Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tester salvavita

vorrei costruirmi con una spina un prova- salvavita per testare le singole
prese e vedere se il dispositivo di sicurezza funziona, come fare? alcune
prese elettriche del mio appartamento non sono collegate al filo di massa e
questo tester mi aiuterebbe a scoprirle,ciaociro

 ha scritto nel messaggio 
news:43971739$0$16212$4faf...@reader3.news.tin.it...

Forse sono io che non capisco...ma se hai un dispositivo di sicurezza  che 
io interpreto come differenziale
questi dovrebbe avere un pulsante di Test che e' sufficiente premere per 
verificare che funzioni.
Per vedere se hanno la connessione  a terra non e' sufficiente smontarle e 
vedere???
Ciao
Scooter 

 mi scoccio di smontare tutte le prese di casa per verificare se sono
collegate al filo di massa, quindi avevo pensato di costruirmi un semplice
tester ( con una spina), per verificarle tutte, e' posssibile? ho la
sensazione che non sia una cosa complicata ma non so' come fare,ciaociro

"ciro"

Ciao
devi mettere una resistenza fra fase e terra del valore....beh calcolato che 
deve far scattare il salvavita
R(in ohm)=230(Tensione alimentazione)/corrente del salvavita(in A)
la potenza...nn dovrebbe essere molta perchč deve intervenire subito.....
altrimenti un modo migliore.....una lampadina da 12V sempre fra fase e terra 
(una delle due fasi....e poi fai la prova cambiando posizione alla 
spina/tester nella presa!)
se hai il salvavita buono...la lampada s'accende brevemente e poi si spegne 
e il salvavita č intervenuto...se il salvavita nn c'č...la lampadina 
brucia!!
logicamente creati un qualcosa di chiuso e che non permetta di toccacciare 
parti metalliche che ti fulminano...
Bacio
Cai


Allora io faerei cosi':
con un tester  predisposto per misurare corrente alternata 220 V infilo un 
puntale nel foro della terra e l'altro in uno dei due fori rimanenti ( 
ammesso che tu abbia tre fori , perche se ne hai due devi proprio smontare 
la presa per vedere se e' presente il filo di terra e non e' collegato....).
Se non ti da' nulla NON hai la terra , se invece ti da un valore  che 
dovrebbe essere sui 100 volt allora li' c'e' la terra.
Se non hai un tester  e vuoi rischiare come minimo le mani.....collega una 
lampadina negli stessi fori... se si accende ..c'e' laterrama
TE LO SCONSIGLIO quindi nego di averlo scritto.
Ciao
Scooter 

 dovrebbe essere sui 100 volt allora li' c'e' la terra.
beh...potresti anche misurare un valore dovuto al fatto che la terra (o il 
foro della terra non collegato al conduttore e alla palina di terra) è 
floating rispetto alla fase...e poichè la tensione è una differenza di 
potenziale in pratica verresti amisurare la differenza che hanno i punti di 
riferimento delle cose che si trovano nei fili che tocchi!!!
(oddio...mi sa che mi sono incartata!) comunque la terra non è il 
centrosetlla fra fase e neutro!!!!
quindi nn si trova a metà tensione fra i due punti della presa!!!
kk
cai 

 > questo tester mi aiuterebbe a scoprirle,ciaociro
Tieni anche conto del fatto che le prese moderne sono a prova di fai-da-te
scriteriato, pertanto è difficile inserire un solo spinotto, ma accettano sono
le due fasi contemporaneamente
Saluti
Daniele

 le due fasi contemporaneamente
infatti il tutto va assemblato all'interno di una presa che puoi comperare 
in  negozio!
senza cose mirabolanti in giro eh...nn finirò mai di dirlo!!!
tutto chiuso in un contenitore plastico !
Bacio
Cai 

> quindi nn si trova a metà tensione fra i due punti della presa!!!
In un caso si: terra cablata nelle prese, ma non connessa alla puntazza 
e carichi elettronici con filtro EMI connessi ad almeno una delle prese. 
Il filtro per i disturbi di modo comune fa da partitore capacitivo e il 
centro del partitore è connesso proprio al terminale di terra, che se è 
scollegato viene portato ad una tensione intermedia tra fase e neutro.

 scollegato viene portato ad una tensione intermedia tra fase e neutro.
aspe..nn so se ho capito bene...ma lui dice che qualche presa ha la terra e 
qualche presa no...quindi ....se č cablata ...do per scontato che sia 
attaccata alla palina!
e dove nn č collegata...nn c'č!!!!
poi...vabbč.....ci sono molte alte situazioni...incasinate e 
incainanti......
Bacio
Cai 

 allora....come funzionano gli apparati che ci colleghi?????
Ma scusa ...se metto un puntale nella fase e l'altro nel foro della terra 
NON collegata e quindi non ho circuito che valore mi deve dare???
Se collegata alla terra dell apresa non c'e nulla che mi deve segnalare il 
tester??
Ciao
Scooter 

 TE LO SCONSIGLIO quindi nego di averlo scritto.
Anche perché non ha senso...

"ciro" wrote

da elektor, luglio/agosto '64
ciao, Piero
[FIDOCAD ]
MC 85 35 3 0 579
MC 115 35 1 0 115
MC 85 75 3 0 579
MC 115 75 1 0 115
MC 100 55 1 0 860
LI 115 35 120 35
LI 120 35 120 75
LI 120 75 115 75
LI 100 55 120 55
SA 120 55
LI 85 55 50 55
LI 85 35 75 35
LI 75 35 75 50
LI 75 50 50 50
LI 85 75 75 75
LI 75 75 75 60
LI 75 60 50 60
LI 55 45 55 65
LI 55 65 60 65
LI 60 65 60 45
LI 55 45 60 45
TY 30 35 5 3 0 0 0 * Spina 2+1
TY 125 80 5 3 0 0 0 * Lampada Neon 230V
TY 125 25 5 3 0 0 0 * Lampada Neon 230V
TY 125 50 5 3 0 0 0 * Pulsante di prova

 ha scritto nel messaggio
news:4397283a$0$13253$4faf...@reader2.news.tin.it...

AIUTO!!!!!!!! NON HO CAPITO NIENTE........ HO DECISO ,SMONTO LE PRESE E
VERIFICO,CIAO

, 
ciro.be...@aliceposta.it
 says...

Esiste già fatto: "Securtest" della OVA (art. 75001).
-- 
Bye!
Scossa

 (una delle due fasi....e poi fai la prova cambiando posizione alla
Io non suggerieri queste cose ... la lampadina potrebbe anche esplodere,  
prima che scatti il salvavita.
Ci sono tanti modi MIGLIORI :)
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 ha scritto...

Gli elettricisti venuti a casa mia 3 settimane fa avevano un apparecchio che
faceva proprio questo, la spina del bagno (giusto la piu' pericolosa) e'
risultata senza messa a terra. Se non era il sicurtest di ova che ti hanno
gia' consigliato, doveva comunque essere qualcosa di simile. In questi casi
credo sia meglio evitare il fai da te, spendi qualcosina ma ti eviti guai
peggiori.
Tra l'altro dai per certo che alcune prese elettriche del tuo appartamento
non sono collegate al filo di massa, quindi sei gia' in una situazione
alquanto delicata. Considera che non e' sufficiente smontare la presa per
vedere se c'e' il cavo di terra attaccato, nel mio caso infatti il cavo
c'era ma era proprio la presa ad essere difettosa.