Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Stabilizzatore di corrente.

Ciao,
ormai in casa ho troppe apparecchiature elettroniche e gli sbalzi di
corrente sono molto pericolosi:  computer, centraline per la caldaia e per
il telefono, stereo, tv, condizionatori, strumenti musicali...etc...etc.
Volevo chiedervi cortesemente se qualcuno ha qualche soluzione per ovviare
a monte questo problema. Ho sentito dire che basterebbe uno stabilizzatore
di corrente, ma che caratteristiche deve avere ?? e poi sara' affidabile, o
ci sono altre soluzioni ?
Grazie per le info.
 Stangez_

 di corrente, ma che caratteristiche deve avere ??
I televisori, ormai da anni, hanno tutti uno stabilizzatore incorporato.
I computer puoi proteggerli con un UPS, cosa che ti permette anche di non
perdere il lavoro che stai facendo quando manca completamente tensione.
Costo dai 100 euro in su.
Lo stereo e gli strumenti non li stabilizzerei, perché si tratta di
apparecchi che necessitano di picchi di assorbimento notevoli, rispetto alla
potenza media assorbita, per cui uno stabilizzatore potrebbe minarne
notevolmente la dinamica.
Tutto il resto si può stabilizzare, escludendo forse i condizionatori perché
gli stabilizzatori più son potenti più costano, ed un condizionatore assorbe
minimo 700W...
Se il problema è dato dalle sovratensioni causate da fulmini, puoi
installare degli *scaricatori*, che si inseriscono fra presa e spina ed
hanno la proprietà di bypassare l'apparecchio utilizzatore se la tensione
sale oltre un certo valore. Costano circa 10 euro l'uno.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver - PPCSP member
ICQ 49579941
"Il gonfiaggio ad azoto è una tassa sull'aria. E qualcuno è persino contento
di pagarla..."

 ci sono altre soluzioni ?
Piu` che sbalzi di corrente, sarebbe corretto parlare di sovratensioni
impulsive presenti sulle linee di energia, generate da campi magnetici (di
origine atmosferica) che si concatenano con linee elettriche (enel telecom
ecc.) oppure  dall'inserzione/disinserzione di carichi sulle linee di
alimentazione .
Il risultato e` una serie di disturbi di modesto valore (modesto ai fini della
sicurezza delle persone) sufficienti pero`  a scassare le nostre
apparecchiature elettroniche.
In commercio si trovano soluzioni belle e pronte commercializzate con nomi tipo
"salvafulmine" o "Surge protector", che svolgono la funzione di soppressore di
transienti, sono in genere formati da un varistore ed uno scaricatore in
ampolla sigillata, inglobati in un contenitorino di plastica stile "presa
adattatrice", il loro costo e` all'incirca attorno ai 10 euro.
Contro i disturbi dovuti ai carichi o alle armoniche, la soluzione e`
sensibilmente piu` costosa, infatti e` necessario  installare un filtro
soppressore, sulle linee in ingresso del costo approssimativo di 50-60euro.
ciao max

  Mi potresti darmi qualche info in piu' sui filtri che hai nominato ??
Credo siano dei filtri passa basso, in pratica impediscono o attenuano
fortemente il passaggio di correnti con frequenze superiori ad un certo
valore..... (fequenza d taglio).
Vengono installati direttamente negli elettrodomestici che sono particolarmente
sensibili a disturbi del genere, se smonti un alimentatore di PC non e` raro
vederli, sono inglobati direttamente nella spina del telaio, il cui corpo in
questo caso risulta allungato.
Mi pare che in Italia solo la AVE produca tale filtro antidisturbo, art 53834,
un unico modello perdipiu` tetrapolare, con una corrente massima  di 40A,
In ogni caso prima di installare il costoso filtro, sarebbe utile verificare se
effettivamente i disturbi presenti in linea sono risolvibili dallo stesso.....
se fossi in te, prima proverei con i piccoli scaricatori-varistori, di cui si
parlava prima.
E` anche possibile installare al centralino la versione formato famiglia degli
stessi ma anche qui` i costi salgono sensibilemnte
Per quanto riguarda il trasformatore con rapporto di trasformazione 1:1 si deve
fare una premessa..... la sua interposizione tra il contatore e l'impianto di
casa, disconnette metallicamente il conduttore di neutro dal potenziale di
terra, pertanto secondo le norme, diventa obbligatorio l'uso della protezione
magnetotermica anche sul conduttore di neutro, pertanto se nel centralino di
casa hai degli interruttori unipolari + neutro, non puoi collegare il
trasformatore..... che in ogni caso non vedo come potrebbe funzionare  da
stabilizzatore..... visto che il suo mestiere e` quello di riproporre al
secondario quello che c'e` al primario, moltriplicato per il rapporto di
trasformazione..... che in questo caso e` 1 (230/230).
 Quello che mi sfugge e` se effettivamente tu abbia avuto danni ripetuti da
sovratensioni o la tua vuole essere un'azione preventiva
ciao max

