Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: possibiltà di inserire temperature diverse ai vari radiatori

Salve a tutti.
Ho una caldaia murale a metano Riello Salvaspazio (che funziona bene)  e 
l'appartamento esposto a nord-est-sud. Chiaramente la zona sud ha sempre una 
temperatura piu' elevata rispetto a quella nord malgrado la coimbetazione 
termica effettuata qualche tempo f�.
Quando fisso la temperatura con il termometro a 19 �, chiaramente nella zona 
sud e centrale, raggiunge subito la temperatura � stacca il termostato 
(perch� la sonda si trova nella zona centrale). Mentre la zona nord la 
temperatura resta ad un livello inferiore.
Cosa intervento posso fare perch� si realizzi la sequente situazione:
- quando la temp. raggiunge i 19� mi sta bene che i radiatori al lato sud si 
fermano,
sul lato nord continua a fluire l'acqua calda per raggiungere la tem 
richiesta di 19�; in maniera che ho la stessa temp. su tutto l'appartamento.
Tutti i tecnici sono in grado di apportare la modifica richiesta?
Grazie a tutti.


Installa le valvole termostatiche sui termosifoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termostatica
Puoi farlo anche da solo ;)

 Tutti i tecnici sono in grado di apportare la modifica richiesta?
C'ï¿œ un grosso errore progettuale nel tuo impianto.
Il termostato deve sempre essere posizionato nel punto della casa dove 
si desidera la maggior 'potenza', perchï¿œ per ridurre/interrompere il 
calore emesso dai radiatori esistono sempre le testine singole, ma le 
testine possono 'abbassare', non alzare il calore emesso una volta che 
il termostato dice stop.
Per un caso come il tuo, avresti l'assurdo di dover installare le 
testine proprio nella zona dove hai il termostato, il che ï¿œ l'ABC di 
ciï¿œ che non va fatto.
Infatti, negli ambienti dove c'ï¿œ il termostato generale non si devono 
montare le testine termostatiche. Altrimenti, si rischia di tararle 
troppo basse, i radiatori di quella zona si chiudono per intervento 
della testina anche quando il termostato non ï¿œ ancora intervenuto, ed 
ecco che l'impianto insiste a spingere acqua calda all'ignoranza, 
portando il resto della casa a scaldarsi eccessivamente in maniera 
inutile e anche fastidiosa.
Quindi, le testine nel tuo caso non sono la soluzione.
Hai invece un'altra opzione: installare una sonda esterna. Se la tua 
caldaia la supporta, con questo sensore il termostato interno non serve 
piï¿œ, o al limite diventa un semplice telecomando per la caldaia, che 
regola la temperatura ambiente desiderata ma basandosi sulla 
temperatura esterna. E a questo punto la caldaia ragiona solo 
sull'esterno, e le singole zone puoi regolartele con le testine 
termostatiche.
Altra opzione: devi ridurre la potenza dell'impianto nella zona del 
termostato. Perï¿œ non con le testine, che 'tagliano' sulla base della 
temperatura rilevata, bensï¿œ con un qualcosa che riduca in maniera fissa 
la potenza. Ad esempio, se hai due radiatori nell'ambiente puoi 
chiuderne uno. In questo modo cerchi di bilanciare le due zone.
Ultima opzione: sposti il termostato nella zona nord, e metti le 
testine nella zona sud.
Ciao
Alberto

Installa le valvole termostatiche sui termosifoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termostatica
Puoi farlo anche da solo ;)
Su tutti i termosifoni?
Come funziona di preciso? 


Cosa pensi delle valvole termostatiche che suggerisce Gandalf' 

 Cosa pensi delle valvole termostatiche che suggerisce Gandalf'
Nel senso che devo riscrivere ciï¿œ che ho appena scritto, o nel senso 
che non l'hai letto?
Alberto

Tutti i tecnici sono in grado di apportare la modifica richiesta?
Gli odonto-tecnici e i piro-tecnici non e' detto lo siano.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


Devi scusare ma non sono molto competente in materia.
Delle soluzioni che proponi quale è la piu' semplice ed economica? quale 
prevede il solo montaggio delle valvole termostatiche? (si montano su ogni 
singolo radiatore?)


Le testine sono le valvole termostatiche?
Quando ho fatto fare l'impianto termico mi sono affidato ad un tecnico 
Riello. Non ha previsto che nella zona nord della casa faccia piu' freddo. 
La casa in precedenza non era mai stata abitata. Come dici tu l'ha 
progettato male; ma di quali tecnici del settore si deve fidare?

un termo va sempre lasciato senza valvola termostatica es bagno*, oppure
basta un bypass in prossimità caldaia;
che pero' deve lavorare bene nel tempo = marca superaffidabile
esperienza con varie marche avute?
*
il vantaggio di lasciare bagno free è comunque garantire circolazione
minima, ma con spreco di energia e bypass deve esserci per 
compensare comunque la chiusura di tutto il resto?
se non voglio sprecare proprio nulla , metto anche nel bagno la
termosttatica, ma potrebbe accadere che se il bypass non funziona, parte la
pompa e/o la caldaia stessa?
tra l'altro come si fa a verificare nel tempo che il bypass funziona bene?

 nella zona sud.
Infatti, a mio avviso questa è la soluzione piu semplice e veloce anche se non proprio a 
costo 0.  Esistono cronotermostati  wireless che puoi spostare nel punto migliore.
-- 
Franco

 Puoi farlo anche da solo ;)
da solo ma deve scarticare acqua tubi (radiatori si chiude sotto) e
attrezzatura per svitare montare la valvola; 


un casino :( NO NO IO FACCIO IL TIFO PER IL BILANCIAMENTO D'IMPIANTO
CON CHIUSURA DI UN TERMO IN XONA HOT FIRST :)
una cosa, però non mi è chiara, non la chiedo ad allegro, ma a te,
mettiamo che lui avesse un impianto di quelli che i condotti blu
e i condotti rossi arrivano in due collettori e che i collettori
mandata e ritorno siano poi attaccati alle prese delle caldaia
DOMANDO,
AD AVERE SPAZIO ..  è POSSIBILE TOGLIERE ( IPOTESI CHE
LUI HA 8 CALORIFERI ) 4 ROSSI E 4 BLU, METTERLI 4IN UN UN NUOVO
COLLETTORE PER BLU , 4 IN UN NUOVO PER ROSSI, POSIZIONARE UNA
VALVOLA E FAR LAVORARE L'IMPIANTO IN DUE ZONE ? SEMPRE COMANDATE
DA SONDA UNICA ESTERNA E INTERNO CON ORARIO E TEMPERATURA AMBIENTE ?
è costoso ? un intervento simile ? ---
ciao
mario


quella che prevede l'installazione della sonda esterna.

 quella che prevede l'installazione della sonda esterna.
se aveva la possibilitï¿œ di comandarla..... dalla caldaia, ossia
che essa, caldaia , ï¿œ predisposta
secondo, me, e infatti apprezzo la sonda , e ho fatto all'albe
una domanda proprio su sonda e due zone distinte, se poteva
funzionare un 'idea simile
MA LA MIGLIORE, secondo me ï¿œ chiudere proprio un termo...
dal caso che descrive... dovrebbe bastare, proprio quello
KOSTO ZERO = EFFETTO VOLUTO = perfetto fai da te :)
ciao
mario