Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il mistero della cucina

Premetto che si tratta di un problema di riscaldamento. Così non vi 
aspettate chissà cosa....
Nessuno riesce a risolvere il problema del riscaldamento in cucina: come in 
tutta la casa anche lì c'è l'impianto sotto il pavimento. Il termostato è ad 
altezza 'normale' e in apparenza tutto è apposto. Solo che non scalda. Il 
termostato è a 30° e il pavimento è freddo giorno e notte, salvo qualche 
sporadica accensione, che lo fa sentire appena tiepido.
E' vero, la cucina ha il camino e quindi potrebbe essere questa la causa del 
freddo... Però il pavimento dovrebbe essere caldo cmq, indipendentemente che 
la stanza si scaldi. O no? L'idraulico e l'elettricista hanno verificato 
l'impianto e sembra tutto ok. Abbiamo provato a tener accesi gli altri 
termostati e spento quello della cucina per verificare che non vi fosse 
qualche inversione, ma non cambia nulla. Avete qualche idea? Noi non 
sappiamo + come fare....
ciao e grazie
didy 

 indipendentemente che la stanza si scaldi.
Se hai un termostato per ogni locale, ed in cucina c'č un camino acceso, a 
me sembra ovvio che il radiatore non scaldi.
Cos'č che mi sfugge?
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed
"La potenza č nulla senza cotenna" 

Hai già provato a fare un cavallotto sul termostato ( leggi tenerlo forzato 
in chiusura ) e vedere se il riscaldamento funziona ? ,seconda prova stessa 
cosa da fare ma direttamente dove arrivano i fili del termostato ( leggi 
valvola o che altro) così elimini anche la possibilità di un interruzzione 
sulla linea tra il t.a. ed il comando.  N.B."" il cavallotto è indicativo 
magari il termostato manda fuori una tensione e non chiude un contatto ""
Ciao.
Bruno 

 la stanza si scaldi. O no? 
   No perche' se la stanza e' calda non c'e' motivo che si *SURRISCALDI* 
   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

    ciaofelix:-)
Ma non č che forse intende dire che il camino con la sua canna fumaria
"asporta" l'aria. Didy dice :
"" E' vero, la cucina ha il camino e quindi potrebbe essere questa la causa
del freddo...""
O forse č proprio da intendere :
1) camino funzionante e riscaldante
2) presenza nel locale della valvola Termostato.
3) la suddetta valvola non si apre perchč ovviamente la temperatura c'č,
dato il camino, e cosě le serpentine sotto il pavimento restano fredde
(pavimento compreso).
Se fosse cosě, mi sembra oltre che ovvio, regolare.
... o mi perso qualcosa per strada ??

 ... o mi perso qualcosa per strada ??
Si qui, mi SONO decisamente perso qualcosa per strada.

 Si qui, mi SONO decisamente perso qualcosa per strada.
      Domani, Didy, al risveglio ce lo dira'!! :-)


 -- 
eh.... non ho scritto che il camino č spento, scusa > : )
ciao
didy 

 ha scritto nel messaggio 
news:EYhCd.624103$35.25...@news4.tin.it...

idralico ed elettricista hanno trappolato con le valvole... non so se ci 
abbiano fatto cavallotto... che significa, poi? > : )
ciao
didy 


che stupida... scritto come ho scritto io, si poteva evincere che il camino 
fosse acceso... io intendevo che logiacamente, per via del camino poteva 
esserci + freddo nella stanza, in quanto è un'apertura...
ciao
didy 


esattamente, cosě intendevo.... Quindi il termostato recepisce il freddo e 
dovrebbe commandare continuamente il ruiscaldamento da terra. Cosa che non 
č: il pavimento č gelido. Solo raramente, non si sa pechč, si 
intiepidisce...
ciao
didy 


grrrrrrrrr 'stamane mi son svegliata tardi... alle 7. Per me è una gran 
rottura.
didy 

 abbiano fatto cavallotto... che significa, poi? > : )
In modo generale e semplificato:
Il termostato ha dentro un interruttore che si apre o chiude in automatico 
col variare della temperatura ambiente e dice alla caldaia di accendersi o
spegnersi.
Se l'elettricista (tu meglio che lasci stare, potresti fare danni o farti 
male :-) mette un pezzettino di filo collegato ai due poli in modo che il 
suddetto interruttore sia sempre chiuso..... ecco fatto il cavallotto, detto 
anche ponticello.
Nel tuo caso visto che dici che idraulico ed elettricista hanno già 
armeggiato con le elettrovalvole ma il pavimento si riscalda  in modo 
anomalo e saltuariamente si potrebbe pensare anche a un intoppo meccanico, 
un sassolino di forma irregolare finito nel circuito, a seconda di come si 
muove e si impunta l'acqua passa/non passa.
Fabbrogiovanni.

