Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sganciatore+magnetotermico che salta spesso

Salve a tutti,
nel nostro palazzo, ogni appartamento è dotato, vicino al contatore
per la linea che va verso cantina/garage dell'abbinata:
bticino F80E + F82A
(cfr:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/03e8/0900766b803e866a.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/03e8/0900766b803e8643.pdf
)
si tratta di uno sganciatore di emergenza con batteria interna e del
solito magnetotermico.
Ora, ogni tanto (circa una/due volte alla settimana), trovo il tutto
sganciato.
Apparentemente non c'è nessuna correlazione con altri avvenimenti
(aumento del carico,...).
Da notare che capita solo al mio.
Ho sostituito lo sganciatore con uno nuovo e che il problema si fosse
sistemato, ora ha ripreso a fare le bizze.
Qualche consiglio?
Grazie
ee.

 Qualche consiglio?
Quanto e' lunga la linea che va dal magnetotermico alla cantina ?
Dove passa ?
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.bbip.it
 ThunderBird 1.5.0.8
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================


Ad essere pignoli è la più lontana di tutte (non ci avevo pensato),
saranno circa una 30ina di metri dentro a canalette poste nel soffitto
del pino interrato.
Grazie

Non è che banalmente stai sui coglioni al vicino?
E' un classico staccare la corrente al bastardo quando passi di li (non che 
l'abbia mai fatto ma sono stato piu volte tentato, magari il tuo vicino è un 
po meno civile o un po piu incazzato).
FLick 

 del pino interrato.
30 metri sono pochi per avere problemi ... mah, a meno che non riesca  a 
beccare chissa' che cosa.
Ma sulla linea, intendo alla fine, c'e' qualche carico sempre inserito ?


64727...@gmail.com
 ha scritto:

Correggo:
53 metri dallo sganciatore al garage
43 metri dallo sganciatore alla cantina


Nessun carico:
in cantina:
una presa di corrente (senza nulla attaccato) + una lampadina (spenta -
ovvio)
in garege:
una presa di corrente (senza nulla attaccato) + una lampadina (spenta -
ovvio)
quindi direi che non è un problema di carico: è come se beccasse
qualcosa lunga la tratta.
Come potrei fare delle verifiche?

 Come potrei fare delle verifiche?
Imho se vuoi verificare la linea ti serve un misuratore di isolamento 
con cui proverai (sempre a impianto sezionato) tra fase e neutro e tra 
i due conduttori in corto e la terra (se poi trovi una resistenza di 
isolamento bassa provi tra il singolo conduttore e la terra).... però 
ti avviso che non si tratta di uno strumento economico e bisogna 
saperlo usare.
Prima di tutto, però, cercherei di capire che tipo di guasto devi 
cercare, ovvero se l'interruttore scatta per sovracorrente 
(magnetotermico) o per guasto a terra (differenziale).
Saluti
Fabio

 Nessun carico:
Fai una prova : metti un carico debole, tipo una lampadina da 5 watt o 
simile e vedi se con esso succede ancora.
Se cosi' non scatta piu', poi spieghiamo il perche' :)
