Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Saunier Duval Thelia 623 e Acqua Calda

Salve a tutti e scusate l'intromissione, lurko ormai da tempo ma finora non 
ho ancora avutop occasione di dare il mio contributo, mentre sono invece a 
chiedere un aiuto!
Come da oggetto, la caldaia non manda acqua calda, nonostante la pressione 
dell'acqua sia abbastanza elevata; per far partire il bruciatore, basta 
pero' smuovere leggermente la leva verso la posizione "Inverno" e poi 
riportarla subito verso la posizione "Estate".
A quel punto arriva acqua calda finche' non si chiude l'utilizzazione.
Ho fatto questa prova leggendo consigli su qualche n.g.; credo di aver 
capito che in queste particvolari condizoni, dovrebbe dipendere dalla 
membrana che si preoccupa di rilevare la richiesta di acqua nel circuito 
sanitario e di attivare il bypasse o qualcosa del genere per attivare il 
bruciatore...
Ecco la richiesta, ma dove cavolo e' nascosta questa membrana???
Affermo di avere la manualita' adatta a fare anche un lavoro di un certo 
impegno e di essere abbastanza autocritico da seguire eventuali consigli del 
tipo" lascia perdere, meglio chiamare l'idraulico!", ma, dopo aver smontato 
i pannelli e controllato l'interno della caldaia per alcuni minuti, aver 
capito quali sono i tubi di adduzione e di servizio, buona parte delle 
funzioni dei cavi elettrici che partono dalle varie sonde, sono almeno 
curioso di sapere due cose:
Si tratta di un sensore di pressione senza contatti elettrici di consenso? 
(e allora come cavolo funzina???).
Hanno obbligato gli istallatori a nasconderlo bene e sotto il muro?
Se qualcuno mi aiuta a scoprire l'arcano e magari mi dice dove agire per 
cambiare la membrana o chi per essa...
ciao
Angelo


Visto che non ti aiuta nessuno, guarda qui...
http://www.ecogasservice.it/cataloghi%20pdf/saunierduval.pdf

 ha scritto nel messaggio 
news:44dcb0b8$0$972$5fc...@news.tiscali.it...

ho sbirciato il catalogo c'č un pressostato SD51692 per la tua caldaia, vedi 
se lo trovi, dentro dovrebbe esserci la menbrana. A pag. 8 ci sono le 
menbrane, non so dirti di piů. 

 menbrane, non so dirti di piů.
Ciao,
per prima cosa, grazie per la risposta!
Quel pressostato, credo che sia per il controllo della depressione per il 
tiraggio forzato...
Vediamo...  c'e' qualcuno che ne sa' di piu'?
Angelo

 tiraggio forzato...
esatto, serve per il controllo della depressione del tiraggio forzato,
ti resta solo l'altro pressostato.
la caldaia in questine e istantanea o ad accumulo?
-se istantanea c'è un pressostato\flussostato sulla mandata dell'acqua
calda che sentendo il flusso o depressione apre una valvola che manda
acqua calda dal bollitore al bollitore sanitario(oppure pompa
dedicata)(se no parte assieme quella del riscaldamento che avendo la
valvola di riscaldamento chiusa nn scalda i caloriferi(in estate).
-se ad accumulo c'è un termostato che mantiene costante la t
dell'acqua presente nell'accumulo azinando la pompa dedita o la valvola
 + pompa al bisogno.
spero di essere chiaro

spero di essere chiaro
Ti ringrazio molto per la risposta, domani faro' un ulteriore controllo per 
riuscire a trovare questo benedetto flusso/presso/ qualcosa/stato.
ciao
Angelo

 riuscire a trovare questo benedetto flusso/presso/ qualcosa/stato.
se lo trovi e lo apri per controllo completto attento a non perdere i
minimi pezzi,
se no visto l'eta' prova a cercare il ricambio, se no lo
controlli(dovrebbe essere incrostato di calcare e quindi funzionare
male).
ps: segnati il collegamento dei fili ed eventualmente lo smontaggio
dello stesso(a volte hanno pezzi strani che al rimontaggio nn sai dove
mettere.
di sicuro la guarnizione tra tubo ed ...stato si spacca e bisogna
cambiarla.
facci sapere l'avventura che fine ha

Ok, continua la saga...
Armato di coraggio, ho smontato la valvola a 3 vie; sembrava una soluzione 
mooolto costosa in termini di tempo e di roba da smontare.
Ho invece potuto constatare che le soluzioni ingegneristiche adottate dalla 
Sounier Douval sono ottimali.
Aperta la caldaia, sono presenti diversi fermi a forcella che permettono di 
sbloccare i vari tubi di adduzione dell'acqua e con lo smontaggio di alcune 
viti, si libera la pompa, che nel mio caso e' situata sopra la valvola a tre 
vie.
Si puo' a questo punto asportare dal corpo caldaia la valvola  a tre vie 
nella quale, smontando le viti passanti di tenuta, si trova la calotta in 
plastica che copre la membrana che sovrintende al passaggio dell'acqua calda 
dal circuito sanitario (dovrebbe essere SD 52519 nel catalogo ricambi).
Lo smontaggio e' stato fatto, spero di riuscire a rimontare il tutto, ma 
devo purtroppo attendere almeno la settimana prossima poiche' e' tempo di 
ferie e trovare la membrana di ricambio e' impossibile.
fine della seconda puntata!!! La terza puntata andra' in onda alla 
riapertura del magazzino ricambi Saunier Duval.
ciao
Angelo

 riportarla subito verso la posizione "Estate".
Bene, ormai e' passato un mese, ma le ferie, non mie, ma dei rivenditori e 
anche un ulteriore problema che mi ha costretto a rifare ex nuovo gli 
scarichi della cucina, lavello, lavastoviglie e lavatrice...
Comunque, meglio tardi che mai, ma proprio stasera la caldaia Thelma 623 
funziona di nuovo come nuova.
In effetti, il lavoro da fare non e' poco, dato che occorre smontare il 
gruppo completo della valvoala a tre vie ( quello dove si trova la leva 
meccanica di attivazione del riscaldamento).
Bene, nel lato posteriore e' ancorata la valvola acqua sanitaria nella quale 
si trova una membrana che provvede ad aprire il circuito di riscaldamento al 
passaggio dell'acqua dal rubinetto aperto.
Dato che la valvola e' fissata al supporto metallico posteriore tramite una 
vite, occorre smontare in pezzi tutta lka valvola a tre vie e poi provvedere 
a liberare e smontare la valvola dell'acqua per il circuito sanitario.
Il ricambio, membrana e coperchio in plastica, completo di diversi O ring e 
spina in acciao e' un ricambio reperibile presso i centri assistenza al 
modico costo di 15 Euro.
Questo e' tutto, se a qualcuno servono descrizioni piu' accurate, chieda e 
verra'... esauRito!
ciao
Angelo