Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore fai da te

Salve a tutti,
per la calura di questa estate un condizionatore fai da te sul mio
blog:
http://www.sdamy.com/condizionatore-fai-da-te-124.html
....più che altro curioso che efficace....

 ....più che altro curioso che efficace....
Diciamo che e' migliorabile.
Ad esempio: al posto del tubo di rame ci vorrebbe un vero e proprio
radiatore, e servirebbe uno scambiatore efficace anche nella vasca del
ghiaccio (diciamo che qui il tubo di rame potrebbe andare bene).
Ma il problema e'... il ghiaccio.
Se usi il ghiaccio del freezer, cosa succede? Che metti acqua calda nel
freezer, quello ne estrae il calore e lo butta nell'ambiente, poi togli
il ghiaccio dal freezer e lo butti nell'aggeggio... per forza di cose,
non puo' assorbire piu' calore di quello che ha ceduto durante il
raffreddamento, e in piu' ti becchi tutte le dispersioni di ventole,
compressori e pompe. In pratica se spegni il freezer ottieni un
raffrescamento maggiore.... a meno che non hai un sistema per importare
cospicue quantita' di ghiaccio direttamente dalla banchisa.
cia'
Max

 ha scritto nel messaggio
pero' potrebbe fare il ghiaccio durante la notte, stando con le finestre 
aperte
e quindi il calore prodotto dal frigo se ne andrebbe di fuori

Ho fatto due conti:
il ghiaccio ha 334kJ/kg di calore latente (che è la maggioranza del "freddo" 
contenuto nel ghiaccio, il resto è circa ).
334 kJ sono 316btu, se ne sciogli 30kg ogni ora ottieni la potenza di un 
condizionatore da 9000btu.
MA il frigo è talmente lento a freddare il ghiaccio che anche se lo facesse 
di notte potrebbe produrne solo poco
(quanto è indicato nel manuale in kg/24h, arrivano a 5 i migliori).
per produrre quei 2,5kg in 12h consumi in media circa 200w x12h=
2,4 kWh, e poi ottieni solo 800btu. un condizionatore cinese da 99? consuma 
0,7 kWh  e te ne da 9000.
insomma se hai una produzione di 30kg di ghiaccio ogni ora...ma poi non ce 
la farebbero gli scambiatori.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:44b22257$0$1008$5fc...@news.tiscali.it...

Infatti ha scritto: curioso piu' che efficace. 

 consuma 0,7 kWh  e te ne da 9000.
quindi il rendimento di un condizionatore cinese e' 38 volte quello di un 
frigorifero
sicuro?

frigorifero
non e' questo che ha detto, visto che in una delle due condizioni c'e'
di mezzo l'utilizzo (trasformazione liquido-solido e viceversa)
dell'acqua, cosa che nel condizionatore non c'e'..
-- 
Oscar M. AKA UoScAr - 30, Imola.
nuqDaq 'oH puchpa''e'
Gren fa hoe loth pex-pil?

 cospicue quantita' di ghiaccio direttamente dalla banchisa.
a meno che non mandi fuori il calore del frigo, avvolgendone il retro in
poliuretano e forzando il caldo verso l'esterno.
in questo modo aumenti anche il rendimento del frigo.

 la farebbero gli scambiatori.
meglio del ghiaccio d'acqua, le scatole di ghiaccio per frigo da campeggio.

 dell'acqua, cosa che nel condizionatore non c'e'..
non mi sembra abbia tenuto conto di rendimenti di trasformazione 
solido-liquido e viceversa

 sicuro?
Anche io avevo questo dubbio, penso di aver male interpretato il dato sulla 
produzione di ghiaccio.
Ti posto le riflessioni in merito, facendo i conti passando per i rendimenti 
viene 1a2:
se dicono 5kg/24h io assumo che per 24h consumi la potenza nominale del 
frigo.
il mio wattmetro mi dice che lil mio consuma 170w ma è un frigo piccolo che 
congela 3kg/24h se non erro.
Così ho preso 200w per 5kg.
Il moi risultato dipende da quel dato, in più devi considerare una cosa:
inclasse A i frigo hanno un EER di 3,2 quindi spendo 100w se succhio 320W 
dal frigo, dandone 420w all'ambiente esterno.
quei 320W devono anche compensare la mamma che apre il frigo e il calore che 
fluisce attraverso la coibentazione. Almeno la metà della potenza 
frigorifera è spesa in mantenimento (il mio frigo smeg senza aprirlo consuma 
1,6kWh/24h in inverno, e consuma 170w quando acceso quindi sta acceso 11h al 
giorno solo per il mantenimento della temp interna, senza quindi levare 
calore ai cibi che restano a temp fissa).
Prendiamo sempre il mio frigo, se lo tengo acceso 24h devo pensare che 11h 
sono  servite solo per il mantenimento, e 13 fanno realmente a freddare il 
ghiaccio, ecco che il rendimento di congelamento è la metà circa 
dell'efficenza del ciclo frigorifero.
Quindi spendo 100w per levarne 170W dal ghiaccio e 170w che arrivano 
dall'isolante.
col mio frigo acceso 24h consumerò 3,4kWh e potrò levare circa 5,8kWh 
dall'acqua per farla diventare ghiaccio-
5,8kWh sono 19800 btu, ovvero quello che un condizionatore cinese da 9000btu 
forinsce in 2,2h.
il condizionatore cinese consuma 700w, quinsi spendo 1,6kWh col cinese, 
mentre spendevo 3,4 kWh col frigo.
Come vedi passando per i rendimenti presunti il rapporto diventa 1a2 e 
rotti,
segno che quel dato dichiarato non è valido per il nostro conto, oppure lo 
ricordo male o lo ho male interpretato.
Poi c'è da dire che il frigo scalda casa, non è che il calore sparisce. 
quindi sarebeb comunque impraticabile.
FLick