Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito elettrico

nella mia cucina gli elettrodomestici sono comandati da un interruttore 
bipolare.  se volessi aggiungere una lampada di segnalazione tipo 
questa:
http://www.professionisti.bticino.it/web/catalog/online/articledetails.do?articleId=IT_BTI_ARTC1000008150&menu=civilinstallation
come potrei collegarla in modo che quando l'elettrodomestico è spento 
si accende il rosso, e  quando è acceso si accende il verde?
spero che sono riuscito a spiegarmi bene
ciao grazie

 spero che sono riuscito a spiegarmi bene
la parte facile è fare accendere la luce rossa quando l'interruttore è 
acceso: basta collegare i due capi della lampadina spia ai due morsetti in 
uscita dell'interruttore bipolare...
per l'altra parte non vedo una soluzione 'semplice'... 

 per l'altra parte non vedo una soluzione 'semplice'...
ti ringrazio per la risposta, immagginavo che non fosse facile.
penso che sicuramente ci sia una soluzione ma che sicuramente sarà 
complicata e costosa.
ciao

 complicata e costosa.
Invece è semplice ed economica.
Soluzione 1: sostituire l'interruttore con un deviatore. Ad un morsetto
prese e luce rossa, all'altro luce verde.
Soluzione 2: comandare tramite l'interruttore presente un relais che
accenda la luce vende quando non è eccitato.
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

"martino" <x@x> ha scritto nel messaggio 
news:4c6ae2e2$0$40290$4faf...@reader2.news.tin.it...

Una lampada al neon collegata in parallelo ad un contatto dell'interruttore 

"martino" <x@x> ha scritto nel messaggio 
news:4c6ae2e2$0$40290$4faf...@reader2.news.tin.it...

sostituire l' interruttore con invertitore bipolare
Ciao 
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5374 (20100817) __________
The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com

 Una lampada al neon collegata in parallelo ad un contatto dell'interruttore
L'interruttore è bipolare. Alla lampadina mancherebbe il neutro (o la
fase, a seconda del contatto) per potersi accendere. Nel caso,
andrebbero usate due lampadine al neon da 110V messe su entrambi i
contatti.
In ogni caso, bisognerebbe vedere se i carichi sono sempre collegati
ed "accesi" altrimenti il circuito rimarrebbe comunque aperto.

 sostituire l' interruttore con invertitore bipolare
Basterebbe anche un deviatore, ma non ne conosco di bipolari per le
serie civili normalmente diffuse...

 accenda la luce vende quando non è eccitato.
Non mi piaccino i relè eccitati 365/365 scaldano, buttano via energià e 
rischi che si incollino i contatti (questo meno ma può capitare)
ciao
Rusty 

 Non mi piaccino i relè eccitati 365/365
Nemmeno a me, per questo è la soluzione 2 e non la 1 ;-)
Ad ogni modo il relais sarebbe eccitato solo quando l'interruttore è
acceso.


 
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5376 (20100818) __________


>
secondo me ci/vi stiamo/ate dimenticando che martino nella sua cucina ha uno 
di quegli interruttori bipolari da 16A per comandare la presa degli 
elettrodomestici e non mi paiono convenienti i consigli di sostituirlo con 
un deviatore previsto per comandare le lampade...
io penso che sia meglio indirizzarlo verso una modifica semplice e 
fattibile, che non pregiudica la sicurezza, di accontentarsi di una sola 
spia rossa ( rinunciando alla verde ) per sapere quando gli 
elettrodomenstici sono in tensione... 

 acceso.
se č il bipolare della cucina con sotto il frigorifero praticamente 
sempre:-)
ciao
Rusty 

Con un teleruttore risolvi tutto. Cerca su google e vedrai anche gli schemi. 
se hai difficoltà ti posso mandare lo schema via email
Ciao
"martino" <x@x> ha scritto nel messaggio 
news:4c6ac75c$0$40288$4faf...@reader2.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:4c6d2924$0$30893$5fc...@news.tiscali.it...
