Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore/pompa di calore

Salve a tutti e Auguri.
Questa primavera ho montato un condizionatore/pompa di calore marca Haier
con unica unita esterna e 2 split interni con queste caratteristiche
tecniche, in uscita, totali :
19.000 btu/h. - 1650 W - 7,6 A.
Il risultato ottenuto sia col freddo che col caldo è soddisfacente e debbo
dire che il dimensionamento della macchina e la disposizione degli split,
per la mia casa, sono stati pienamente azzeccati.
Ho, però, un problemino in estate col condizionatore che non riscontro ora
in inverno con la pompa di calore.
Con nessun altro elettrodomestico acceso mi è scattato un paio di volte il
relativo magnetotermico da 10 A.
Ho chiamato l'installatore ed ha effettuato vari controlli, anche con pinza
amperometrica, (ha provato ha sostituire anche il magnetotermico) e non ha
rilevato nulla di anormale.
Anche dopo l'intervento mi è capitato altre volte.
Diciamo che in tutta l'estate sarà capitato 5-6 volte e sempre in situazioni
mai paragonabili tra loro.
Cosa può essere ?.
Ringrazio e saluto tutti.

 Ringrazio e saluto tutti.
..........dovresti fare un po di chiarezza(almeno per me)
-1 sotto questo int. magneto termico da 10 Amp cosa ci e collegato?Non ho capito
bene se un interrutore dedicato solamente alla protezione della macchina oppure
se e comune a piu elettrodomestici.
-2questo int e solo MG, o fa anche da  differenziale.
Dicendomi che scatta solo in estate mi fa pressuppore che qualche
apparecchiatura di controllo(magari qualche termostatino a pastiglie,esempio),a
causa della condensa prodotta (il caldo dell'ambiente,e il freddo della
macchina),possa andare verso massa.
Mi sembra assurdo che il valore di assorbimento possa cambiare(se tutto gira e
l'assorbimento e di un valore pare x,quello deve rimanere),poi la pinza
amperometrica parla da sola.
Valuta bene che non sia un problema di dispersione.....
Con questo e tutto........D+ ninZO
ciao
pao

 Cosa può essere ?.
forse allo partenza di qualche motore, assorbendo di piu' in quel momento il
magnetotermico scatta........chesso' magari parte il motore del
frigor........a regime tutto okkei, pero' per quel momento.......oppure i
motori dei condizionatori, allo spunto assorbono di piu'...........e quindi
il magnetotermico scatta.
claudio

attenzione anche alla tensione in linea, se cala troppo c'è il rischio che
l'assorbimento di corrente aumenti sensibilmente, pertanto con un m.termico
di poco superiore alla richiesta della macchina e con la temperatura
ambiente aumentata ti puoi trovare nella condizione che intervenga la
protezione termica magari a causa di una partenza tirata del compressore.
può accadere anche se la tensione aumenta di troppo, ma è meno probabile
prova a pensare se c'erano condizioni simili quando e successo il fatto:
linea molto carica durante la giornata nelle vicinanze di aziende o distante
dalla "cabina" che alimenta la tua linea 220 ecc...
gianni

Ciao a tutti.
Il magnetotermico è dedicato solo al condizionatore e non è differenziale.
Dalle vostre risposte mi avete fatto venire un dubbio ?
Il magnetotermico è stato messo in solaio in una posizione dove al
pomeriggio attraverso un finestrino picchia il sole.
Pensando mi sembra di ricordare che i problemi li ho sempre avuti sul tardi
pomeriggio.
Non è che il sole picchiando sul MG è quindi alzando la temperatura (nel
solaio in estate raggiungo i 45 gradi) mi può creare questi problemi ?
Saluto tutti.

pao
E
no l' assorbimento di un climatizzatore dipende dalle temperature interne
ed esterne e dalla velocità dei ventilatori esso stesso ha dei dispositivi
specie nel funzionamento a pompa di calore per limitare l' assorbimento
I
valori di targa sono quelli alle condizioni nominali ma non quelli massimi
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

Cosa puņ essere ?
Puoi dare in dettaglio i dati del magnetotermico che scatta?
-- 
Bye
          Vitt

 mai paragonabili tra loro.
Un magnetotermico scatta perche` il suo dispositivo interviene, e cioe` per due
semplici motivi:
O  perche` la corrente assorbita e` aumentata oltre la soglia di intervento (If
= 1.45 In) If=corrente di funzionamento che entro 1 ora fa scattare il
dispositivo, In= corrente nominale (in questo caso10 A).
O perche` la taratura del l'interruttore si e` abbassata grazie ad un apporto di
calore esterno (irraggiamento) od interno  (il calore prodotto dall'interruttore
stesso non viene smaltito sufficientemente).
Prova ad inserire la sonda di un termometro elettronico ed a rilevare la
temperatura interna del contenitore a parete.
ciao max