Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia stagna, scarichi coassiali : c'è qualche esperto?

Salve,
ho avuto problemi di condensa nella caldaia stagna, una savio 120 mfs
installata nel '95, dovuti alla corrosione del tubo di scarico (parte
dell'aria calda veniva risucchiata e rimandata al bruciatore).
Per ora ho risolto sotituendo il tubo bucherellato ma, dato che tale
tipo di scarico non è a norma (per questo ringrazio i "tecnici" per la
pulizia pagati per anni che non se ne sono accorti) devo sostituirlo a
breve con dei tubi rigidi.
In questa foto vedete lo scarico sdoppiato prima della sostituzione di
uno dei tubi:
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/d...a/scarico_1.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/d...a/scarico_2.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/d...a/scarico_3.jpg
entrambi finiscono dentro un collettore largo 12,5 cm che sbocca, dopo
1 mt, sul tetto di un magazzino.
Qualcuno mi ha consigliato di utilizzare il tubo esistente per lo
scarico; faccio passare l'uscita da 8 cm della caldaia dentro il tubo
da 12,5, chiudo l'aria rimanente tra i 2 tubi sul tetto ed utilizzo,
previa apertura al lato (tipo quella che si vede per lo scarico) la
vecchia canna per portare l'aria d'ingresso (che passerebbe intorno al
tubo di scarico).
Io invece sarei dell'idea, e per questo il post, di togliere lo
sdoppiatore esistente e proseguire lo scarico con dei tubi coassiali
100/60.
Il problema è che, come si vede nella prima foto, c'è un leggero fuori
piombo tra lo scarico coassiale della caldaia ed il tubo da 12,5.
Mi chiedevo se sia possibile mettere dei raccordi coassiali all'uscita
della caldaia per spostare un po' indietro lo scarico; penso che
basterebbe un gomito da 45° che sacrificherebbe anche meno il flusso
dei fumi.
Sulla rete ne ho visto diversi (di raccordi), a 45°, a 90°, alcuni
persino regolabili ma non capisco se sia tratta di tubi coassiali per
lo scarico/presa  di una caldaia stagna o altro.
Qualcuno sa se sia possibile quanto ho scritto?
Mi eviterebbe di fare un altro foro a piombo con la caldaia o di
accroccare lo scarico con l'alternativa che mi avevano suggerito.
Grazie per eventuali info.
Costas

 
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/d...a/scarico_3.jpg
Rimanda le foto ...

 accroccare lo scarico con l'alternativa che mi avevano suggerito.
se la cosa è a norma non te lo so dire
io ne ho 2 coassiali a 45° per schivare un trave il CA
ciao


pardon, ora si dovrebbero vedere;
lo scarico sdoppiato:
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/dlcostantino/varie/caldaia/scarico_1.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/dlcostantino/varie/caldaia/scarico_2.jpg
l'uscita sul tetto:
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/dlcostantino/varie/caldaia/scarico_3.jpg
bye
Costas

 > >
http://i368.photobucket.com/albums/oo122/d...a/scarico_3.jpg
nessuno che sia ferrato su scarichi coassiali per caldaie stagne?
bye
Costas


Non sono un esperta ma sul manuale di istruzioni
della mia caldaia c'e' un opzione come la tua,
sono i tubi flessibili e bloccati con lo spago che non mi sanno tanto di norma!!!!!
Giulia

 Costas
dalle informazioni trovate su internet sembra che il flessibile di
alluminio non sia assolutamente idoneo per essere collegato
direttamente all'uscita della caldaia, può essere usato per l'entrata,
per l'uscita esiste il flessibile di acciaio inox

i tubi flessibili d'alluminio che si vedono tutt'ora ovviamente non
sono a norma, poichè l'UNI-CIG xxxxx (mi sfugge il n°) impone che lo
scarico sia effettuato con tubi rigidi.
Tra questi dovrebbero rientrare anche i coassiali (come specificato
nel manuale caldaia) e gli snodi di 90° o meno (purchè sia rispettata
la lunghezza della canna fumaria per la caldaia).
Utilizzare 2 snodi di 45° credo che mi permetterebbe di eliminare
l'uscita sdoppiata ed incanalare tutto nel tubo esistente.
Su vari cataloghi si vedono questi snodi; quello che volevo capire, se
qualcuno l'avesse fatto, è come si connettono i raccordi.
I vari depliant che si trovano in rete rimandano alle istruzioni
fornite nei kit (!); da quanto ho capito, non riuscendo a leggere tali
istruzioni, si devono tagliare i 3 tubi interni (nel mio caso) della
lunghezza necessaria, poi quelli esterni e si montano con delle
specifiche fascette ai raccordi.
Se qualcuno ha avuto modo di vedere la procedura e mi conferma la cosa
mi sarebbe utile.
Penultimo se potessi postare una foto del tuo scarico con raccordi mi
faresti un gra piacere.
Bye
Costas
ps: ma i termoidraulici girano alla larga da IHF?

Costas ha usato la sua tastiera per scrivere :

sono  nel sottotetto e fa freddino per strisciare
tra i divisori :-)
domenica passa di qua il tecnico che la ha installata
chiedo qualche dato
a memoria sono dei raccordi a fascetta rapida (clip) con delle 
guarnizioni concentriche calzate sui distanziali
posti all'interno per tenere in asse i vari tubi
ciao

 scarico sia effettuato con tubi rigidi.
a me risulta diversamente, mi ero informato bene prima
dell'installazione della nostra caldaia, ora però non trovo più il
link.. se lo trovo lo linko, se lo trova qualcuno lo linki..


per darti una traccia
direttamete dal manuale della mia caldaia
http://yfrog.com/2hcoassialej
ciao

 direttamete dal manuale della mia caldaiahttp://
yfrog.com/2hcoassialej
è grosso modo quello che ho già visto su qualche depliant; anche il
manuale della mia cladaia riporta che lo snodo di 45° comporta una
riduzione della canna fumaria di 0,5 mt e quindi 1mt per 2 snodi.
Considerato che oltre il tubo fisso nel mio caso c'è solo il tetto,
non dovrei avere problemi di lunghezza adeguata allo scarico.
Se ti capita il tecnico, informati se le 2 valvoline che si vedono in
foto, e che dovresti avere anche tu (sono quelle per infilare la sonda
controllo fumi), sono messe dopo o fanno parte integrale di un pezzo
dello scarico.
Sarebbe cosa gradita anche capire se i raccordi siano standard, o
devono essere specifici per ogni caldaia (mi sembra improbabile).
Ciao
Costas


domenica chiedo
- i due snodi nel mio caso non montano valvoline
- si agganciano calzando i tubi nelle apposite guarnizioni
predisposte negli stessi e chiudendo una fascetta esterna a clip
- la canna fumaria e lunga poco piu di due metri
1 metro in verticale + 2 snodi 45ï¿œ + 1 metro a salire
quello che basta per scansare il trave
ï¿œ consigliato utilizzare un finale apposito per queste canne fumarie
i raccordi penso seguano la marca dei tubi stessi piu che la caldaia,
certo devi rispettare le specifiche previste nelle istruzioni di 
installazione della caldaia
ciao

 installazione della caldaia
+++ penso che qualcosa di specifico ci sia solo per il raccorodo che
si connette all'uscita della caldaia; ma credo sia aggiustabile alla
bisogna.
ciao
Costas


in teoria i raccordi dovresti prenderli dallo stesso produttore
della canna fumaria
verifica il dimensionamento o eventuali alternative
nel manuale della caldaia
 ciao