Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perche il cop/eer  non migliora all aumentare della taglia dei condizionatori domestici ?

Ciao,
stavo guardando il catalogo daikin e ho notato che il cop e l'eer diminuiscono all aumentare della taglia
del condizionatore a parita' di serie, a naso avrei detto il contrario,  secondo voi perche' ?
Io ipotizzo che forse i tubi o le unita' radianti rimangono le stesse ed aumenta solo la potenza del 
compressore anche se non sono sicura di cio'....
Giulia

 ha scritto nel messaggio 
news:4e12d171$0$44202$4faf...@reader1.news.tin.it...

la tua ipotesi è esatta, il fascio tubiero spesso è identico per diverse 
taglie della stessa serie, a volte semplicemente manca qualche tubo nelle 
batterie interna e/o esterna nelle taglie minori.
anche ventole, dimensioni e quindi portata d'aria rimangono le stesse invece 
di salire con la potenza dà gestire.
identico motivo per cui le macchine senza unità esterna rendono poco e a 
questo non c'è soluzione, a meno di allargare dimensioni di macchina e 
condotti dall'esterno (i famosi 2 buchi) per avere na stessa portata d'aria 
delle interne con ventole enormi e velocità dà turbina... 

 per avere na stessa portata d'aria
"la" stessa portata, chiedo scusa. 


a parte te ti consiglio di cambiare marca
il perchè non ha motivazioni tecniche ma meramente 
costruttive..abbondare con le superfici scambiatrici su piccole potenze 
è abbastanza economico e le dimensioni non crescono molto mentre sulle 
unità di potenza maggiore la cosa si sente di + come ingombri e costi

 a parte te ti consiglio di cambiare marca
Hai qualche consiglio sui 6Kw di raffreddamento  con eer tra 3 e 4 (meglio 4!)...


 (meglio 4!)...
ma cosa è un singolo?? cassetta canalizzato o come?


cosa hai da rotflare?? cosa sei uno di quelli che pensano che il 
DAIKKKKKKIN sia il meglio??
è una buona marca per carità ma è ampiamente sovrastimato..non sono ai 
veritici come prestazioni..hanno una elettronica inferiore ad 
altri...si gusastano + di altri marchi prestigiosi e hanno i ricambi + cari

MariaStella ha scritto:

Singolo split


... ho trovato questo ...
http://www.panasonic.it/html/it_IT/Prodotti/Soluzioni+residenziali+per+la+casa/Standard+da+parete+inverter/KIT-RE18-JKE-1/Caratteristiche/4946274/index.html?trackInfo=true
 

 Singolo split
modello con unitï¿œ a parete standard MITSUBISHI ELECTRIC linea 
commerciale  set PKZ-RP60KAL composto da unitï¿œ inerna PKA-RP60KAL e 
unitï¿œ esterna PUHZ-RP60VHA4
Resa 6 kw in raffrescamento  con EER di 3,9 resa a caldo 7 kw con COP 
3,98 funzionamento a freddo anche con -15 esterni quindi idoneo per 
raffreddamento di centri di calcolo etc..altro che la line superinverter 
della daikin che in + ha le unitï¿œ esterne che ragliano come somari 
quando cambiano regime di rotazione!!!!


Stavo guardando il 24000 e piu' o meno siamo li (secondo me i tubi standard da 1/4 sono il limite in questi 
casi ...

 daikin che in + ha le unitï¿œ esterne che ragliano come somari quando cambiano regime di rotazione!!!!
Bello ma ho la sensazione che richieda tubi piu' grossi di qeulli che ho in predisposizione (si esistono 
adattatori ma immagino l'effetto!!)....
Giulia


ma che tubi hai?? scusa ma se vuoi una macchina cosï¿œ potente ti servono 
anche i tubi idonei

> ma che tubi hai??
Bella domanda .... dopo prendo il calibro e verifico , pensavo che fino a 24000 usassero tutti gli stessi tubi,invece la soglia e' 
18000 (5Kw)....
Giulia

 gusastano + di altri marchi prestigiosi e hanno i ricambi + cari
Concordeo su tutto.