Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sifone della doccia e bolle d'aria

Mi sono trovato alle prese con uno scarico della doccia che si rifiuta
categoricamente di scaricare.
 
Se levo il sifone (ha la forma di un bicchiere, si sfila facilmente) lo
scarico è libero e pulito, scarica bene; se lo rimetto, stop assoluto.
Ovviamente tutto in buono stato pulito e non deformato o danneggiato.
 
Lo scarico va in un pozzetto dove c'è una pompa di rilancio.
Per ridurre il rumore si immerge profondamente nel pozzetto.
 
C'ho messo un po' per capire che il problema era una bolla d'aria.
L'uscita del sifone, con il tratto orizzontale e il tratto verticale nel
pozzetto assumono una forma ad  U rovesciata.
 
Per qualche motivo prima c'era un foro o uno sfogo di qualche tipo che
permetteva all'aria intrappolata nella parte alta del tubo di uscire,
sfogo che, forse per lo sporco, si è chiuso.
 
Ora, provvisoriamente, ho rimosso parte del sifone per rendere usabile
la doccia, ma è evidente che debbo dare sfogo a quella bolla d'aria.
 
La domanda è: come faccio?
 
Faccio un forellino nella parte più alta del tubo, dentro il pozzetto?
 
Prima o poi lo sporco lo chiuderà di nuovo... ci metto un tubetto che
vada a pescare nella parte più alta della U e sfoghi in aria, magari
all'entrata del sifone?
 
 
Suggerimenti?
 
Note:
-la pompa serve perché c'è un dislivello, il bagno è sotto il piano di
campagna...
-Ormai il bagno è fatto così, piastrellato e rifinito, non posso
demolire tutto per modificare l'idraulica... debbo (voglio?) risolvere
senza fare disastri e in modo definitivo...
 
Paolo


 
 
Confesso: non ho capito alla perfezione il sistema. Offro un 
suggerimento, che ï¿œ giï¿œ stato risolutivo in quello che mi sembra una 
situazione simile. Metti un T al posto del gomito di ingresso nel 
pozzetto. OGNI bolla d'aria si sfogherï¿œ verso l'alto e l'acqua 
continuerï¿œ a scendere per gravitï¿œ. Essendo un T si otturerï¿œ solo in 
presenza di impuritï¿œ talmente grossolane da otturare prima il tubo 
d'ingresso. NON SO se va bene nel tuo caso, non avendo perfettamente 
compreso com'ï¿œ congegnato il sistema. Pensaci, ecco...
 
-- 
Ciao!
Stefano

 
 
Come dici te non è possibile (dovrei spaccare il pavimento...) e non
avrebbe senso: il sifone serve per avere una chiusura idraulica che
impedisce il propagarsi di odori sgradevoli...
 
Ma forse non è una cattiva idea, metto il T dentro il pozzetto, girato
di 90 gradi ,in modo che il ramo libero  sia verticale, lo accorcio
quanto basta per non bloccare il coperchio, non si ottura facilmente,
ecc . ecc.
 
Come è fatto il sistema?
 
Immagina un piccolo bagno 30 cm più in basso del  piano di campagna.
 
Gli scarichi della doccia e bidet sono troppo bassi, bisogna mettere una
pompa per scaricare. Per gli altri (WC, lavatrice e lavandino) ci sono
dislivelli e pendenze adeguati)
La pompa, di quelle a immersione, per acque sporche, con galleggiante, è
in un pozzetto, a filo pavimento.
 
La doccia scarica li dentro, per evitare rumori idraulici il tubo è
prolungato verso il fondo (questo crea la U rovesciata).
Anche il bidet è fatto nello stesso modo, ma il bidet è più alto e
riesce a superare la contropressione del pozzetto (ma quando faccio il
lavoro il T lo metto pure li, a scanso sorprese...).
 
Poi l'idraulico, per semplificarsi la vita, ci ha buttato anche il
lavello della cucina (che è al di la della parete) creando problemi
catastrofici... ma questo è un problema diverso...
 
Paolo

>> Faccio un forellino nella parte più alta del tubo, dentro il pozzetto?
 
la bolla intrappolata che fa cuscinetto e impedisce il refluo della 
doccia secondo me e' nel pozzetto, che se ho ben capito e' a filo di 
pavimento del bagno, chiuso con un chiusino piastrellato, in origine 
ventilato ma forse ormai sigillato per lo sporco
 
se il chiusino si fosse come sigillato per lo sporco ecc., il chiusino 
farebbe da polmone involontario, la bolla prima si comprime ma alla fine 
fa contropressione e impedisce lo scarico libero dalla doccia al pozzetto.
 
Adesso la pompa di rilancio espellendo l'acqua del pozzetto dovrebbe 
risucchiare dai sifoni, svuotandoli. Succede, questo?
 
Forse no perche' se il sifone non alimenta il pozzetto, il pozzetto non 
sara' mai pieno tanto da scattare l'interruttore galleggiante
 
Se tieni socchiuso il chiusino la bolla non si forma, l'acqua riempie 
liberamente il pozzetto e alla fine il gall. svuota tutto
 
Piu' me lo visualizzo piu' mi convinco che devi lasciar sfiatare il 
pozzetto lasciandne uan chiusura lasca
 
 
-- 
Guillotin n'avait coupé trop peux

 Per ridurre il rumore si immerge profondamente nel pozzetto.
 
 
hai qualche fot di come è fatto o qualcosa di similare