Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: consiglio per cavo elettrico

ho un cavo fg07 che mi passa dentro il cavidotto,alla fine del percorso c'č 
il pozzetto e poi ci stanno i tubi corrugati neri che salgono dal pozzetto e 
passando incassati nel muro vanno dentro casa,mi chiedevo potrei spellare il 
cavo per evitare di occupare tanto spazio con la guaina nel tratto che si 
infila nel corrugato fino a casa? Saranno 5 metri circa,infondo in quel 
tratto non sarŕ soggetto a nessuna intemperia particolare. Il mio 
ragionamento scaturisce dal fatto che i cavi dentro casa sono senza guaina 
di conseguenza in questi 5 metri di corrugato incassati a muro con il 
cemento dovrebbero essere paragonabili a quelli di casa o sbaglio? Il doppio 
isolamento dovrebbe servire per far resistere il cavo all'acqua (in caso il 
cavidotto si dovesse riempire),alla terra/fango e cosě via giusto?
 
 

nessuno sa dirmi se posso o non posso farlo?
 


 
dipende, il tuo ragionamento è giusto in linea teorica ma va verificato un 
dettaglio ovvero:
 
il tuo cavo fg07 parte direttamente dal contatore o c'è un interruttore 
differenziale prima?
 
in linea assolutamente teorica se il primo interruttore utile a proteggere 
la linea fosse quello dentro la casa (il contatore non conta) allora il cavo 
non risulterebbe protetto da contatti indiretti se non dal doppio isolamento 
del cavo.
 
in tale caso la guaina sarebbe meglio non toglierla.
 
poi dipende anche dal corrugato, anche quello potrebbe essere considerato 
come isolamento adeguato ma solo se tale utilizzo è certificato dal 
produttore del corrugato e le condizioni di posa rispecchiano quanto 
previsto dal costruttore (banalmente non vale se è rotto o schiacciato lungo 
il percorso)
 
per cui la tua risposta è Dipende....
 
ciao.
 
Lo 
 

riempire),alla terra/fango e così via giusto?
 
Per quanto ne so io, giusto.  Ma vale la pena?  Sguainarlo per 5 metri
senza rovinare i fili dentro è noioso.

per prima cosa grazie per la risposta,dunque il cavo in questione non è 
quello che viene dal contatore ma quello che dal differenziale posto dentro 
casa,esce fuori e va all'illuminazione dei segna passi posti in giardino,la 
posa del corrugato è corretta,nel senso è stato fatto la traccia,passato 
dentro il corrugato e poi richiuso tutto con il cemento,capisco che è una 
rottura togliere la guaina,ma ciò mi permetterebbe di guadagnare spazio nel 
tratto che va dal pozzetto alla casa,vi faccio un piccolo schema sotto per 
farvi capire la situazione.
 
 
 
A = Terreno
B = Pozzetto
C = Casa
 
 
A---------------
                     B----C
A---------------
 
Il percorso da A a B è tutto dentro il cavidotto interrato e il cavo è 
regolarmente guainato ed integro ovviamente,mentre la parte da B a C vorrei 
sguainarla ed è il punto in cui finisce il cavidotto del terreno dentro il 
pozzetto ed inizia il corrugato che si infila subito dentro il muro e da li 
va dritto in casa.
 


No....  la guaina esterna di un cavo, oltre a fare da isolamento 
secondario ha anche altre funzioni come offrire resistenza ad agenti 
corrosivi in genere, ma la sua funzione primaria, e` quella di essere 
antigraffio, cioe` di proteggere meccanicamente l'isolamento funzionale 
(quello che sta a contatto col rame) quindi risulta necessario quando si 
infila nei cavidotti interrati od in lunghe tratte che richiedono sforzi 
elevati per Attrito.
 
Sconsigliabile farlo, quindi sia secondo le norme sia secondo il buon 
senso...... ad ogni modo la domanda sorge spontanea:"Ma che ci devi fare 
con lo spazio recuperato?".
 
Cordialita`

 lunghe tratte che richiedono sforzi elevati per Attrito.
 
infatti dentro il cavidotto l'ho fatto passare con regolare guaina,io 
chiedevo se avesse controindicazioni passare gli ultimi 5 metri che 
transitano in un corrugato (come per intenderci se si stesse infilando in un 
impianto in casa),infondo dentro casa non si usa la guaina di protezione.
 


Il fatto che in casa tua sia così non significa che sia buona norma 
A me sembra un po' una cavolata quindi non te l approvo :)
Considerato che non ci hai specificato il vantaggio di questo rischio
 
-- 
 Studiare senza riflettere è vano; riflettere senza studiare è pericoloso

Il fatto che in casa tua sia così non significa che sia buona norma 
 
Sta dicendo che nei corrugati in casa si usano le normali cordicelle, e
no i fili inguainati.  E questo è vero in tutte le case.
 
