Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: multistrato per gas?

Nel prossimo futuro dovrei spostare la caldaia di almeno 20 metri perci� 
devo interrare a pavimento 20 metri di tubo visti gli alti costi del rame 
avevo pensato a un tubo  multistrato, ma sar� a norma per il gas o ne esiste 
uno specifico? altra comodit� di questo tubo � che si pu� lavorare bene a 
differenza del rame che � ostico alle curve 
 

Federico ha scritto:

    Le norme UNI CIG 7129
 
http://www.sicurezzaweb.it/normetecniche/unicigguri/uni_7129.pdf
 
    Prevedono l'uso di acciao,rame o polietilene quindi niente multistrato,
    la posa sottopavimento, vedi pag 6,comporta oneri tali da sconsigliarne
    l'esecuzione.
    felix.
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 


 
Annoto solo di non prendere per oro colato la norma leggibile al link, 
perch� non � pi� in corso di validit� (� la versione del 1992). Non sar� 
drasticamente cambiata, ma non prenderei decisioni economicamente 
rilevanti basandomi su una norma scaduta.
 
In linea generale, TUTTI i tubi che trasportano gas DEVONO riportare 
l'apposita marcatura UNICIG. Se trovi del multistrato con marchio 
unicig, quindi, POTREBBE andar bene. Si tratter� di controllare per 
quali tipi d'impianto, di gas e con quali accortezze impiantistiche si 
pu� usare.
 
Sul gas non � ammesso il fai da te. Quindi, dovendo necessariamente 
disporre di una certificazione da parte dell'installatore, o ti affidi 
ad una ditta full service oppure ti cerchi un progettista che segua poi 
i lavori di un artigiano qualificato. Liste presso la locale camera di 
commercio...

 rilevanti basandomi su una norma scaduta.
 
    Questa � quella dal 2008 e ribadisce acciaio,rame,polietilene.
 
http://www.teknologieimpianti.it/site/attachments/022_50)%207129%201%202008%20Impianto%20interno%20parte1.pdf
 


 ha scritto nel messaggio 
news:510798cd$0$1580$5fc...@news.tiscali.it...


    felix.
 
Caro Felix nel testo che citi tu a pagina 14 c'� la slide 28 che a proposito 
dei materiali da utilizzare recita testualmente: "E' possibile utilizzare 
anche sistemi e materiali diversi da quelli previsti nella norma, ma in 
questo caso occorre fare riferimento alle specifiche normative esistenti in 
materia."
 
Credo che questo sia la "breccia" che permette agli installatori di derogare 
alla norma per installare tubi multistrato specialmente previsti per uso con 
GAS che pure esistono in commercio e so essere anche largamente impiegati.
 
ciao.
 
Lo
 
ciao.
 
Lo 
 

 differenza del rame che ï¿½ ostico alle curve
confessa: non hai neanche tentato di scrivere 'multistrato gas' su google..
..che poltrone..
http://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-adduzione-trasporto-gas/tubi-raccordi-multistrato/nudi/tubo-rb-pex-b-20x2mm-rotolo/10027180/
 

 differenza del rame che � ostico alle curve
confessa: non hai neanche tentato di scrivere 'multistrato gas' su google..
..che poltrone..
http://www.bricoman.it/negozio/idraulica/sistemi-adduzione-trasporto-gas/tubi-raccordi-multistrato/nudi/tubo-rb-pex-b-20x2mm-rotolo/10027180/
 
 
Non sapevo neanche che il politilene si potesse usare per il gas, in effetti 
le condotte cittadine ora usano solo quello. Alle volte per� innescare 
discussioni arricchisce 
 

 anche largamente impiegati.
 
 
La nota che citi è effettivamente presente nella versione 2008 ma ci 
andrei un po' più cauto.
L'interpretazione è un po' difficile ... ma è sempre così nelle leggi 
italiane :-)
 
Innanzi tutto la 7129 è norma di legge perchè è stata pubblicata sulla 
gazzetta ufficiale.
 
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leggas/leggas20002009/leggas20002009doc/leggas20002009din/din20090813.htm
 
 
Le citate 'specifiche normative esistenti in materia' non hanno valore 
di legge anche se le norme in generale hanno riconoscimento legale dallo 
stato italiano.
 
Le norme citate non devono inoltre essere in contraddizione con la 7129 
in quanto questa è 'legge'.
 
Inoltre devi essere certo che esistano 'specifiche normative in materia' 
prima di scegliere un tubo rispetto ad un altro.
 
Si direbbe che inoltre la 7129 abbia voluto far passare dalla finestra 
una norma particolare.
 
Il testo esatto della 7129 infatti è questo:
 
Per sistemi e materiali diversi da quelli previsti nella presente norma, 
è necessario fare riferimento alle specifiche normative, per esempio per 
i sistemi a pressare il riferimento è la UNI/TS 11147.
 
Non ho il testo della norma ma qui c'è un articolo:
 
http://www.iir.it/attivita/pdf/articoli/GT%209-2008%20La%20nuova%20norma%20UNI%20TS%2011147.pdf
 
 
La norma tratta solo di tubi metallici.
Gli spessori dei tubi sono conformi alla 7129.
Il raccordo a pressare non è in contraddizione con la 7129 perchè non è 
vietato dalla 7129.
 
Nella 7129 quando si parla di raccordi dice che possono essere 
effettuati con varie tipologie di raccordo (possono e non 'devono').
 
Morale:
I tubi interni devono essere di acciaio o di rame.
Il fatto che alcuni rivenditori forniscano prodotti diversi 
dichiarandoli 'per il gas' non significa nulla dal punto di vista 
normativo perchè ad esempio potrebbero essere utilizzati in 
installazioni diverse dall'ambito di applicazione della norma 7129.

effetti le condotte cittadine ora usano solo quello.
 
Rabbrividisco...

 ha scritto nel messaggio 
news:87k3qvo...@tucano.isti.cnr.it...

Non ne sono sicuro ma tempo fa per strada una ditta stava sostituendo 
tubazioni in ferro con tubi in polietilene , non ricordo per� se Italgas o 
altra ditta 
 

altra ditta 
 
Anche qui e' da tempo che hanno cominciato, e stanno andando avanti
strada per strada.
Probabilemente si erano stufati di rattoppare i tubi corrosi.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it