Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: problemi elettrici

Come/cosa posso fare?
Mettere un gruppo di continuita' al computer.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Come/cosa posso fare?
Compri uno di questi
http://www.amazon.it/s/qid=/ref=sr_nr_seeall_3?ie=UTF8&keywords=ups&rh=i%3Aelectronics
e vivi felice.
cia'
Max

 Come/cosa posso fare?
Vedo che la soluzione è già stata suggerita.
-- 
Fabbrogiovanni

 WK
Se il problema si verifica su tutto o su una parte soltanto dell'impianto 
lascio a te verificare. Ma se è su tutto quanto l'impianto comincerei a 
verificare che i morsetti che tengono in posizione i cavi nel quadro 
elettrico principale siano serrati in modo sufficiente. A volte non si 
pensa alle cose più semplici...
-- 
Ciao!
Stefano

WK
E' capitato anche a me piuttosto frequentemente in passato (una vera
dannazione!...) ora più raramente, si tratta di brevissimi "buchi" ("glitch")
nella disponibilità di energia elettrica, a volte dell'ordine di pochi
millisecondi, appunto sufficienti per essere avvertiti dal computer ma spesso
non da altre apparecchiature...
Non mi è chiaro a cosa siano dovuti - e mi piacerebbe saperlo - ma nel mio
caso sono comparsi dopo l'installazione del contatore elettronico (che per
inciso fa schifo), non so se si tratta di un puro caso...
Se qualcuno ne sa di più...
S.M.

 Come/cosa posso fare?
chiedi al vicino di casa se ha lo stesso problema.
Se risponde affermativamente fai un reclamo all'enel
e/o compra un gruppo di continuitą.

>
E se ad essere serrati male sono i morsetti del contatore montato sul quadro
condominiale, che si fa?...

 condominiale, che si fa?...
Vado giů con uno di questi a stringerli:
http://www.gdmorea.eu/cacciavite.jpg
-- 
Fabbrogiovanni 

 Provo a chiedere ad altri condomini, nel frattempo grazie a tutti!
Considera che la scossa arriva al quartiere/condominio in 3 fasi 
distinte, ognuno di voi sarà collegato a una delle 3. Se il problema 
ricadesse in una sola fase (ovviamente quella su cui sei tu), 
rischieresti di chiedere a persone che sono sulle altre due fasi e che 
non hanno problemi.
Per cui devi chiedere a molte persone. A meno che già la prima non ti 
confermi il problema...
Comunque direi che al 99% è un problema esterno, appunto del fornitore.
L'avevo anche io (per tempi talmente piccoli da non far spegnere le 
apparecchiature, ma con picchi di tensione che a volte mi strinavano 
qualcosa), per cui nelle zone a rischio ho messo un ups...
Alberto

 qualcosa), per cui nelle zone a rischio ho messo un ups...
Gli UPS nascono apposta per questi casi. Credo che contattare il fornitore
di energia elettrica non serva a nulla poichè probabilmente, a contratto
sono previsti questi piccoli disservizi (bisogna leggere il contratto).
Nel caso in cui il contratto ci dia torto, l'unica è appunto l'UPS.
Michele

 Nel caso in cui il contratto ci dia torto, l'unica è appunto l'UPS.
Il contratto teoricamente ci potrebbe anche dare ragione. Ma dimostrare 
il disagio/danno potrebbe essere complesso...
Alberto

 completamente inutili.
Dubito! 
Nel tuo caso la palazzina è piuttosto grossa quindi è possibile che dalla linea
trifase che la alimenta, abbiano ricavato tre linee monofasi. Mi pare parecchio
strano però che due diverse linee monofase vadano ad alimentare uno stesso piano.
Nel caso più comune di utenze residenziali, mi pare che sia il caso in oggetto,
il singolo condominio viene alimentato da una sola linea trifase a meno che non
sia un condominio davvero grosso.
Michele


insomma...
Le microinterruzioni ti scassano gli elettrodomestici a lungo andare
specialmente quelli dotati di alimentatore.
Se sono costantemente presenti si tratta di un guasto che va riparato.

 assorbiti diciamo massimo 1000W?
1000W ???? 
Mi sembrano tantini. Non m'intendo di UPS ma credo che puoi andare 
tranquillo su quelli commerciali che vendono per i computer. Solo non 
spendere troppo poco che poi rischi di avere una cosa che non funziona.
Non so consigliarti marchè e neppure prodotti, mi spiace.
Michele

 S.M.
Probabilmente sě.
Il problema, al 99% č dovuto ad un guasto transitorio verso terra della rete 
di media tensione, infatti le protezioni in caso di guasto a terra 
effettuano una richiusura istantanea (pochi millisecondi).
L'enel sta passando tutte le reti di media tensione da neutro isolato a 
neutro compensato (1), in questo modo puň alzare notevolmente il ritardo di 
intervento (>10 secondi) dei suoi interruttori MT, eliminando di fatto tutti 
gli scatti per guasti transitori.
(1) 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bobina_di_Petersen
Saluti
Fabio 

 (1) 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bobina_di_Petersen
Vuoi dire che sta modificando tutta la struttura delle reti di MT 
introducendo l'induttanza tra neutro e terra?
Una bella rivoluzione!!!!
Michele

 Michele
In provincia di Brescia ormai la rete MT Enel è quasi completamente a neutro 
compensato, l'A2A invece ha ancora parecchie realtà a neutro isolato.
E' sicuramente un grande vantaggio.
Saluti
Fabio 

 notato niente... provo a chiedere ad altri.
Se è gente che non lavora spesso al pc od apparechiature similari, 
potrebbe anche non notare il buco di tensione.
Ciao: Michele