Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: NG su condizionatori  frigoriferi

Ciao ng
sapete di gruppi di discussione che trattino questi argomenti?
Danki ver. 

 sapete di gruppi di discussione che trattino questi argomenti?
purtroppo no.
Pero' qui se ne parla parecchio .
Hai un problema specifico o era per interesse generale ?
Nel primo caso, prova a dire
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 sapete di gruppi di discussione che trattino questi argomenti?
Per i condizionatori puoi provare free.it.mestieri.idraulici, ma e' poco 
frequentato.
Dipende poi dalle domande che devi fare: puoi provare su questo ng, ci sono 
molti esperti. 

 ha scritto nel messaggio 
news:48b935df$0$1093$4faf...@reader1.news.tin.it...


 3 ante , risultato...... non funziona.
ok ... iniziamo.
- Tipo di impianto
- evaporatore sostituito ... identico ? equivalente ?
- circuito del gas ok ?


 ha scritto nel messaggio 
news:g9c3no$mbn$1...@tdi.cu.mi.it...


 ....poi .... scatta il clipson!
La corrente che assorbe il compressore, misurata con l'amperometrica, 
corrisponde a quella giusta oppure sta assorbendo di piu' ?


 ha scritto nel messaggio 
news:g9c7l9$p0e$2...@tdi.cu.mi.it...


probabilmente il klixon è scattato perchè l'evaporatore nuovo ha una 
capacità superiore al vecchio e unito al fatto che sei partito da caldo 
chiaramente il carico del compressore è ulteriormente aumentato
Se è così puoi aumentare il surriscaldamento così sfrutti meno l'evaporatore 
ma bisogna vedere se hai una termostatica col surriscaldamento regolabile 
oppure devi ridurre i giri della ventola
Comunque dici che ha due ventole se non ho capito male..rifai la partenza 
con una sola accesa..se funziona e non scatta il klixon hai individuato la 
causa
Comunque una bella controllatina a pressioni surriscaldamento e subcooling 
permette di capire la situazione
Per l'umidità guarda l'apposito indicatore e semmai sostituisce il filtro 
disidratatore
Senza gas si scalda si l'avvolgimento ma c'è il klixon ma sopratutto la 
parte meccanica che rischia di grippare..ma il tuo compressore è in forma 
anche da un pto di vista meccanico visto quanto racconti
La valvola di espansione termostatica puoi cambiarla..ovviamente con una di 
capacità idonea
E' ad equalizzazione interna o esterna??
cosa altro è presente in questo impianto?? regoalzioni varie? controllo di 
condnesazione?? 

 ha scritto nel messaggio 
news:48ba8d3f$0$1073$4faf...@reader2.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:48bae350$0$1083$4faf...@reader2.news.tin.it...


 raffreddava più!?
Possibile, ma basta controllare la spia del filtro: se segnala umidità basta 
un ottimo vuoto e sostituire il filtro, un altro buon vuoto e sei a posto 
( con l'olio minerale del compressore a R22).
Comunque darei anche una occhiata e una bella pulita al ventilatore e alla 
batteria condensante, e verificare che smaltisca bene l'aria calda.
Saluti, Ste