Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia non parte - 2

Non sono ancora riuscito a far partire la caldaia (Vaillant VCW 180) ferma 
da Agosto 2007
Riepilogo:
L'acqua arriva e va in pressione (la metto a circa 1,5 bar)
Il gas arriva (ho allentato il dado sopra al rubinetto e si sente il rumore 
dello sfiato)
Ho aperto il tappo della pompa ed ho provato a farla girare con un 
cacciavite e gira liberamente.
Quando apro il rubinetto dell'acqua calda parte la ventola ed il 
piezoelettrico ma dopo circa 10 secondi si accende la spia rossa.
Premendo il pulsante vicino alla spia rossa del blocco riparte il 
piezoelettrico ma poi torna in blocco.
I vecchi proprietari dicono che a loro non ha mai dato problemi e si 
accendeva bene.
Qualche altro consiglio?
Grazie in anticipo. 

 ha scritto nel messaggio 
news:47eff2c9$0$10618$4faf...@reader2.news.tin.it...

La caldaia ha alimentazione elettrica mediante una spina?
Se si prova a staccarla, girarla di 180 gradi e ricollegarla. Le caldaie 
spesso hanno bisogno di avere il neutro "dalla parte giusta".
Se  non č a spina, potrebbe essere medesimo problema, ma magari dovuto a 
lavori sull'impianto interno o collegamento sbagliato in seguito a cambio 
contatore ad esempio.
Eventualmente se hai un tester ( e sai usarlo), verifica che sulla caldaia 
arrivi giusta tensione.
--
Giorgio 

 Qualche altro consiglio?
Non so se ti può servire, ma la mia caldaia faceva qualcosa di simile: si 
sentiva il piezoelettrico ma non si accendeva il fuoco.... dopo un'attenta 
ispezione, ho scoperto che il piezoelettrico faceva la scintilla tra il 
cavetto e la lamiera invece di farla dove doveva; spostato il cavetto tutto 
è tornato a funzionare.
Ciao. 

 ha scritto nel messaggio
news:47eff2c9$0$10618$4faf...@reader2.news.tin.it...


Nope ha scritto:

Stacca il tubo dello scarico fumi, accendi una fiammella (cerino, 
accendino...) davanti al buco e controlla che venga attratta dal buco. 
Cioè, che il camino tira. Basta un uccellino che ha trovato comodo fare 
il nido nel camino e la tua caldaia non accendendosi ti ha salvato la 
vita. Se il camino non tira, chiama uno spazzacamino. Se tira... boh! 
Che cosa intendi per "ventola"? E per "apro il rubinetto dell'acqua 
calda"... Modalità boiler istantaneo? Ma la parte + propriamente caldaia 
di riscaldamento domestico, funziona?

 piezoelettrico ma dopo circa 10 secondi si accende la spia rossa.
Altra prova oltre quelle che ti hanno suggerito:
prova anche a staccare il tubo dell'aspirazione (quindi fai prendere aria 
dall'ambiente). Se si fosse intasato il tubo o la griglia di aspirazione 
all'esterno,  la caldaia andrebbe in blocco.
--
Giorgio 


L'alimentazione era cablata all'interno dei muri e prima funzionava quindi 
escludo che sia questo.
Cmq grazie. 

 Ma la parte + propriamente caldaia di riscaldamento domestico, funziona?
No, e per essere sicuro che non fosse un problema del termostato ho provato 
anche a farla partire aprendo l'acqua calda

 all'esterno,  la caldaia andrebbe in blocco.
Purtroppo questo lo escludo, sono in condominio e le altre funzionano 

Nope ha scritto:

NO! La canna fumaria č SEMPRE e per forza singola. Per legge. A me č 
capitato che un condomino impiccione (ed anche un po' piccione) č andato 
a controllare la sua ed ha trovato un sasso (.... mah, come ci fosse 
arrivato, fin lě...) in bilico sul bordo della mia. Morale: lo ha fatto 
cadere dentro. In casa abbiamo sperimentato una piccola esplosione con 
proiezione di ceneri un po' ovunque. Fortuna che era estate e la caldaia 
era spenta. Quando incontro l'uomo (?) in questione, tiro accidenti 
ancora adesso...
Quindi: controlla o fai controllare bene la canna fumaria!!!

 escludo che sia questo.
Anch'io lo escludevo, quando è successo a me. Poi ho saputo
che l'Enel aveva fatto dei lavori alla cabina elettrica a monte del
condominio... controlla, alla peggio ci hai perso qualche minuto
ma ti sei tolto il dubbio. Inverti i cavi e vedi che succede.
Bye, G. 

 dall'ambiente)
Qual'è il tubo dell'aspirazione? 

 accendino...) davanti al buco e controlla che venga attratta dal buco.
Qual'è il tubo dello scarico fumi?

 prova anche a staccare il tubo dell'aspirazione (quindi fai prendere aria 


 accendino...) davanti al buco e controlla che venga attratta dal buco.
Qual'è il tubo dello scarico fumi? 

 Purtroppo questo lo escludo, sono in condominio e le altre funzionano
Potrebbe anche essersi ostruita derivazione tra canna fumaria condominiale e 
tua caldaia.
--
Giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:47f15fdf$0$36438$4faf...@reader5.news.tin.it...

Se non sbaglio.
Per una caldaia a camera stagna con tubi separati (fumi + aspirazione), 
quello di aspirazione dovrebbe essere il destro.
Se invece ha uscita monotubo (due tubi concentrici), la parte aspirazione è 
quella esterna.
--
Giorgio 

-=°°°=- ha scritto:

Se non lo sai identificare... per la tua incolumità è meglio che ti 
rivolga ad un professionista. Occorre un minimo di capacità, prima di 
"buttarsi"...