Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: antifurto

A completamento della E-mail di ieri.
Devo montare un antifurto perimetrale, tre sensori a tapparelle ed uno al
portone di ingresso, ed eventualmente 2/3 sensori di rilevamento presenza
all'interno.
Sapreste dirmi delle marche valide, e qualche consiglio sulla posa dei
cavi( devono passare su corrugati gia utilizzati dall'illuminazione)? So che
dovrò usare un cavo schermato a 1000 volts.
Grazie di nuovo

Elkron, Tecnoalarm, Hesa... credo siano le più diffuse sul territorio
Italiano, io installo la prima, ma conosco l'affidabilità anche delle altre
due e direi che sono equivalenti.
Per i sensori delle tapparelle in base alla mia esperienza ti consiglierei
di verificare la differenza di costo per passare a delle barriere
all'infrarosso da mettere alle finestre... costeranno di più, ma se le
finestre non sono tantissime vale certamente la pena di prenderle in
considerazione.
I sensori a fune, non mi spiego il perchè, ma mi hanno sempre dato qualche
problema di falso allarme... eppure in teoria dovrebbero essere praticamente
immuni... non me lo spiego, ma comunque li sconsiglio sempre, mi stanno
sulle palle ;-)
Considera che con le barriere puoi godere della protezione notte e giorno
anche a finestre aperte... che di questi tempi è molto utile visto che ti
entrano dalle finestre, ti svaligiano la casa, e se ne vanno, mentre tu sei
ignaro seduto in poltrona in salotto... questo se ti va bene, se ti va male
ti prendi pure delle legnate.
Per i cavi se passano con i fili elettrici devi sceglierli a doppio
isolamento, ovvero 450/750V, e ricordati di connettere a massa (il negativo
della centralina d'allarme) tutti gli schermi dei cavi.
Saluti,
Enrico.

 Enrico.
Premetto che non conosco i vari sistemi di antifurto.
Dovendo completare un rustico con opere di finitura ed impianti mi chiedevo
che cavidotti predisporre per un eventuale sistema di antifurto da
installare successivamente, considerando che si tratta di un abitazione
isolata ad un unico piano.
Ringrazio anticipatamente.
Ciao, Marco

 ha scritto nel messaggio
news:bc7ci0$4vb$2...@newsread.albacom.net...


 Ti ringrazio ancora per la tua disponibilitŕ.
Figurati, buon lavoro.
Enrico.

 isolata ad un unico piano.
Considerando che tubi e scatole costano poco io predisporrei un sensore
interno in ogni stanza, in un angolo, che non guardi direttamente finestre,
vetrate, termosifoni o condizionatori, poi predisporrei un sensore a
contatto magnetico oppure per una barriera su ogni finestra (nel primo caso
un tubo in centro nella parte sopra, nel secondo due tubi ai lati, o sopra,
o sotto) eventualmente se devi risistemare anche l'esterno lascerei un tubo
ad ogni angolo della casa per eventuali sensori perimetrali esterni,
ovviamente un tubo in facciata per la sirena e ne predisporrei una nascosta
in un luogo inaccessibile, immancabile poi la predisposizione per un
combinatore telefonico, in luogo diverso dalla centralina d'allarme, oppure
anche insieme purchè in luogo inaccessibile o nascosto, tipo nel sottotetto.
Considera di avere un inseritore a chiave fuori dalla porta d'ingresso ed
uno in casa, ad esempio in camera da letto, per attivare la protezione
perimetrale per la notte, poi predisponi un punto dove installare una
tastiera di comando, ad altezza occhi, dove solitamente va bene murare una
scatola 503, quelle degli interuttori per intenderci.
Tutte le scatole e tubazioni devono essere separate da quelle della
corrente, possibilmente lascia un pò di distanza fra tubi elettrici e tubi
allarme (20cm bastano e avanzano) per prevenire ogni possibile disturbo, più
che altro sulle linee seriali RS485.
A livello di tubazioni è sufficente del tubo da 20 mm di diametro, poi
considera per ogni sensore un cavo che deve andare alla centrale, un cavo
per ogni sirena, ed un cavo seriale che in collana andrà ad ogni inseritore,
tastiera, espansione ingressi o altro, e dimensiona in base a questo le
tubazioni dorsali predisponendo un paio di tubi in più.
Fatto questo sei in una botte di ferro... buon lavoro ;-)
Enrico.


Ma nessuna parte delll'impianto va alimentata dalla corrente ?
Grazie

 Ma nessuna parte delll'impianto va alimentata dalla corrente ?
La centralina in effetti... ;-)
Portaci pure un tubo dall'impianto telefonico.
Ciao,
Enrico.