Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pensavo di sapere invece non è così.. cerco aiuto ELETTRICO!

Ciao a tutti, sono nei guai..
Devo far trovare ai montatori delle tende che arrivano domani l'impianto 
pronto per il motore che le fa andare su e giù..
Ho comprato per lo scopo il pulsante 
http://www.vimar.it/it/catalogo/prodotti/index.php?liv=L1060L2010&code=14062&page=6
Da dietro è così:
http://i1.tinypic.com/1znbp84.jpg
Lo schema elettrico riportato sul pulsante è:
http://i6.tinypic.com/1znbpm9.jpg
Pensavo fosse sciocco, ma evidentemente lo sciocco sono io.. non riesco a 
capire cosa devo fare..
Il montatore delle tende mi ha detto che a lui devono arrivare 4 fili:
SU (P1)
GIU' (P2)
FASE
TERRA
Io dalla mia scatola arrivo al pulsante con
FASE
TERRA
NEUTRO
Ignorando la terra, mi sono costruito un mini impianto per testare il 
pulsante (2 lampadine)
Ho fatto così:
La fase l'ho collegata a L1 ponticellando L2 e partendo poi da qui verso la 
fase delle 2 lampadine (essenzialmente la fase delle 2 lampade si incrociano 
con la fase che viene dal pulsante)
Il neutro l'ho collegato a 1 ponticellando 2
Poi da 1 e 2 sono partito con i fili P1 e P2 che arrivano ai neutri delle 2 
lampadine.
Se attacco tutto, le lampadine sono accese (dovrebbero essere "OFF" a 
riposo) schiacciando uno dei due pulsanti faccio saltare il salvavita.
Mi sono dato dell'idiota in quanto non ha senso ponticellare 1 e 2 ma allora 
non capisco dove mi devo piazzare il neutro e come faccio a chiudere il 
circuito.
Evidentemente sto sbagliando qualcosa.. e ammetto la mia incapacità.. ma 
visto che l'Italia ha vinto i mondiali (non c'entra nulla, ma è per smuovere 
un po' i vostri cuori) non è che vi andrebbe di aiutarmi?
Grazie 

riposo) schiacciando uno dei due pulsanti faccio saltare il salvavita.
non credo che salvi il differenziale (salvavita) quanto il
magnetotermico, visto che stai facendo dei corti tra fase e neutro.
tra l'altro cio' non fa proprio bene ai pulsanti...
PS: **sempre** stando bene attenti ai fili ed alle tensioni in gioco
eh!!! vedi di non rimanerci attaccato! :-o
ciao!
-- 
Oscar M. AKA UoScAr - 30, Imola.
nuqDaq 'oH puchpa''e'
Gren fa hoe loth pex-pil?

 NEUTRO
Fase e terra vanno indisturbati fino al motore.
Neutro va su L1 e ponticellato a L2.
1 e 2 sono rispettivamente "SU" e "GIU".
cia'
Max

 ha scritto nel messaggio 
news:eqf7b2h506d9f6mqt...@4ax.com...


 riposo) schiacciando uno dei due pulsanti faccio saltare il salvavita.
A volte oltre a sapere la soluzione e' utile anche sapere dove si sbaglia o 
sbagliava ;o)
La soluzione te l'hanno già data......per quanto riguarda il tuo impianto di 
prova
ti posso dire che le lampade erano sempre accese perchè di fatto erano
"escluse" dall'interruttore (l'avevi solo messo in parallelo) e il salvavita
(beato che l'ha inventato ;o) scattava perchè mettevi in corto fase e neutro
quando premevi il pulsante ;o)
ciao Daniele. 

solo, sono contento che questo NG sia sempre cosě pronto a dare risposte.. 
ho visto che eri in difficolta' ed ho cercato di dare informazioni
anche se non sono quello piu' adatto a darle..
mi rimane comunque la perplessita' nell'interrompere il neutro e non
la fase... sarei tanto curioso di sapere il perche'... :)


 la fase... sarei tanto curioso di sapere il perche'... :)
In realtà il neutro va dritto al motore, la fase viene interrotta dal 
pulsante che poi, a seconda di cosa si schiaccia, la porta su P1 o P2 
chiudendo il circuito..
Quindi in realtà la fase è interrotta e gestita dal pulsante.
Concettualmente cambia poco.. ma secondo me è + sicuro così..
Cmq se i montatori mi dovessero dire che non va bene, basta invertire 
sotto.. :o)