Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [curioso] (romanzato) per elettricisti.

Differenziale + 2 magnetoT giù: manca luce mentre forza è presente. 
Naturalmente la gentil consorte prova a riarmare almeno 300 volte(!) e 
poi si rassegna, arrivo io e smadonnando comincio a togliere tutto 
quello infilato nelle prese [luce] , passo poi a svitare lampadine 
(quelle collegate ai salterelli .. non si sa mai) ma non ne vengo a 
capo. Apro le scatole comincio a separare il cavi fase nei morsetti, mi 
ricordo che i lampioni e servizi in giardino sotto sotto altro contatore 
ma ci sono alcune luci  del portico collegate alle casa, quindi apro 
anche questa scatola e separo la fase ... riarmo e bang: differenziale + 
magneto + magneto. Sono disperato, vado in cantina illuminata da altro 
contatore e prendo il faretto led per continuare ricerca (tanto sono le 
23.00 azz!!) ementre rincaso noto in aiula scavo da trincea, il maschio 
giovane dei miei PT ha trovato il cavo lampade esterne e tirato così 
tanto che tutti e tre i fili (F+N+T) erano a attorcigliati.
 
DOMANDA: ma se ho aperto nella scatola la fase, perchè tentando di 
riarmare partiva ,ovvio, il differenziale (per n+t in corto) ma e non me 
lo spiego anche il magneto in cantina e quello in casa da 10A ???
 
grazie.
 

 lo spiego anche il magneto in cantina e quello in casa da 10A ???
 
Non e` che il tuo narrare sia chiarissimo, da quello che si evince pero` 
e` che ci sia un guasto "procurato" da imperizia. tirare i conduttori 
non e` mai una buona abitudine e l'epilogo della storia lo dimostra, 
quello che non ho capito e` chi sia il maschio giovane dei tuoi PT (mi 
viene da pensare all'opera di un cucciolone curioso... e` cosi`?).
 
Per il resto prima di dare una risposta si dovrebbe risalire allo schema 
as-built (cioe` quello che effettivamente e` stato costruito).
 
Orientativamente ma solo orientativamente, posso arguire che:
 
1) la fase  che tu credevi sezionata non era in effetti sezionata, 
oppure non hai sezionato la linea giusta...
 
2) in effetti e` strano che salti il magnetotermico per un corto neutro 
terra, a meno che il conduttore blu non sia collegato alla fase invece 
che al neutro.
 
rileva lo schema effettivo di come sono stati posati i conduttori per la 
parte interessata, colori compresi.
 
bye


Ach ho cercato di essere sintetico, sorry.
 
Si è un cucciolone di Pastore Tedesco, ha scavato nei pressi di un 
lampioncino e trovato il tubo di protezione del cavo, dopo averlo 
tranciato ha tirato il cavo e quindi scoperto i 3 conduttori. Sono 
assolutamente sicuro di aver scollegato dal morsetto a campana il 
marrone giusto. L'impianto l'ho fatto io oramai (sigh..) 30 anni fa.
Stamattina ho sistemato definitivamente il cavo in esterno, misurando 
tra N e terra c'è si e no una 30 ina di v, frutto immagino della 
fantasia del tester digitale. Da buon praticone ci ho ficcato il dito e 
non mi ha "morsicato".
 
Bye, grazie.
 

non mi ha "morsicato".
 
se ci mettevi la lingua ti morsicavi eccome

 anche il magneto in cantina e quello in casa da 10A ???
 
In semplice:
 
Perchè neutro e terra sono cortocircuitati IN CENTRALE, quindi a casa
tua arrivano i 2 estremi dello stesso filo: quando li chiudi hai creato
un lungo, lunghissimo anello che passa dal salvavita, il quale misurerà
la scorreggina di corrente da induzione che si è formata su detto 
anello
e quindi, (dato che la fase non sta passando corrente) ci sarà uno
sbilanciamento tra F & N sufficiente da far scattare il salvavita;
elettricamente il salvavita è come una bilancia "a piatti", non
importa il peso che misura, ma basta 1 grammo di differenza tra i 2
piatti da far "cadere" il piatto piu pesante.

 lo spiego anche il magneto in cantina e quello in casa da 10A ???
 
prima, tutta la corrente passava dalla fase al neutro e quindi saltava 
il solo magnetotermico della linea luce.
Poi, separando la fase, un poco di corrente andava dal neutro (che 
qualcosa puó avere) alla terra, e quindi saltava il differenziale (che 
apre tutto).
 

  non mi ha "morsicato".
 