 altezza 'normale' e in apparenza tutto è apposto. Solo che non scalda [...]
Non sarà che il circuito è sbilanciato??? Se ho ben capito hai il 
riscaldamento con serpentine a pavimento: se in bagno hai 30 metri di 
serpentina, e in cucina 150 metri, la resistenza al passaggio dell'acqua 
della seconda serpentina è molto maggiore, e l'acqua privilegerà la 
prima via. Per questo, prima di inserire termostati di zona  (che 
controllano la  temperatura agendo sulla portata) si deve procedere al 
"bilanciamento" dei circuiti, modificandone la resistenza idraulica 
tramite apposite valvole regolabili. Per fare questo servono lo schema 
generale dell'impianto con le misure di tutte le serpentine, e gli 
abachi di calcolo. L'idraulico che ha smanettato è lo stesso che aveva 
installato l'impianto? Ciao, e non prendere freddo...
SJ

grrrrrrrrr 'stamane mi son svegliata tardi... alle 7.
Alle 7 č tardi?
Ma io alle sette non ho ancora finito il primo sonno.
Va bene che per 11 anni mi sono alzato alle 4,30 per poter lavorrae con
calma senza telefono e rotture varie e poi mandare via gli operai con i
programmi fatti e ferificati, ma ora prima delle 8,30-9 i mie piedini
nonescono dal letto,manco a tirarli fuori a mano.  ;-))
--
Ciao
Insubrico = Diego
http://www.banti.net
ICQ 32090712
“Č giusto che i giovani siano vanitori, ma non c’č bisogno che siano
imbecilli.”
Godfrey H. Hardy – Apologia di un matematico

esserci + freddo nella stanza, in quanto è un'apertura...
Ma ilcamino non ha la serrandola per regolarne il tiraggio? chiudila
completamente e guarda come regisce il termostato.
Poi hai freddo solo il pavimento o il locale nel suo assieme è freddo?
Perchè se il locale è caldo, diciamo dal culo in su, prova a d abbassare il
termostato e vedi che capita.
--
Ciao
Insubrico = Diego
ICQ 32090712
L'astemio: un debole che cede alla tentazione di negarsi un piacere.
(A.Bierce)


ma tu non sei mica una casalinga > : )
ciao
didy 


Woody Allen, noto pessimista, diceva:
mi piacerebbe raccontarvi una cosa positiva, ma non ci riesco,
fa niente se ve ne racconto 2 di negative ?
O e' l'elettrovalvola di zona guasta o i tubi sono tappati.
Spera per la prima.
ciao

Spera per la prima.
Quoto, nonostante gli smanettamenti di idraulico ed elettricista direi
che non han fatto tutte le prove necessarie o avendole fatte ed avendo
capito che è la seconda ipotesi, han fdetto che tutto è ok... 
Certo che se è la seconda è un bel casino, per priam cosa occorrerebbe
partendo dalla valvola eseguire una ispezione ottica dei tubi, so che
li fanno per quelli idraulici e fognari quindi credo pure per il
riscaldamento, se c'è una strozzatura o dello sporco lo si scopre
subito... resta da vedere se didy ha già saldato o meno quei lavori,
nel pecondo caso si daranno da fare in fretta.. altrimenti tocca
aiutarli con l'avvocato.
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
http://www.lacollinaincantata.it
 - 
lacollina...@despammed.com
Personal: 
http://www.40annibuttati.it/

 ciao
Posso mettere a disposizione un Hilti TE 504 per *tirare su il pavimento* ?
Fabbrogiovanni.
ps: e pensare che proprio pochi giorni fa la Didy aveva scritto che ormai la 
casa era finita e gli omaccioni del NG non le servivano più:-( 


no no, per fotuna dobbiamo ancora saldare una buona quota all'impresa...
però è una seccatura gigantesca....
ciao
didy 

 la casa era finita e gli omaccioni del NG non le servivano più:-(
era per scaramanzia > : )
Cmq me ne inventerei, pur aver necessità di frequentare qs NG : )
ciao
didy 

però è una seccatura gigantesca....
Vedi il lato positivo. Puoi sempre ripensare al disgno e colore delle
piastrelle della cucina :)


ma tu non sei mica una casalinga > : )
C'hai ragione, sono un caslingo non monomaniacale; ionon ho dichiarato la
jihad alla polvere e non amo la casa che sembra un'esposizione di mobili;
quando mia moglie cede agli attacchi di dobbiamo-mettere-in-ordine lalascio
fare e magari l'aiuto anche,ma poi il pomeriggio chiamo a casa le nipotine,
ma basterebbe la sola Gaia, che tra l'altro oggi invecchia raggiungendo al
veneranda età di 5 anni, per avere alla sera la casa come piace a me, con i
segni evidenti del vivere.
--
Ciao
Insu
ICQ 32090712
Non ti curar di loro,
ma guarda e passa.
Poi se non li hai stirati bene, 
metti la retro e ripassa.
Citazione

A bruciapelo: usi la planetaria?
Quella della Krups, che mi va benissimo per gli impasti del pane e della
psta che poi tiro con la marcato elettrica.
Non c'entra niente, ma l'altrasera ho fatto un'orata che m'hanno garantita
pescata e pagata 40€/kg e stasera un rombo, anche'esso pescato, che ho
pagato 20€/kg, non c'č paragone, il rombo č 1000 volte piů buono dell'orata;
da oggi in poi solo OrateFratres, per me Rombo, scorfano, gallinella,
mormora, pagello, triglione, sarde, seppie.
