Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Regolazione caldaia Richiesta info 2 (Lungo)

 cosa serva)
Paolo A.
Hai detto giusto, meccanicamente regoli il passaggio dell'aria comburente
(caldaia a camera stagna) e la pressione del gas.
Tieni presente che la pressione del gas e' gia' tarata in fabbrica (di
norma
all'80% della potenza massima) e che tale valore e' bene non modificarlo,
anche se hai una caldaia con potenza inferiore a quella che hai pagato.
La regolazione dell'aria e' sempre molto empirica perche' i bruciatori
"atmosferici" lavorano con eccessi d'aria notevoli. Di solito serve a
compensare esuberi di portata del ventilatore dimensionato per poter
scaricare i fumi a distanza.
Qui' occorre 1 precisazione, a quanto pare le 2 viti sulla Valvola Gas
servono a regolare Esclusivamente la Quantita' Massima e Minima del metano
(1 vite regola il massimo,1 vite il minimo), l'aria non viene toccata non
da
quelle viti almeno,  - a me e' stato detto ke la regolazone dell'aria e'
*automatica*-
Ho parlato di QUANTITA' ma forse 'e + corretto parlare di PRESSIONE ??
cioe' le viti sulla valvola Gas cosa regolano ?? La QUANTITA' o la 
PRESSIONE del METANO  ?? (dallo spezzone del post di Paolo mi pare di
capire che viene regolata la Pressione vorrei solo conferma di cio')
Tralasciando la *variabile* aria Chiedo: Qual'e'  principio di
funzionamento di queste caldaie ??
A quanto ho capito si parla di "MODULAZIONE" vorrei che Paolo o qualche
altro esperto mi spieghi questo principio di funzionamento anche in base ai
mei dubbi che riporto nel resto di questo post.
Se ho intuito giusto si deve tarare *Prima* la Valvola Gas su 2 Valori di
PRESSIONE, (1 Minimo e 1 Massimo) *POI* la caldaia, tramite le altre
regolazioni sulla scheda elettronica "Modula" la sua Potenza in Base alle
Richieste ??
Chiaritemi il principio di funzionamento.
Restando sulla Valvola Gas:
Mi e' stato detto che potrei scegliere anche tra varie curve di
"Rendimento"  Cioe' sempre prendendo spunto da quanto detto da Paolo potrei
tarare la Valvola Gas su valori di mia scelta. Tipo 27.000 kcal/h e 14.000
kcal/h 
oppure 24.000 kcal/h e 10.000 kcal/h in modi che la caldaia utilizzi i
valori di *potenza* Minima e Massima, impostati. 
E corretto' tutto cio' ??
Mi chiedo poi se l'intervallo tra il Minimo e il Massimo deve rispettare
qualche parametro particolare o puo' essere scelto arbitrariamente. Ad es
posso tenere *fisso* come Minimo 10.000 kcal/h  e sceglere indifferentemete
tra diversi valori di Massimo (27.000/24.000/21.000 kcal/h)?? Oppure se
scelgo 1 Determinato valore di Massimo il Minimo  NON PUO'  scendere al di
sotto di 1 certa soglia (e viceversa)?? Spero di essermi spiegato.
Nota Bene: I Valori che ho riportato sono a puro titolo di esempio chiedo a
voi di conoscere, se ce ne sono gli intervalli + opportuni ai quali
eventualmente tarare il Minimo e il Massimo della PRESSIONE (e' giusto?)
del metano
La Caldaia Modello Eolo 27 Superior  e' in grado di erogare 1 potenza
termica utile di Max 31kW 27.000kcal/h e Min. 12,5 kW 10.750 kcal/h
Aggiungo 1 altra cosa, 
A me e' stato detto ke se ad esempio scelgo 24.000 kcal/h come Massimo
mentre la mia caldaia ne puo' sviluppare 27.000kcal/h  chiaramente questo
influenzera' la produzione di acqua calda Sanitaria in quanto non potro'
avere i 15- l/min che essa e' in grado di produrre, ma ne produrra' 12 in
quanto lavorera' ad 1 potenza Massima Minore, Naturalmente questo sarebbe
compensato da 1 Minor consumo di Gas 
Detto cio' x come e' fatta la mia casa e x le mie esigenze di acqua calda
sanitaria  credo possa essere possibile tarare la caldaia anche a 24.000
kcal/h quindi eventuali vostri suggerimenti potrebbero essere riportati a
questa potenza di Funzionamento (ma se x voi e meglio raportarsi a 27.000
k cal/h x me va bene =)
Passimo ora ai 2 Trimmer sula scheda elettronica.
"Paolo:
Le regolazioni elettroniche, pur non conoscendo nel dettaglio l'Immergas,
servono a limitare i valori della modulazione del bruciatore min. e max.
oppure solo il max per il riscaldamento e per la produzione d'acqua calda."
Sicuramente qui hai ragione i 2 Trimmer  servono x la regolazione della
"Modulazione della Caldaia" 
A quanto pare 1 Trimmer serve x regolare la potenza termica x il
riscaldamento Ambiente attenendosi ai valori  della potenza termica
variabile della caldaia (almeno cosi' dice la Guida). Valori che dovrebbero
essere quelli impostati
regolando le VITI meccaniche sulla valvola del gas di cui sopra, giusto ??
L'altro Timmer regola la "Lenta Accensione" riporto dalla guida: "Dopo aver
effettuato le regolazioni di Massima e di Minima Potenza dell'apparecchio,
e possiblie regolare il primo gradino di "Lenta Accensione" della Valvola
Gas. X effettuare questa regolazione agire sul Trimmer (2) posto sulla
scheda elettronica di Modulazione [e ci risiamo, ma cosa si intende x
modulazione ?? ndr] della caldaia, ruotando in senso orario la Pressione
aumenta, in senso Antiorario la pressione diminuisce.
Per ottenere 1 accensione del Bruciatore lenta o graduale consigliamo di
regolare il primo gradino di Lenta Accensione a 23 mm H2O x le Caldaie
Funzionanti a Gas Metano e a 71 mm H2O x le caldaie alimentati a GPL 
Probabile (ma non sicuro) che questa Lenta Accensione abbia a che fare con
la Produzione di acqua calda ??
Anche se non fosse, comunque Qui' c'e' 1 parametro certo a cui fare
riferimento: Cosa vuol dire regolare il primo gradino di lenta accensione a
23 mm di H2O ??
I 2 Trimmer sono senza tacche fisse e hanno solo un Piu' e 1 Meno stampati
sulla scheda elettronica.
Tenedo conto di quanto detto su 1 volta Tarate le 2 viti della valvola Gas
come si dovrebbe agire sulle regolazioni elettroniche  della temperatura
impianto di riscaldamento e Lenta Accensione ??
Chiedo anke cosa si intenda x "Lenta Accensione" se qualcuno ha gia 1
immergas installata magari me lo sa dire.
 








Restando sulla Valvola Gas:





quanto lavorera' ad 1 Potenza Massima *Minore* di quella che potrebbe
effettivamente sviluppare (27.000 kcal/h), Naturalmente questo sarebbe