Come ti hanno gia` suggerito se volevi provare l'incomparabile ebbrezza 
"alternata" avresti dovuto usare la lingua.. :-)
 
(non farlo mi raccomando)
 
bye
 

(non farlo mi raccomando)
 
dai tutti da bambini abbiamo messo la lingua sulle batterie da 4.5V
 
http://tinyurl.com/j6nbb4b
 

dai tutti da bambini abbiamo messo la lingua sulle batterie da 4.5V
 
E da adulti su quella da 9


 
certo.. chi non lo ha fatto ...ma era un vincere facile... la resistenza 
interna di quelle batterie era ed e` cosi` elevata che le correnti in 
gioco sono molto basse, tanto da poter resistere con la lingua appoggiata.
 
Se ami le sensazioni forti prova a fare lo stesso con la batteria 
dell'auto.... in fondo sono solo 12V e spicci... :-)
 
 >>>>>> no non lo fare mi raccomando <<<<<<
 
bye


Ciao, forse mi sono spiegato male.
 
Ho compreso il perchè del salvavita, NON HO COMPRESO perchè pur avendo 
sezionato la fase (ovvero non passava più nel 3x1.5 in corto) mi saltava 
lo stesso il magneto da 10A (separato dal differenziale)
 
..è qui che non ci dormo la notte (!)
 


purtroppo (e li che mi suona tra lo strano e l'impossibile) il magneto 
da 10A mi saltava anche DOPO aver sezionato la fase.
 


Ciao, buona serata.
 

 ..è qui che non ci dormo la notte (!)
 
Andando per ipotesi: o hai magnetotermici con salvavita integrato
oppure quella linea che hai isolato non era quella che alimentava i
lampioncini, oppure ancora hai un trasformatore d'isolamento e il
secondario in corto ...

 che al neutro.
 
in effetti ci sarebbe un'altra ipotesi... l'Enel o chi per essa ti 
fornisce la tensione concatenata di un sistema trifase 220V~ (cioe` 
fase-fase) in vece del sistema di tensioni stellate trifase 380V~ dove 
vengono distribuiti fase e neutro.
 
Tutto cio` lo verifichi con un semplice cacciavite cercafase, se la 
lampadina al neon si illumina anche sul neutro, sei connesso sd un 
sistema trifase 220V~
 
bye
 


non vedo come, qui ho 3 contatori: due sono per le abitazioni e uno per 
i servizi in comune (!) fatto questo mai compreso ma che ai tempi mi 
fece bestemmiare assai per gli ulteriori 500 mila lire di posa.
Misurando tra questi mi trovo un bel RST e confesso che mi viene comodo 
quando uso la salda distante da casa e la prolunga da 100mt da 2.5 è 
scarsina.
Mi viene però un dubbio atroce visto che in alcune scatole ho la 380: 
che ci sia "qualcosa" in giro? Ma poi no, immagino che uno dei tre 
differenziali andrebbe giù. La presa bifase per la salda è realizzata a 
monte ma con la classica spina rossa ovviamente connessa alla bisogna.
 
Ciao, grazie e buona giornata.
 


si, in effetti ho un trasformatore di isolamento in sala radio.
Per ora sconnetto e domani ci butto un'occhio.
 
TNX, Buona giornata.
 

 che ci sia "qualcosa" in giro?
 
380V nelle scatole significa che tu hai due forniture nelle stesse 
canalizzazioni...  io per evitare problemi futuri farei un bel rilievino 
di quello che c'e`... insomma l'as-built  (il come e` costruito).
 
bye