Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: polarità magnetotermici/differenziali

Sto montando i miei nuovi interruttori automatici, m'è venuto un dubbio dubbioso.
 
Sono apparecchi simmetrici, cioè non c'è ingresso o uscita, vero? 
 
Io ho degli ABB, anche sul microschemino i morsetti sono indicati come 1/2 e 2/1.
 
Fatto salvo il neutro che ovviamente va sul neutro, intendo simmetrici nell'altra direzione :)


 
Sto montando i miei nuovi interruttori automatici, m'č venuto un dubbio 
dubbioso.
 
Sono apparecchi simmetrici, cioč non c'č ingresso o uscita, vero?
 
non cambia un tubazzo, ma di solito l'ingresso č sopra e uscita sotto. 
 
 


 
Sono simmetrici per il principio di funzionamento .... ma non lo sono 
per via dei contatti ed e` meglio che l'alimentazione si attesti su 
quelli fissi.
 
Cordialita`

quelli fissi.
 
Ne ho qui uno in mano (Hager MU 013c). Lo giro e rigiro, ma non riesco
a capire cosa intendi... 
 
Boiler

 a capire cosa intendi...
 
Dovresti aprirlo per vedere meglio.. :)
 
Qualsiasi interruttore nella sua essenza, e` formato da un contatto 
fisso, attorno al quale in genere sono presenti dei dispositivi spegni 
arco ed un contatto mobile che e` solidale con il dispositivo di 
apertura, in genere una molla caricata ed uno sgancio, meccanicamente 
analogo a quello di un fucile, sul quale insistono a loro volta i vari 
dispositivi di protezione, la bobina del magnetico, il bimetallo del 
termico ed il rele` polarizzato, azionato dalla corrente differenziale 
proveniente dal toroide, quando si innesca un guasto a terra o si preme 
il pulsante di test.
 
E` per tale motivo che la prova effettuata con il pulsante di test, ha 
valore probante sull'effettivo funzionamento del sistema..... proprio 
perche` non simula, ma innesca una vera "corrente differenziale" nel 
toroide con quello che segue, cioe` l'azionamento del rele` polarizzato,
 
A dire il vero non e` che se si inverte l'ingresso con l'uscita succeda 
chissa che`, ma la regola dell'arte  stabilisce che l'interruttore ha un 
verso e come tale va rispettato :-)
 
Cordialita`

Dovresti aprirlo per vedere meglio.. :)
 
Uhm... in effetti se cotinuo a pensare ai morsetti mentre tu indendi i
contatti, non vado lontano ;-)
 
Dunque... i contatti fissi sono sopra o sotto?
 
Perché Berny dice che solitamente si entra da sopra.
 
Ma gli Hager che ho qui (benché non ci sia scritto nulla) sono
evidentemente fatti per avere l'ingresso sotto (il morsetto inferiore
accetta filo o barra, mentre quello superiore accetta solo il filo).
 
In effetti anche tutti i quadri che ho visto hanno l'ingresso sotto.
 
Boiler
 

 verso e come tale va rispettato :-)
 
I miei sembrano perfettamente simmetrici, per cui non posso fare ipotesi al riguardo. Li cablerò nel modo che rende più ordinato il quadro, possibilmente tutti in alto o tutti in basso.
 
Grazie a tutti!

 accetta filo o barra, mentre quello superiore accetta solo il filo).
 
Si e` probabile.... tecnicamente non credo ci siano differenze se si 
inverte il flusso di scorrimento dell'energia
 
Cordialita`
 

 I miei sembrano perfettamente simmetrici, per cui non posso fare ipotesi al riguardo. Li cablerň nel modo che rende piů ordinato il quadro, possibilmente tutti in alto o tutti in basso.
 
Come dicevo sopra e` meglio attestare le alimentazioni dalla parte dei 
caminetti spegni arco..... se il tuo interruttore e` fatto cosi`: 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Circuitbreaker.jpg
  e` meglio 
alimentarlo dall'alto perche` a circuito aperto le sue "frattaglie" sono 
fuori tensione.
 
Al contrario se costruttivamente rispondesse a tale filosofia 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Leitungsschutzschalter_animiert.gif
 
in questo caso il caminetto spegniarco e` posto in basso, e` meglio 
alimentarlo dal basso per evitare che le frattaglie rimangano in tensione.
 
Poi sono disposto a credere che al mondo ci siano tanti interruttori 
cablati con "fantasia" ..... e che questi ignorando la cosa, continuino 
a fare il loro mestiere egregiamente..... :)
 
Cordialita`

alimentarlo dal basso per evitare che le frattaglie rimangano in tensione.
 
Ma senza aprirlo non ci è dato di sapere quale tipo abbiamo di fronte,
giusto?
 
Boiler

 giusto?
 
si in effetti e` cosi`..... anche se gli accessori denunciano il tipo... 
mi spiego meglio se esistono accessori di montaggio per quella serie, 
come le barre di cablaggio e queste sul manuale d'installazione entrano 
dal basso e` opportuno rispettare quella indicazione anche con cablaggio 
filato..... ad esempio il TiFast bTicino (barra semplificazione 
cablaggio)  prevede di alimentare gli interruttori dall'alto 
http://www.mas.bticino.it/it/introduzioneT.shtml
 ...quindi
 
Ripeto io non credo che allacciare un magnetotermico alla rovescia 
produca inconvenienti ....... il problema potrebbe sussistere in caso di 
controversia giudiziaria, perche` qualcuno potrebbe intravvedere un 
nesso di causalita` (si e` rotto per questo motivo ma il danno e` stato 
aggravato perche` cablato alla rovescia).
 
Da tutto questo discorso pero` si deduce che fare il cablatore di quadri 
non e` cosa che attiene al fai da te, come in genere gli impianti elettrici.
 
Cordialita`

 giusto?
 
Tutti i dispositivi dovrebbero avere lo schema elettrico sulla parte 
anteriore o laterale (almeno quelli che sto usando io lo hanno - GEWISS - 
LEGRAND - BTICINO) .
 
 
***********************************************
Cordiali saluti
 
Costanzo
================================
Se funziona quel tanto che basta ........
....... lassa sta'  senno'  se guasta.
************************************************