Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Vaso espansione

'sera a tutti :-)
Sfruttando il fatto che sta maledetta influenza mi inchioda a casa tutto il 
giorno oggi mi son dato ad un controllino ai vadi di espansione della 
caldaia.
Quello dell'impianto di riscaldamento l'ho trovato a 1.8atm, e la cosa che 
mi fa un po strana è che tra caldaia completamente spenta e impianto freddo 
e caldaia a regime e impianto (dei due appartamenti, sopra e sotto) caldo si 
varia da 1,5 a 2,5 atm di pressione. E' normale?
Altra cosa. Il vaso di espansione dell'acqua sanitaria (che avevo segnato a 
pennarello doveva essere sui 2,5 atm) l'ho trovato a oltre 4 atm (m'è andato 
a fondo scala il manometro) e cercando di svuotarlo ha iniziato a sputare 
acqua dalla valvola :-/// Non è cosa "buona e giusta" vero? :-(
Grazie, ciao, GenTLe
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
La vita è fatta di treni che passano, e a volte è bene salire senza
biglietto. Basta chiamare il controllore e pagare strada facendo (M.
Donnini; TT, La Corsa proibita) 


Questo non è normale:si è rotta la membrana di separazione acqua - aria
Ciao Denis


Da quello che ho letto in altri thread potrebbe essere che il vaso 
espansione
riscaldamento sia scarico.
ciao

 Grazie, ciao, GenTLe
Non credo di aver capito bene i problemi però ci provo:
pressione di precarica vasi di espansione 1/1.2 atm, pressione carico
impianto(riscaldamento) in funzione dell'altezza (1atm.= 10,33 mt)
Come fai a misurare la pressione dell'acqua sanitaria ?
 hai un regolatore di pressione con relativo manometro in ingresso?
Se hai trovato acqua nel vaso sanitario è sicuramente scarico, devi
ricaricarlo (leggi sopra) se ti si scarica spesso, o la membrana interna è
rovinata o la capienza del vaso è insufficiente al tuo fabbisogno (leggi
Paulhass *calcolo dei vasi di espansione*) se così fosse puoi aggiungere in
parallelo un altro vaso così da aumentare la capienza
NB. Qualsiasi modifica pressione di precarica, va fatto con impianti spenti
e *vuoti* altrimenti ti scarica l'acqua in pressione dalle valvole di
sicurezza
 ho centrato i problemi?  facci sapere
-- 
 ciao     edy

 Non credo di aver capito bene i problemi
Colpa mia: niubbaggine acuta!
Ho telefonato al cuginone idraulico e ho fatto come mi ha consigliato, 
ovvero:
Per l'impianto del riscaldamento e rispettivo vaso d'espansione:
- chiudere le valvole di mandata e ritorno del circuito, in modo da isolare 
la caldaia dall'impianto.
- portare a zero la pressione della caldaia e lasciare la valvola di scarico 
acqua leggermente aperta
- portare la pressione del vaso espansione a 1 - 1,3 atm, lasciando che 
l'acqua esca dalla valvola di scarico caldaia lasciata aperta.
- quando tutto è stabilizzato e il vaso è su 1 o 1,3 atm chiudere lo scarico 
acqua e portare a circa 2 atm la caldaia
- riaprire le mandate e ritorni.
Per l'acqua sanitaria e rispettivo vaso di espansione:
- chiudere il rubinetto generale a livello contatore
- aprire un rubinetto e lasciar andare a zero la pressione dell'acqua 
calda/fredda, lasciare il rubinetto aperto
- pompare il vaso di espansione a 2,5 atm, vedere se tiene la pressione o se 
è forato. Se è forato tanto viene pompato, tanta acqua esce dal rubinetto, 
fino a che non uscirà l'aria che vi si pompa.
- chiudere il rubinetto e riaprire il generale.
I vasi erano ok, ma decisamente sgonfissimi di pressione... Ora è tutto 
ripristinato :-)
