Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa multipasso fusa

Si � fusa una presa multipasso da 16A alla quale era collegata la lavatrice 
di mio figlio da tre anni, casa nuova.
Siccome si � fusa solo da una parte sospetto che il filo non fosse stato 
morsettato bene.
Ha scintillato finch� non ha carbonizzato la plastica e fatto scattare il 
salvavita per la dispersione sul morsetto di terra vicino.
Infatti, oltre al fatto che smontando la presa il filo era bruciacchiato per 
un paio di cm, sotto alla vite di fissaggio non vedo l'ombra di fili di 
rame.
Non voglio fare il nome della presa perch� l'imputato, per me, � 
l'elettricista che ha fatto l'impianto dato che anche i fili negli altri 
morsetti delle altre prese li ho trovati allentati ed un filo di terra si � 
sfilato prima di metterci il cacciavite.
Possibile che ci sia gente che f� ancora il lavoro con il culo?
Sono queste cose le responsabili dei principi d'incendio, possibile che non 
capiscano che bisogna metterci tanta cura per fare le cose sicure ?
Segnalo l'accaduto per invitarvi a curare bene i collegamenti, 
l'affidabilit� e la sicurezza del vostro lavoro dipende moltissimo da 
questo.
Ciao, Guido

 ha scritto nel messaggio 
news:4afdcb18$0$819$4faf...@reader5.news.tin.it...

Secondo me... quando si brucia una presa "multipasso"....
il problema sta nel sistema di "contatto" dei petali della presa con lo 
spinotto della spina...
per quanto qualcuno lo neghi.... il contatto "meccanico" di una multipresa 
NON E' lo stesso di duna "singola" 16 A
Poi ognuno ha le sue fisime e nega anche l'evidenza...   ;-(
Personalmente ove esistono "carichi elevati" EVITO di mettere Frutti 
Multipresa ma ci metto esclusivamente quelli singoli da 16 A e, se c'� 
spazio, metto gli Shuko.
Per motivi di Sicurezza le Spine Italiane da 16 A hanno una "protezione 
plastica" alla loro estremit� onde evitare contatti accidentali con spina 
parzialmente inserita.
La "combinazione" di Spinotto con Diametro Ridotto e di "Presa a Petali 
elastici"... sotto elevati carichi continui... SURRISCALDA le parti in 
contatto e FONDE le Prese o lo Spinotto...
Se cos� non fosse... il fatto non succederebbe...   ;-(
Ora, a parte che i collegamenti non fossero a regola d'arte... secondo me... 
dovresti montare un Frutto da 16 A singolo oppure uno Schuko.
Poi ricordati che la Lavatrice, quando la Resistenza scalda l'acqua a 90�C, 
resta "accesa" per 20-30 minuti con assorbimento intorno o superiore a circa 
2.000-2.500 W (dipende dalla Potenza della Resistenza e dall'assorbimento 
del motore allo spunto) con ripetuti avviamenti del motore lavaggio per 
delle rotazioni alternate...
Il che "cucina" i contatti se non sono "ben coniugati"...
Ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:4afdcb18$0$819$4faf...@reader5.news.tin.it...

Mai mettere una presa multipasso e collegarci una lavatrice che consuma 2Kw. 
In quei casi � obbligatoria una presa siemens. Aggiungo, se si � bruciata la 
plastica evidentemente la lavatrice assorbiva 1,5Kw-2kW, in questo caso era 
attiva la resistenza per scaldare l'acqua che molte casalinghe non usano pi� 
grazie alla potenza dei detersivi e ringraziando anche il fatto che i mariti 
non lavorano in miniera, che bisogno c'� di spingere l'acqua a 90�? 


Per Presa Siemens intendi una IEC 309 Blu? 

Per Siemens solitamente si intende la Schuko
-- 
Gianluca         

"Luca Gava" <luca...@casa.sua> ha scritto nel messaggio 
news:4afdf0b6$0$1098$4faf...@reader3.news.tin.it...

