Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [Termosifone] Correggetemi se sbaglio

Ho casa con riscaldamento autonomo e camino.
Ho un locale a fianco casa dove *direttamente* dalla caldaia 
l'idraulico aveva collegato un termosifone. Ottima idea visto che ci 
mettiamo la biancheria ad asciugare.
 
Perï¿œ succede una cosa: quando accendo il camino il termostato, 
giustamente, non fa partire la caldaia e di conseguenza anche il 
piccolo termosifone rimane freddo.
 
Per farlo funzionare dovrei creare una zona indipendente con 
elettrovalvola e termostato. E' giusto il ragionamento?
 
Visto che chiamare ora l'idraulico per questo lavoretto ï¿œ un'opera 
inutile (si presenterebbe nel 2014, il fottuto) mi chiedevo se ï¿œ una 
modifica che posso fare da me, avendo attrezzi e manualitï¿œ.
Fortunatamente per il collegamento elettrico non c'ï¿œ problema, 
l'elettricista ï¿œ ben piï¿œ serio e puntuale.
 
Cosa mi occorre esattamente a livello idraulico?
 
 


 
Pratica, esperienza e.... manico!    :-) 
 
 

Cosa mi occorre esattamente a livello idraulico?
 
Impossibile indovinarlo se non si e' li sul posto per vedere
esattamente cosa serve, come e' fatto l'impianto, dove e come
allacciarsi ai tubi esistenti ecc.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

inutile (si presenterebbe nel 2014, il fottuto) mi chiedevo se è una 
 
E diventera' sempre peggio.
Prova a chiedere a bambini, ragazzi, studenti (qualunque eta') quanti
vorrebbero intraprendere una carriera da idraulico.
Oppure chiedi ai genitori se sarebbero felici se i loro figli
facessero cio'.
 
Pero' poi tutti a lamentarsi che l'idraulico non c'e' quando serve,
oppure chiede somme stratosferiche.


 oppure chiede somme stratosferiche.
 
Cosï¿œ come panettieri, pasticcieri, falegnami...ogni tanto sento le 
sfuriate di Oscar Giannino su Radio24
:)
 
 

 allacciarsi ai tubi esistenti ecc.
 
Per quel che si vede e per quel che mi pare c'ï¿œ un grosso tubo di 
mandata e uno di ritorno per l'acqua, che entrano in casa e vanno a 
servire le due zone della casa. Da questi tubi sono state ricavate 
delle 'T' appena prima della caldaia da cui partono due tubetti in rame 
che alimentano il termosifone.
Quando una delle due zone chiede acqua calda questa passa anche dal 
termosifone, se nessuna delle due la richiede il termosifone rimane 
freddo.
Pensavo di creare una terza mini-zona appunto.
 
 

 elettrovalvola e termostato. E' giusto il ragionamento?
 
YES, ma non è completo.
Ti serve un secondo termostato ma 2 elettrovalvole, devi intercettare anche 
la mandata verso l'impianto di casa.
Altrimenti, quando il termostato della "sala asciugo" fa partire la caldaia 
si riscalderanno  anche i termo di casa che dovrebbero stare fermi se hai il 
camino acceso.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 camino acceso.
 
Perï¿œ se ho le valvole di zona chiuse come fa a passare l'acqua calda?
Non ï¿œ il termostato di ogni zona (anzichï¿œ la caldaia) che regola/decide 
quando deve aprirsi?
Domanda da ignorante, beninteso.
 
 

 Domanda da ignorante, beninteso.
 
Supposizioni da altrettanto ignorante e non addetto ai lavori idraulici:-)
 
Ora, con impianto unico, il termostato ordina alla caldaia di 
accendersi/spegnersi.
Dopo, con due zone, ognuno dei due termostati potrà ordinare alla caldaia di 
accendersi/spegnersi e contemporaneamente invierà alla sua valvola il 
comando di aprirsi /chiudersi.
 
Quindi, ogni termostato comanda solo la sua valvola.
Alla caldaia invece possono arrivare ordini da entrambi e verranno gestiti 
in base alla situazione esistente.
Termostato A la fa accendere, caldaia si accende.
Termostato B la fa accendere, cambia nulla perchè già accesa.
Termostato A la fa spegnere, non si spegne perchè B la vuole accesa.
Anche termostato B la fa spegnere, caldaia si spegne.
 
Forse serve anche un by-pass perchè la pompa potrebbe non gradire quando 
entrambe le valvole sono chiuse.
 
PS: l'ora è tarda, considera quanto sopra solo come semplici divagazioni 
notturne.
Domani proviamo ad approfondire.
-- 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 
 
 

 Pensavo di creare una terza mini-zona appunto.
 
Mi sa proprio che l'idraulico ha allacciato il nuovo
termosifone,all'impianto dell'acqua sanitaria e non del
riscaldamento.Ciao