Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PARLE CALDAIA SOVRADIMENSIONATA RADIATORI NON CREDO E CONSUMO ECCESSIVO

non mio.. ne...
 
p un signore che ha 65-75 m2 , in appartamento , sopra e sotto
riscoasati.. da una parte AL PIANO no.. e dall'altra cè l'ambiente esterno..
l'esposizione..
 
cmq.. sono stato da lui.. ho verificato il consumo... con le
bollette... tra acconti.. saldi e nuovi acconti anticipo..cmq
sia... paga SEMBRA UN VERO SPROPOSITO... 1800 M3 ALL'ANNO..
e non sembra un appartamento da buttar via.. ammettiamo che
nel secolo 2000-2010 hanno fatto speculazione immobiliare..
ma non penso che sono tornati dientro di 100 anni... come
dispersionie e costruzioni.. non saran il massimo ma son sempre
case nuove...
 
bhe fattosta ' 25 kw la caldaia
 
contatore... sul muro di cinta e tubazione che sale non si capisce
dove entra.. riesce sul balcone.. e ha un cassetta per caldaia
esterna turbo, tre stelle, rendimento 92 per cento...
 
 
ho provato ad abbassare la potenza massima di riscaldamento
e la potenza minima.. ha 3 calorigeri e un scaldasalvietta..
in totale non ha niente oltre 10 elementi radiatore.. ma ho
pensato.. sto qui se ha 6000 watt tra radiatori e scaldasalviette
ne ha tanti... la regolazione potenza massima era AL MINIMO
DI ,essa a 14 ....  quidni ancora sovradimensionata...
 
ho provato a far andare.. la temp.. caldo arriva... la
temp mandata 10 15 20 25 40 > 60 -... arrova in fretta...
la caldaia di spegne... la temp.. scende immefiatamente a 5958
57 56 55 54 53 52 ... e poi riparte.. dopo due tre volte che
fa cosi... la temp di mandata scende al massimo a 56-57 e
poi riparte subito...
 
SECONDO ME.. ORA.. BRUCIA MENO GAS.. PERCHE HO RIFOTTO LA POTENZA
MASSIMA.. MA QUALCOSA... PENSO SIA .. IMPAINTO SOVRASTIMATO
COME CALDAIA E SOTTOSTIMATO COME TERMOSIFONI.. LO FA LAVORARE MALE
E CONTINUA A SPRECARE.. SECONDO ME.. CON QUESTE CONTINUE
ACCENSIONI SPEGNIMENTI...
 
arrivo al dunque..
nel menu.. c'p settato 0 .... ossia pompa che sceglie lei
in automatico la velocita... posso mettere al posto di zero...
velocita massima 1 o velocita minima 2....
 
 
1 )per ridurre i consumi.. in questo caso.. ho regolato al minimo
la caldaia... VOLEVO PROVARE A METTERE AL MASSIMO LA VELOCITA'
A VEDERE SE I TERMO CEDONO PIU CALORE.. E LA DANNO LAVORARE MEGLIO..
giusto ? metto impostazione velocita massima .. giusto ? o al minimo..?
non mi ricordo... qualcuno l'aveva spiegato.. che si fa.. quando
i termo sono sottodimenzionati ?
 
 
2 ) sul manuale ho letto,.. che H ... significa che sta andano
il bruciatore in riscaldamento e -- es 52 è la temp presa
in quell'istante dalla sonda mandata.. quindi H52 significa
che sta bruciando e che la temp della mandata è 52 .... ovvio
fino a 60 va cosi.. la prima volta...
 
poi leggo CHE h miniscolo... è RICIRCOLO MANDATA RISCALDAMENTO
E -- la temp... sempre mandata.. ma ricorcolo, ossia senza
bruciare fiamma....
 
ESISTE LA regolazione, nel menu.. di fare ricircolo... fino dopo
aver raggiunto una temp... per esempio 60 ... al posto di
fare on off ... sulla differenza tra mandata e ritorno.. sonda
mandata e sonfa ritorno... DI FARE on off su
RICIRCOLO... ES SE IMPOSTO 50 su h
ARRIVA H60... SMETTE FIAMMA... PARTE h59 .... velocemente arriva
a h 55 che in pratica misura l'0acqua del ritorno quando passa
nello scambiatore a gas spento.. e segna 60 59 58 57 56 55 nel
giro di qualce secondo... PER CUI... IO PENSAVO DI IMPOSTARE
QUESTO RICIRCOLO, ORA .. NON è SETTATO... E NON CAPISCO...
L'HO PROVATO.. FUNZIONA.. MA PER NON FAR CASINI.. L'HO LASCIATO
SENZA RICIRCOLO... fino a h42. in modo.. che per 10-15 minuti
la caldaia sta ferma.... ricircola calore da 55 a 42 e POI RIAPRTE
CON H ... FIAMMA PROSUZIONE...
 
misurando oggi pomeriggio.. d'accordo che non era freddo...
ma rispetto a ieri.. ha consumato molto molto meno... in un
giorno.. IO PENSO SIA PER LA POTENZA... CHE PER QUESTO H...h...
 
DOMANDO 2 ) RoVINO QUALCOSA... se lo setto a 42 gradi..?
mi sembra che per non far condensa.. vada usato 50 gradi..
temp sopra i 50 gradi.... oppure lascio ? 60-42
cosa mi conviene tentare.. per fargli risparmiare qualche m3 ?
caldo lo ha.. non so perchè aveva la pompa variabile...con
caldaia potente e caloriferi.. bho probabili giusti.. ma forse
sottodimensionati per una pompa variabile... penso...
 
quindi.. mi acconeto della prova.. riduzione kw massimo riscaldamento...
 
oppurte alzo la mandata a 70 ... e metto ricircolo a 50 ?
omn m,odo che la caldaia stia ferma lo stesso 10-15 minuti.. e poi riparta
a produrre dopo che porta il circolo 69 68 > 51
oppure gli lascio che si accende un minuto.. si spegne ...e nello
stesso minuto si riaccende ? mi sembra una cagata.. e penso sia
quello.. lo spreco.. che partiva a manetta alla massima potenza..
e poi si spegneva subito...
 
bho.. CHIEDO AGLI ESPERTI CALDAIE A GAS MODERNE
 
CIAO
 
MARIO
 
AH OVVIAMENTE RADIATORI TUTTI OJ... CALDI E SFIATATI E APERTI...
 
 
CIAO
 
MARIO


ma smettila buffone