Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua di rete o acqua di pozzo: come "switchare" in automatico?

Ciao a tutti, ho una domanda:
Vivo in un villaggio dove spesso salta l'acqua di rete, e dobbiamo utilizzare l'acqua del nostro pozzo.
L'impianto c'è stato fatto da una persona che ci ha detto di tenere chiuso il rubinetto del circuito che non viene utilizzato, questo significa che quando ci accorgiamo che non arriva l'acqua di rete, dobbiamo scendere in cantina a chiudere il rubinetto centrale, e poi andare nella camera tecnica ad aprire il rubinetto della pompa del pozzo, e non è propriamente piacevole, soprattutto di notte, oltretutto se non ci siamo rischia di rimanere a secco l'impianto di irrigazione.
Qualcuno sa suggerirmi  una soluzione, magari una valvola o comunque un sistema che in automatico fa utilizzare il circuito con la pressione maggiore?
 
Grazie in anticipo, Paolo


Probabilmente dovresti usare un pressostato sul circuito di rete. Quando non c'è pressione chiude una elettrovalvola a valle del pressostato ed apre l'elettrovalvola dell'acqua del pozzo.

Il giorno venerdì 23 luglio 2021 alle 00:20:35 UTC+2 Video Vale La Pena ha scritto:

Un bypass automatico lo puoi ottenere mettendo una valvola di non ritorno  a valle del contatore, che impedisce il ritorno dell'acqua  del pozzo nella rete idrica. Poi devi lasci aperte tutte le valvole  e il sistema va avanti da se. 
Funziona così: nel momento che manca l'acqua del comune, o comunque la pressione 
è troppo bassa per gli usci domestici, il pressostato meccanico (o il press control) fanno 
partire la pompa che manderò in casa l'acqua del pozzo.
Occhio che alcune normative comunali vietano tale bypass.

 
Esatto, 2 valvole di non ritorno....
...pero'...
1. come ti e' stato gia' detto, alcune norme vietano tale bypass (che in 
caso di guasto potrebbe "inquinare" l'acquedotto con l'acqua del pozzo...
2. Le valvole di non ritorno sono inaffidabili (sperimentato io stesso): 
il pozzo tira su dello sporco che col tempo bloccano la valvola (e i 
vari filtri non sono sufficienti)
 
 
 

 
..anche il mio pozzo e' potabile, ma la valvola di non ritorno non lo 
sa... :-)
 

Il 23/07/21 09:22, gio_46 ha scritto:

esistono anche le valvole "Delta" o deviatrici (non so se 
anche motorizzate, ma imho sì).
Dovrebbe essere azionata dal pressostato in qualche modo (ma 
io sulla parte elettronica sono una scarpa quindi non so come).
 
Con la deviatrice non ci saranno mai flussi strani (tipo la 
rete che carica il pozzo), salvo FORSE per quel paio di 
secondi che la valvola ruota (e non è detto, potrebbe anche 
esistere un angolo "cieco" in cui sono chiuse entrambe le 
vie alternative.
 
È praticamente una "Tee" girevole.
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

Il 23/07/21 10:13, Ulx ha scritto:

una valvola Delta (deviatrice) a sfera di tipo opportuno, 
credo sia considerata "fail-safe".
 
Per oppurtuna intendo che quando è a metà, tiene chiuse 
entrambe le entrate, e non mezze aperte entrambe. Io ne ho 
due della geberit con maniglia nera, ma sono su e non posso 
verificare di che tipo siano. Mi pare vagamente di ricordare 
che con la maniglia a 45° tenevano chiuse entrambe le 
entrate ... penso che esistano se le chiedi.
Però devi trovare la versione motorizzata, o cmq comprare un 
motore adattabile e tararlo correttamente (deve avere il 
torque adatto, poter essere avvitato alla struttura senza 
giochi, e deve spazzare come angoli esattamente quelli 
previsti dalla valvola manuale). Imho conviene cercarne una 
che nasce motorizzata ovviamente.



È il circuito che ho fatto (da sempre) a casa dei miei ma quello che non
sapevo è questa storia delle normative comunali. Per quale motivo non si
potrebbe usare questo sistema?
 
-- 
Fabius


Ho chiesto spiegazioni del perché di questa normativa poco più giù ed ora
ho capito ma in realtà non mi è mai capitato, in più di 20 anni che sono
montate, quando le ho controllate che fossero bloccate o sporche. E si che
l’acqua del pozzo non è esattamente cristallina (ogni tot devo smontare la
valvola a 5 vie e la membrana del pressostato meccanico per ripulirli dalle
incrostazioni, ma sono passaggi molto ridotti senza vero scorrimento di
acqua) ma credo che il flusso importante dell’acqua scongiuri il deposito
di particelle bloccando le parti a tenuta. 
 
-- 
Fabius

 potrebbe usare questo sistema? 
 
Credo che non sia ammesso perchè potresti immettere acqua di pozzo (magari non potabile) nella rete idrica, in caso di malfunzionamento delle valvole di non ritorno; o comunque immettere acqua nella rete quando viene interrotta per manutenzione. Le valvole di non ritorno non è che siano affidabilissime.

 Credo che non sia ammesso perché potresti immettere acqua di pozzo (magari non potabile) nella rete idrica, in caso di malfunzionamento delle valvole di non ritorno; o comunque immettere acqua nella rete quando viene interrotta per manutenzione. Le valvole di non ritorno non è che siano affidabilissime.
 
Difatti, considerando quanto la gente si preoccupa delle norme
e quanti bypass ci possono essere in giro, io preferisco non bere mai
l'acqua del rubinetto.