Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbio su conformità impianto idralico/riscaldamento

Salve, mi dispiace se questo post risulterà doppio, ma quello inviato
in precedenza non viene visualizzato.
Buonasera a tutti, spero di trovare una risposta ai miei dubbi.
Ho acquistato casa a luglio 2008 e ho ricevuto, come da accordi, i
certificati di conformità di impianti idraulico e elettrico.
Quest'inverno nel mio palazzo sono letteralmente scoppiate più della
metà delle caldaiette (sanitario più riscaldamento) ma temevo fosse
per il freddo molto intenso.
Ieri si è bloccata la mia caldaia e, aprendo il libretto di
istruzioni, mi casca l'occhio sulla frase "installazione all'interno o
in ambienti esterni protetto (EN 279/A6). Pet temperature fino a -5°C"
Ora, la mia caldaia sta in una nicchia sul balcone non protetta da
nulla, ovvero non ci sono potre nè altre sistemi di protezione, per
cui la temperatura è uguale a quella esterna (abito a Novara, dove le
temperature invernali superano spesso i -5°C).
Ho cercato la EN 279/A6 per capire cosa si intendesse per ambiente
esterno protetto ma non ho trovato nulla.
Un'azienda della mia città ha certificato l'impianto come da normative
previste, ma mi chiedevo se la situazione reale non cozzi con tale
certificazione "dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola
dell'arte..."
Grazie
Vale

 temperature invernali superano spesso i -5�C).
Ciao Vale,
le definizioni pi� chiare che ho trovato sono in questo link: 
http://www.bortolottigroup.it/ales.htm
Pare quindi che il balcone sia un "luogo parzialmente protetto". Nel senso 
che la caldaia non � esposta alla pioggia.
Se le cose stanno come ho interpretato io, si tratta pi� che altro di una 
prescrizione che si riferisce alla corrosione, e sotto questo aspetto la 
dichiarazione di conformit� non � mendace..
Viceversa, mi soffermerei sui -5�C, che nel novarese vengono spesso superati 
*in negativo*. Al di sotto, molte caldaie prevedono l'uso di un kit di 
resistenze elettriche antigelo, che non so se nel tuo palazzo siano state 
installate.
Penso di no, altrimenti una mor�a di caldaie cos� eccezionale non ci sarebbe 
stata. Se � cos�, la dichiarazione di conformit� � un po' tirata per i 
capelli.
Dopodich�, tu hai comunque 2 anni di garanzia sulla caldaia e, se sei chi 
penso io e quindi hai comprato casa direttamente dal costruttore, dovresti 
avere una garanzia di 5 o 10 anni su *tutta* la casa (ma magari aspetta 
pareri da chi se ne intende).
-- 
Cinghiale (37, 110+21, RM) 

 Buonasera a tutti, spero di trovare una risposta ai miei dubbi.
Riguardo la dichiarazione di conformit�, se ti � stata rilasciata significa 
che il tuo impianto � conforme alle normative vigenti, se cos� non fosse 
rischia chi l'ha rilasciata in caso di accertamenti.
Riguardo invece il problema delle caldaie che si spaccano col gelo � una 
cosa normale se installate in localit� ove spesso la temperature raggiunge 
soglie sotto lo zero, in tal caso � sempre opportuno dedicare alcune 
accortezze per ovviare a tali inconvenienti come ad esempio riempire il 
circuito del risclamento con del liquido antigelo in giuste percentuali a 
patto che la caldaia sia esclusivamente ad uso riscaldamento quindi che non 
produca anche acqua calda, questo perch� in caso di ipotetica rottura o 
malfunzionamento di vari componenti interni ad essa l'acqua del circuito 
riscaldamento potrebbe inquinare quella del circuito dell'acqua calda 
sanitaria.
Ciao
Alessio

 sanitaria.
Dimenticavo... altra soluzione sarebbe da disponibilit� della caldaia del 
dispositivo antigelo che la fa attivare ogni qualvolta la temperatura 
dell'acqua si avvicina alla soglia di congelamento.
Ciao
Alessio