Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Due pannelli solari..

Due pannelli solari di quelli grandi standard.. quanti litri di acqua ogni 
ora riescono a riscaldare.. in pieno sole con 20 ° ? ;O) 


53. 

 ha scritto nel messaggio 
news:445f931f$0$29736$4faf...@reader2.news.tin.it...

um.. sono stato troppo ermetico forse.. ;)  Allora 53 litri d'acqua a quanti 
gradi?;PP ;P
Allora io ho due pannelli solari ed un boiler da 200 litri circa. Mi serve 
l'acqua a 45-50 ° . Con due pannelli riesco a riscaldare l'acqua? 

 ora riescono a riscaldare.. in pieno sole con 20 ° ? ;O)
grandi quanto?
orientabili?
se non erro il sole scalda 1kW a metro quadro 

 se non erro il sole scalda 1kW a metro quadro
sono da 2 mq quadri l'uno.
Orientati a sud..con pendenza di 30°.. dovrebbe essere l'ideale. Il mio 
problema e che.. se sti cavolo di pannelli (pagati 3000 euro) non mi 
riescono a produrre acqua calda.. oggi stesso.. glieli tiro dietro 
all'installatore.. che avevo promesso mari e monti. Sta dando colpa ora.. un 
pò al boiler che avevo già (e lui aveva detto prima che era perfetto).. e un 
pò.. a noi che prendiamo l'acqua.. durante il giorno e che quindi non riesce 
a riscaldare l'acqua!;P (durante l'arco della giornata.. l'acqua presa è 
sotto i 50 litri.. giusto per cucinare.. ) 

 ha scritto nel messaggio 
news:4460772f$0$29112$5fc...@news.tiscali.it...
il boiler che capacita' ha?

 il boiler che capacita' ha?
300 litri. 

 300 litri.
l'acqua a che ora la prelevi?
e la temperatura a che ora ti sembra troppo bassa?

 ha scritto nel messaggio 
news:e3qafi$qjs$1...@newsreader.mailgate.org...

dopo tutto il giorno di pieno sole con 20 -22 ° esterni l'acqua è al massimo 
a 30 °! ;( (tipo alle 6-7 di sera 

 massimo a 30 °! ;( (tipo alle 6-7 di sera
mi sembra veramente poco
pero' non saprei che suggerire
la pompa funziona?
puoi accedere al pannello?
in alcune ore della giornata sono in ombra?
a che latitudine stai?
30° immagino rispetto l'orizzontale?
cioe' se avssi detto 0° intendevi appoggiati in terra?

 cioe' se avssi detto 0° intendevi appoggiati in terra?
esatto.. sono puglia nord.. il sole non manca..;P Magari due pannelli sono 
pochi? 

 
Guarda, oggi piove quindi niente da fare, ma ieri con due pannelli come 
i tuoi, boiler da 300 litri avevo l'acqua a 70 - 80 gradi.
Anzi, sono orientati a ovest invece che a sud e in più abito in Friuli 
quindi abbastanza più a nord.
Direi che se hai l'acqua a 30° c'è qualcosa che non va.
ciao
Davide

 ha scritto nel messaggio 
news:4460bec6$0$18284$4faf...@reader1.news.tin.it...

Che cosa può essere? Collegamento in serie e/o parallelo? pompa? problemi 
sui tubi? cosa? ditemi un pò dove sbattere la testa 

 > Direi che se hai l'acqua a 30° c'è qualcosa che non va.
incomincia con staccarne uno e verificare manualmente  se messo in
terra  li in giardino
oppure controlla direttamente l'uscita ,  dove sono stati piazzati.
poi di li vai avanti e trovi la dispersione



Qui ad Agrigento, quest inverno se c'era il sole, e non si prendeva acqua da 
boiler usciva acqua ad almeno 60 gradi, a giudicare dal fatto che non si 
poteva assolutamente tollerare sulla pelle, e dal fumo che faceva.
Te lo dico non perchè ho i pannelli , ma perche monitoravo spesso la 
situazione da un rivenditore di termosolari.
Se invece mancava il sole , l' acqua era appen appena tiepida.
pann solare da 4 mq e boiler da 180 litri , senza circolatore, tipo 
heat-pipe, quelli a vuoto per intendersi.
piero 

 poi di li vai avanti e trovi la dispersione
Mi accodo a te in quanto "Vaffa" mi ha pregato tempo fa di non rispondere
ai suoi messaggi.
Ma può essere di aiuto per altri.
I principali motivi del mancato o scarso funzionamento dei pannelli
solari piani sono :
- insufficiente spurgo dell' aria nelle piastre captanti per errato
  posizionamento degli attacchi e/o mancanza degli sfiati d' aria.
- errato settaggio del termostato differenziale o malfunzionamento
  di una od entrambe delle sonde di temperatura.
- se la distanza tra i pannelli ed il boiler di accumulo è notevole,
  mancanza del timer ritardatore allo spegnimento del circolatore.
  In questo caso, cioè, il tempo di funzionamento del circolatore,
  che è comandato dal relè differenziale di temperatura, non è
  sufficiente ad immettere nel boiler d' accumulo il fluido caldo
  proveniente dai pannelli. Per così dire, il caldo...si ferma nel
  tubo di immissione. Questo caso è molto frequente quando
  i pannelli sono posizionati sul tetto, ed il boiler in centrale termica
  nello scantinato. Se si monta un semplice termometro ad immersione
  sulla mandata del fluido, appena all' ingresso del boiler, ci si può
  accorgere di questo inconveniente monitorando il termometro.
  Quando, a seguito dell' azione del relè differenziale,  si arresta
  il circolatore del fluido, si forza la sosta di questo continuando ad
  alimentarlo in manuale, e si prende nota del tempo durante il quale
  il termometro è ancora alto di temperatura :  la portata risultante
  è tutto calore sprecato, perchè rimane nella tubazione di mandata.
Cordialità.
                Paul

                Paul
Grazie Paul! ;) Io ti ho proegato di non rispondere se dovevi offendere..