Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettico

dovrei inserire quei famosi puntelli in ferro zincato per massa , 
all'esterno attorno ad una villa di 70/80 mq,
c'è chi mi dice (elettricisti vari) di metterne 3 da 1.5 m, chi da 1 m. 
, ci sono disposizioni di legge o  regole di buon funzionamento da seguire?

 ha scritto nel messaggio 
news:tz_io.239753$813....@tornado.fastwebnet.it...

Sapere in anticipo quanti dispersori servono non è una cosa facile.
Ci sarebbe un metodo che parte da una misura preventiva della resistività 
del terreno, ma lascia comunque la decisione finale ad una successiva 
misurazione della resistenza di terra.
La legge dice semplicemente che il valore della resistenza di terra deve 
essere coordinato con la corrente nominale dell'interruttore differenziale 
(in ambito domestico il differenziale è divenuto obbligatorio e di valore 
non superiore a 30 mA), quindi ti sarebbero sufficienti i 1666 ohm, per 
avere questo valore, che è altissimo, è sicuramente sufficiente un solo 
paletto anche da un metro.
Però... la filosofia dell'impianto di terra non è tanto il valore della 
resistenza quanto l'equipotenzialità, al tuo posto io ne metterei almeno uno 
per ciascun lato della villa.
E, volendo strafare, lo predisporrei anche per un successivo impianto LPS 
(parafulmine).
In questo caso collega i quattro paletti con un anello in corda di rame nudo 
da 35 mmq (affogata ad almeno 50 cm di profondità) e predisponi dei pozzetti 
per il collegamento della calate dal tetto (almeno 4).
Ad occhio e croce, fidandosi della praticaccia, dovrebbe andare bene, salvo 
verifica sul campo di un buon elettricista.
Cordialità
Liberty Kid 

 ha scritto nel messaggio 
news:tz_io.239753$813....@tornado.fastwebnet.it...

A parte il fatto che di "Ville" da 70-80 metri... ne ho viste pochine...
tutto dipende dalla "conducibilità" e dalla capacità di "dispersione" del 
terreno e NON da quante Paline pianti più o meno qua e la...
QUESTO te lo dovrebbe aver detto l'Elettricista se fosse uno "Tennico" e non 
autoniminatosi tale perchè lo ha fatto scrivere sulle fiancate del 
Furgoncino o dell' Ape... ;-)
E "quanto sopra"  si misura con "adeguata strumentazione"...
(chiedi a Mirko per dettagli tecnici su chi, come, perchè...  :-)
Inoltre la "Palina" dovrebbe essere piantata previo la costruzione di una 
"fossa" in luogo "adeguato"... sul cui fondo ci dovrebbe essere posto, tra 
gli altri,   uno "strato" di Carbone e una "Griglia" per estendere la 
superfice conducente ed il tutto "saldato" ad adeguata Treccia di Rame...
I miei due Cents.
 

 per ciascun lato della villa.
molte grazie per i preziosi consigli che seguiro',  praticamente lo 
stato dei luoghi è questo.
sono due piccole villette (non abusive, per questo sono piccole :-)  ), 
parallele e non ancora divise da muro di confine, vicine e con lo stesso 
proprietario , per tanto
mi avrebbero consigliato di mettere due o max tre paletti per villa e 
poi "unirle" anche tra le due ville stesse per aumentare evidentemente 
l'efficacia di scarico , se si puo' dire cosi , ovviamente predisponendo 
bene i pozzetti e vari collegamenti . il terreno si trova a pochi metri 
dal mare, pertanto sotto poco strato di terra 30\ 40cm, troverei roccia, 
scogliera e\o pietra calcarea e dopo 2/3 metri circa dovrei trovare 
acqua per quanto ne so e ho notato da altri scavi.


  anche due euro :-) e grazie.

> superfice conducente
in pratica mai visto, neanche nelle terre delle cabine di media, comunque se 
vuoi farlo... 

"berny" <.> ha scritto nel messaggio 
news:4c8c8c21$0$18994$4faf...@reader5.news.tin.it...

Perchè NON ti sei mai trovato di fronte un Pecoraro della Maradònia che, 
essendo stato assunto " per gratia dei" all'Inail o Ispettorato del Lavoro, 
era diventato "un Dio in terra" con potere di farti "chiudere" un'Azienda se 
non facevi come cazzo "pareva" a LUI!
Prima mi fece il "Verbale" perchè le "Trecce" serano "imbullonate" alle 
Paline e lui le voleva saldate...  poi perchè essendo saldate... LUI non 
poteva misurare la dispersione di ogni "singola" palina... poi perchè 
(sempre secondo LUI)... erano poche (una ogni SEI metri dentro un pozzetto 
alla base di ogni colonna!)...
Poi ci fece mettere un "Festone" al Portone Scorrevole... perchè era una 
"grande struttura metallica" e pertanto da dover essere messa a terra!
Idem per il Cancello Scorrevole Elettrico... perchè non aveva l'ingranaggio 
in materiale isolante!
Inoltre Tutte le Macchine Utensili dovettero essere "collegate"a Terra con 
un Corda di Rame "avvitata" alla base perchè lo "spinotto" della Spina o il 
filo a terra del cavo di alimentazione elettrica "poteva" risultare 
"insufficente"...
Mai sottovalutare il "potere" degli IDIOTI!

 poteva misurare la dispersione di ogni "singola" palina...
...voleva la bustarella...

...voleva la bustarella...
Certamente....
e lo avevamo già capito...  :-(
Solo che non c'era ancora Maroni e la Lega...
...e qui diciamo che...
"Limoni e Naranze...
...Carabinieri e Finanze..."
Viva l'ItaGlia!
PS.- Lo hai sentito il "discorso" di ieri di Brunetta? 

 non facevi come cazzo "pareva" a LUI!
Magari facendo bene i conti potevi valutare altre soluzioni più 
economiche, per economiche parlo di centesimi.
CIao

 PS.- Lo hai sentito il "discorso" di ieri di Brunetta?
Mi sono sempre chiesto se abitare sotto a un vulcano attivo non sia
una pressione psicologica eccessiva...

 ha scritto nel messaggio 
news:1f7997a7-c739-470e...@l17g2000vbf.googlegroups.com...

Anche andare a mollo due volte al giorno... non è tanto simpatico!
Comunque sempre meglio che stare seduti sulla soglia di casa ad aspettare il 
Sole dell'Avvenire...
;-)
I Brunetta: piccoli cporchi e cattivi!