Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Funzionamento caldaia

Un saluto a tutti
Posto un quesito forse non semplice.
L'impianto di riscaldamento del mio appartamento si basa su una caldaia 
BERETTA CIAO che fa funzionare 7 termosifoni ed un fan-coil.
Quando il termostato ambiente fa spegnere la caldaia, il circolatore della 
stessa continua il funzionamento per circa 15 secondi. Ne consegue che i 
caloriferi continuano ad emettere calore, mentre il fan-coil dopo circa un 
minuto si spegne in quanto la ventilazione forzata raffredda rapidamente 
l'acqua contenuta nel suo radiatore e il termostato ferma la ventilazione 
dell'aria non piů calda.
Sarebbe comodo che il fan coil continuasse il piů possibile a funzionare in 
quanto č posizionato appunto nell'ambiente piů freddo; per fare ciň, il 
circolatore della caldaia dovrebbe funzionare per parecchio dopo che il 
bruciatore si č spento in  quanto l'acqua nel circuito č ancora calda.
E' possibile fare ciň? Ciň intervenire sul tempo di funzionamento del 
circolatore dopo che si č spento il bruciatore?
Grazie per la pazienza della lettura.
Saluti,
Claudio 

 circolatore dopo che si č spento il bruciatore?
Sicuramente si puo' fare, pero' ci vorra' un elettricista che veda come e'
fatto tale impianto elettrico, e farci le modifiche del caso.
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Tutto è possibile, ma non credo che risolveresti granché. Forse un 
approccio alternativo valido potrebbe essere mettere valvole 
termostatiche sui termosifoni tradizionali. Oddio, l'ho proprio buttata 
lì, eh? Mò sentiamo che cosa ne pensano i veri esperti.

 sui termosifoni tradizionali.
... per fare in modo che negli altri locali la temperatura non salga troppo 
e cosě non si fermi la caldaia.
Cambiare le valvole č una bella spesa comunque: tra una cosa e l'altra si 
puň arrivare a spendere anche 100 euri per calorifero.
E tra l'altro il mio termostato č situato a meno di un metro da un 
calorifero (che tengo quasi completamente chiuso) posto in un'altra stanza 
che raggiunge regolarmente i 25-26 gradi ugualmente.
Quindi le cose sono un po' complicate e la soluzione piů semplice mi pare 
quella di allungare il tempo di funzionamento del circolatore una volta che 
il termostato ha detto stop. 

 circolatore dopo che si è spento il bruciatore?
Probabilmente è possibile.
Nella mia caldaia, che non c'entra niente perchè è Buderus, ma immagino 
che grossomodo siano tutte simili come funzionalità, puoi programmare 
se i circolatori debbano 'vivere di vita propria' o seguire l'acqua 
calda, e se devono seguire l'acqua calda, è configurabile un tempo di 
'post-circolazione', che se ben ricordo non ha un limite preciso, ci si 
può scrivere qualunque numero (cioè, io ci ho inchiodato 10', ma nella 
casellina ci stava anche altro).
Ciao
Alberto
-- 
Dentro la mia testa
ci son più bestie che nella foresta
[Jovanotti]

 circolatore dopo che si è spento il bruciatore?
La soluzione è banale (il circolatore comandato da un relè ritardato
alla diseccitazione), ma mi sfugge la convenienza.
Il ritardo di spegnimento della ventola del fan-coil sarà piuttosto
ridotto (è funzione della quantità d' acqua in circolo, che negli impianti
moderno è piuttosto bassa), ed inoltre nel ciclo di riscaldamento
successivo si dovrà ripristinare la temperatura dell' acqua partendo
da una temperatura più bassa.
Insomma, un peggioramento del gradiente di costanza termoclimatica.
Cordialità.
                Paul

 
Ciao,
 
Claudio

 
Saluti,
Claudio

 tarabile su tempi piu' lunghi o va sostituito.
Il ritardo impostabile in questi relè (Finder e Crouzet sono le prime marche
che mi vengono in mente) varia da pochi secondi ad alcune ore.
Dentro questo range di ritardo credo troverai il valore che ti serve.
Qualsiasi elettricista potrà montartelo in pochi minuti.
In sostanza si tratta di sostituire funzionalmente al circolatore il relè
ritardato, il quale comanderà la pompa e poi, con il ritardo
alla diseccitazione impostato, provvederà allo spegnimento differito
della stessa.
Cordialità.
                 Paul

