Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: info elettricita'

luce soffitto bagno con problemi di infiltrazione di acqua tale da provocare 
lo scatto dell'interruttore differenziale......elimino la luce staccando 
completamente la fase e il neutro della lampada......nonostante questo 
quando accendo l' interruttore del bagno il salvavita continua a 
scattare.....ma staccando i due fili non si isola completamente il pinto 
luce dal resto dell'impianto? grazie 


Se li hai staccati dalla lampada no, dovresti staccarli più a monte. Il 
problema di dispersione potrebbe essere anche in qualche cassetta di 
derivazione prima della lampadina ma vicino al soffitto. Prova a staccarli 
direttamente da quest'ultima o dall'interruttore.
Frasnt 

  lampada......
La lampada ha un solo punto di accensione?
Stacca i fili dall'interruttore non dalla lampada.
 
-- 
I'm using an evaluation license of nemo since 98 days.
You should really try it!
http://www.malcom-mac.com/nemo

lo scatto dell'interruttore differenziale......elimino la luce staccando 
Puo' darsi che l'acqua sia penetrata all'interno dei cavi, o li abbia
seguiti fino a quanlche scatola o intyerruttore.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 direttamente da quest'ultima o dall'interruttore.
e' garantito al 100% che il problema dell'acqua e' circoscritto al 
soffitto.....nessuna parete e' coinvolta....quindi staccando i due fili dal 
portalampade il salvavita non dovrebbere scattare.....quello che a me 
interessa sapere e' come si fa' a isolare completamente un punto luce dal 
resto dell'impianto.....forse staccando i due fili direttamente 
dall'interruttore?

> La lampada ha un solo punto di accensione?
si

dall'interruttore?
E' satto


  si
Questo dovrebbe semplificare le cose, così avrai da staccare solo 2
fili probabilmente facilmente identificabili smontando l'interruttore.
Se stacchi solo la lampada, come hai fatto, quando accendi
l'interruttore la corrente passerà comunque nei fili umidi del
soffitto facendo saltare tutto.


 ha scritto nel messaggio 
news:47cfc8cd$0$4798$4faf...@reader4.news.tin.it...

I fili li devi sezionare più a monte. Quindi, per la fase,  va staccato il
filo che esce dall'interruttore. Per il neutro il filo va scollegato dove
viene alimentato dalla linea, oppure interrotto prima che salga a soffitto
(dovresti trovarlo passante all'interno della scatola dell'interruttore).
Se anche in questo modo il differenziale interviene, probabilmente l'acqua è
riuscita ad infilarsi, attraverso qualche tubazione, all'interno di qualche
scatola.
In questo caso, occorre disalimentare alcune sezioni dell'impianto. Non
credo però che sia operazione fattibile da solo. Anche perchè se il problema
è causato dal condomino sovrastante, i costi per il ripristino dovrebbero
essere a suo carico.
Tieni presente che: le protezioni non gradiscono di essere continuamente
riarmate in condizione di guasto (soprattutto se è un corto netto). Quindi,
ammesso che ora tu riesca ad eliminare autonomamente il problema,
successivamente fai verificare l'efficienza del differenziale (non basta
premere il pulsante di test) e se interveniva il/anche il magnetotermico
fallo sostituire.
Giorgio

 dall'interruttore?
Anche se stacchi i due fili dal portalampada questi potrebbero disperdere lo 
stesso, sopratutto se dimentichi l'interruttore su on o se lo schiacci senza 
pensarci. Secondo me la cosa migliore è staccarli dagli interruttori.
Frasnt 

> variamente interessata dall'acqua, non sia piu' collegata all'impianto
    Il problema è che gli interruttori delle luci sono unipolari, quindi 
deve anche cercare ed interrompere l'altro filo che va alla lampadina
-- 
Non temer mai di dire cose insensate. Ma ascoltale bene, quando le dici.
(L. Wittgenstein)
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
(L. Wittgenstein)  [Grazie, Franco!]
- Vi prego, quotate solo l'essenziale. Grazie! -

 ha scritto nel messaggio 
news:47cfc8cd$0$4798$4faf...@reader4.news.tin.it...

Ma sono sei mesi che continui a tirare in ballo sta storia! Ancora non hai 
risolto??? :)
Enrico. 

  lampadina
Avendo un solo punto di accensione è facile che entrambi i fili
passino nella scatola dell'interruttore. Cmq dovrebbe essere
sufficiente scollegare la fase dall'interruttore 
 
-- 
I'm using an evaluation license of nemo since 99 days.


ciro ha scritto:

La tua esposizione mi lascia numerosi dubbi interpretativi. Normale, con 
la lingua Italiana.
Prova a riformulare č chiaramente il tuo quesito. Scusa la durezza di 
comprendonio.