Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbio su nuovo impianto di riscaldamento

Salve a tutti,
nella mia nuova casa appena comprata,
che è su 3 livelli,
mi ritrovo un impianto di riscaldamento
con elettrovalvole di zona collegate al relativo
termostato...e fino a qui tutto normale.
Il "problema" è che l'impiantista non ha
inserito i micro di accensione/spegnimento caldaia
nelle elettrovalvole e quindi la pompa gira tutto il giorno,
così come la caldaia, che mantiene quindi in temperatura l'acqua
che circola nei muri :-(
(dal momento che il termostato chiude l'elettrovalvola che va ai radiatori).
Qualcuno sa dirmi se tutto ciò è normale o se devo inserire i micro (20
Euro/cad + iva !)
dal momento che c'è già la predisposizione sull'elettrovalvola e i fili
(ponticellati)
che vanno alla caldaia.
Grazie
Rox

 che vanno alla caldaia.
In genere le valvole di zona sono equipaggiate di contatto ausiliario che
normalmente viene collegato ai contatti "termostato" della caldaia, nel caso di
piu` valvole di zona, si collegano i contatti  in parallelo.
Controlla se le valvole installate abbiano gia` questo contatto..... dovresti
guardare anche nella documentazione allegata alla valvola...... se il contatto
e` presente il tuo idraulico e` quantomeno sbadato..... se non sospetto di
furbizia :-))
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.

 dal momento che c'è già la predisposizione sull'elettrovalvola
In effetti la termoregolazione descritta è un po'...grezza.
Come tu prevedi, un notevole miglioramento consiste nel pilotare
l' accensione del circolatore tramite i contatti ausiliari in apertura
delle valvole di zona. In tal modo circolerà acqua solamente se vi
sarà richiesta di calore da una o più zone. E' necessario utilizzare
un relè per comandare la pompa.
Per quanto riguarda la temperatura di caldaia, è normale che rimanga
accesa a regime tutto il giorno (probabilmente è dotata di boiler
ad accumulo). Se invece è del tipo nel quale si può fare il cosiddetto
"spegnimento totale", ai fini del contenimento dei consumi energetici
si può pilotare dai termostati ambienti  direttamente la caldaia
interponendo dei relè che comandano le valvole di zona,  ma il
circuito elettrico è un po' più complesso e deve essere verificato
da un installatore.
Cordialità.
               Paul

 piu` valvole di zona, si collegano i contatti  in parallelo.
nelle mie elettrovalvole --->>>  
http://www.rbmspa.it/it/cap3_02.html
c'è la possibilità di installare un micro che si attiva
quando la valvola fa la sua corsa di apertura e quindi
da il consenso alla caldaia per l'accensione e lo spegnimento.
Non c'è nulla di complicato.....
l'elettricista ha anche già portato i fili fino alla caldaia, da ogni
elettrovalvola.
Doveva solo mettere FISICAMENTE  il micro (dedicato :-(  )  nella sua sede e
collegarlo!!
Diciamo che l'unica cosa complessa sono i 60 Euro + iva per 3 micro
i quali valgono (in condizioni "normali" ) 10.000 lire....!!
Ma siccome ho trovato anche qualcuno che mi ha detto
che "è normale che una pompa giri e che la caldaia mantenga in temperatura
l'acqua che circola nelle tubazioni" in modo tale
da avere un'istantaneità quando il termostato fa aprire l'elettrovalvola....
Non so.... per te è normale??
Grazie
Rox

 da un installatore.
il circuito elettrico è già fatto,
bastava che chi l'ha fatto avesse messo questi micro.
In sostanza la mia domanda è sapere se è normale che
una caldaia tenga in temperatura l'acqua che c'è nei tubi
24 su 24.
Se così non fosse.........(e mo' ce la metto tutta)
è a norma un impianto di questo genere.
Un grazie immenso.
Rox

Se non ci sono elementi di bypass la pompa ha vita breve.
Io consiglierei lo spegnimento della caldaia e della pompa quando tutte le
elettrovalvole sono chiuse.
Ritengo che sia una piccola caldaia a gas < 35 KW.
Le piccole a gas non patiscono molto i cicli di accensione e spegnimento
soprattutto se l'acqua in circolo è in quantità limitata.
In altri casi (es caldaie in ghisa, molta acqua nei circuiti  e combustibile
liquido) è bene mantenerle in temperatura il più possibile per evitare
condensa e corrosioni.
Ma la pompa non deve girare se non sono aperti i circuiti idraulici (o se
non c'è il bypass).
Fai la modifica ... costa meno probabilmente dei danni che si possono fare
alla pompa.

 da avere un'istantaneità quando il termostato fa aprire l'elettrovalvola....
una raffinatezza che non condivido, perche` non ha  senso ha tenere in caldo 10
litri di acqua (capacita` approssimativa del circuito a valvole chiuse) quando
la capacita` totale dell'impianto sicuramente e` almeno quindici volte
tanto...... serve solo a bruciare inutilmente giorno e notte del combustibile,
insomma quel poco calore accumulato non fa diventare un impianto a radiatori
veloce come quello con i venticovettori.
A mio avviso e` solo una speculazione accademica.


 è a norma un impianto di questo genere.
A norma sì, esclusa quella ...del tuo portafoglio.
Cordialità.
                Paul