Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Consiglio su ventilatore caldaia....

Ciao, innnzi tutto spiego l'antefatto:
Prima dell'inverno ho sostituito i cuscinetti al ventilatore della caldaia
(erano diventati rumorosi), tutto bene fino a quando la temperatura esterna
non e' scesa troppo, a quel punto mi sono reso conto che l'acqua sanitaria
non raggiungeva la temperatura giusta e che per fare la doccia calda dovevo
usare solo la calda e chiudere un po il miscelatore, visto che aveva sempre
funzionato bene ho pensato che sostituendo i cuscinetti fosse aumentata la
velocita' e che l'aria che passava nella camera di combustione era diventata
troppa portando via molto piu' calore del necessario.
Altra premessa: il condotto di aspirazione dell'aria e' lungo 70 cm con una
curva a 90 gradi.
Detto questo, ho pensato di chiudere un po l'aspirazione dell'aria in modo
da farne circolare di meno, naturalmente sempre badando che la fiamma
rimanga del suo bel colore azzurro, sono arrivato a chiuderne la meta' della
superfice al che la situazione e' tornata alla normalita', acqua caldissima
che tocca miscelarla con la fredda.
Il consiglio che chiedo e':
e' meglio variare la velocita' del ventilatore in modo che l'aria circola
piu' lentamente lasciando completamente aperta l'aspirazione oppure e'
meglio lasciare chiusa per meta' l'aspirazione e mantenere la velocita' come
in origine?
Un altro pensiero che mi si e' insinuato nella testa e' che le caldaie
possono funzionare fino ad una massima lunghezza della linea di aspirazione
che, dipende dalla caldaia, arriva anche a 7-8 metri senza considerare le
curve che portano via 1 metro la 90 gradi e 50 cm la 45 gradi, quindi nel
mio caso sarei proprio nelle condizioni migliori per le perdite di carico
per cui la portata dell'aria dovrebbe essere vicino a valori massimi da qui
la pensata di fare passare meno aria in modo da disperdere meno calore
(sempre verificando che la fiamma bruci bene).
Aspetto commenti e consigli.
Saluti da Drizzt.

 Aspetto commenti e consigli.
L'unico consiglio serio e quello di far intervenire un tecnico 
qualificato, tutto quello che hai scritto (Aumento della velocità della 
ventola perché hai sostituito i cuscinetti) non ha niente a che fare con 
il tuo problema.
Se togli Ossigeno aumenta il Monossido di carbonio, se ce ne troppo 
diminuisce il rendimento.... ci vuole un analizzatore di combustione non 
puoi fare una regolazione ad occhio..
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.

 by kandinsky62
Ciao, tutto il mio ragionamento parte dal presupposto che l'ossigeno che 
entra e' troppo e questo in base al fatto che, aumentando i giri della 
ventola, l'aria che entra e' maggiore anche per il fatto che la linea di 
aspirazione e' cortissima quindi perdite di carico minime, chiudendo 
l'aspirazione dovrebbe migliorare il rapporto aria/gas e siccome l'ossigeno 
bruciato dalla fiamma e' una costante, se non vado errato ci vogliono 10 
parti di aria per ogni parte di metano, probabilmente facendo questo si 
migliora la resa della caldaia.
Il fatto che la fiamma abbia il suo bel colore che deve avere e che la 
temperatura dello scambiatore sia aumentata mi fa pensare che la mia teoria 
sia giusta.
Comunque mi sono ripromesso ti fare un esperimento col tecnico quando verra' 
a fare la pulizia annuale, visto la sua solita disponibilita' credo che mi 
fara una misura con  e una misura senza strozzatura.... vedremo il responso, 
nel frattempo tengo d'occhio la camera di combustione per vedere che non si 
sporchi piu' del dovuto.
Saluti da Drizzt.
ps: com'e' andata con l'amico che doveva sostituire la pompa?