Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale che scatta

 
evidentemente c'è una dispersione sopra i 30 ma perchè non ci sono corti,
Come si può risolvere in modo rapido ed economico???
 
Ci vorrebbe un differenziale regolabile esitono?


??? ma che domande sono? A casa di un parente un'elettricista "da 
pollaio" aveva bypassato il differenziale perché scattava in continuo. 
Per fortuna mi ha avvertito e quando sono andato li ho trovato un filo 
di terra che partiva dalla lavastoviglie e andava sul tubo del lavandino 
(ancora in Pb) era da 1.5mmQ e l'isolante si era oramai squagliato dal 
calore. Secondo te cosa sarebbe successo una volta che si fosse interrotto??
 
Se scatta c'è un motivo: armati di pazienza escludendo presa per presa e 
prima o poi trovi la dispersione.
 

Ci vorrebbe un differenziale regolabile esitono?
 
No, ci vuole solo molta pazienza. Il modo rapido in queste cose
dipende dall'aver fatto l'impianto elettrico in maniera intelligente e
dal qulo di trovare subito il malandrino.
Problemi simili possono fare impazzire anche elettricisti esperti.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Come si può risolvere in modo rapido ed economico???
 
 
se la cosa dipende da interferenze, forse puoi risolvere sostituendolo 
con un differenziale più evoluto di quelli base (es da classe AC a 
classe A)
 
oppure qualora possedessi un salvavita di marca sconosciuta puoi 
sostituirlo con una marca più buona es ABB
 
un 25A 0.03A ABB tip A su amazon viene 25 euri

 Ci vorrebbe un differenziale regolabile esitono?
 
La serie tiker della bticino aveva un differenziale bipolare con il 
tasto di prova munito di sigillo, che se tolto permetteva di modificare 
la sensibilita` da 30 a 300mA, salvo poi premento di nuovo per 
ripristinare l'alta sensibilita`.
 
Oggi non vengono piu` prodotti... o quantomeno nemmeno di analoghi.
 
http://photobucket.com/gallery/user/mercurio49/media/cGF0aDovU0RDMTA3NzguanBn/?ref=
 
 
questo negli anni 70 era il centralino standard da appartamento, 
costituito da un differenziale puro (serie tiker) 30-300mA (modulo 25mm 
per polo)  e due Minitiker magnetotermici bipolari (modulo 12,5mm).
 
si puo` notare che il differenziale ha il sigillo descritto sopra.
 
bye
 
 

 Ci vorrebbe un differenziale regolabile esitono?
 
Orrore!
 
Potrebbe essere il differenziale da sostituire, meglio se con uno di 
tipo AC.
 
Se continua, un sospettato potrebbe essere il frigo.
Meglio provare un elettrodomestico alla volta, per esclusione.
 
 
 
 


L'ho sostituito ma stessa musica, proverò ad indagare, ma a casa mia ho rinunciato, vecchi impianti e dopo aver perso una settimana o mollato!


Se hai un tester (che adesso costano pochi euro) prova su Ohm alla portata massima, la resistenza tra il conduttore centrale (terra) di ogni utilizzatore (ovviamente staccato dalla linea) ed ognuno dei due fili di alimentazione.
E' una prova rapida, empirica e non esaustiva, ma potresti trovare rapidamente un utilizzatore in perdita.
Se non trovi niente, stacca i fili da contatore ed esegui la stessa prova tra i fili e la terra.
Ovviamente in ogni caso la resistenza dovrebbe essere la più alta possibile, vicino all' infinito.
Purtroppo con questo sistemi misuri in continua e se ci sono condensatori che ti provocano il problema non li rilevi.
E' una prova. Auguri

 E' una prova. Auguri
 
servirebbe un megahometro per fare 'ste prove, con il tester la tensione 
id prova è troppo bassa, forse ci si trova un corto netto, non certo una 
dispersione.
 
 
 
 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU


e se con due multimetri misuro la corrente sulla fase e sul neutro dovrei vedere la differenza della corrente che si disperde, giusto???

 e se con due multimetri misuro la corrente sulla fase e sul neutro dovrei vedere la differenza della corrente che si disperde, giusto???
 
non credo di aver capito.. perchè 2 multimetri, e soprattutto misurare 
cosa e come?


Il giorno venerdì 6 aprile 2018 23:28:54 UTC+2, liftman ha scritto:

Il tester è già un megaohmetro, comunque un dispersione di 30 mA a 220 V significa una resistenza di 7300 Ohm, che qualsiasi strumento rileva.
Il fatto che si serva di una tensione bassa, salvo casi eccezionali, non influisce.

 Il tester è già un megaohmetro
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Megohmmeter
 
