Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riserva d'acqua

Salve a tutti : il problema che ho sta nel fatto che per la mia attività è
necessario avere sempre un po' di acqua corrente ad una pressione simile
 anche minore , ma non troppo ) a quella dell'acquedotto.
Siccome dalle mie parti anche oggi la pressione è molto bassa ( sono al
secondo piano , ma non dovrebbe essere un problema ) e l'acqua esce piano
dai rubinetti , ho pensato che forse se metto una cisterna di riserva in
alto nel bagno dove c'è l'entrata dalla rete e da dove partono i tubi per le
utenze risolvo il problema.
la domanda : qualcuno l'ha mai fatto per un motivo analogo ?
e a che altezza va posizionata per avere una pressione " sufficiente" ?
serve una pompa ?
purtroppo non sono in grado di quantificare la pressione che mi serve e mi
rendo conto di essere alquanto approssimativo , ma ripeto che la pressione
dovrebbe essere quasi quanto quella normale dell'acquedotto ; io attiverei
la riserva solo nei momenti di "calo" dalla rete e ricaricherei la cisterna
nei momenti migliori ;
a livello di consumi siamo nell'ordine dei 400 litri al giorno circa.
Grazie a chi mi risponde ( sono graditi suggerimenti vari )

 ha scritto nel messaggio
news:lQw9d.93127$35.43...@news4.tin.it...

Dunque, secondo me il problema va affrontato in due direzioni, quantità
e pressione.
La pressione aumenta di 1 bar ogni 10 metri di altezza, mettere il
serbatoio attaccato al soffitto e prelevando l'acqua due metri più in
basso non è che cambierebbe molto.
Bisognerebbe anche sapere qual'è da te la *normale pressione
dell'acquedotto*.
Supponiamo, tanto per fare esempi, che sia 3 bar, che a te vada bene
questa ma che nei momenti di magra scenda a 2.
Servirà inserire nella linea di alimentazione un  serbatoio che faccia
da riserva, una pompa che pesca da questo serbatoio e aumenta la
pressione.
Tarando opportunamente il pressostato la pompa partirà solo quando la
pressione è bassa.
Questo lo schema a grandi linee, forse servirà anche una elettrovalvola
a 3 vie o altri accessori, ma per il progetto esecutivo ci vuole un
idraulico.
Per quanto riguarda invece la capacità del serbatoio la si calcola
tenendo presente il consumo, se deve fare da riserva deve contenere
abbastanza da non restare a secco.
I 400 litri di cui parli sono regolarmente spalmati nelle 24 ore o ci
sono momenti di pausa per cui la poca acqua in arrivo potrebbe
compensare la tanta uscita poco prima?
Fabbrogiovanni.

 a livello di consumi siamo nell'ordine dei 400 litri al giorno circa.
      La pressione media di un'acquedotto cittadino e' di 3 atm, pari ad
    una colonna d'acqua di 30 metri, quindi si rende necessario l'uso di
    una pompa tarata a questa pressione,il serbatoio quindi potrai collo-
    carlo dove lo riterrai piu' opportuno.
     In pratica ti serve un normale impianto autoclave.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Ciao e grazie dei consigli ; i 400 litri sono usati nell'intervallo che va
dalle 10 di mattina alle 20 di sera ; quindi in teoria di notte se c'è acqua
si potrebbe ricaricare......


Grazie Felix ; cerchero' info a riguardo ( almeno adesso so come si
chiama...!)

 si potrebbe ricaricare......
Come hai visto il Felix ha sintetizzato tutto il progetto in una parola
*autoclave*.
Se hai la possibilità piazza un serbatoio capiente in
cantina-seminterrato-dove vuoi e sei a posto.
Fabbrogiovanni.

Macs ha scritto:


 
http://www.vialattea.net/esperti/fis/autoclave.html
