Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Manutenzione impianto riscaldamento basato su caldaia e termoconvettori

Ho un impianto di riscaldamento basato su cladaia a metano esterna e termoconvettori interni, che prendono l'acqua calda attraverso dei tubi su un controsoffitto e mandano aria calda nelle stanze. La casa è di 60 mq.
Ultimamente ho rilevato che il soffio di aria calda che esce dalle graticine in alto nelle stanze, ha perso in calore. Solo il termoconvettore più vicino alla caldaia manda ancora sufficiente aria calda, mentre i due più distanti molto meno. Con la scala, ho esplorato il controsoffitto a pannelli, rilevando la perdita di calore: il tubo dell'acqua è caldo nel termoconvettore che funziona, mentre è appena tiepidino vicino agli altri.Non capisco però come possa perdere così velocemente il calore, dato che tra i convettori intercorrono non più di 3-4 metri di tubo, protetto da guaine di isolante termico. I tubi fanno alcune curve, e l'impianto (che perdeva pressione dalla caldaia, che andava continuamente in blocco), è stato provvisto di un meccanismo automatico che mantiene in pressione, introducendo l'acqua mancante al circuito. Mi chiedo se magari questo meccanismo introducendo acqua fredda possa far perdere efficienza al sistema. Però questo sistema è su da 5 anni, e solo ora rielvo un abbassamento delle temperature. 
Ho pensato che possa essere colpa del calcare interno formatosi nei tubi che portano l'acqua riscaldata dalla caldaia. In tal caso, sarebbe possibile pulirli con qualche giro di anticalcare? 
Potrebbe essere la perdita di efficienza dovuta al semplice decadimento dei termoconvettori?

 Ho un impianto di riscaldamento basato s
 
�uo essere tutto.....
in pratia hai un riempitore atuomatico di pressione....se
avevi perdite. puo essere che il continuo apporto di acqua
rete.. possa aver ostruito un qualcosa.... nei tubi....
 
 
ma non sono completaamente convinto.. sappi che con una
pompa per disincrostazione puoi lavere l'impianto e riportarlo
o almeno provare.. alla massima seione util per il circolo
della acqua calda...
 
 
... per il freddo.. temrmoventilconvettore ....
 
1  ) se hi un impianto a collettori o a tubo unico...
esso cambia.....
 
2 ) vorrei sapere... le sezioni dei tubi... per 3
termmo da 4 a 7 kwh ... immmagino.... hai bisgono
almeno ti un tuvo collettore da 3.2 millimetri esterni
e almeno una presa da 16 millimetri netti , per macchina....
 
 
se hai un 2.5 ... ecco mi spiego ... TUBI PICCOLI..CALCARE...
NON CE LA FAI...
 
3 ) CHE MANDATA TIENI ? ...... NON � che hai cambiato. che
mandavi a 70 .... han visto i termo venti.... ti han messo 50 ...
ma il tecnico e solo lui... sapeva che era 70 quello che te
li mandava in esercezio ??????   banale... ne.....
 
 
4 ) pompa... che pompa hai '' ?????
 
 
ciao
 
mario
 

 Ho un
 
 
secondo me ti manca un valvola jolly sfiato... se hai che sale..
e poi scende... nel punto alto...
 
il piu alto...
 
sia che usi collettori.. che tubo monotubo.. che due tubi...
 
hai bisogno della jolli...... cercala... e muovila... e se
non ce l'hai... ti manca... si forma aria... la pompa ti
muove fino al primo e poi basta...
 
ciao
 
mario
 

ute...@esempio.net
 ha detto questo giovedï¿œ :

Ma smettila di sparare cazzate su ogni post
di riscaldamento.
La gente che non ti conosce magari ti crede
e poi fa cazzate.
SEI SOLO UN TROLL DI MERDA.
 
Parla di legna e camino e basta che anche di quella
capisci poco.
VAI A CAGARE, tanto per cambiare.
 
 

 
ute...@esempio.net
 ha detto questo gioved� :

+ 100000000000000
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 


 
 
qua qua .....


 
 
non sono un fankazzista...  e la risposta puï¿œ essere
la causa del malfunzionamento... soprattutto se
han fatto l'impianto tenendo la quota dal soffitto.....
 
invece la quota doveva essere bassa all'inizio e alta
lla fine... con al punto + alto la iolly......
 
io guardo tutti gli impianti dei miei amici... e li
setto al meglio e risparmiano tutti dal 30 al 40
percento.... di combustubile.... per cui ne ho visti
di impiianti... e penso di aver dato la risposta
giusta...
 
ww il ng libero
 

 ww il ng libero
 
SI ma senza il mariettoquaquarun che ci gonfia i cojun...........
 
 
Mister C
sei a quota 35
 
 

 ww il ng libero
 
Vero.
Oggi , ieri per chi legge , � stato un bel giorno.
Nessun post del marietto e per parcondicio nessun reply mio.
 
E V V I V A.
 
Se invece gli hanno segato l'account per spam , offro da bere alle prime 10 
persone che incontro.
Sperem
 
 
Mister C
contento