Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termocamino + caldaia Help impianto OK ma si "crea" sempre aria

Chi ha esperienza di impianti misti termocamino + caldaia ?
Lasciamo perdere il mio idraulico.
Problema:
Nonostante tutti i tentativi non riesco a mandare (forse si crea !!)
via aria dall'impianto. Specialmente nei due scalda salviette bagni
primo piano e termoarredo di 220 cm piano terra.
ogni 6-8 ore devo fare il giro a sfiatare !!!!
Configurazione:
vaso aperto nel sottotetto pressione 0.8 bar in caldaia (lavora di
fabbrica sino a 0.3)
parallelo tra caldaia e termocamino quando parte il termo toglie il
consenso alla caldaia
valvole ritegno sulle due mandate (ballstop caleffi)
due sistemi di collettori a pian terreno e primo piano
valvole jolly sui 4 collettori
valvola jolly su caldaia
valvola jolly su mandata del termocamino 30 cm prima del circolatore
In impianto acqua con  antigelo
impianto rame + ferro vicino termocamino con sezioni aduguate.
valvola scarico termico
tubo carico e scarico di sicurezza da un pollice con giunti a 45 gradi.
Ma da dove viene questa benedetta aria ?
Chi ha buon cuore e buoni connsigli ?
Un grazie in anticipo
Vinc



 ha scritto nel messaggio 
news:1168014838....@v33g2000cwv.googlegroups.com...

--------------------------------------------------------------------------------
La mia Cartella di Posta in Arrivo è protetta con SPAMfighter
1059 messaggi contenenti spam sono stati bloccati con successo.
Scarica gratuitamente SPAMfighter! 

 ha scritto nel messaggio 
news:1168015072....@v33g2000cwv.googlegroups.com...

------------------------------
porcaccia miseria.... quoto tutto....
ho il tuo stesso problema ed ancora non ho risolto nulla....
ero deciso in questi giorni di chiamare l'idraulico che mi ha installato 
il termo e chiedergli se non era il caso di montare dei disaeratori... 
sperando che sappia di cosa parlo...
se risolvi fammi sapere...!!
Ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:bCwnh.99700$uv5.1...@twister1.libero.it...

Avete provato a diminuire i giri della pompa potrebbe essere troppo potente 
e andare in cavitazione,l'idea del disaereatore non è male purchè sia messo 
nel posto giusto
-- 
-Ciao Edy   ;-))) 

 ha scritto nel messaggio 
news:1168014838....@v33g2000cwv.googlegroups.com...



Porebbe essere la soluzione, altrimenti prova vedere se l'aria che esce dai
due radiatori (immagino in lega d'alluminio) in realtà non è idrogeno (basta
aprire lo sfiato ed avvicinare un accendino acceso, facendo attenzione).
Se è idrogeno (il gas che esce tende ad accendersi) è segno che c'è una
corrosione: il tuo idraulico sa come eliminarla.
Walter

maurizio ha scritto:

Il mio sospetto è quello delle valvole jolly come dice Maurizio e
qualcun altro nei post.
Avevo fatto la prova con tutti i tappini chiusi stesso risultato. La
rifarò con più attenzione.
Nella caldaia a gas la valvola è attaccata alla pompa ! : ergo il
tappo va tenuto chiuso ?
Vinc
P.S. Ma la storia dell'idrogeno è possibile? parlo di quantità
importanti di aria o "idrogeno da togliere dall'impinto ogni 6-8 ore.
Se faccio girare acqua più tiepida (45 gradi) il problema sembra
peggiorare.

 > Vinc
...........e andare in cavitazione,l'idea del disaereatore non è male 
purchè sia messo
nel posto giusto
---------------
quale sarebbe un posto giusto per montare il disaeratore ???
grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:hY7oh.102741$Fk1.5...@twister2.libero.it...

   Se non sbaglio tu hai un termocamino che ti sta creando problemi e da 
lontano non è facile consigliarti per il meglio
  dovreste, tu e l'idraulico cercar di capire perchè e dove si forma l'aria 
e poi agire di conseguenza
In caldaia  si montavano all'inizio del tratto orizzontale della 
mandata,erano altri tempi e le pompe erano sul ritorno
-- 
              Ciao Edy   ;-))) 


Help mi accodo anche io al problema (sempre se posso).
L'ho montato anche io da poco un termocamino e ho messo una valvola
jolly all'uscita del camino e quindi poco prima del circolatore.
Non ho grossi problemi di aria nelle tubature, non è molto che ho
montato il tutto, ho spurgato un paio di volte ma la quantità d'aria
che ho spurgato era pochissima (quindi ho pensato fosse normale).
Quindi dici che la jolly va montata dopo? per fortuna ho messo un
rubinetto e posso toglierla in qualsiasi momento.
grazie

 chiuso ti scompare il problema .
------------------
salve... ma questa posizione di montaggio della valvola jolly è corretta 
oppure no ???
grazie.....
http://i12.tinypic.com/2jenx5e.jpg
Giu