Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvola a tre vie caldaia Savio  [Lunghetto]

Ciao a tutti,
alla fine dell'inverno scorso ho dovuto chiamare il tecnico per cambiare lo 
scambiatore di calore  della caldaia, una savio modello 20/1 MFS. Il tecnico 
dopo aver finito il lavoro si stupiva dal fatto che in 13 anni non si fosse 
ancora guastata la valvola a tre vie, e visto questo mi spiegò come 
comportarmi nel caso avessi dei problemi con l'acqua dei sanitari. mi disse 
di spostare la leva verso destra per avere l'acqua calda ai sanitari e verso 
sinistra per il riscaldamento. Fatto sta che questa estate mi sono accorto 
che mentre mia moglie si faceva la doccia i termosifoni si scaldavano; ho 
controllato la levetta e questa si trovava al centro, spostai la levetta a 
destra promettendomi di chiamare il tecnico.Purtroppo mi sono dimenticato ed 
ora sono al punto che bisogna riscaldare un po la casa. Ho spostato la 
levetta a sinistra e i termo si riscaldano,  ho notato però che la caldaia 
si accende e si spegne troppo frequentemente. Osservando la levetta mentre 
prelevo acqua sanitaria  si sente il rumore del motorino e si sposta 
automaticamente verso destra, quando chiudo i rubinetti sempre con i termo 
accesi la levetta arranca, anzi non sento nemmeno il rumore classico del 
motorino e si ferma  a metà. Ho osservato che  sulla corsia a sinistra della 
levetta c'è uno scalino dove,  se intervengo manualmente questa va ad 
agganciars; però in questa posizione  se apro o chiudo il rubinetto 
dell'acqua calda questa tenta di muoversi ma ovviamente rimane li.
A cosa serve quel gradino?
 per smontare e far da me il lavoro di sostituzione dovrei smontare tutta la 
parte anteriore della caldaia
visto che la valvola si trova proprio dietro di tutto sotto lo scambiatore?
 é normale che la levetta sia così libera che sembra non agire su nulla 
quando la sposto?
Scusate la lungaggine, e spero che qualcuno mi sappia rispondere
Claudio 

L'ALBERINO DELLA VALVOLA SI E' INDURITO E SICCOME IL RITORNO E' A MOLLA 
 NON RIESCE PIU' A CHIUDERE BENE, TRAFILANDO SI RISCALDANO I TERMOSIFONI.
 PER SOSTITUIRE LA VALVOLA FAI PRIMA A TOGLIERE TUTTA LA CALDAIA ALTRIMENTI
DEVI SMONTARE TUTTO IL GRUPPO ACQUA MA E' UN CASINO ' BISOGNA SOSITTUIRE TUTTI
GLI ORING DI TENUTA ,SE TI SI SFILA L'ANIMA DELLO SCAMBIATORE SEI MORTO.
CONSIGLIO: COMPERA UNA SAVIO "ACTA PIU'" OPPURE UNA "MICRONEW" E SOSTITUISCI
QUELLA CHE HAI. LA VALVOLA COSTA CIRCA 120� CI VUOLE MEZZA GIORNATA DI LAVORO
DI UN SUPER ESPERTO E TI PUO' COSTARE 200 � SE POI CHI TI FA IL LAVORO NON
CONOSCE BENE QUESTO TIPO DI CALDAIA BUONA NOTTE !!! 
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 -- 
 Come ti hanno gi� detto
"Non � per pignolare, solo per evitare che prima o poi qualcuno te lo dica 
in
modo poco diplomatico:-)
Leggere TUTTO MAIUSCOLO, per chi non � abituato � scomodo.
Il bon-ton e le consuetudini dei NG lo sconsigliano."
(cit)
-- 
Furio 

>quando la sposto?
Nella mia si � guastata 2 volte.
La prima volta si erano rotte le 2 mollette per il ritorno: quindi 
riagganciai le mollette col primo anello delle molle stesse.
La seconda volta si erano grippati gli ingranaggi nel riduttore subito 
dietro al motorino e le molle non ce la facevano a vincere la resistenza che 
faceva il riduttore e la maggior parte delle volte rimaneva a met� 
"percorso".
Ho trovato da un idraulico la valvola intera (che aveva smontato da una 
vecchia caldaia) poi ho sostituito solamente la parte elettro-meccanica, 
senza smontare la parte idraulica.
Quindi prima di smontare tutto, prova ad aprire solamente il coperchio ed a 
togliere il motorino.
Nella mia (Ocean "Nuvola") non � complicato per niente, e se trovi il pezzo 
lo puoi sostituire da solo.
VitT

Claudio 
LA LEVETTA SPINGE SOLO QUANDO DA RIPOSO VAI IN DIREZIONE GANCIO.
IL GANCIO SERVE NEL CASO SI BRUCI IL MOTORINO DELLA VALVOLA IN MODO DI AVERE 
UN PO' DI ACQUA CALDA MISTA RISCALDAMENTO.
QUANDO PRELEVI SANITARIO FUNZIONA IL MOTORE,QUANDO POI CHIUDI IL RUBINETTO IL
RITORNO E' A 
MOLLA.SE
 NON SENTI COMUNQUE GIRARE IL MOTORE CHIUDENDO IL
RUBINETTO SANITARIO SIGNIFICA CHE L'ALBERINO DELLA VALVOLA SI E' INDURITO E
LE DUE MOLLE NON RIESCONO PIU' A CHIUDERE LA VALVOLA.
PER CAMBIARLA SI FA PRIMA A STACCARE LA CALDAIA DAL MURO SVITANDO I 5
RACCORDI
SOTTO ,FILO TERMOSTATO ED ALIMENTAZIONE.
NON AZZARDARTI A SMONTARE LA CALDAIA  DAL DAVANTI PERCHE' SE NON SAI COME
TRATTARE LE COSE TI TROVERAI CON UN SACCO DI PUNTI CHE PERDONO.
 
SE VUOI ALTRE INFO FAMMI SAPERE!
SAVERIO