 trasformatore con entrata ed uscita 220V. e con 1 KW di carico...
Ellamiseria! 1 kW per una caldaia?
Io ne mando avanti una da qualche anno con un alimentatore da 500W, ed è già
sovrabbondante: tra pompa e centralina è grasso che cola se assorbe 100W...
Non è una precisazione oziosa, è che quello da 1 kW costa molto di più.


 effettivamente i disturbi presenti in linea sono risolvibili dallo
stesso.....
Infatti. Anche perché, se per ipotesi le armoniche sono originate da
apparecchiature che ha in casa, montando dei filtri ottiene l'effetto
opposto a quello voluto. Ossia le armoniche che, normalmente, verrebbero
reimmesse in rete, rimangono *bloccate* all'interno dell'impianto casalingo
a causa delle riflessioni dovute al filtro.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver - PPCSP member
ICQ 49579941
"Il gonfiaggio ad azoto č una tassa sull'aria. E qualcuno č persino contento
di pagarla..."

  Mi potresti darmi qualche info in piu' sui filtri che hai nominato ??
ce ne sono ti tanti tipi. Il circuito base consiste in 2 induttanze 
(avvolgimenti) in serie, uno per la fase ed uno per il neutro, dei 
condensatori in parallelo (filtro passabasso), e dei soppressori per le 
extratensioni.
Ho visto circuiti del genere incorporati in prese a vaschetta (proprio 
tipo quelle dei pc), che reggono assorbimenti di circa 100 / 200 W, e via 
via dispositivi piu' grossi che sopportano assorbimenti maggiori (per 
darti un'idea, ne ho uno di recupero di una vecchia fotocopiatrice, 
grosso circa quanto 3 custodie di cd una sull'altra che regge 2.5 Kw)
Dovresti trovarli in ogni negozio di materiale elettronico
Adriano

 ciao max
 Ciao, grazie.
 Stangez_

 Non è una precisazione oziosa, è che quello da 1 kW costa molto di più.
 In effetti la caldaia e' abbastanza grande, adesso non ricordo il suo
potenziale, ma serve per riscaldare 3 piani.
Sta storia dell'alimentatore non mi piace....
 Ciao
 Stangez_

 Adriano

 
entro certi limiti si, visto che la tensione e' comunque "rigenerata" 
dall'ups. Poi dipende da quanto l'ups stesso e' sensibile alle variazioni 
in ingresso e dalla qualita' del progetto dell'apparecchio
Adriano

 razza di voltaggi girano quando arrivano quei missili li' ??  acc...
puo' variare molto, a seconda del percorso seguito dalla scarica.
Ad un mio amico e' successo 2 volte in pochi giorni: ho visto lampadine 
esplose, qualche interruttore sparato fuori dalla scatoletta e un'antenna 
(non so se hai presente quelle verticali radioamatoriali fatte con un 
tubo di fibra di vetro con il conduttore interno) letteralmente esplosa
Adriano

 Adriano

 quelle cortocircuitate e non ho mai avuto problemi (per fortuna).
anche quella lo era; ma evidentemente la scaldata e' stata tale da 
gonfiarla fino all'esplosione. Il discorso era per sottolineare che 
protezioni contro fulmini che colpiscono direttamente non ce ne sono (si 
parla di milioni di volt)
Adriano