Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: unica fonte di riscaldamento camino (lungo)

ho una casa sulle montagne abruzzesi su 3 piani in un piccolo paese dove l'
unica fonte per il riscaldamento è la legna a parte le varie stufe a gas o
elettriche.
vorrei ottimizzare il calore prodotto dal camino per riscaldare almeno il
primo piano della casa (circa 70 mq).
non voglio fare modifiche sostanziali al camino sia per legami affettivi sia
per il perfetto funzionamento attuale.
ho contattato ditte che mi hanno proposto camini caldaia con il
riscaldamento totale della casa, ma i preventivi superano il valore dell'
immobile e provocherebbero il totale smenbramento del vecchio camino.
L' idea che mi è venuta è di utilizzare delle serpentine da far passare
intorno al camino e di convogliare l' acqua calda a dei caloriferi,,,,,,ma
come si capisce è solo un'idea,,,,avrei bisogno di consigli pratici, o di
indirizzi dove vengono trattati argomenti analoghi,,,,,eventualmente di idee
interessanti
grazie a tutti

 intorno al camino e di convogliare l' acqua calda a dei caloriferi
L'idea è buona: devi fare solo un buco nel camino per far passare i tubi,
poi metti una pompa, un termostato (accende la pompa solo a camino caldo) e
al piano di sopra installi i termosifoni. Devi ovviamente prevedere un punto
di riempimento impianto, con rubinetto e manometro, ed un polmoncino di
espansione.
Non capisco però che razza di lavoro volessero fare le ditte che hai
contattato...
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
PPCSP member
**Dio disse: "FIAT lux"
e fece crepare di invidia tutti quelli della Volkswagen.**

Benvenuto nella fredde lande abruzzesi..
non so quanto la tua idea sia attuabile.
chi qui ha il termocamino lo giudica insufficiente per riscaldare la
casa a meno che vi sia costantemente un fuoco piuttosto vivace.
La tua soluzione avrebbe un rendimento sicuramente inferiore oltre che
necessitare di una laboriosa messa a punto.
Non credo funzionerebbe a dovere.
                     Tris


 ho una casa sulle montagne abruzzesi ...
anni fa, millenni se misurati con la voglia di fare, me ne sono
costruito uno con la parete di fondo e le due laterali piene d'acqua e
60 tubi da 3/4" a far da serpentina, oltre che in alto anche come
griglia per la brace (sconsigliabile perchè diventa subito cenere).
Scaldavo con i termosifoni 2 piani di 120 mq ciascuno, ovviamente con
legna forte (carpino, quercia, faggio, frassino ecc).
Poi ho rifatto gli interni, nello stesso tempo è arrivato il metano e ho
messo provvisoriamente una caldaia a gas.
Prima o poi, però, lo rifarò.
Consigli:
- fai entrare il tubo del ritorno (acqua fredda) dal basso, fagli fare
un casino di giri nel fuoco (se puoi) o comunque nei fumi;
- fai uscire l'acqua calda dall'alto e mandala alla pompa (se hai un
impianto a circolazione naturale meglio ancora);
- non mettere vasi di espansione chiusi (polmoncini) ma un tubo che sale
in soffitta con una vasca di espansione aperta (se manca corrente, la
pompa si ferma e l'acqua bolle: meglio allora una pentola scoperchiata
anzichè a pressione);
- cerca su siti o depliants francesi disegni di caminetti caldaia: loro
sono specialisti.
Ciao

 Prima o poi, però, lo rifarò.
Hai collegato i due generatori (caldaia e caminetto) o sono impianti
indipendenti?
--
                                      Ciao dal Giampi

 indipendenti?
Per un pò li ho accoppiati (un termostato sul caminetto che avviava la
caldaia quando l'acqua scendeva sotto i 40°), poi ho dovuto smantellare
il caminetto per la ristrutturazione.
Comunque funziona
Ciao e auguri
Paolo

 Paolo
Ciao e buon anno nuovo
--
                                      Ciao dal Giampi
Per rispondere privatamente togli "via-tutto-questo"

 Ciao e buon anno nuovo
Anche a te
Paolo

 No.
Peccato, sarebbe stato mooolto interessante...
Beh, non chiedevo quante kcal esatte hai risparmiato, solo qualcosa del tipo
"prima spendevo 3 milioni l'anno di gasolio, col caminetto ne ho spesi circa
la metà" (magari :))