No, la presa Siemens (in germania usano tutti quella ecco perch� si chiama 
Siemens) � quella che � di serie su tutti gli elettrodomestici tonda con i 
piedini della massa laterali. 

 ha scritto nel messaggio 
news:RInLm.35011$813....@tornado.fastwebnet.it...

Ma ci� � esattamente quello che avevo risposto io col messaggio delle 
22.55....
Usare una presa Shuko  (Schutzkontakt)....    ;-)
Se non � zuppa... � pan bagnato....

 Poi ognuno ha le sue fisime e nega anche l'evidenza...   ;-(
Quindi secondo te, visto che sono io quello che nega l'evidenza, la IMQ e 
altri 3 o 4 enti che certificano e marchiano i frutti sono composti solo da 
una banda di minchioni?
16A (che son quasi puramente resistivi) non li raggiunge nessuna lavatrice 
consumer, io ho una AEG e ti garantisco che usa un cavo tripolare da 1mm2 
tra spina e macchina.
Il problema dell'amico come descritto � dato dal serraggio dei morsetti, e 
sappi che il 99% dei principi d'incendio per arco in impianti domestici, non 
avvengono mai per colpa dei frutti, ma nei morsetti usati per le 
derivazioni.
Adesso, sarai malato di diabete, saprai molte cose, ma non calchiamo la mano 
con certe minchiate eh Gava!
Vorrei far notare che se girate per le case della "gente" troverete molto 
spesso la lavatrice attaccata ad un frutto da 10A con adattatore da Italiana 
a Shuko.
Gli adattatori in commercio portano TUTTI la dicitura: "max 1500W" e sono 
vietati quelli da 10A a Shuko,vendono solo da 16A a Shuko, anche se si 
trovano ancora con occhi a mandorla o si fa di peggio con accrocchi 
costituiti da 2 adattatori.
E quando accendo la TV la sera non sento sempre al TG che � bruciata una 
casa perch� la signora ha usato un adattatore sbagliato...
Dai, un attimo di ragionevolezza... Guardate come sono dimensionate in una 
automobile le parti legate alla sicurezza e valutate i margini sulla qualit� 
dei materiali, se con i petali nelle multipasso c'� pericolo, con la 
plastica che ha preso il posto del metallo c'� da andare a piedi!
Salute e vivete bene va!

 non lavorano in miniera, che bisogno c'ï¿œ di spingere l'acqua a 90ï¿œ? 
La differenza fra far arrivare l'acqua a 90ï¿œ o 60ï¿œ ï¿œ data solo
dal tempo impiegato perchï¿œ la resistenza ï¿œ sempre la stessa...
tu dici che le tute di FabbroGiovanni venivano lavate a freddo?
Oppure venivano lavate a "caldo" ma le sue prese/giunzioni/morsetti
erano a posto?
Umb


cut
Infatti, la lavatrice ha una shuko ed era infilata in una presa multipasso 
con attacco anche shuko servita da un interruttore bipolare posto a fianco.
Posso affermare con certezza che il filo non era morsettato perch� la vite � 
sul fondo del foro del morsetto e sotto non c'� traccia di fili di rame.
Inoltre, nello smontare la presa un filo di terra si � sfilato dal suo 
morsetto segno del lavoro fatto male e in fretta non guardando se i fili si 
sfilavano mentre stava avvitando la vite.
Ho fatto una trentina di impianti nel lontano '80 e s� cosa dico.
Ciao a tutti, Guido 


Era una shuko!
Ritorno a dirvi che non faccio il nome della marca perch� il filo non era 
morsettato.
Chiss� cosa guardava l'elettricista mentre avvitava....
E non venitemi a raccontare balle, se c'� il marchio IMQ per 16 A la 
lavatrice la devi poter alimentare con quella presa l�.
Sono 22 anni che le mie lavatrici sono collegate ad una presa da 16A e non 
mi si � mai neppure surriscaldata.
Ciao a tutti, Guido