Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: e se va via la corrente....

Ciao a tutti,
vorrei ovviare al bruttissimo problema di trovare il mio seminterrato
(dotato di una pompa ad immersione da circa 500w) sempre allagato ogni
qualvolta piove e viene a mancare la corrente dall'ENEL.
Le soluzioni che mi sono immaginato fino ad ora sono 2:
- l'installazione di un ups
- l'installazione di un gruppo elettrogeno
vorrei informazioni riguardo il gruppo ups (ditte che li commercializzano,
adeguatezza allo scopo, ....) e magari i migliori gruppi elettrogeni in
commercio.
Inoltre vorrei potermi collegare ad una qualsiasi presa dell'impianto con il
generatore ma bisogna scollegarsi (fisicamente) dal contatore dell'enel,
come si fa???
un grazie a tutti
Ciao

 come si fa???
Esistono centraline di controllo, da collegare fra l'interruttore Enel ed il
resto dell'impianto, che provvedono a rilevare la mancanza di tensione di
rete ed in tal caso:
- avviano il gruppo elettrogeno;
- aprono i relč di rete;
- chiudono i relč di gruppo.
Quando torna la tensione di rete, fanno l'opposto.
Se in casa hai 3 kW di potenza contrattuale, e vuoi che il generatore possa
alimentare tutto, comprane uno da almeno 4,5 kW (anche perché piů piccoli e
ad inserimento automatico non si trovano).
--
Cinghiale (30, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver & PPCSP member
ICQ 49579941

 dimensioni di una stanza.
Non solo un UPS del genere ti riempie una stanza, ma contemporaneamente
svuota il tuo conto in banca... :-(
Saluti            Meneldil

 dimensioni di una stanza.
No l' ups per es della Meta č poco piu di un serverino come dimensioni
discorso diverso per le batterie ma dipende da quanto tempo funziona la
pompa

 writes:
C> Nel tuo caso non va bene: un UPS in grado di erogare 500W continui e
C> almeno 1000 allo spunto, e che consenta autonomie dell'ordine delle
C> ore, occupa le dimensioni di una stanza.
Veramente, no: ho qui  un paio di UPS da 6 kW (kW,  non kVA) che a pieno
carico mi danno circa 45 minuti di autonomia: con 0.5 kW ne farebbero di
strada...
Le dimensioni sono circa una volta  e mezza un PC da pavimento (per ogni
lato); il *peso* e` quello che ti fa dannare: 130 kg l'uno. Il *prezzo*
e` invece il fattore deterrente principale: siamo sui 4.000 Euro l'uno.
In cabina elettrica, invece, c'e` un  UPS da 20 kW + batterie aggiuntive
(per le lampade di emergenza, i quadri elettrici, ecc.), ma anche quello
non occupa una  stanza: diciamo che equivale ad un frigo  a due ante, ma
piu` basso (120 cm ca.).
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 /Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e       \
| System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali |
 \
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy  /

 e` invece il fattore deterrente principale: siamo sui 4.000 Euro l'uno.
Ok, ho sbagliato. Perň, per un motivo o per l'altro, siamo sempre lě: non č
la soluzione migliore...


 writes:
C> Ok, ho sbagliato. Però, per un motivo o per l'altro, siamo sempre lì:
C> non è la soluzione migliore...
Probabilmente  no, ma  anche  i  generatori hanno  le  loro rogne,  tipo
tenerli  sotto costante  manutenzione; non  puoi "dimenticarli"  la` per
mesi e  poi pretendere  che partano al  primo colpo:  bisogna accenderli
ogni tanto, controllare l'olio, i filtri, il carburante...
Insomma, tutte le rogne di un'auto (mancano solo bollo e RCA), e non ci
puoi nemmeno fare un gita... :-)
D'altronde, se fosse un mondo perfetto non mancherebbe mai la corrente.


 ogni tanto, controllare l'olio, i filtri, il carburante...
Quello che ho io si accende da solo una volta a settimana per qualche
minuto. Quando serve, parte al primo colpo.


 writes:
C> Quello che ho io si accende da solo una volta a settimana per qualche
C> minuto. 
Ehi, non vale! Questo newsgroup si  riferisce al "fai da te", non al "fa
da se'" !
C> Quando serve, parte al primo colpo.
Be', in tal  caso e` una rogna  in meno: basta un controllo  ogni X mesi
(non e` che va da solo anche dal benzinaio, vero? :-)).


 (non e` che va da solo anche dal benzinaio, vero? :-)).
No, ma basta leggere il contaore per avere un'idea approssimata del consumo.
Diciamo che ogni mese si ciuccia un paio di bicchieri di benzina, se non č
interventuo altro che per le prove.


Ciao Luca,
qualcosa mi fa pensare che sei lo stesso della EQ6... dai, ci siamo capiti
no?
Anche io sono lo stesso del NG. Ci si ritrova anche qui?? ;-))
Saluti o meglio,
Cieli Sereni,
Giampy

 Cinghiale (30, 54 RM)
mi dai un'idea del costo di un oggetto come il tuo?
vorrei mettere un congelatore nella casa in campagna,
e forse questa č una buona soluzione per non temere
le interruzioni dell'ENEL.
Ciao
Andrea

 wrote in message
LSAE8.65710$US3.1...@twister1.libero.it...


Andrea
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 le interruzioni dell'ENEL.
Un paio di anni fa, č costato sui 4 milioni compresa la centralina.
La rottura di scatole č che bisogna portare un cavo direttamente
dall'interruttore Enel alla centralina, e da questa un altro cavo che
alimenti il resto dell'impianto. E la centralina va installata a meno di 2
metri dal generatore.
--
Cinghiale (30, 54 RM)


 spenge, spece se la pompa è un 220 V.
Infatti ho modificato l'impianto elettrico in modo che il generatore NON
alimenti le due pompe di irrigazione, altrimenti quando le metti in tensione
provano lo spunto in automatico e fanno spegnere il gruppo.
Però non ho capito il riferimento alla "pompa a 220V": a quale altra
tensione la volevi?
--
Cinghiale (30, 54 RM)


 >e forse questa č una buona soluzione


Se sanno come deviare il corso del fiume di acqua che scorre giu per lo
scivolo proprio mentre manca la corrente li chiamo subito....
Ciao
