Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavita che scatta improvvisamente

Il mio problema è il seguente:
    Mia madre possiede una casa di due piani + Garage (il tutto abbastanza
grande circa 220 mq). Il tutto è collegato ad un solo Salvavita Ticino di
sensibilità 0,03. L'impianto è sdoppiato solo per prese/luci, quindi ci sono
due automatici. Per il resto l'impianto è unico. Regolare messa a terra.
    Succede questo, che spesso il Salvavita scatta da solo, magari con
nessuno in casa (collegato solo il frigorifero eventualmente). Quando c'è un
temporale basta un tuono a farlo scattare. Finora non sono riuscito a
individuare una REGOLA che mi permetta di identificare il
responsabile.............. Come posso fare per identificare il motivo del
problema???????? La casa è stata costruita appena una decina d'anni fa. Il
problema ha iniziato a manifestarsi circa due anni fa.

 problema ha iniziato a manifestarsi circa due anni fa.
Un modo semplice semplice e` di staccare gli elettrodestici, magari in blocchi.
Certo che cosi` non saprai mai se il problema e` dovuto ad un apparecchio
solo o piuttosto ad un gruppo di elettrodomestici... o ad un sovraccarico
globale.
Aiuta trovare un modo facile e veloce di riprodurre il problema.
Comincia con i sistemi ad alto consumo, tipo riscaldamento o acqua calda
(se elettrici).
Ah, parli di tuoni. La TV?
Ciao,
-- 
       Roberto Divia`             Love at first sight is one of the greatest
       =============             labour-saving devices the world has ever seen.
Mailbox: C02110                 CERN-European Organization for Nuclear Research
E-mail: 
Robert...@cern.ch
           CH-1211 GENEVE 23, Switzerland

Il problema č che non posso scollegare gli apparecchi a blocchi perchč
l'inconveniente alcune volte non si verifica per settimane........ poi
improvvisamente senza alcun motivo.......... si stacca!!!!!!!  Non posso
restare per settimane senza frigorifero............... Ciao e grazie

 ha scritto nel messaggio
news:lnTx8.9608$W9.2...@twister2.libero.it...

Capita sempre alla stessa ora o in qualsiasi momento della giornata?
--
Marco
marcotog...@inwind.it


Non c'è alcuna regola che tenga...non sono riuscito a trovare nessun punto
in comune tra uno scatto e l'altro.........

     Succede questo, che spesso il Salvavita scatta da solo,
Per caso hai l'illuminazione in giardino?
Solitamente il problema si risolve sdoppiando il differenziale: ne aggiungi
un altro, e li colleghi uno al circuito prese ed uno al circuito luci.
In realtà bisognerebbe scoprire il circuito più "rompiscatole", che
generalmente è il più lungo o quello con la maggior parte di percorso
all'esterno (per questo ti ho chiesto delle luci in giardino), ma bisogna
vedere se sei in grado, dal quadro generale, di isolare un eventuale
circuito di questo tipo.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver & PPCSP member
ICQ49579941


Se hai la possibilità, metti un salvavita principale (momentaneamente),
tarato a 0,3 A e prova una linea per volta con quello che hai già da 0,03 A.
Una volta che hai capito se il problema è sulla linea delle prese o su
quella delle lampade, sposti il salvavita, quello da 0,03 A, sempre più a
valle, sino a quando non trovi il guasto.
Considera che anche i salvavita si guastano.
--
Marco
marcotog...@inwind.it

"Brontolo" ha scritto nel messaggio ...

Anni fa ho avuto anche io lo stesso problema e dopo molta fatica ho scoperto
che la colpa era della multipla filtrata (la ciabatta) pagata un sacco di
soldi che probabilmente aveva gli scaricatori rovinati e saltuariamente
scaricavano a terra facendo saltare il salvavita.
Controlla che tua madre non abbia filtri sulle prese (dubito), magari sono
quelli.
Ciao
Simone F.

 >temporale basta un tuono a farlo scattare.
Se scatta solo con il temporale vai in un negozio di materiale elettrico e
compra un modulo differenziale accopiabile modello G23/63AR della bticino se
come credo hai un utenza bipolare ed associa un magnetotermico della
taratura desiderata.
Ti risponderanno "ma che è?" e tu digli di prendere il catalogo se hai
problemi chiama il numero verde 199145145.
Saluti
Mapa

 Mapa
199 numero verde?!
199 č un numero a pagamento! e pure caro!
Ciao
Simone F.

 ha scritto nel messaggio
news:VrCz8.119196$SR5.2...@twister1.libero.it...

Si,si scusate č un numero a pagamento ma non č caro.
Costa 230 lire al minuto in fascia oraria intera e 90 lire al minuto in
fascia ridotta.
Saluti
Mapa