Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sifon nuovi che puzzano, cosa guardare??

da circa 3 settimane vivo nella casa nuova, che altri non e' che la
vecchia (30 anni) casa dei miei, ristrutturata.
Un bagno, e purtroppo e' proprio il bagno principale, presenta un
terribile problema.
Le pilette della doccia e del bidet buttano su un odore di fogna
terrificante.
La piletta della doccia e' particolare, nel senso che non fa un effetto
sifone essa stessa (cioe' non ha il tubo maschio coassiale che sale dal
basso, ma solo il tappo sopra). Mi sembra strano, ma non credo che siano
pazzi a pensarla cosi', avra' qualcosa sotto che io non vedo.
Il bidet dovrebbe essere normale, a parte essere un semiappeso che non so
come giri internamente (i tubi non sono a vista).
Adesso faro' fare uno spurgo delle condotte di fogna, ma penso che se ci
fosse un intoppo avrei problemi anche ai due bagni al piano terra e
all'altro bagno al primo piano, che sono invece perfetti.
Secondo me c'e' qualcosa che non va nei sifoni, ma non so cosa guardare.
Esiste qualche prodotto da versare nei sifoni, o qualche prova che si
possa fare?
Vorrei avere una posizione piu' forte nei confronti dell'idraulico,
quando temo mi tocchera' litigare...
Grazie
Alberto

Dopo dura riflessione, Albe V° ha scritto :

Dunque, affrontiamo un problema alla volta.
Per il sifone del bidet non posso vedere niente, visto che è tutto 
dentro al sanitario.
Per la doccia, la piletta è completamente apribile ed ispezionabile.
Perfino troppo, nel senso che i singoli componenti sono assolutamente 
'folli' e liberi di muoversi. Niente incastrato con niente.
Il sifone è un Geberit da 90mm (codice 150.677.21.1, è quello col tappo 
cromato e la piletta sifoide, non col tubo a S).
Quello che mi fa specie è che gli elementi siano liberi di muoversi. 
Ogni cilindro del sistema ha un o-ring attorno ad una delle basi, 
quindi questi OR dovranno pure far tenuta contro qualcosa.
Giuro che sono stato venti minuti a inserirli cambiandoli di verso, e 
alto e basso e basso e alto, ma non sono riuscito a creare un sifone 
solido e guarnizionato nei punti di contatto.
Mi viene il dubbio che qualche pezzo debba essere spinto dentro con 
grinta, anzichè semplicemente appoggiato, ma non vorrei andare a 
rompere qualcosa.
Faccio anche i complimenti ai volponi della Geberit che non mettono 
on-line le istruzioni. Che ci saranno anche nel pieghevole di 
accompagnamento, ma cavolo, nel 2008, non trovare on-line un pdf delle 
istruzioni...
Alberto
-- 
Heinrich Zille: Ognuno crede che l'altro sia come se stesso, 
dimenticando che al mondo esistono anche delle persone oneste.

 quando temo mi tocchera' litigare...
Prima di tutto lascia perdere gli autospurgo; dalla fogna non verrà mai un
odore di rose in fiore ed è per questo motivo che si mettono i sifoni.
Parli di bagno nuovo per cui ogni sanitario avrà il suo sifone anche se
non lo vedi. La causa del cattivo odore è dovuta allo svuotamento del
sifone stesso che può essere dovuto o ad un utilizzo molto sporadico della
doccia per cui l'acqua riesce ad evaporare fino a svuotarlo o ad un
effetto "risucchio" degli altri scarichi vicini o della colonna per cui
l'acqua del sifone incriminato viene risucchiata.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 l'acqua del sifone incriminato viene risucchiata.
Ciao e grazie della risposta.
Spiego perchè ho chiamato lo spurgo: la casa non è nuova, ha oltre 30 
anni. Non ha fossa biologica, ma scarica direttamente in fogna. Una 
dozzina di anni fa, è stato realizzato un bagno al piano interrato. 
Questo bagno ha uno scarico tutto suo, che si innesta nel tubone che 
raccoglie tutti gli scarichi esistenti e che va verso la fogna.
Qualche anno fa, diciamo 7 anni circa, il pozzetto che costituisce 
questo raccordo si è 'tappato'. Cioè, la fogna per motivi di 
smottamenti si era rotta, non 'tirava' più, e quindi il pozzetto si era 
riempito e anche una volta sistemata la fogna pubblica lo scarico non 
era ripreso. Era venuto lo spurgo, e con quel soffiatore ad alta 
pressione che infilano e contestualmente aspirano si era sbloccato 
tutto.
In quel periodo, il problema era molto simile: cattivi odori nei bagni, 
gorgoglii sonori quando qualcuno tirava lo sciacquone in un bagno al 
piano. Tutto risolto con l'autospurgo.
Quindi, quando adesso ho visto il problema, ho pensato a quest'ultimo.
Che poi è venuto che io non c'ero e non ha trovato il tombino, e dovrà 
tornare.
Nel frattempo ho scoperto che il sifone della doccia, quel Geberit che 
citavo, era montato da culo. Praticamente, il monoblocco che fa da 
sifone+piletta, non è tirato completamente contro il piatto doccia. C'è 
quindi un centimetro circa di spazio sotto al piano del piatto doccia, 
prima che inizi il monoblocco del sifone. Quest'ultimo, a sua volta, 
NON era assemblato correttamente. Nel senso che il cilindro azzurro 
centrale non era spinto fino in fondo (e quindi l'acqua scappava da 
sotto e faceva un effetto sifone di un millimetro), e l'imbuto beige 
era appeso al tappo cromato anzichè essere innestato nel suo riscontro 
nel monoblocco.
Adesso, dopo la sistemata data ieri sera, l'effetto sifone è 
decisamente riattivato, stamattina si entrava in bagno senza 
mascherina. Resta ancora un po' di odore, ma potrebbe anche essere 
solamente un residuo dell'odore di ieri. Il bidet sembra non puzzare 
più, chissà come mai (forse c'era solo il sifone vuoto?).
Resta il problema dello spazio fra piatto doccia e blocco 
piletta/sifone, che fa sì che l'acqua possa infiltrarsi sotto al piatto 
doccia anzichè andare nel tubo. Anzi, ho visto che questo accade 
sistematicamente, soprattutto se apro l'acqua un po' più del minimo, 
perchè il sifone si riempie e l'acqua esce per sfioramento 
lateralmente, finendo sotto al piatto doccia anzichè nel sifone.
Oggi l'idraulico dovrebbe andare a sistemare, immagino con una 
squintalata di silicone perchè le viti che tirano il blocco verso il 
piatto doccia sono già tiratissime, quindi più su il blocco non viene.
Ciao
Alberto
-- 
Il tuo stesso identico umore,
ma la divisa di un altro colore