Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Help guasto condizionatore

Salve a tutti, da un paio d'anni nel mio appartamento ho due split 
DAIKIN con unità esterna. Hanno sempre funzionato bene ma quest'anno è 
sorto un problema:
da uno dei due split (quello posto più vicino all'unità esterna: in 
pratica è situato sulla stessa parete ma all'interno) è cominciata a 
piovere acqua.
Ho subito pensato dipendesse dallo scarico intasato ma (purtroppo) non è 
così. Ho smontato il "guscio" dello split e ho provato lo scarico con 
dell'acqua e funziona benissimo.
Dopo un po' d'osservazione, ho notato che l'acqua esce esattamente dalla 
feritoia in cui gira la ventola orizzontale. In pratica è come se 
colando, prima di cadere nella vaschetta dello SPLIT, si infilasse 
direttamente sulla ventola.
Prima di chiamare il tecnico, non è che magari avete già incontrato un 
problema analogo, e sapete consigliarmi la soluzione?
grazie mille,
Davide

 Davide
Ciao,
premetto che non sono un esperto nel settore ma solo un semplice 
utilizzatore di climatizzatori.
Quello che posso dirti che una situazione analoga a quella che hai scritto è 
presente nel manuale d'uso del mio climatizzatore, e non lo segnala come 
anomalia ma come fenomeno abbastanza normale in caso di funzionamento con 
alto tasso di umidità, e se non erro in funzione deumidificazione.
Adesso non so quali siano le tue condizioni d'uso....hai provato a vedere 
sul manuale se dice qualcosa?!
Saluti
Fabrizio

 alto tasso di umidità, e se non erro in funzione deumidificazione.
Grazie per la risposta, purtroppo nel manuale DAIKIN non fa cenno a 
nessun fenomeno del genere.
Io sono di Milano ed effettivamente in questi giorni è molto umido (65%) 
e un minimo di condensa esterna la potrei anche accettare, il fatto è 
che, nel mio caso l'entità della condensa è tale da richiedere secchi e 
catini per non allagare il pavimento.
Inoltre lo sto usando solo in modalità A/C con impostata una temperatura 
di 25/26 gradi. L'unica cosa che mi insospettisce è che ENTRAMBI gli 
split interni presentino lo stesso problema.
Ho chiamato l'assistenza vediamo che dicono!
grazie e ciao


Ok tienici aggiornati potrebbe essere utile.
ciao 

 Ok tienici aggiornati potrebbe essere utile.
E' appena passato il tecnico morale: gas refrigerante da ricaricare.
Nella normalità il GAS refrigerante si espande nello split ad una 
temperatura maggiore di 3-4 gradi. Questo provoca la formazione di 
condensa sotto forma di gocce.
Viceversa, quando la pressione di tale gas diminuisce (ergo necessita la 
ricarica) il gas si espande nello split a temperatura di 0 gradi o anche 
meno e quindi fa ghiacciare l'acqua di condensa (come avviene nel 
freezer) direttamente sul "radiatore".
Quando per qualche motivo modifichiamo la temperatura del clima(o lo 
spegniamo), il ghiaccio, che si è formato sulle lamelle del "radiatore", 
si scioglie tutto insieme e nel giro di qualche secondo e 
inevitabilmente provoca il traboccamento della vaschetta della condensa 
con conseguente fuoriuscita di acqua dalle bocchette. Inoltre, può anche 
capitare, che piccoli frammenti di ghiaccio vadano ad ostruire 
momentaneamente il foro di scarico della condensa peggiorando la situazione.
Tra le altre cose, il tecnico, mi ha consigliato di far controllare 
l'impianto al max ogni 2 anni per evitare sorprese e mi ha fatto notare 
che gli split DAIKIN hanno anche una comoda funzione di test che si fa 
dal telecomando.
saluti,
D


Bene buono a sapersi....
grazie ciao 

Deddo ha scritto:

E potrei chiederti da quanti anni hai il climatizzatore? Hai chiesto
come mai (in caso è da pochi anni che c'è l'hai) è già da
ricaricare?? Ho sentito dire che il clima di casa, contrariamente a
quello delle autovetture che a volte presentano delle perdite
fisiologiche, non dovrebbero avere perdite di gas (sempre che
l'impianto sia stato fatto a regola d'arte) dunque durata del gas di
anni e anni...!
Ciao