Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Chiarimento su autoclave

Nel complesso industriale del museo, mi ritrovo con un'autoclave strana  
... mi spiego.
Io ho sempre visto autoclavi con una pompa, un pressostato ecc.
Questa e' costituita da un serbatoio enorme, circa due metri di altezza  
per 80cm di diametro, internamente c'e' una camera di espansione, tenuta  
regolata da un compressore, ma all'ingresso non c'e' pompa, entra il tubo  
direttamente dall'acquedotto con interposta una valvola regolatrice fatta  
come una bilancia a stadera.
Mi sembra quindi che piu' che un'autoclave, sia un accumulatore, e che  
quindi la portata per le utenze sara' maggiore, ma la pressione sara' al  
massimo quella dell'impianto, probabilmente meno, regolando il contrappeso  
della valvola.
Pero' a questo punto non fa la funzione di autoclave, di mantenere la  
pressione dell'impianto interno.
Sto capendo giusto o ho preso un granchio ?
Se interessa, un'immagine :
http://www.retrocomputing.eu/eventi/biella/camburzano/2012giugno/20120602/original/IMG_3938.jpg
 
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

 di autoclave, di mantenere la pressione dell'impianto interno.
 
Da che ho capito ti confermo che è sostanzialmente un accumulatore
idraulico, cioè si carica alla pressione regolata dalla valvola quando
la pressione della rete è sufficiente e poi l'aria compressa in alto
mantiene la pressione delle utenze "costante" (virgolettato!).
 
Il compressorino dovrebbe aiutare proprio in questo senso, gonfiando
la parte superiore con aria compressa in modo da mantenere ancora più
costante la pressione alle utenze (di fatto sostituendo con aria il
volume d'acqua consumato dagli utenti nel periodo in cui la rete non
era disponibile o non era a pressione sufficiente, almeno finché il
livello non scende sotto al livello minimo ammissibile).
 
Se tutto quello che ho scritto finora è corretto, lo scopo del tutto
è sopperire alle mancanze di pressione di una rete incostante (che
in alcuni periodi è a pressione più che sufficiente, mentre in altri
momenti viene a mancare o per lo meno non è a sufficiente pressione).
 
In sostanza, secondo me lo scopo di mantenere la pressione costante
all'interno dell'impianto la fa benissimo, sempre che i periodi in
cui la rete non è disponibile siano sufficientemente radi e/o brevi.
 
Ciao.
Mauro
 
 
 

 cui la rete non è disponibile siano sufficientemente radi e/o brevi.
 
in pratica e' un grosso vaso d'espansione :)


 in pratica e' un grosso vaso d'espansione :)
 
Esatto!
 
Ciao.
Mauro 
 
 

 ha scritto nel messaggio
 
 
 
Senza scendere "troppo" nel Tecnico...
devi sapere che....
l'ARIA si "dissolve" nell'acqua!
 
Ovvero detto "Serbatoio".. a differenza del classico "Autoclave" 
domestico... NON ha la Membrana "separatrice" tra la parte liquida e quella 
gassosa (problema dimensioni) e pertanto nella parte "superiore" (cupola) si 
trova una "Camera d'Aria" delimitata dal coperchio e dal tubo d'uscita (che 
non � saldato sul coperchio ma "ENTRA" per una certa lunghezza dentro il 
serbatoio).
 
Detta "camera" viene mantenuta piena d'aria mediante il compressore che 
"compensa" la parte che si "dissolve" (col tempo) nell'acqua in uscita.
 
Se non ci fosse il Compressore (e relativo impianto)...
di tanto in tanto il Serbatoio andrebbe completamente "svuotato"... fatta 
entrare dell'aria (riformazione della camera 'aria) e RICARICATO.
 
Il Compressore rende tutto automatico.
 
Ciao.
 
 
 
 

 entrare dell'aria (riformazione della camera 'aria) e RICARICATO.
 
Scusa ma perche` andrebbe svuotato per essere ricaricato di aria?
la pressione del cuscino d'aria deve essere funzione dell'altezza 
piezometrica delle utenze da servire (immagina un condominio), quindi 
non e` detto che il semplice volume d'aria che secondo il tuo metodo, 
l'acqua andrebbe a comprimere possa produrre una sufficiente pressione 
per la distribuzione.
 
Le autoclavi (quelle con la pompa ed il grosso serbatoio polmone) 
nacquero per supplire  a deficienze di pressione della rete, in 
fabbricati di civile abitazione (era il boom edilizio... quello vero) e 
di conseguenza se muniti di vasca di accumulo, supplivano anche a 
carenze di fornitura da parte dell'ente erogatore, in compenso se 
mancava la corrente non si aveva nemmeno l'acqua.
 
La versione senza pompa credo serva solo a stabilizzare la pressione di 
erogazione eliminando gli sbalzi prodotti dalla rete, ma francamente e` 
la prima volta che ne sento parlare, per cui potrebbe anche essere una 
modifica fatta sul campo, dall'idraulico, per eliminare il motore ormai 
inutilizzato, ma mantenere il servizio di semplice erogazione.
 
cordialita`