Anch'io ho un fan coil.
La ventola di quest'ultimo, però, non è comandata dal termostato 
ambiente ma da un bulbo posizionato sul radiatore.
La ventola, quindi, corre solo se lo stesso è caldo questo sia per 
sfruttare, come dici tu, il radiatore caldo anche quando il termostato 
ambiente stacca sia, in fase di partenza, per evitare di partire quando 
ancora il radiatore è freddo raffreddando l'ambiente invece di riscaldare.
Secondo me questo è il sitema più corretto perchè la ventola deve essere 
vincolata allatemperatura del radiatore ed indipendente dal termostato 
ambiente.

 ma da un bulbo posizionato sul radiatore.
Quello che chiami "bulbo" è il termostato di minima del fan coil,
che serve per l' appunto a quanto hai descritto.
Ma la ventola deve essere comandata da un termostato ambiente, che può
essere sia quello generale come uno dedicato posizionato nei
pressi del fan coil stesso (qualche volta a bordo macchina),
a meno che non ci si accontenti di comandare la ventola manualmente
con l' interruttore/selettore di velocità del fan coil stesso.
Cordialità.
                Paul

Tipo questo:
www.bimaxsnc.com/pdf/listino_verde.pdf
(pagina 9)

Ma perchè scusa "deve essere comandato dal termostato ambiente"?
Il termostato ambiente farà circolare l'acqua calda.
Quando poi questa riscalda il radiatore la ventola può sempre e comunque 
circolare.
Comunque la ventola stessa avrà un interuttore/commutatore per altri usi 
(vedi raffreddamento estivo).
Di fatto il mio fan coil è così e ti assicuro che è stato cablato così 
in fabbrica (io non ho modificato nulla).
Se ci pensi bene non c'è nessun motivo per cui la ventola debba girare 
quando l'acqua è fredda (stiamo parlando sempre di riscaldamento invernale).
Io, ad esempio, ho tre valvole di zona (comandate da altrettanti 
termostati ambiente) e quando agisco manualmente su quella del reparto 
giorno (in cui c'è il fan coil) deve comunque partire la ventola di 
quest'ultimo anche se il termostato è "staccato".
Ti assicuro che io ci abito da 10 anni in questa casa ed il fan coil 
funziona perfettamente.

 che raggiunge regolarmente i 25-26 gradi ugualmente.
SPOSTALO!!!

 funziona perfettamente.
Allora hai un fancoil o la caldaia al pelo.
Oppure il tuo termoidraulico era il mago del detentore!
Il termostato ambiente deve bloccare il fan coil quando è troppo caldo
nella stanza o farlo partire quando è freddo.
La tua "capsulina" evitera che parta se l'acqua non è a temperatura
Se, però, hai il termostato di zona nella stanza del fan coil...
Ciao
-- 
"Voglio sapere come Dio creò questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

 circolare.
Nulla vieta di adottare la soluzione di cui sopra.
In tal modo il fan coil è assimilabile ad un radiatore tradizionale.
Se invece è comandato da un termostato ambiente (sia il generale
come uno dedicato) diventa pari ad un radiatore munito di
valvola termostatica.
Cioè eegue quella che viene detta "regolazione di punto", che è
migliore e più accurata della precedente.

 migliore e più accurata della precedente.
Scusa il messaggio interrotto.
Aggiungo:
Con questo sistema si sfrutta anche la proprietà che hanno i fan coil
di cedere calore anche a ventola spenta sino a quando ovviamente
la batteria è attraversata dall' acqua calda mantenuta in circolo.
Una batteria da, poniamo, 3.000 Kcal/h, a ventola spenta darà
circa 500-800 Kcal/h, realizzando in tal modo una termoregolazione
modulata su due scalini. Il che contribuisce all' uniformitità del
gradiente termico ambientale.
E' il sistema tipico e comunemente usato sui fan coil, dove
addirittura è prassi comandare la ventola con un termostato
dedicato a bordo macchina, uno per ciascun fan coil.
Cordialità.
                 Paul
P.S.: Se posso, una domanda : il tuo nick "sesule" è per caso
         un termine dialettale per il vocabolo italiano "falcetto" ?

          un termine dialettale per il vocabolo italiano "falcetto" ?
mago!

Scusa ho sbagliato.
E' la traduzione al vocabolo Italiano "roncola" in un'altra Lingua.

 E' la traduzione al vocabolo Italiano "roncola" in un'altra Lingua.
Non é la roncola ma il falcetto o falce messoria come ha detto Paul

 Non é la roncola ma il falcetto o falce messoria come ha detto Paul
Come ulteriore conferma:
http://www.panoramio.com/photo/10083046
-- 
Fabbrogiovanni 

Scusate, avete ragione, ma mi interessava solo risaltare il concetto di 
"Lingua" e non "Dialetto".
Come da Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 art.2
mandi