Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua calda non sempre attacca

Ho un problema con la caldaia, non sempre attacca l'acqua calda
 quando si apre il rubinetto, diciamo il 50% delle volte tutto ok,
 l'altro 50% non vuole saperne. Secondo voi quale può essere il
 problema a livello di componentistica?  Eventuale costo dei
 componenti/riparazione?  La caldaia è del vecchio tipo, non a
 condensazione. Grazie.
-- 

> -- 
 
 
Il vaso di espansione rotto o sgonfio potrebbe essere?
In passato mi pare che per un guasto simile il tecnico gonfiasse
 con una pompa questo elemento.
-- 

"Timo Kotipelto"  ha scritto nel messaggio 
news:ui0k93$2a64h$1...@dont-email.me...

se la caldaia non ti da nessun allarme, e' sicuramente il flussostato, cioe' 
non si accorge che tu hai aperto il rubinetto, oppure lo apri troppo poco.
 
 
 


No: il problema causato dalla mancanza del vaso di espansione e'
che la pressione nel circuito dei termosifoni, quando l'acqua
sale di temperatura, supera il valore di sicurezza della valvola
di sfiato e di conseguenza perdita di acqua che poi occorre
ripristinare quando la pressione crolla quando l'acqua e' fredda.
 

 troppo poco.
 
Oppure e' insufficiente la pressione dall'acquedotto, il flussostato
per funzionare richiede un minimo di differenza di pressione che
non si presenta se la pressione dell'acqua che arriva dall'acquedotto
e' meno di una atmosfera.

 
 
 
Ho notato che anche quando la pressione è più alta a volte non
 attacca, mentre prima attaccava anche quando veniva meno
 forte.
Peraltro l'ho alzata di proposito la pressione dell'acqua e
 effettivamente c'era ugualmente questo problema. Non lo fa sempre
 ma spesso.
 
-- 


Come e' la pressione dell'acqua ?
 
Arriva con forza oppure con il rubinetto aperto al massimo
l'acqua non arriva particolarmente abbondante ?
 
Potrebbe anche essere lo scambiatore ostruito dal calcare,
in questo caso si dovrebbe notare una forte differenza di
getto tra acqua calda e acqua fredda.
 
Solo se c'e' sufficiente pressione dall'acquedotto
(se non e', c'e' bassa portata sia dall'acqua fredda che
dall'acqua calda), e se lo scambiatore e' libero
(se non e' cosi', abbiamo alta portata dall'acqua fredda
ma bassa portata dall'acqua calda)
andrei a sospettare del flussometro.
 
Se e' il flussometro, chi ha manualita' puo' anche smontarlo,
tirarando fuori la membrana interna (che probabilmente e'
bucata o altrimenti danneggiata) e trovare il pezzo di
ricambio per pochi euro. Altrimenti occorre smontare tutto
il flussometro e questo aumenta la spesa oltre a complicare
la ricerca del pezzo di ricambio.


Alzata la pressione ? Ha il controllo dell'acquedotto ?
 
Attenzione, il circuito dei termosifoni, con la sua valvola di
espansione e il suo regolatore di pressione e' completamente
separato da quello dell'acqua calda (che invece e' rigorosamenet
alla pressione dell'acquedotto "meno" la caduta di pressione
causata dallo scambiatore di calore.
 
Chiariamo che in una caldaia che funziona sia per acqua calda che
per riscaldamento, abbiamo >>DUE<< serpentine essendoci due
circuiti separati, il che mi porta alla prossima domanda:
stiamo parlando di uno scaldacqua puro oppure di una caldaia che
fa sia riscaldamento che acqua calda ?

