Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Deviatore

 
salve. 
In crisi per una cosa immagino banale.
In una stanza sono predisposti due punti per accendere un lampadario.
In uno di questi devo far uscire un cavo per una "peretta".
Il problema é che mi sfugge il concetto di deviatore. Ne ho preso
 uno e intuisco servano tre cavi collegati.
Quindi che tipo di cavo uso come prolunga (dal muro alla
 "peretta")? Uno normale utilizzando anche il "terra" in modo
 improprio?
 
Saluti, Skuer
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Innanzitutto, se non sei pratico di corrente lascia stare ... In questo video trovi una elementare e pratica informazione,  
https://www.youtube.com/watch?v=4ZFSs8_ZpTo
, Piero


 improprio?
 
A casa tua puoi fare cio' che vuoi. Cosi' poi sai con chi prendertela
se qualcuno si fulmina a causa della tua incapacita'.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Saluti, Skuer
 
https://www.google.it/search?q=collegare+deviatore+a+interruttore&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjanq7uz4vVAhWB2xoKHUOzCKcQsAQIJg&biw=1422&bih=786
 


Eh no: lui ha già due punti di comando, quindi due deviatori.
Deve aggiungere una peretta volante, quindi il deviatore da cui fa uscireni fili, viene eliminato e sostituito da un "invertitore".
Per collegare la peretta "deviatore" volante va benissimo un caveto 2x1,5 , se lo trovi senza "terra" va meglio, ma puoi utilizzare anche il 3G1,5, nastrando il conduttore giallo-verde dopo aver tolto l'isolante esterno del cavo.
 Devi collegare i due fili che adesso vanno al deviatore, con uno dei due "scambi" del nuovo invertitore.
Il secondo "scambio" viene collegato con la peretta/deviatore volante.
Il terzo attuale filo del deviatore, va collegato con un morsetto (forbox o similare) con il terzo filo (quello centrale) della nuova peretta/deviatore.

 se qualcuno si fulmina a causa della tua incapacita'.
 
si chiama pigrizia! 
 
 

 Eh no: lui ha già due punti di comando, quindi due deviatori.
 
Tecnicamente non ha detto che li gia' installati e vuole "aggiungere" il 
deviatore volante. Ha detto che sono "predisposti" e che a uno due punti 
vuole uscire non con un deviatore a muro ma con una peretta volante.
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.


Ah, allora mi scuso: avevo capito fosse una modifica da fare al classico impiato deviato.
Se deve ancora predisporre, è tutto più facile.
Io questo lavoro di aggiungere le perette l'ho fatto nella casa dove sono ora, l'anno socrso prima di entrarci.
Hanno fatto una casa nuova, ma nelle camere le scatole non erano dove servivano a me.
Non ho fatto altro che aggiungere due perette, lasciando in sede gli invertitori.

  improprio?
 
ci sono cavi in tessuto appositi, anche se le "perette" sono diventate
rare:
 
https://shop.puntoluce.net/department/177/Treccia-in-cotone.html
 
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

  improprio?
 
assolutamente no. Il cavo di terra e' di un colore preciso perche' deve 
essere sempre individuabile.
Ovvio che devi usare 3 fili, ma non usare il verde/giallo.
Di solito, per collegare i 2 deviatori ho visto usare cavi di colore 
diverso dal classico nero o blu, proprio per rendere anche questi 
riconoscibili.
Il mio consiglio e', visto che non sembra proprio il tuo mestiere, di 
contattare un elettricista.

 contattare un elettricista.
 
Oppure potrebbe giuntare i tre fili con dei mamut, prolungare nella 
peretta, e annotare nei fili che entrano nella peretta, con una 
macchinetta DYMO, di che colore era il filo originale che era stato 
giuntato.



I cavi a tre conduttori hanno il giallo-verde SE nella marcatura trovi la "G" , ad esempio il classico "3G1,5" Fror oppure FG70R.
Se invece NON hanno la "G" nella marcatura, i tre conduttori hanno altri colori, tipicamente blu-marrone-nero.
Ma, ripeto, non c'è nessun problema ad utilizzare un cavo dotato di gialloverde, "purchè venga nastrato, o coperto da ubetto termoretraibile" e sia insomma assolutamente identificabile.
Il problema, a livello di Norme, sarebbe che "in nessun caso" si pososno utilizzare in un impianto luce conduttori di sezione minima inferiore ad 1,5 mm2.

 trovo ma solo sottilissimi 0.25 mmq per asionamenti (e. cancello elettrico).
 
non sono del mestiere, ma giurerei di averli visti al leroy merlin. 
sono cavi ricoperti in fibra vegetale (cotone?) o roba simile per 
dargli un aspetto retro'


Quelli oin tessuto servono per un discorso estetico.
I cavi a tre conduttori sono normalmente in vendita anche senza il giallo-verde, come già spiegato.

 Quelli oin tessuto servono per un discorso estetico.
 
e mi pare ovvio che una peretta sia da mettere su un letto, sono fatti
apposta per quelli, la versione a tre fili.


 giallo-verde, come già spiegato.
 
visto l'utilizzo, direi che il lato estetico abbia la sua importanza.


Per carità, che ognuno compri cioè che preferisce.
Certo che montare un cavo rivestito in cotone in un ambiente "normale", per me è assurdo.
Quei cavi li ho installati anche io, servono per ricreare gli ambienti "di una volta", costano cari come l'oro, vanno montati con adatte perette.