Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione strana valvola su scaldabagno - consigli

Ciao,
ho una casa in montagna il cui secondo bagno e' dotato di scaldabagno.
A quest'ultimo, oltre i canonici cavi flessibili, sono collegati due
condotti che vanno a parete dotati di rubinetto (suppongo per portare
l'acqua calda a lavandino e bidet). Su uno di questi collegamenti e'
installata una valvola "strana" (vedi foto allegate) che si e'
"distrutta" con il tempo. Se per caso accendo lo scaldabagno, da
questa valvola gronda acqua. Ho provato a serrare i rubinetti sui
condotti ma l'acqua cade lo stesso, sintomo che proviene dallo
scaldabagno.
Vi allego un paio di foto per capire di cosa stiamo parlando. Vorrei
consigli in merito a:
http://www.onebrainstudio.com/ftp/valvola01.jpg
http://www.onebrainstudio.com/ftp/valvola02.jpg
Cosa devo svitare per eliminare la valvola del tutto? Il bullone
dorato? In che senso di rotazione?
Posso "flettere" questi tibi semirigidi per far combaciare i raccordi
o devo acquistare un flessibile?
Come posso raccordare i condotti in maniera da eliminare del tutto la
valvola? Rischi qualche cosa?
E' una soluzione che posso perseguire autonomamente?
Grazie mille a tutti per i preziosi consigli.
Flavio

 ha scritto nel messaggio 
news:d9a460d6-2003-4ba8...@br5g2000vbb.googlegroups.com...

Alla prima vista di uno poco pratico di idraulica sembrerebbe un vecchio 
sistema di termoboiler, ovvero un boiler "bivalente" che puň scaldare 
l'acqua sia tramite la resistenza elettrica sia tramite il flusso di acqua 
calda generato dalla caldaia del riscaldamento. La valvola disintegrata 
sembrerebbe lo sfiato automatico dell'aria del circuito del riscaldamento, 
spero ci saranno pareri piů autorevoli ma credo proprio non sia conveniente 
farne  a meno. Quindi armati di santa pazienza e sostituiscila con una 
identica.
Saluti, David. 

 dorato? In che senso di rotazione?
Ciao.
Le filettature sono destrose (come i bulloni delle ruote auto)
Il bussolotto e' un valvola degasatrice, la sua funzione e' di far 
uscire l'aria dal circuito senza far uscire l'acqua.
All'interno ce un galleggiante.
Per toglierla, guardandola dall'alto, girala in senso antiorario
poi con il "campione" in mano e 10euro nell'altra mano vai in ferramenta
compri e monti con canapa o teflon.
Eliminarla potrebbe non essere una buona idea, se l'hanno messa.....

 
http://www.onebrainstudio.com/ftp/valvola02.jpg
la valvola "strana" � una valvola che serve a far uscire l'aria 
dall'impianto..le due foto che hai postato purtroppo sono troppo 
particolari per capire come � fatto l'impianto..e quindi aggiungere 
qualcosa in piu..
risulta molto difficile spiegare il perche � stata messa quella 
valvola..e quindi impossibile rispondere alla domanda se � possibile 
eliminarla o meno, per� una cosa posso dirti dal "basso" della mia 
esperienza e con il massimo rispetto, sembra un impanto abbastanza 
datato quindi ti consiglio di rivolgerti a personale qualificato anche 
per la sola sostituzione della stessa..purtroppo quando queste cose sono 
in quello stato diventa abbastanza difficile eseguire lavori di 
manutenzione se non si ha alle spalle una discreta esperirenza.
ciao

Grazie a tuti ragazzi,
i vostri consiglio sono come sempre utilissimi.
Seguiro' la direzione comune e cerchero' di chiamare un idraulico;
il problema e' che la casa e' in montagna e: 1) Ci vado per pochissimo
tempo all'anno e 2) l'idraulico dopo la 5 chiamata ancora non e'
venuto (maledetto :))
Pensavo di farmi il lavoro da solo proprio per non dover aspettare, ma
forse e' meglio non rischiare.
Grazie mille a tutti di nuovo e se avro' ancora bisogno di voi, non
esitero' a disturbare!
Ciao ciao
Flavio