Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore

Buonasera,
desidero sapere se qualcuno ha acquistato alcuni anni fa il condizionatore 
ad innesto rapido venduto da castorama.
Poichè quest'anno non raffredda ho richiesto l'intervento di un tecnico che 
mi ha detto che a questo tipo di condizionatori non si può caricare.
Voi avete esperienza in merito?
grazie

Antonella ha scritto:

Ho lo stesso problema , abbiamo recuperato questa :
http://cgi.ebay.it/VALVOLA-MULTIMISURA-1-4-SAE-FREON-REFRIGERANTE-/230599037881?pt=Accessori_e_Ricambi_per_Climatizzatori&hash=item35b0c613b9
e questa
http://cgi.ebay.it/R22-SOSTITUTIVO-FREON-REFRIGERANTE-GAS-R422-/170559113592?pt=Accessori_e_Ricambi_per_Climatizzatori&hash=item27b61d8978
Pero no so dove saldare la prima (dal motore escono due tubi sigillati oltre a quelli che vanno al condensatore), e da quello che ho 
capito non esiste un attacco SAE per gli attacchi rapidi (scusa il giro di parole).
Giulia

 esiste un attacco SAE per gli attacchi rapidi (scusa il giro di parole).
Sul compressore, non esiste il terzo tubo (crimpato e saldato ) ?
Io ne ho uno simile,marca wega clima, ma li fa la ariagel, che ha il  
tubetto con gia' su la valvola di servizio.
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================

 Pero no so dove saldare la prima (dal motore escono due tubi sigillati oltre a quelli che vanno al condensatore)
Premetto che non conosco quel particolare condizionatore ma la quasi
totalita' dei compressori ermetici a boccia per refrigerazione e'
dotata di 3 tubi: due di bassa pressione (cioe' collegati con
l'interno della boccia) e uno di alta pressione (cioe' collegato con
la testa del cilindro compressore); il tubo piu' grosso e' sempre uno
dei due di bassa pressione poiche' a pressione bassa il flusso in
centimetri cubi e' maggiore, ed e' posto sullo stesso piano
orizzontale dell'altro tubo di bassa pressione che e' pero' piu'
sottile in quanto e' un tubo di servizio, dal quale in genere viene
solamente effettuata la carica del gas e che viene poi sigillato; il
tubo di alta pressione e' posto su un piano orizzontale diverso, che
puo' essere indifferentemente piu' alto o piu' basso di quello dove
sono posti i due tubi di bassa pressione. In tutti i compressori coi
quali ho avuto a che fare una sola volta questa regola non e' stata
rispettata. Esistono anche compressori con altri due tubi nella parte
piu' bassa della boccia (la coppa) che servono per il raffreddamento
dell'olio pero' possono essere lasciati indifferentemente aperti o
sigillati se non utilizzati. Per ricaricare la valvola va saldata al
tubo di bassa pressione; occorre pero' estrarne svitandolo prima il
percussore, che va riavvitato dopo la saldatura, a valvola
raffreddata.


se non c'� l'attacco di servizio o tagli gli attacchi rapidi e gli fai 
le cartelle..tanto i rubinetti dell'unit� esterna sono sempre gli stessi 
oppure ancora si crea una presa di servizio sul tubo del gas
presa di servizio saldata mica quella roba che fora quando 
stringi..quelli sono per recuperare il gas ma non da lasciare in eterno
volendo si pu� anche ricaricare solo l'unit� esterna come se fosse in 
fabbrica e poi riattaccare i tubi
comunque sti sistemi con attacchi rapidi non valgono un tubo ..tutta 
roba che perde
non servono a nulla..
chiama un frigorista vero..mica sti tecnici del menga che 
siautoproclamano tecnici e non sanno mettere il gas in un clima solo 
perch� c'� una situazione leggermente diversa

purtroppo lo posseggo e mi sto convincendo che forse � meglio cambiarlo e 
risolvo alla radice il problema.
grazie a tutti
"MariaStella"  ha scritto nel messaggio 
news:4e10163b$0$15665$4faf...@reader2.news.tin.it...



Il problema e' che i tubi sono 4, due vanno alla condensante e due sono mozzati e sigillati,
su uno di questi due braserei debolmente la valvola ma devo beccare quello della bassa, forse l'idea di tenere conto delle altezze
puo' funzionare, inoltre ricordo che parliamo di condizionatori split portatili (il compressore e' nell' unita' interna).
Giulia

 quello della bassa, forse l'idea di tenere conto delle altezze
Si, in linea di massima dovrebbe essere quello piu' basso.
Una cosa che puoi fare e' leggere marca e modello del compressore, e  
cercare il foglio d'impiego del costruttore.
Non sono tantissimi a fare compressori.



il refrigerante si puo caricare anche in fase liquida e a compressore 
fermo..ovviamente facendolo andare nel luogo giusto e con tecnica idonea
Ripeto sto clima in fabbrica ce lo hanno messo il gas e idem si puï¿œ fare 
dopo
Un vero frigorista trova almeno 3 modi diversi di caricare quel 
condizionatore..basta aprirlo e si vede subito da dove lo hanno caricato
ecco questo ï¿œ un buon test per capire chi ï¿œ capace e chi no