Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: presa d'aria locale caldaia

Ho una caldaia di quelle con camino solo per gli scarichi, non è a tenuta
stagna, e ho sentito che, e questo vale anche per la ccina dove ho fornelli,
bisognerebbe creare dei fori nei muri in base alle dimensioni della stanza e
al numero di fornelli/ o caldaia per avere una presa d'aria con l'esterno.
Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi o spedirmi dove posso trovare questa
norma e le tabelle per fare il foro, e se è proprio obbligatorio, perchè per
la caldaia non avrei problemi ma per la cucina non me la sento di forare,
sia per motivi estetici che per via della dispersione di caldo che si
avrebbe.
Ringrazio per tutti i chiarimenti.
    Alberto C.
email. -alb...@bresciaonline.it-

 avrebbe.
      Le cappe della cucina a gas devono comunicare con l'esterno,ed e'
sufficiente per le norme relative.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 norma e le tabelle per fare il foro, e se è proprio obbligatorio
La materia è regolamentata dalla Norma UNI-CIG 7129 par. 4,
trasformata in legge con D.M. 21.04. 93.
Come hai intuito, il caso della caldaia e dei fornelli da cucina è diverso.
Questi ultimi fannio parte dei cosiddetti "apparecchi di tipo "A", cioè
apparecchiature di piccola potenzialità a funzionamento discontinuo,
senza scarico esterno dei fumi di combustione.
Le caldaie non a camera stagna invece sono "apparecchi di tipo "B",
cioè a camera di combustione aperta e previsti per essere collegati
ad un condotto di evacuazione dei fumi combusti  tramite una canna
fumaria o, in certi casi, anche tramite un condotto attaversante le pareti
verso uno spazio a cielo libero.
Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo A, il locale in cui vengono
installati deve avere almeno due aperture praticate sul murio verso
l' esterno, una per il prelievo di aria comburente ed una per lo scarico
dei fumi combusti.
La sezione di ciascuna apertura non deve mai essere inferiore
a 100 cmq.
Quella di prelievo deve essere il più possibile vicina al pavimento,
mentre quella di scarico dei gas combusti deve essere situata nella
parte alta della parete.
Non è ammessa la ventilazione indiretta.
Se l' apparecchio di tipo A è un piano di cottura, bisogna inoltre
distinguere se è provvisto di termocoppie di sicurezza o meno.
Se non lo è, la superficie dell' apertura di scarico và aumentata
a 200 cmq.
Se l' alimentazione del piano di cottura è a gas GPL, l'apertura
superiore di evacuazione fumi può essere omessa se sostituita
da idonea cappa aspirante. In tal caso, però, se la cappa
aspirante è provvista di tiraggio forzato, la sezione dell' apertura
inferiore di aspirazione deve essere maggiorata in funzione
della portata d' aria dell' elettroventilatore.
Per gli apparecchi di tipo B, invece (quelli di cui fa parte la tua
caldaietta), la sezione dell' apertura di ventilazione deve essere
pari a 6 cmq per ogni KW di potenza termica insatallata, con
un minimo di 100 cmq.
Anche qui l' apertura deve essere praticata in basso, protetta
e non ostruibile.
Non è ammessa l' installazione di caldaie di tipo B nei locali
adibiti a camera da letto, e nei bagni solo in certi casi.
Cordialità.
             Paul

 sufficiente per le norme relative.
Scusa Felix se contesto ancora una volta una delle tue cazzate,
ma siccome la richiesta di "Alberto" involve problemi di sicurezza
impiantistica, e sono in molti a leggere questo NG, è bene non
dare informazioni che sono tanto tranquillizzanti quanto non veritiere.
Potrebbero, se seguite,  avere delle conseguenze molto spiacevoli.
Leggi la mia risposta al post di "Alberto".
Cordialità.
               Paul

 Scusa Felix se contesto ancora una volta
 una delle tue cazzate,
     Veramente un'anno fa hai scritto che avevo detto una c@@@@@a,te ne ho
     chiesto il motivo e non hai risposto.................................
     "Ancora una volta una delle tue"...... sembrerebbe che per te dire
sciocchezze, sia il mio passatempo
     preferito,ma le E-mail private che ricevo,come pure i post, sia da
questo Ng che da al-
     tri gruppi,fortunatamente, mi convincono che non e' cosi'.
     Per le scuse non ci sono problemi,mi sento come un vecchio leone..
     non mi curo nemmeno piu' di scacciare le mosche.
 
