eletrica ??
grazie fab by roma

 energia eletrica ??
      Si fa uno scavo largo un metro collocherai energia+ acqiua+ gas dis-
      tanziandoli di circa 40 cm.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


grazie per le info  ma a questo punto ho bisogno di altri dettagli:
la stradina di cui parlo è una interpoderale  rifinita a breccia e poi
dentro casa mia sempre a breccia : passaggio di auto e trattori e a volte
qualche camion per legna e gasolio .....
lo scavo non lo vorrei fare largo un metro ma giusto la larghezza della
bennetta del bob cat che dovrò noleggiare ...     la distanza  tra  i vari
tubi ( gas , acqua ; elettricità ) è indispensabile che sia di  40 cm  o c'è
qualche precauzion che mi permetta di mettreli tutti assieme in fondo alla
fossa che potrei approfondire anche a 70 ma sempre larga 30  o 40 cm .?
chi è più  compatibile gas + acqua   o gas + elettrcità ( ovviamnete sempre
in tubo adeguato )    a mio parere a naso la seconda non è il massimo
........  ma non si sa mai preferisco chiedere anche se faccio ridere
qualcuno
è opprtuno rivestire il tubol in polietilene del gas con un corrugato ??
quanti cm di sabbia sopra e sotto al tubo    ??
grazie di nuovo
fab by roma   oggi agricolo

 quanti cm di sabbia sopra e sotto al tubo    ??
        Bastano 10+10


      lazione, a questo punto potrai rinterrare.
Ecco a me dal bombolone al contatore han fatto lo scavo di oltre 60cm
quasi un mt perchè poi ci dovrò passare sopra con tubi dell'acqua ma
fondo di sabbia nisba.... è a valle del contatore... quindi cavoli
della Liquigas... messo la striscia gialla dopo aver riportato 20, 30
cm di terra... è anche vero che di li poi verrà uan pvimentazione e
che se va bene ci passerà il trattore 3 volte l'anno...
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353

 fondo di sabbia nisba....
       Ovvio e' un costo!  PP


 ha scritto nel messaggio
news:cm5c7d$kb3$1...@news.newsland.it...

Mi aggrego con una domanda.
La posa del tubo in politene nel mio giardino (va dalla rete di recinzione
dove c'e' il contatore
al pozzetto dove c'e' poi la diramazione per entrare in casa) e' stata fatta
come dici tu
ma non hanno posato la rete gialla ed hanno ricoperto il tubo con un tunnel
di calcestruzzo
come si fa con ii tubi d'acqua in casa.
Questa posa e' a norma o sono nei guai ?
grazie ciao

       Ovvio e' un costo!  PP
Si ma poi se il tubo si deforma e si rompe? Gli costa meno venire a
scavar tutto e magari nel frattempo sopra c'e' stato fatto un
pavimento e loro devon rompere e ripristinare? Consideriamo che
paghiamo un contributo di installazione non bassissimo... anyway come
si dice.. ..zzi loro ;)


 Questa posa e' a norma o sono nei guai ?
    Nei guai non ci sei, specie se intorno al tubo c'e' un po' di robaccia
    sciolta.
