Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dimensionamento canna fumaria in acciao inox

Ciao a tutti
oggi ho appena demolito la vecchia canna fumaria in muratura per sostituirla
con una canna fumaria inox a doppia parete. Premesso che alla canna fumaria
andrà collegata ad una studa a legna da 11 Kw con
tubo di uscita da 120 mm ; la canna fumaria è completamente all'esterno 
della casa
e sarà lunga più o meno sui 3 m ( ad esagerare).
Vi porgo alcune domande :
1) Sono adatte le canne fumarie in acciaio inox a doppio spessore per essere
accoppiate a stufe a legna ?
2) in virtù delle caratteristiche indicate che diametro interno devo 
scegliere
per avere una canna fumaria adeguatamente dimensionata
3) è troppo corta una canna fumaria da 3m ?
4) abito in Liguria , la parete è esposta ai venti di tramontana  e la 
temperatura
più bassa si aggira sui pochi gradi C sotto lo zero. Basta uno spessore 
dell'isolante
di 25 mm o e meglio utilizzare lo spessore da 50mm ?
Grazie dell'attenzione.
Diego

 di 25 mm o e meglio utilizzare lo spessore da 50mm ?
direi che con le temperature che sviluppa una stufa non ha molta
importanza... una canna di tre metri sarà sempre molto calda.
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)

ciao
puoi utilizzare quella da 25 di diametro,io ll'ho montata per il
camino!!!
l'importante e che il tubo alla base abbiamo una valvola per lo spurgo
della condensa.
skimer ha scritto:


 della condensa.
Per una stufa è troppo grande, se il tubo di scarico della stufa è da 12
cm di diametro ci sarà un perchè ....
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 cm di diametro ci sarà un perchè ....
infatti, MAI cambiare (in più o in meno) il diametro del tubo rispetto
a quello di uscita della stufa/camino, mica lo mettono li a caso!


Innanzitutto grazie per le risposta ;-)
Questa mattina ho fatto un giro per negozi e ieri sera
 mi sono fatto un pò di cultura in rete.
Ebbene ne è venuto fuori che se calcolo il diametro interno della
canna fumaria esterna, con una formula trovata in rete al seguente sito :
 
http://www.alfredoneri.com/nuovi_camini.htm
 mi salta fuori un diametro di oltre 20 cm.
Questa mattina parlando con due rivenditori è uscito fuori
che dovrebbe bastare un diametro di 18 cm.
Il problema, da quello che è capito, è la scarsa lunghezza della canna 
fumaria
che comporta un diametro molto grosso. Si tenga presente che una parte dello
scarico fumi corre all'interno del locale ove è collocata la stufa . mentre 
la parte
da realizzare con acciaio a doppia parete, per essere a norma deve essere 
dai 15
ai 18 cm. Cercherò di indagare ulteriormente.
Diego.

  mi salta fuori un diametro di oltre 20 cm.
Occhio che c'è una bella differenza fra le esigenze di una stufa e di un
camino. Il camino, soprattutto se aperto, richiede diametri e lunghezze
notevoli per tirare bene, la stufa è meno esigente. Comunque ti posso
confermare che 3 metri vanno bene, usando tubi di diametro pari a quello
della stufa.



Mah !! la cosa si fà sempre più misteriosa.
Su questo sito 
http://www.ceramichesavio.it/ita/canna31.htm
un diagramma illustra la dimensione della canna fumaria di
stufe e caldaie a legna.
A parte il fatto che la lunghezza di 3 metri non è neanche
considerata (!!). Comunque meno di 16 cm non sembra possibile
realizzare una canna fumaria.
?????????