Sta chiedendo perché non potrebbe fare lo stesso nei cinque metri che
vanno dal tombino al quadretto che sta in casa.


 
il perche` non si debba fare gli e` stato gia` detto..... ma se vuole 
puo` fare come crede meglio...... :-)
 
E` pacifico che per eventuali problemi futuri di qualsiasi natuta che 
abbiano un nesso di causalita` con questa soluzione non potra` che 
assumersi le responsabilita`.
 
Rimane la curiosita` che lo induce ad adottare questa soluzione ..... 
insomma in questo spazio recuperato che ci deve infilare?
 
cordialita`

>insomma in questo spazio recuperato che ci deve infilare?
l'impianto elettrico lo sto rifacendo da zero e visto che tra il pozzetto 
che raccoglie tutti i cavi presenti e futuri che passano e passeranno da un 
giardino di 2000 metri quadri e la casa ci sono solo 6 tubi corrugati da 
32,vorrei evitare di sprecarli oggi usando inutilmente dei cavi guainati per 
entrare in casa (che solitamente non si usano in casa) e ritrovarmi domani a 
non poter passare più neppure un cavo,ecco la spiegazione :-)
 


beh direi che con 6 tubi da 32 puoi stare tranquillino :-)
solo per il fatto che l'impianto e` sfilabile puoi ricablarlo a 
piacimento e se proprio vuoi sguainare... potrai farlo quando, forse, 
non potrai farne a meno, anche se non credo che se ne presentera` la 
necessita`.
 
cordialita`

puo` fare come crede meglio...... :-)
 
A me non è mica molto chiaro, veramente.  Essendo il corrugato fuori
terra (se ho ben capito), non ci sono ragioni di protezioni maggiori di
quelle delle cordicelle dei corrugati di casa, che non sono inguainati.
 
Ed essendo un filo elettrico come quelli che ci sono nei corrugati di
casa, non ci sono ragioni di attriti o sollecitazioni diverse da quelli
delle cordicelle nei corrugati di casa.
 
Quindi, se ho capito la situazione, non vedo la differenza con una
cordicella in corrugato dentro casa, che è senza guaina.

 A me non è mica molto chiaro, veramente.
 
Semplice, non e` ammesso dalle norme...... una linea in doppio 
isolamento deve rimanere tale dal principio alla fine, indipendentemente 
sia infilata in cavidotti interrati o tubi a parete etc...
 
Ripeto poi puoi fare cio` che ritieni piu` opportuno o comodo, ma sempre 
tenendo presente che un tuo arbitrio.
 
cordialita`
 

allora mettendo da parte le norme,qui stiamo parlando di un impianto fatto 
da me in una casa mia,per cui escludendo le norme,il discorso che avevo 
fatto in principio è perfettamente in linea con quanto detto anche 
dall'utente POT,effettivamente un cavo che passa sottoterra è giusto per 
tanti motivi elencati prima da te che sia protetto,ma quando questo cavo 
esce dal cavidotto e si infila in normalissimo corrugato bloccato con il 
cemento e va dritto dentro casa,che senso può avere tenere la protezione a 
parte le norme?
:-)
 

sia infilata in cavidotti interrati o tubi a parete etc...
 
Ah.  Questo non era stato detto finora, mi sembra.  Ho capito, la prendo
per buona così.


certamente potremmo parlarne...... ma non servirebbe a nulla, le Norme 
non lo ammettono.... quindi sarebbero parole al vento.
 
Se vuoi puoi farlo.....  ma devi essere cosciente che stai facendo una 
violazione a qualcosa che ha forza di Legge..... la 186/68 da alle Norme 
CEI forza di Legge.
 
cordialita`

 guaina nel tratto che si infila nel corrugato fino a casa? 
 
Hai presente il prezzo del corrugato? E' semplicemente ridicolo se
confrontato con quello dei cavi. Perché invece di stuprare il cavo non
installi un corrugato più grande oppure 2, 3, 4 corrugati che corrono
paralleli se prevedi di averne bisogno in futuro?
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 tubi corrugati da 32
 
Solo??
Come ti è già stato detto, con i corrugati i cavi sono sfilabili e
sostituibili per riconfigurare l'impianto in futuro. Poi considera che
se usi materiali adeguati (ad esempio muffole riempite di gel) puoi
anche realizzare giunzioni nel pozzetto quindi non è neanche necessario
arrivare ogni volta fino al quadro in casa per aggiungere utenze dello
stesso tipo di quelle già presenti in giardino.
 
Se proprio vuoi risparmiare spazio e le linee esterne alla casa sono
monitorate da un loro differenziale (grazie -Fabio-), prendi un FG7
bipolare, senza la terra. Quella poi la puoi pescare localmente con una
puntazza.
