Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ripressurizzare caldaia

Salve a tutti,
ho una caldaia vecchiotta della Chaffeteux and MAury che ha bisogno di
una spintarella.
Semplicemente il manometro segna una pressione di circa 0.2 bar quando
la pressione di lavoro dovrebbe essere di 1 bar.
Ora, se nelle caldaie di nuova generazione la repressurizzazione
avviene attraverso l'allaccio all'acqua comunale con un banale
rubinetto, nella mia occorre riempire attraverso "collegamento
temporaneo".
Detta da bambini: devo attaccare un tubo dal rubinetto del bagno a
qualche parte nell'impianto di riscaldamento per innalzarne la
pressione.
La domanda e': dove cavolo lo infilo sto tubo?
Essendo l'impianto un circuito chiuso, qualsiasi ingresso dovrebbe
andare bene ma per spingere l'acqua in pressione ho bisogno di
attraversare una valvola di non ritorno e sinceramente non so dove
siano!?
Ho notato che i radiatori hanno in uscita un raccordo a T. L'estremita'
libera della T ha in realta' un cappuccio svitabile oltre il quale c'e'
un incavo di ottone. Ora, che sia questo il punto in cui collegarmi?
L'ultima volta che l'installatore e' venuto a fare un controllo non si
e' preoccupato di ripristinare la pressione e la caldaia ha continuato
a funzionare cosi' praticamente per tutto l'inverno. Ma so che non e'
cosa buona e giusta.
Se volete piu' info, qui e' il manuale di manutenzione della caldaia:
http://www.chaffoteaux.co.uk/uploads/img4296e49c0a6211.pdf
Grazie mille!

 a funzionare cosi' praticamente per tutto l'inverno.
Effettivamente il libretto di istruzioni della tua caldaia riporta che
l' alimentazione dell' acqua al circuito di riscaldamento deve essere
fatto in forma "temporanea" ed a certe condizioni ( secondo le "BS"
riportate, che sono le "British Standard", cioè l' equivanete
delle nostre norme UNI).
Credo che il tutto sia per prevenire evenuali pericoli di riflussi dell'
acqua del riscaldamento nei circuiti di acqua potabile. Il manuale è
in lingua inglese, ed a quel mercato si riferiscono le istruzioni di
riempimento.
La cosa migliore è, secondo me, che contatti il tecnico installatore
(quello che hai detto che non si è preoccupato del ripristino della
pressione), per concordare una modifica che annulli l' inconveniente
di dover trafficare con tubi volanti ad ogni ripristino di pressione.
Cordialità.
                      Paul

 un incavo di ottone. Ora, che sia questo il punto in cui collegarmi?
Senz'altro No.
Saluti             Nuovomedioevo

Where this is fitted is an unknown, but should be close to the boiler
Provero' a smontare un po' di pannelli ma io di flessibili non ne vedo.
Anzi, il tubo di ingresso acqua fredda va direttamente a quella che
credo sia la valvola a tre vie (questa foto  
http://tinypic.com/dw2csz
, il secondo da destra) e non c'e' raccordo per ripressurizzare.
Provero' a chiamare il tecnico di nuovo. Uff. Mi scoccia pagare per una
cosa che dovrebbe essere manutenzione dell'utente.
Un' ultima cosa. Quel raccordo a T all' uscita di tutti i radiatori,
cosa e'? Questa e' la foto: 
http://tinypic.com/dw2cs7
Grazie!

 cosa e'? Questa e' la foto: 
http://tinypic.com/dw2cs7
La valvola che serve a "tarare" il flusso nei vari termosifoni
dell'impianto.
Un consiglio: NON TOCCARLE!!!!!   ;-)
Saluti                  Nuovomedioevo

 cosa e'? Questa e' la foto: 
http://tinypic.com/dw2cs7
E' il detentore.....quel "incavo di ottone" è predisposto per inserire una 
chiave: in pratica è un rubinetto che una volta chiuso, assieme alla 
valvola superiore consente di isolare completamente il calorifero 
dall'impianto...nel caso ad esempio dovesse perdere.
Ciao!!

Detentore: imparo pure nuovi vocaboli.
Immaginavo fosse qualcosa del genere.
Mi sa che dovro' toccarlo, pero'. Ho comprato un termosifone nuovo (di
quelli portasalvietta) e voglio usarlo in bagno sostituendo quello che
c'e' gia'.
Ad ogni modo, sono riuscito a repressurizzare. Ho smontato un po' tutto
e controllato se e dove il circuito per il riscaldamento si congiunge
con l'acqua comunale: tocca, tocca sono arrivato alla "change over
valve" (non so come si chiami in italiano). C'era un regolatore li'
seminascosto. ora va liscia come l'olio.
gfg

 c'e' gia'.
Cambia il termosifone ma NON toccare il detentore.
Checchč abbiano scritto in un altro post, NON serve per isolare il
termosifone (si, insomma, si puň usare anche cosě, ma insomma... anche
un'auto la puoi usare come schiaccianoci, ma non č proprio il suo uso
proprio... ;-) ma per equilibrare l'impianto (ovvero fare in modo che ci sia
lo stesso flusso in tutti i termosifoni, ed evitare che ce ne sia uno
rovente ed un altro gelido).
Regolarli, di solito, č un casino per gli inesperti, ed una fesseria per gli
esperti (come quasi tutti i lavori...)
Saluti                Nuovomedioevo

 Cambia il termosifone ma NON toccare il detentore.
Domanda dal solito idraulico apprendista: ma se non chiudo il detentore come 
faccio a svuotare il termosifone, devo scaricare tutto l'impianto?
Soluzione sempre da apprendista: se quando lo chiudo conto i giri e lo 
riapro ricontandoli?
Fabbrogiovanni. 

In data 21 set 2005, Fabbrogiovanni partecipò a it.hobby.fai-da-te
scrivendo: 

Risposta da non idraulico....ma se cambio il calorifero, chi mi assicura 
che il detentore debba essere regolato nella stessa maniera?...Quindi 
potrei contare i giri e poi semmai fare delle piccole modifiche, magari 
usando un termometro per ecquiparare la temperatura agli altri caloriferi.
P.S. Come si capisce dal mio post precedente non avevo mai pensato alla sua 
funzione di regolazione...nel mio impianto abbastanza datato (tubi ai 
caloriferi da 3/4") non c'erano (al loro posto un giunto 3 pezzi a gomito) 
e li avevo aggiunti solo per la sicurezza di poter isolare un calorifero.
Ciao!