Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruzione di corrente elettrica

Buon giorno a tutti.
Ho un problema con l'impianto elettrico di casa. A causa del cattivo tempo 
spesso  manca la luce con una certa frequenza. A volte per pochi secondi, 
altre volte per un tempo più lungo. Nel primo caso non c'è alcun problema, 
quando arriva la corrente tutto funziona regolarmente in casa. Se, invece, 
la corrente manca per un tempo piu' lungo, quando poi ritorna, trovo l'interruttore 
del salvavita abbassato, con la conseguenza che, mentre nelle scale c'e' la 
luce a casa non viene se non alzo il predetto interruttore. Fino a quando mi 
trovo a casa non c'e' nessun problema, ma se sono fuori per alcune ore o per 
intere giornate dovrò buttare tutto quanto c'e' nel frigorifero.
Qualcuno può trovare una soluzione a questo problema?
Ringrazio in anticipo.

 Qualcuno può trovare una soluzione a questo problema?
Gruppo elettrogeno che si avvia automaticamente quando manca la corrente
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Il 13/01/2009, Saro ha detto :

io ho optato per la sostituzione del differenziale con uno ad 
autoripristino!
l'estate sscorsa mi ha salvato il congelatore.....e relativo lavoro di 
smaltimento ceh invece è toccato (hailoro) ai miei vicini di casa!
Bacio
Cai

 Gruppo elettrogeno che si avvia automaticamente quando manca la corrente
beh la soluzione valida se al ripristino della luce il salvavita non è 
giù!
altrimenti....valida fino ad esaurimento del serbatoio quando le 
vacanze durano più di un giorno e il salvavita è scattato!
Bacio
Cai

 del salvavita abbassato,
salvavita o magnetotermico?
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 


Ora dirò una cosa impopolare e fuori da ogni norma ma.....
Io aggiungerei una linea in modo da collegare solo il freezer a monte del 
salvavita e, se ritieni sappi che ci sono dei xxxx (non so come si chiamano) 
a batterie che tii ripristinano automaticamente il contatore qualora dovesse 
scattare.
E' vero che rischi di prendere la scossa ma è anche vero che fino a pochi 
anni fa molti non avevano ne salvavita ne messa a terra!
Per il frigorifero il discorso è diverso penso che un salvavita che si 
riarma da solo ( ammesso che esista) possa essere al caso tuo, ma non credo 
ci siano!

 siano!
ci sono ci sono...e anceh da molto poi!!!!!!
Bacio
Cai

 corrente
Bernardo, sto parlando della mia casa, non di una fabbrica o di una clinica 
o chissà cosa. :)
Ciao 

 Bacio
A ri bacio.
Ciao 

> Bacio
ok da oggi conosceraipure il differenziale di casa.....
è quello ceh sta nel quadro (se hai un impianto a norma) ha spesso un 
interruttore con elvetta blu (ma nn sempre).
comunque quello ceh ho inserito io è questo
http://www.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW90901
ma se non sai mettere le mani nel tuo quadro elettrico meglio ceh 
chieda ad un elettricista......
oltre a queste soluzioni (che nn tutti gli elettricisti ben 
digeriscono) ce ne sono altre ceh vedono la sostiutuzione 
dell'interruttore differenziale con un altro meno sensibile a 
impulsi...ma in quel caso fallo comperare ed installare da 
lui....meglio ceh chi sa legga i parametri giusti...non è una spesa 
normale quella.
Bacio
Cai

 salvavita o magnetotermico?
Non ne conosco la differenza. So soltanto che è una cassetta larga 22 cm e 
alta 16, marca bi ticino, con la scritta D 23A/25 - 220 V, con tre 
interruttori (luci, prese e interruttore generale) .Nell'interruttore delle 
luci vi è il seguente marchio:
SAREL
MA4,5
U 10 A N° 12 

 chieda ad un elettricista......
Grazie, è poroprio quello che farò
Ciao 

 Ora dirň una cosa impopolare e fuori da ogni norma ma.....
Non č solo fuori norma, č fuori da ogni logica di buon senso!
Ci sono differenziali a riarmo automatico che garantiscono la sicurezza: ad 
esempio io ho installato il gewiss restart, quando siamo in casa lasciamo lo 
sportello del differenziale aperto (questo inibisce il riarmo automatico e 
lo trasforma in un normalissimo differenziale) quando invece andiamo in 
ferie chiudiamo lo sportello e in caso di scatto intempestivo il 
differenziale si riarma da solo, se il guasto permane il differenziale 
rimane aperto!
Esiste tutta la tecnologia necessaria a prevenire e risolvere questi 
problemi, e permettimi di dirti sinceramente che fossi in te eviterei di 
dare consigli del genere in campo elettrico, pensa se qualcuno si facesse 
male grazie a questo "fantastico" suggerimento!
Senza polemica, č solo la mia opinione.
Saluti
Fabio 

