Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampada in grotta di tufo umidissima

Ciao a tutti, sarï¿œ la decima volta che chiamo gli elettricisti per far 
riparare la luce in una grotta di tufo umidissima.
Nei giorni piï¿œ umidi le lampade funzionano una si e una no, o non 
funzionano per nulla.
Hanno provato mettere dei comuni portalampade ma nulla, portalampade 
con gli attacchi all'in giï¿œ cosï¿œ che le goccie non ci vadano a finire 
ma nulla, una volta hanno provato anche una tartaruga a chiusura stagna 
ma niente..
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Consigli?
Grazie :)
-- 
--------
[mfk]

 ha scritto nel messaggio 
news:4a6d78e6$0$28513$4faf...@reader2.news.tin.it...

Ciao, IMHO innanzitutto il grado di protezione delle plafoniere deve 
essere almeno IP55/56 o meglio IP65/66, essendo molto umida la zona 
sicuramente si deposita in ogni dove e quando spegni le lampade, il 
raffreddamento del corpo e dell'interno puo' creare una depressione 
che trascina all'interno l'umidita' provocando ossidazioni e possibili 
corti.
L'elettricista dovrebbe cercare il guasto mentre si verifica, se le 
scatole di derivazione non sono anch'esse IP, l'umidita' entrera' e 
fara' il suo sporco lavoro ossidando le giunzioni.
Naturalmente e' inutile un sistema IP55/56 se poi i cavi di 
alimentazione non sono stretti perfettamente dai pressacavi e i 
coperchi o i vetri delle plafoniere non sono perfettamente stretti, e 
questo errore lo fanno in molti fra gli elettricisti Professionisti.
In pratica l'elettricista deve fare un lavoro ad opera d'arte lungo 
tutta la linea di alimentazione.
Saluti da Drizzt.
-- 
Non capisco perche' certe persone spendono
20.000 euro per un'auto, 200 euro per un cellulare
ma non spendono 15 euro per un auricolare da usare alla guida! 

Scriveva Drizzt do'Urden lunedï¿œ, 27/07/2009:

Ciao Drizzt,
grazie per la risposta.
Il cavo ï¿œ unico, non ci sono tubi nï¿œ nulla, c'e' solo un cavo e ci sono 
delle giunture strette a morte con del nastro adesivo.
Mi hanno detto che esistono le plafoniere per le barche ma costano sui 
100ï¿œ l'una..
Grazie!
-- 
--------
[mfk]

Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Non penso che qui molta gente abbia grotte di tufo.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 -- 
Purtroppo costano, le giunte strette a morte col nastro durano poco in 
un ambiente del genere, consiglio di rifarle completamente e, se 
proprio non vuoi metterci delle scatole allora fai un bel gnocco di 
silicone (quello che si asciuga) in modo da impermeabilizzare la 
giunta, per le lampade devi per forza renderle stagne quindi anche li 
vai di silicone ma attenzione che se blocchi tutta la plafoniera poi 
farai fatica per cambiare la lampada se si brucia.
Questo e' il sistema piu' economico, naturalmente le plafoniere in 
plastica, non si sa mai visto che non ci sara' nemmeno la terra almeno 
metti un differenziale e un automatico.
Ultima cosa.... cambia elettricista ^_^


 funzionano per nulla.
che lampadine monti?


devi fare un bell'impianto almeno IP55, prendere tutto il
materiale di quel grado di protezione e ovviamente montare
tutto correttamente
Ad esempio, per fare giunte entrare in scatole di derivazione
non direttamente con il cavo, ma in canalina con apposito
attacco stagno, coperchi stagni con guarnizione valida,
portalampade veramente stagni (vedere anche qua il grado
di protezione IP, non quelli che trovi al lidl a 1.99 ....)
alberto

 di protezione IP, non quelli che trovi al lidl a 1.99 ....)
Aggiungo (cosa vista a Napoli Sotterranea, cosï¿œ umida che ci 
sperimentano le coltivazioni senza irrigazione) che il tubo va collegato 
al porta lampada dal lato inferiore, con una curva a gomito, in modo che 
l'acqua possa gocciolare via sul gomito, appunto.

Consigli?
Usa portalampade,interruttori, scatole di derivazione e tutto il resto
certificati Ex.
Boiler

Boiler ha scritto:

oppure la bomboletta a carburo ;)
Caldarella

 all'ambiente?
Il motivo preciso ï¿œ l'umiditï¿œ che fa fulminare le lampadine.
E credo che non ï¿œ stato fatto in maniera adatta all'ambiente visto che 
le lampade si fulminano in continuazione :)
-- 
--------
[mfk]

 che lampadine monti?
sono lampade a bulbo da 24V, l'impianto ï¿œ a 24V con un trasformatore a 
monte della grotta.
-- 
--------
[mfk]

 ha scritto nel messaggio 
news:4a6ff5d4$0$40015$4faf...@reader3.news.tin.it...

Questo e' una dato importante, se la tensione alternata in uscita dal 
trafo e' troppo alta si potrebbero fulminare prima del tempo, 
bisognerebbe verificare.


le lampade si fulminano in continuazione :)
Allora la prossima volta che viene l'elettricista, invece di dirgli
'cambiami la lampadina' digli 'rifammi l'impianto in maniera
affidabile'.