 Il vaso di espansione rotto o sgonfio potrebbe essere?
 
quello dovrebbe riguardare il riscaldamento, non l'acqua calda 
sanitaria

  forte.
 
la pressione nell'impianto riguarda il riscaldamento. Se riesci a 
caricare la caldaia alla normale pressione di esercizio, significa che 
di pressione ce ne e' abbastanza anche per l'acqua calda sanitaria _SE_ 
il flussostato o pressostato funzionano.
In pratica sono degli interruttori comandati o dal flusso di acqua 
(apri il rubinetto, l'acqua circola e l'interruttore attiva il 
bruciatore) o dalla pressione (apri il rubinetto, la pressione che 
teneva l'interruttore su spento  crolla e l'interruttore attiva il 
bruciatore)
 99% il problema e' li'. Che poi sia facile sostituire il pezzo e' un 
altro discorso e se non vuoi rischiare di fare danni peggiori sarebbe 
il caso di chiamare l'assistenza


Se la caldaietta ha una manopola di regolazione del flusso dell'acqua, 
gioca su quella e fai le prove. Diminuendo leggermente il flusso 
dell'acqua e aumentando l'erogazione del gas il problema si dovrebbe 
risolvere.
Gi

 e' meno di una atmosfera.
 
Se ne sarebbe accorto dal lavandino o dalla doccia, no?
 

 
 
Se l'OP ci dice marca e modello della caldaia, ti saprò dire.
Per ora sappiamo solo che non è a condensazione.
 
 
-- 
non firmo niente

 troppo poco.
 
Io ricordo in Italia ne avevo una il cui flussostato era composto da un 
microswitch con lamierino ZINCATO nel percorso d'acqua.
Inutile dire che dopo poco piú di 1 anno il lamierino si corrodeva e non 
attuava piú.
 
Maledetti. Cosa gli sarebbe costato farlo in inox, un lamierino di 
3x0.5cm dello spessore di pochi decimi?

 
 
 
Ho alzato il rubinetto principale dell'acqua che arriva in casa
 dall'esterno (c'č vicino un autoclave che la manda). Questo
 perché quel rubinetto non era aperto al massimo (venendo con
 molta pressione). Intendo dire che anche se c'č molta pressione
 nel circuito dell'acqua calda (adesso che l'ho aumentata) a volte
 non attacca lo stesso, quindi escluderei questo aspetto (sempre
 se influisce).
-- 

   adesso che l'ho aumentata a volte non attacca lo stesso
 
Cambia il flussostato, la membrana che si deforma al momento 
dell'apertura di un rubinetto avra' ormai perso flessibilita'.
 
 
 
 
-- 
Il recapture scatta se il bene esce dalla struttura produttiva.
 

 dell'apertura di un rubinetto avra' ormai perso flessibilita'.
 
  Spero di non tirare sfondoni perche' il messaggio originale non lo
vedo, e non e' la prima volta. Anche individual mi da qualche problema.
 
  Se si parla di caldaia che non "parte" per riscaldare l'acqua dei
rubinetti, io ho avuto lo stesso problema pochi mesi fa ed erano
semplicemente i filtri leggermente intasati. Aprendo l'acqua non si
creava la necessaria depressione e la caldaia non partiva. Puliti i
filtri (specie uno) l'acqua e' ovviamente venuta piu' abbondante e la
caldaia ha ripreso ad andare.
 
  Non so se puo' servire, o se e' gia' stato detto. :-)
 
  Un saluto,
 
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 
 
 
Il tecnico ha detto che va cambiato "il cuore della caldaia" (non
 so che significhi), e che non ne vale la pena riparla perché ha
 anche altri problemi, è credibile?
Gli altri problemi sarebbero la revisione e il cambio di un altro
 pezzo da 70 euro. A questo si aggiunge la riparazione del guasto
 sopra menzionato. Ha detto che la spesa complessiva sarebbe molto
 alta. Ovvero : revisione + 70 euro + guasto flussometro è molto
 alta? O comunque non vale la pena? Caldaia Ariston del 2003
 circa, non so se il tipo si chiama "a combustione".
 
 
-- 


A parte i necessari controlli sulla caldaia, verifica che il flusso
a rubinetto aperto non sia troppo ridotto, tale da non far più
attivare il flussostato.
 

 di pressione ce ne e' abbastanza anche per l'acqua calda sanitaria 
 
Giusta osservazione :-)
 
Usando quel manometro possiamo vedere se arriva almeno a piu' di
2 atmosfere (poi pero' spurghiamo per evitare che l'acqua
riscaldandosi superi la pressione massima della valvola di
protezione).
 


Ovviamente la prova si fa con rubinetto dell'acqua calda
aperto secondo il gettito minimo necessario per cui di
norma scattava l'acqua calda.