     Ma veniamo all'oggetto:
 
     Alberto oltre a varie ha scritto questo ed ho risposto a questo.
 
la caldaia non avrei problemi ma per la cucina non me la sento di forare,
sia per motivi estetici che per via della dispersione di caldo che si
avrebbe.
     Io ho risposto cosi'!
     Le cappe della cucina a gas devono comunicare con l'esterno,ed e'
sufficiente per le norme relative
     Tu hai risposto cosi'!
Se l' alimentazione del piano di cottura è a gas GPL, l'apertura
superiore di evacuazione fumi può essere omessa se sostituita
da idonea cappa aspirante. In tal caso, però, se la cappa
aspirante è provvista di tiraggio forzato, la sezione dell' apertura
inferiore di aspirazione deve essere maggiorata in funzione
della portata d' aria dell' elettroventilatore.
      Un disciplinare dell ASIS recita cosi'!
6.1 apparecchi di cottura
Gli appartecchi di cottura dei cibi devono scaricare i prodotti della
combustione in apposite cappe che comunque devono essere collegate a
condotti specificamente dedicati, oppure scaricare direttamente
all'esterno (a parete). Nei condotti dove scaricano le cappe delgli
apparecchi di cottura non è consentito convogliare lo scarico di qualsiasi
altro apparecchio. In alternativa allo scarico per mezzo della cappa è
consentito adottare uno dei requisiti specificati in 5.3, che recita:
5.3 
Nei locali in cui sono installati solo apparecchi di cottura privi della
cappa per lo scarico dei prodotti della combustione (punto 6.1),
l'aerazione del locale si ritiene soddisfatta in presenza di almeno uno
dei seguenti requisiti:
        Ciaofelix:-) 


 sciocchezze, sia il mio passatempo preferito
Non ho detto che sia il tuo passatempo preferito.
Ho specificato che la risposta che hai dato ad "Alberto" era una cazzata,
tanto più grave in quanto involveva problemi di sicurezza domestica.
Dovresti sapere che gli incidenti in ambito domestico in Italia
superano di gran lunga quelli occorrenti negli ambienti di lavoro.
Vedi, tu sei gentile, molto disponibile, ma credo che il  bisogno di
protagonismo ti induca ad estendere ad altri campi, che non conosci
bene, la tua indubbia capacità in settori specifici.
In questo non c' è nulla di male, e noi tutti abbracciamo volentieri
i più disparati argomenti collaborando a diversificare le risposte.
I più accorti, o i più precisi,  magari aggiungendo un "secondo me...".
Ma dare informazioni palesemente errate, in un campo quale è
la sicurezza domestica, rispondendo a specifiche richieste formulate
nell' ambito dell' idoneità dell' impiantistica gas, è molto grave.
Sicuramente peggio che non dare alcuna risposta.
In buona sostanza, affermare che in una cucina dove c' è un fornello
a gas è sufficiente installare una cappa comunicante con l' esterno
per essere a norma di legge, è una cazzata.
Lo è perchè è falso, perchè induce ad una tranquillità che non c' è,
perchè potrebbe avere gravi conseguenze, perchè potrebbe essere
un' ambigua pezza d' appoggio per eventuali contenziosi, ecc.ecc.
Tanto più che l' errato messaggio viene letto non solamente dal
diretto interessato che ha promosso la domanda, ma da molta altra
gente, replicando a dismisura l' errore.
Ho cercato di spiegare ad "Alberto" che le variabili sono molte :
- tipo di gas (GPL o gas di rete)
- tipo di fornelli (con o meno termocoppie di sicurezza)
- tipo di estrazione dei fumi (se naturale o forzata)
- tipo di ventilazione (diretta od indiretta)
Non entro quindi nel merito delle pezze d' appoggio che citi in
materia, le quali degli argomenti di cui sopra non fanno neppure cenno,
in quanto (a parer mio...) sono pretestuose per avvalorare una risposta
che era meglio tu non avessi data.
Quanto sopra allo solo scopo di mantenere a livelli accettabili
di affidabilità il nostro NG, che,  presumo, stiano a cuore anche a te.
Cordialità.
              Paul

 bene, la tua indubbia capacità in settori specifici.
        Valutazioni di questo tipo,ad una persona che non conosci mi sembra
      decisamente azzardato,anch'io ho idee sulla personalita' di alcuni
      personaggi del NG ma da qui ad esternarle ce ne passa.
        Vedi Paul,solo qualche giorno fa ho affermato che la differenza
       di foratura degli ugelli deriva dalla pressione del gas relativo,
        non era una mia invenzione,qualcuno a cui credevo me lo aveva
detto,
       tu garbatamente mi hai spiegato che per un certo *indice di Wobbe*
       il motivo era ben diverso,ti ho ringraziato.
        Continuamo cosi' grazie!
        ciaofelix:-)
