Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Paletti luce in giardino

Vorrei finalmente mettere le luci in giardino.
I muratori mi hanno lasciato le tracce e le canaline rosse sbucano dal 
terreno; pensavo di piazzare io le luci e tirare i cavi fino al 
pannello elettrico in casa (sperando che l'elettricista mi faccia lo 
sconto dovendomi "solo" collegare trasformatore e interruttore)
Sto ancora decidendo se usare faretti a terra o lampioncini con il loro 
bravo paletto; qualcuno mi spiegherebbe come si "fissano" al terreno?
Il faretto penso sia piu' complesso vero?
Il lampioncino possibile che si fissi stile ombrellone? :-)
-- 
J.

 ha scritto:

Nel mio condominio sono cosï¿œ:
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/DSC00510.jpg
Potrai notare che in terra ï¿œ murata una cassetta stagna in plastica, con 
un coperchio avvitato con 4 viti esagonali M6 in acc. inox, dove viene 
avvitato il piede del faretto....
Giovanni

 avvitato il piede del faretto....
Questa mi sembra la soluzione ideale.
Sapresti spiegarmi come murare la cassetta?
Cioe' scavo un "pozzetto" nel terreno, ci butto dentro una base in 
sabbia e faccio una colata di cemento a presa rapida?
Avrai capito che non sono un muratore purtroppo :-)
-- 
J.

 Avrai capito che non sono un muratore purtroppo :-)
Mi sa che hai visto troppi film sui gangster nell'america di Al Capone:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni ha usato la sua tastiera per scrivere :

LOL ti aspettavo al varco.
Illuminami che sto fine settimana sono libero:-D
-- 
J.

 Illuminami che sto fine settimana sono libero:-D
Ok, vediamo di procedere:-)
Diamo per scontato che tu sappia che non basta la prima cassetta che capita 
a caso, dovr� avere il coperchio robusto a sufficienza e alcuni accorgimenti 
che la rendano solidale con il plinto.
Quindi:
1- scavare buco
2- non serve la base di sabbia, basta che sul fondo non ci sia fango.
3- prepari calcestruzzo, composto da sabbia + ghiaia + cemento (dosato a 250 
kg/mc).
4- cominci a riempire la buca e arrivato a un certo livello posizioni la 
cassetta e prosegui riempiendo intorno.
Nota al punto 3: se le buche non sono molte, se ti fa comodo, e se non � un 
problema spendere qualche spicciolo in pi�,  trovi anche i sacchetti di 
calcestruzzo premiscelato, devi solo aggiungere acqua.
Nota al punto 4: piantare tre o quattro tondini nel terreno, picchiandoli 
gi� fino all'altezza giusta a cui appoggiare la cassetta potrebbe essere 
utile, nel caso il calcestruzzo venisse preparato troppo liquido.
Nota alla nota precedente: un calcestruzzo che sembra diarrea sarebbe meglio 
evitarlo.
-- 
Fabbrogiovanni

 che la rendano solidale con il plinto.
------------------
Sempre per rimanere al mio caso, le cassette erano fornite  insieme ai 
lampioncini...
Giovanni

sconto dovendomi "solo" collegare trasformatore e interruttore)
Di che trasformatore stai parlando?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Di che trasformatore stai parlando?
Immagino (spero) che si possa mettere un trasformatore per portare la 
12v in giardino, anziche' la 220.
La tua.
-- 
J.

Journey ha pensato forte :

Che si possa fare, ï¿œ fuori di dubbio.
Metti un trasformatore nel quadretto e poi porti fuori i due 
conduttori.
Perï¿œ avrai delle protezioni meno efficaci contro corto-circuito e 
dispersione.
Solo per il sovraccarico puoi cavartela bene con dei fusibili.
Inoltre avrai costantemente una corrente elevata che transita, per 6 
faretti 12V da 20W sono 10A.
Se hai anche una distanza elevata (il che all'esterno puï¿œ accadere con 
facilitï¿œ, io mi sono mangiato due matasse da 100mt per servire 5 
faretti), avrai una caduta notevole, dell'ordine di qualche volt, a 
meno che tu non utilizzi conduttori enormi, tipo 2.5mmq.
Non saprei, io all'esterno mi sento piï¿œ sereno con la 220V...
Ad esempio, il cancello automatico ï¿œ a 24V, potevo scegliere se mettere 
il trafo nel quadro in casa e portare fuori la 24V, o viceversa mettere 
la cassetta del trafo fuori e portargli la 220V. Ho scelta questa 
seconda versione.
Alberto

 evitarlo.
no problem, lo faccio fare a mia moglie che e' un'ottima pasticcera :D
-- 
J.

12v in giardino, anziche' la 220.
A cosa dovrebbe servire? Le lampade in giardino e' normale siano da
220 V.


 versione.
Ho pensato ai 12v perche' ho visto che, per le elettrovalvole 
dell'irrigazione, l'elettricista ha usato la bassa tensione 
(probabilmente perche' non c'era alternativa con quel tipo di 
apparecchio)
Pero' boh, se tu mi dici che ci sono anche rischi di anomalie o 
manutenzione maggiore; metto la 220 e vivo felice (magari c'e' anche 
piu' scelta tra i lampioncini)
-- 
J.

 220 V.
ah ecco, scusa, dubbio risolto allora :)
-- 
J.

 lampioncini)
Sulla scelta, sicuramente.
Anzi, mi chiedevo dove tu avessi trovato lampioncini a 12V.
Credimi, i lampioncini hanno tutti il morsetto di terra.
Tu porti fuori un cavo 3x1.5 e lo fai girare fra i lampioncini, senza 
mai fare giunte nei pozzetti ma solo dentro al lampioncino usando la 
sua morsettiera.
Verifica sempre che il lampioncino abbia il morsetto di terra e che 
questo sia correttamente connesso al corpo del lampioncino stesso (si 
vede bene in genere un filo giallo-verde che va dalla morsettiera ad 
una vite sul paletto).
Poi a monte della linea metti un magnetotermico+differenziale C6/30mA, 
e sei a prova di bomba, la cosa peggiore che possa succedere ï¿œ che 
l'interruttore stacchi e ti ritrovi al buio, ma se lo fa ï¿œ perchï¿œ c'ï¿œ 
qualcosa da verificare.
Alberto

ah ecco, scusa, dubbio risolto allora :)
L'importante e' che sia i fili che le lampade siano installati a
regola d'arte.


 verificare.
Graze di cuore per le info, faro' come mi hai suggerito.
Il magnetotermico+differenziale occupera' sicuramente il posto di un 
normale interruttore da pannello quindi dovrebbe essere piu' comodo 
installarlo (rispetto ad incastrarci dentro un trasformatore)
-- 
J.

 no problem, lo faccio fare a mia moglie che e' un'ottima pasticcera :D
Ok, per� quando le spiegherai che consistenza deve avere il prodotto non 
usare il mio esempio:-)
-- 
Fabbrogiovanni