Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Autoclave, presscontrol e vaso d'espansione

Causa rottura dell'elettropompa sono da poco passato da un sistema 
autoclave con vaso d'espansione da 24lt ad una pompa gestita da 
presscontrol. La nuova elettropompa ha la stessa potenza della vecchia, 
750W, ma un sistema a multi giranti al posto di una girante singola.
 
Il nuovo impianto funziona bene, forse troppo. Fin da subito ho notato 
un colpo d'ariete fastidiosissimo che si presenta all'attivazione della 
pompa. Mi spiego, se si apre un rubinetto in bagno, in cucina si sentono 
i flessibili del lavandino/lavastoviglie muovere appena la pompa si 
mette un funzione. Analogamente, se si apre un rubinetto in cucina si 
sente un colpo in bagno soprattutto nel galleggiante dello sciacquone.
 
Come mai succede questo? la pompa è troppo potente? forse la multi 
girante non è adatta ad un impianto casalingo?
 
ma soprattutto, c'è modo di ridurre questo colpo d'ariete che si sente 
nell'impianto?
se montassi un vaso d'espansione subito dopo la pompa? magari non il 
classico 24 litri ma solo uno da 12...
 
 
ciao
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 classico 24 litri ma solo uno da 12...
 
Di solito č raccomandato di montare un vaso di espansione piů vicino 
possibile alla pompa, prova a informarti con il fornitore della pompa.
 
 
-- 
Giuliano
 
alias Giuli el Dabro
 
"Prima de parlar tasi"

 
la pompa è questa 
http://www.pedrollo.com/public/allegati/2-4CP_IT_50Hz.pdf
 una 
normalissima pedrollo multigiranti.
 
Teoricamente il vaso d'espansione non dovrebbe essere montato in 
presenza di un presscontrol. teoricamente. per questo chiedevo se 
qualcune c'era già passato...



i presscontrol sono una boiata pazzesca

 qualcune c'era già passato...
 
Con una pompa del genere, senza nessun elemento elastico, il colpo di 
ariete è normale. Soprattutto se i tubi sono in metallo e il tratto
fra la pompa e le utenze è breve.
Se per te 5bar sono esagerati, potresti mettere, intanto, un riduttore
di pressione; in casa 3.5bar sono sufficienti. Altrimenti, e penso che
sarebbe la soluzione migliore, mettere un piccolo vaso di espansione da
5-8lt direttamente all'uscita sulla pompa. 
 
 
Giovanni

 5-8lt direttamente all'uscita sulla pompa.
 
al riduttore non ci avevo pensato, grazie della dritta. adesso valuto 
cosa mettere, ero orientato su un piccolo vaso di espansione ma anche il 
riduttore dovrebbe andare bene.
putroppo il vecchio vaso da 24 litri non riesco più a montarlo causa 
spazio ridotto, dovrei andare su uno al massimo da 12 (che ha la 
membrana non sostituibile).
5 bar in effetti sono esagerati (nella realtà sono 4.5 ma comunque 
sempre troppi)... il bello è che ho chiesto ad un idraulico quale pompa 
comprare per andare sul sicuro!
 
ciao
 
 
-- 
 
Dervis


 comprare per andare sul sicuro! 
 
Considera che durante i colpi di ariete la pressione fa uno sbalzo anche di 1bar... se hai un manometro sul presscontrol lo puoi costatare direttamente.
Per cui, riducila finché sei in tempo... e magari eviti qualche rottura sui
tubi.
 
 
Giovanni  

> Di solito č raccomandato di montare un vaso di espansione piů vicino
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 i presscontrol sono una boiata pazzesca
92 minuti di applausi! <cit.>
 

   la Caleffi fa un oggetto per limitare i colpi d'ariete.
 
non sapevo vendessero prodotti già preconfezionati. mi ero interessato 
per un inverter "esterno" ma poi avevo lasciato perdere.
la prossima volta...


 Per cui, riducila finché sei in tempo... e magari eviti qualche rottura sui
 
montando un riduttore di pressione non si ha uno sforzo maggiore sulla 
pompa?


 pompa?
 
 
No, perché comunque la pompa a più della sua massima pressione non va.
Poi sono pompe centrifughe, per cui possono continuare a girare senza 
sforzo aggiuntivo anche se girano a utenze chiuse.
Nella mia autoclave, per esempio, c'è una centralina che quando la pressione
arriva al max, cioè 5bar, il motore non si spegne ma continua a girare
per 50 secondi. Tale ritardo è programmato di fabbrica dentro la centralina per impedire il surriscaldamento dei motori, in caso di forte prelievo
dalle utenze e conseguente aumento del ritmo delle accensioni.
 
 
Giovanni

 dalle utenze e conseguente aumento del ritmo delle accensioni.
 
 
grazie!
