Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Installazione Clima con Gas R410A su tubi da 0.75 mm

Salve, devo installare in casa un impianto di condizionamento (mi serve solo
il freddo) con tre split e una unità trial esterna.
Due anni fa ho ristrutturato l'appartamento facendo già la predisposizione
per il clima, quindi ora si tratta solo di attaccare ai tubi gli split e
l'unità esterna.
E' venuta fuori la grana dei tubi.
Questo perchè l'impresa ai tempi mi ha montato dei tubi da 1/4 e 3/8
entrambi con diametro 0,75 (nel caso del 1/4 non ne ho la certezza in quanto
non specificato nella guaina) e ora mi trovo con i preventivi di due
installatori i quali hanno due visioni diverse del problema;
uno mi dice che sono appena state pubblicate delle specifiche in cui si
ritiene sicura l'istallazione di climatizzatori con gas R410A anche su tubi
con spessore 0,75 mm per tubi con diametro inferiore a 16 mm e quindi mi
propone un clima con gas R410A e mi assicura che non ci sono problemi,
il secondo invece mi dice che lui me lo installa e mi garantisce tutto
tranne l'eventuale esplosione del tubo (che comporterebbe per me spaccare
poi tutti muri per cambiarli...) in quanto lui non si fida ad installare
clima con gas R410A su tubi con spessore inferiore a 0,90 mm in quanto la
pressione rispetto al precedente R22 è più che doppia
Chi dei due ha ragione ?
Fidarmi della sicurezza del primo che cita precise norme o basarmi sul fiuto
del secondo che è un po' dubbioso ?
Anche perchè, qualora mi scoppiasse un tubo nel muro, la mia assicurazione
sull'appartamento, coprirebbe i danni ?
Grazie a mille a tutti,
Tanja

Salve,
ho un problema simile
I miei tubi sono da 1/4 e 1/2 pollice ma non riesco a capire se vanno bene
anche per l' r410a
o sono solo per r22?
Quale è la caratteristica importante dei tubi per i due diversi gas ?
Il diametro, il materiale, lo spessore o altro?
Cosa devo dire all'installatore riguardo ai tubi per sapere se comprare
macchine che supportano il nuovo r410a ?
Grazie
F1

"Tanja" <tanj...@REMOVE-rocketmail.com> ha scritto nel messaggio
news:MDpIa.32347$Fr5.6...@tornado.fastwebnet.it...
Le attuali specifiche tecniche sulle tubazioni per R410A richiedono spessori
minimi di 0,8 mm. (non 0,75) per i diametri 1/4" , 3/8" e 1/2", spessore 1,0
mm. per i diametri superiori.
Piu' che problemi di scoppio delle tubazioni quello che richiede attenzione
e' la cartellatura delle estremita' dove la lavorazione comporta una
riduzione dello spessore oltre che un possibile snervamento del materiale.
Le pressioni raggiungibili con l' R410A  possono superare i 40 bar (in pompa
di calore)! Quindi condivido i dubbi e la prudenza di quell'istallatore,
pero' in considerazione del fatto che la macchina e "solo freddo" potrei
anche considerare che le pressioni nelle tubazioni sarebbero notevolmente
inferiori. Nel caso di danni l'assicurazione potrebbe fare eseguire una
perizia e verificare la non idoneita' delle tubazioni con la clausola del
lavoro a regola d'arte non fatto e per il quale potrebbe aprirsi un
contenzioso o una rivalsa tra te e l'istallatore.
IMHO se hai la "predisposizione" e risulta molto dispendioso sostituire le
tubazioni potresti scegliere apparecchi che usano ancora l'R22 o l'R407C.
ciao Paolo

Grazie mille. E quelle specifiche (diametro massimo 16 mm) citate dall'altro
installatore quindi non esistono ?
Tanja

 installatore quindi non esistono ?
Effettivamente la tabella che ho si ferma a quel diametro, penso piu' per
motivi di spazio che altro, se il problema e' legato alla maggior pressione
basta aumentare lo spessore.
Non mi sono ancora "creato il problema" in quanto i diametri maggiori di
5/8" (16 mm) sono utilizzati su macchine di potenza superiore a quella della
normale utenza domestica e per quel che mi riguarda sto cercando, fin che
saranno disponibili, di utilizzare ancora macchine con l'R22.
ciao Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:DVrIa.103593$Ny5.3...@twister2.libero.it...

è una questione di spessore non per lo scoppio(la pressione di scoppio di
tubi da 0,75 è di un ordine di grandezza superiore) ma il problema è per le
flange
 Si possono
usare tubi da 0,75 però l'installatore deve saldare alle estremità un
tronchetto di tubo del giusto spessore (>=di 0,8mm) in cui si faranno le
flange
Inutile dire che le saldature vanno eseguite a regola d'arte e non ossidanti
cioè in atmosfera inerte
Se però l'installatore non sa questo dubito che sappia fare bene le flange
che nei clima a 410a hanno misure diverse e per tutti i modelli devono
essere fatte bene e lucide perchè nel 99% dei casi le perdite sono per
flange fatte male cioè da idraulico