 Senza polemica, č solo la mia opinione.
Probabilmente hai ragione, comunque quando do consigli su qualcosa di cui 
sono certo lo dico chiaramente, se dico io farei allora č chiaro che dico 
cosa farei io a prescindere dal fatto che sia oggettivamente la scelta 
migliore!
Ad ogni modo fino a pochi anni fa in molti non avevano ne salvavita ne messa 
a terra da nessuna parte....non mi sembra che un freeezer possa essere causa 
di grossi incidenti.
Comunque rettifico allora............
utilizza un differenziale a riarmo automatico, č la cosa migliore, ricordati 
perň di posizionarlo correttamente quando te ne vai, meglio se hai una linea 
e un apposito differenziale dedicato al freezer cosě eviti che, in caso di 
un guasto che non ha niente a che vedere col tuo freezer accada il peggio!
Pensa se tu sei in ferie, piove e si infiltra dell' acqua in un portalampade 
esterno.....
Io a casa mia avevo due salvavita, quando andavo in ferie staccavo corrente 
a tutta la casa ma non al freezer!

 riarma da solo, se il guasto permane il differenziale rimane aperto!
ma il restart ha il controllo prima del riarmo!
a ceh serve lasciarlo aperto??????
Bacio
Cai

 Cai
Normalmente sě, perň considera la condizione in cui il differenziale serve, 
anche secondo la normativa, come protezione addizionale (non primaria) dai 
contatti diretti: in questo caso il riarmo automatico potrebbe risultare 
pericoloso. In condizione di intervento per contatti diretti lo sportello 
aperto ha la funzione di evitare la richiusura automatica e quindi rendere 
intenzionale un eventuale riarmo.
Normalmente, comunque, il cirtcuito di riarmo attende 2-3 minuti prima di 
chiudere l'interruttore.
Ciao
Fabio

 chiudere l'interruttore.
chiudere intendi staccare la corrente????
o riattaccarla?
ti dò ragione nella seconda ipotesi (ma mi pare sia più veloce
comunque).
puoi comunque fare l eprove con una lampadina collegata male ad arte
(fra fase e terra e fra neutro e terra)....e vedrai i tempi di
risposta!
Bacio
Cai

risposta!
Penso che abbia anche soluzioni "un po' " più evolute per provare il 
differenziale... considerato il lavoro che fa.  :-)
Ciao
-- 
Giorgio

 ne messa a terra!
Purtroppo anche adesso. Ma non è un buon motivo per consigliare una porcata 
del genere.
Anche perchè, come ha scritto -Fabio-, le soluzioni tecniche per evitare i 
problemi ci sono. Differenziali di tipo diverso (classe A oppure, con 
cognizione di causa, classe A antiperturbazione/super immunizzati), linee 
separate, differenziali a riarmo automatico.
Quoto -Fabio- anche sulla necessità di chiedersi, prima di premere Invio, se 
quel che si è scritto, oltre ad essere corretto, sia anche opportuno.
-- 
Giorgio

 lungo, quando poi ritorna, trovo l'interruttore del salvavita abbassato,
Sei sicuro che la meccanica sia effettivamente questa? Quindi che 
l'interruttore intervenga AL RIPRISTINO dell'alimentazione dopo una 
interruzione lunga?
Non ha molto senso. Spesso, con apparecchi vecchi o "stupidi", possono 
avvenire interventi/scatti intempestivi. Soprattutto con il brutto tempo. Ma 
non ho mai notato correlazione con il momento del ritorno l'alimentazione. 
Di solito gli scatti avvengono prima. In contemporanea a 
fulmini/sovratensioni o disturbi di rete.
Visto che non sei sicuro di che apparecchio sia il differenziale, puoi fare 
una foto del quadretto? Così vediamo anche quanto posto c'è per eventuali 
apparecchi diversi/aggiuntivi. Se le sigle (di tutti gli apparecchi) non 
sono chiaramente visibili, trascrivile.
-- 
Giorgio


lui sì (il diff a riarmo)...dicevo che io da scettica (fidarsi è bene 
ma vedere coi propri occhi è meglio) preferisco sempre fare le prove 
del caso...giusto per mettere un punto zero alle cose!!!
fare sempre test.....sarà una deformazione professionale la mia????? 
;-)
Bacio
Cai

 Cai
Fai benone ad essere scettica.... a patto che tu non lo sia con quello che 
scrivo io :-))
Battute a parte, gs ha già scritto tutto e più che correttamente.
Buona giornata
Fabio 

 Ciao
In un cassetto dovrei avere ancora qualche vecchio strumento :-)))
Ciao
Fabio 

 Fabio
non c'è bisogno di costose o dedicate attrezzature.....e il controllo 
si fa in tutta sicurezza credimi!
Bacio
Cai

 Cai
Stavo scherzando con gs che sa quel'è il mio lavoro :-)
Per lavoro verifico impianti elettrici, quindi ho la fortuna di avere la 
strumentazione per fare queste misure.
Ciao
Fabio 


ahahahah capito ;-) ;-) ;o) ;o) ;o)
Bacio
Cai