Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pulsante TEST difettoso su salvavita?

Ciao a tutti e Buon Natale  :-)
Proprio oggi ho provato il pulsante di TEST del salvavita Merlin Gerin 
da 10 mA della vasca idro. L'ho dovuto spingere 8 volte prima che 
scattasse, poi una volta ripreso a funzionare, ad ogni pressione il 
salvavita scattava. L'ultima volta che l'avevo provato è stata la prima 
settimana di Novembre, quindi poco più di un mese fa. Quale potrebbe 
essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo scattare?
Ciao e Auguri di nuovo.

 ha scritto nel messaggio 
news:4ef764c0$0$1380$4faf...@reader2.news.tin.it...

Perché NON provare "direttamente" dalla presa con uno spezzone di filo?
Se "scatta" è tutto OK.
Che c'entra il pulsante Test?
Se qualcuno si fulminasse... che farai?
Protesterai perché il pulsante Test.... "funzionava"? 
 
 

 salvavita Merlin Gerin da 10 mA
 
Provalo piu' di frequente, magari era solo ossidato il pulsante, o c'era
entrata della polvere. Succede se ci sono flussi d'aria nei paraggi.
Un differenziale da 10 mA con 230 volt di linea deve intervenire al di
sotto dei 23 kohm. Se ti e' possibile ti procuri una resistenza da 20 kohm
circa e la colleghi tra fase e terra a valle del differenziale: il
differenziale dovrebbe scattare. Se non scatta riprova con una resistenza
leggermente inferiore (18 kohm). Se ancora non scatta si e' starato. Tra
neutro e terra non scattera' perche' non c'e' la differenza di potenziale
sufficente.
 


Sempre acido...anche sotto Natale....


Grazie della dritta.

 essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo
scattare?
 
Sui salvavita B-Ticino che ho io sulla lavatrice e sulla vasca idro
(quelli da
incasso che occupano 2 moduli, non quelli da quadro) c'e' scritto
espressamente
sulle istruzioni d'uso che il pulsante di test va premuto
periodicamente per mantenere
efficente e "pronta" la meccanica del salvavita........secondo il mio
parere il tuo
non va sempre al primo colpo, perche' si e' impigrita la meccanica e
non perche'
il pulsante di test non funziona....
 
Ciao, buone feste
 
Teo
 
 
 

 Grazie della dritta.
 
Un altro dato, semmai servisse: nei differenziali da 30 mA la resistenza di
test e' di 5,6 kohm, percio' la corrente di perdita del test e' di circa 41
mA. Applicando la stessa regola a quelli da 10 mA risulta che con 13,3 mA
devono scattare (la resistenza in questo caso sarebbe 17,25 kohm).  
 


Grazie di nuovo.
Ciao.

essere il problema per dover insistere tante volte prima di farlo scattare?
 
Mi pare gia' un motivo sufficiente per sostituirlo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


per un utente "normale" che non sa niente si,
se invece appura che con la resistenza scatta perfettamente e tutte le 
volte, tu sostituiresti un apparecchio che funziona perfettamente solo 
perchè il pulsantino è un pò sfigato?
 
ps. chi è che fa il test una volta al mese?, forse qualche fissato nella 
casa nuova,  io lo farò forse una volta all'anno, ma nelle case "normali" 
deo gratias se lo si fa ogni morte di papa.
 
 

 
"berny" <.> ha scritto nel messaggio 
news:4ef8b01d$0$1392$4faf...@reader1.news.tin.it...

Dove c'è un FDT non ci saranno mai il problema che si "arrugginisca"!
Ci saranno talmente tante occasioni di dover staccare che qualche volta 
bisognerà pure by-passarlo per poter procedere con esperimenti vari! 
 
 

 Protesterai perché il pulsante Test.... "funzionava"?
 
Forse ti "sfugge" il fatto che nei differenziali di tipo modulare, il 
circuito di prova è reale, ovvero fa circolare tramite una apposita 
resistenza una corrente di squilibrio pari ad un massimo di 2,5*Idn. Il che 
rende la prova con il tasto test:
- molto più sicura della tua;
- molto più sicura della tua;
- molto più sicura della tua;
- molto più precisa della tua (max 2,5 Idn).
 
Saluti
Fabio 
 
 

 ha scritto nel messaggio
 
 
A domanda stupida risposta altrettanto stupida!  :-)
L'importante è che il Salvavita FUNZIONI....  con o senza il tasto Test!
E l'UNICA prova valida è quella di farlo... funzionare!
Se FUNZIONA... tasto o non tasto... non ha alcuna importanza.
 
Se poi vuole farlo funzionare INFILANDOCI le dita... cazzi suoi.
 
Il MIO "scatta" talmente tante volte che non farà mai ora ad "arrugginirsi!
 
Il salvavita-differenziale di un FDT sarà sempre "sotto-stress"! :-)