Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ridurre levocità ventole unità interna condizionatore d'aria canalizzato.

Salve eXperti,
questo il problema: ho un condizionatore canalizzato Delchi trovato
installato e sovradimensionato rispetto la dimensione dell'ufficio., e
vorrei ridurre la velocità del motore della ventola che aspira l'aria
da fuori e la fa' passare
nel canale, come posso fare?
Il motore in questione è a 3 velocità (ma la più bassa è già un  phon)
e l'impianto è alimentato a 380 V/ e consuma 6KW (però le ventole non
so);
c'è un modo elettrico (e non meccanico) di diminuire la velocità
(resistenze, variatori ecc, cose normalmente in commercio e
possibilmente
che non costino una cifra) ??
grazie mille
ciao


domanda ricorrente, come fare girare un motore asincrono più piano in 
modo economico, solita risposta " non si può", però credo che un motore 
nuovo con più poli non ti costi più di 80 Euro, lo cambi e sei a posto.
In alternativa una ventola più piccola o col passo minore.
Ciao


Vista anche l'esiguità della potenza, che immagino non arrivi ai 100W,
forse potrebbe funzionare un parzializzatore di fase a triac.
In pratica potresti provare uno di quei kit a telecomando che si usano
per comandare le pale da soffitto, mi sembra che vadano sui 40€.
Controlla però prima la potenza massima della ventola per controllare
poi quando vai a comprare il kit.

 Ciao
si ma se è ad espansione diretta poi gli scatta la protezione antigelo

 ha scritto nel messaggio 
news:85191977-e6aa-4762...@gu8g2000vbb.googlegroups.com...

NON funziona su Motori Asincroni ma SOLO su motori a spazzole e/o con Rotore 
Avvolto!
L'unico sistema utilizzabile è quello di "variare"la frequenza di 
alimentazione.
Googla: Inverter variazione velocità et similia. 

 Avvolto!
Buono a sapersi!
Effettivamente non ho idea di che tipo di motore siano quelli dei
ventilatori a soffitto.
Gli inverter per motori asincroni li conosco, ma non so se ne esistono
con uscita monofase. Anche i più piccoli che ho visto da 180W hanno
tutti uscita trifase.
Boh?

 ha scritto nel messaggio 
news:af047566-b439-4fab...@l30g2000vbn.googlegroups.com...


NON SOLO esistono sia trifasi che monofasi MA...
PURE FANNO la Trifase partendo dalla Monofase!
NON crederai mica che ci mettano un Condensatore per la terza fase! 

 NON crederai mica che ci mettano un Condensatore per la terza fase!
Della trifase a partire dalla monofase lo sapevo, erano quelli con
uscita solo monofase che non conoscevo.
Effettivamente però pensandoci non vedo perchè non dovrebbero
esistere!
Ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:59616b5e-f23d-4c96...@f11g2000vbx.googlegroups.com...


FERMA!     :-(
Tutti gli Inverter che ho conosciuto "utilizzano" motori asincroni trifase 
con rotore a gabbia di scoiattolo... praticamente "simili" ai normali solo 
con un "isolamento" e Lamierini
 Magnetici "diversi" per via della compatibilità con la variazione della 
frequenza e del calore a bassa velocità di rotazione!
PERO' esistono "altri" motori asincroni NON trifasi ma monofasi (esempio 
tipico quello dei vecchi motorini delle pompe scarico delle lavatrici) con 
spira in corto-circuito... nei quali la velocità di rotazione è data dalla 
frequenza...
Quest'ultimi possono ruotare tranquillamente con due sole fasi... SALVO non 
sussistano altri problemi dovuti all'elettronica di controllo... 

 che non costino una cifra) ??
io uso un kit apposito della elsekit, non so se ancora in produzione,
RS341, parzializzatore d'onda con triac.
opportunamente tarando una resistenza, R2, con la specifica ventola a cui
l'ho collegato, posso fare in modo che vada da 0 al massimo (anche se il
massimo non è veramennte tale, se bypasso il circuito, la ventola va un
pochino più veloce)
il difetto è che quando il motore va adagio, è più rumoroso, perchè
evidentemente il pacco delle spire vibra e c'è un ronzio.
sul mio ventilatore a soffitto, di notte, è un po' fastidioso, ma magari
in un condi non si nota.
se vuoi ti mando lo schema
-- 
urantia
PPA1200 (Poor Portable Amiga 1200): BPPC-256MB, 
BVision-CGX4, OS3.9, HD 4GB, slim DVD R/W, Asus VW161D
display, 3COM Lan PC card
...e vari portatili, da P2 a P4
www.oldfab.tk

 se vuoi ti mando lo schema
Lo potresti pubblicare su un host online gentilmente? 


I sistemi a parzializzazione di fase funzionano anche sugli asincroni 
trifasi, presentano pero' alcuni inconvenienti come : aumento della 
rumorosita' a determinati regimi e rendimento abbastanza basso rispetto ad 
un sistema inverter.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

 ha scritto nel messaggio 
news:946or0...@mid.individual.net...

TUTTO si puň fare....  perché il gioco valga la candela!
Potrebbe benissimo utilizzare una "ventola" (elica) a passo variabile 
positivo-neutro-negativo e utilizzarlo ANCHE come... "Aspiratore"...    :-)
Ma perchč "confondere" le idee a una persona cosě poco tecnicamente 
preparata?
Magari si potrebbe "illudere" di poterlo "fare" con tre chiodi e un filo di 
ferro....    :-(