Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rumore di gocciolio termosifoni

ciao,
casa su due piani, riscaldamento autonomo unica caldaia. I due piani
sono riscaldabili indipendendemente in quanto ogni piano dotato di
elettrovalvola e cronotermostato. Termosifoni in alluminio con
rubinetto e detentore.
Piano inferiore acceso: tutto ok.
Piano inferiore e superiore acceso: tutto ok.
Solo Piano superiore acceso: delirio. Ho provato a togliere sempre
aria, ad agire sul rubinetto (in alto) e sul detentore (in basso) ma
con risultati non apprezzabili. Continua a persistere, sui tre
termosifoni del piano superiore un rumore di gocciolio interno, che
scompare solo se accendo il riscldamento anche al piano inferiore. Mi
sto facendo l'idea che è l'eccessiva pressione/velocità dell'acqua che
arriva al piano superiore quando il piano inferiore è spento.
Aggiungo che ogni piano ha un rubinetto generale di mandata dell'acqua
calda che ho provato a chiudere leggermente, ma ho diminuito
ovviamente la resa e non risolto completamente il problema del
gocciolio.
Molto gradite sono altre idee, un saluto
Mario.

 con risultati non apprezzabili.
Se ti puň consolare ho lo stesso problema ma a piani invertiti: al piano
superiore nessun problema, al piano inferiore sento il gocciolio quando
sopra l'impianto č fermo.
Ho inizialmente cercato di effettuare regolazioni sulla piompa e a spurgare
l'impianto ma i risultati sono stati modesti.
Alla fine mi sono arreso: considerando che l'abitazione č tutta al piano
superiore e che al piano inferiore ho solo una tavernetta e un bagno di
servizio che uso 5-6 volte l'anno, tengo l'impianto del PT spento; le volte
che ne ho bisogno accendo una stufa a legna che fa egregiamente il suo
lavoro...
... se perň arrivassero consigli utili/interessanti, mi unisco ai
ringraziamenti
Bob
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Mario.
Prova a ridurre la velocità della pompa in caldaia.
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.


Fatto. L'ho messa al minimo ma ho lo stesso problema. Mi chiedo se
potrebbe essere una strada ridurre ulteriormente la velocità della
pompa, e se questo influisce negativamente sulla resa. Grazie cmq per
il consiglio

Mi unisco alla discussione per capire quanto il mio caso sia simile al
tuo.
impianto simile,
ma al piano di sopra il rumore di gocciolio non è diffuso su tutti i
termosifoni , ma su uno solo.
Ogni 15 giorni o poco + provvedo a fare lo spurgo dell'aria da questo
termosifone e ripristinare la pressione nell'impianto dal rubinetto
della caldaia.
Inizialmente il problema si risolve o diventa comunque impercettibile,
poi con il passare dei giorni in quel termosifone si accumula nuova
aria.
E curiosamente negli altri invece non si accumula aria...
Oramai dovrei essere riuscito a togliere ogni traccia d'aria
nell'impianto, e invece no...è possibile che questa si "formi" in un
circuito chiuso , e perchè?
Ciao
Guido

guido ha scritto:

Su consiglio di un noto costruttore di radiatori in alluminio,questi 
problemi li risolvo in questo modo:
Svuotamento totale dell'impianto con il lavaggio dello stesso.
Riempimento dell'impianto con acqua + additivo filmante questo evita la 
corrosione e la relativa creazione di gas (molti credono che sia solo aria 
nei radiatori, ma in molti casi invece è gas che si sviluppa dalla 
corrosione del metallo.
Installazione di valvole sfogo aria automatiche su tutti i radiatori
Regolazione del detentore
Regolazione della portata della pompa.


 Installazione di valvole sfogo aria automatiche su tutti i radiatori
Ma secondo te il problema è l'aria e non la troppa velocità/pressione
dell'acqua?.


 dell'acqua?.
Potrebbe , ma hai detto che hai già ridotto a minimo la velocità della 
pompa senza risultato.


 pompa senza risultato.
Si mi chiedevevo se è il caso di ridurre ulteriormente la pressione in
qualche altro modo. L'idraulico mi faceva notare che al piano
superiore ho solo 3 termosifoni e sotto invece ce ne sono 5. Quindi ha
dedotto troppa presssione. Certo è un'ipotesi.
ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:3ab50549-abe4-4cd1...@h11g2000prf.googlegroups.com...






Prova a rialzare i termosifoni rumorosi  dal lato opposto all'entrata 
dell'acqua diciamo di un centimetro o più con uno spessore sotto il supporto 
o con qualcosa che lo sostenga da terra.
Dopodichè sfiata di nuovo i termosifoni e vedi se smette.
Se smette, il problema è dovuto al fatto che i termosifoni probabilmente 
sono stati montati in piano o peggio in contropendenza e questo lascia la 
parte superiore del termosifone non allagata.
Verifica che i termosifoni siano decisamente più alti dalla parte dello 
sfiato aria  rispetto all'entrata dell'acqua misurando l'altezza da terra 
durante le prove. Dopodichè, se il problema era questo, trova con un pò di 
pazienza come sistemare il termosifone in modo che l'estetica si concili con 
la tecnica...
    Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://arteproroma.it

 la tecnica...
ottimo suggerimento ti radò sapere, non ci avevo proprio pensato.
Una curiosità: che tu sappia quindi è buona regola montare i
termosifoni non in piano ma
con il dislivello che mi indichi ?
Per le mie prove potrebbe essere anche utile misurare da terra quanto
sono alte le due
estremità e vedere con il metro se c'è o meno il dislivello.
grazie

Giuseppe Mari ha scritto:

Se hai una bolla d'aria fai un lavoro più' preciso.


Oggi è passato l'idraulico e tecnico caldaia. Sono stati fatti i
seguenti interventi:
-E' stato messo un liquido il cui nome promette bene nell'impianto:
"boiler noise reduction".A detta loro il liquido crea un film nelle
pareti del termosifone riducendo la formazione di idrogeno; ma per
agire occorrono alcuni giorni di assestamento.
-Il dislivello è stato provato parzialmente su un termosifone, si
faranno altri tentativi.
- Il circolatore della caldaia è stato controllato che sia al minimo.
E' stato ipotizzato in ultima spiaggia di tenere accesi uno/due
termosifoni del piano inferiore quando sono attivi quelli del piano
inferiore, e quando ho ipotizzato un aumento di consumi, mi è stato
detto che avere una coppia di termosifoni in più al piano inferiore
accesi (anche se di quel calore non ne beneficia nessuno) non ha un
grosso impatto sulla spesa del riscaldamento. Su questo punto mi
piacerebbe sentire altre opininioni. Per quel che ne so più
termosifoni ho accesi più spendo. Grazie.

 *superiore* , e quando ho ipotizzato un aumento di consumi, [....]

Questo il prodotto aggiunto.
http://www.fernox.com/?cccpage=boiler_noise_silencer_500&sub=9