Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione caldaia che sale...

Ciao a tutti.
Ieri sera sono andato a controllare la pressione dell'acqua della caldaia
che spesso e volentieri cala, ed ho notato che era a 3 bar...
L'impianto era caldo (acqua a circa 70 °C), ma mi ricordavo di averla
regolata a 1 bar.
Oggi parlo con mia madre che dice che un radiatore perde leggermente (ma
anche altri a volte fanno una gocciolina)...
Che pensate? Può essere regolare questo innalzamento di pressione?
Ciao e grazie a tutti, sono un po' preoccupato...
Marco.

il 13/12/2005 14.16 Kapo ha detto:

Ma l'hai regolata a 1 bar ad impianto spento? Cioè con acqua fredda o 
calda?
Anche io ho notato piccole perdite in un termosifone però la pressione 
diminuisce non aumenta...
Se Vedemmu,
   Gian

 Che pensate? Puň essere regolare questo innalzamento di pressione?
Aggiungo... qualche giorno fa tolsero l'acqua per alcune ore, non ricordo
con certezza, ma forse qualche giorno dopo ho ricaricato l'impianto...
potrei aver iniettato aria nel circuito?
Ciao, Marco.

 Può essere regolare questo innalzamento di pressione?
no. Se hai una perdita nel termosifone la pressione scende e di certo 
non sale.
-- 
Sail fast and live slow

regolata a 1 bar.
Sicuro di aver chiuso bene il rubinetto dell'acqua?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 tutto.
Azz... è pericoloso? Posso aspettare ormai stasera per controllare?
Grazie!

 Sicuro di aver chiuso bene il rubinetto dell'acqua?
NO! Che dici, potrebbe essere pericoloso? teoricamente c'è la valvola di
sicurezza, farò un lago.... :-((
Ciao e grazie.

 Ciao e grazie a tutti, sono un po' preoccupato...
E hai ragione ... con quella pressione se l'impianto è vecchio
potrebbero verificarsi dei danni ai tubi.
Ti consiglio di scaricare un po' d'acqua per far rientrare la pressione
nella norma.
ciao,
Piero
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 diminuisce non aumenta...
Impianto freddo, o tiepido....
a regola se c'č una perdita cala... invece... vedi le risposte che mi hanno
dato, forse ho fatto la caxxata :-(....

 
Beh a impianto caldo la pressione aumenta un po' anche se due bar mi 
sembrano un po' troppi.
Certo quella del rubinetto aperto è l'ipotesi più probabile, ma una 
domanda: Quando hai verificato ciò? Voglio dire, se te ne sei accorto 
ieri sera, stamattina dovresti aver già trovato un lago... Poi mi 
sembra strano che la valvola di sicurezza non sia già intervenuta a 
quella pressione, solitamente sono tarate sui 2,3/2,5 bar....
Se Vedemmu,
   Gian

 quella pressione, solitamente sono tarate sui 2,3/2,5 bar....
Temo di non averlo lasciato aperto, ma di averlo chiuso male... :-(
Che pensi? E' probabile?
Ciao!

 potrei aver iniettato aria nel circuito?
e' possibile che sia andata qualche impurita sul rubinetto di riempimento e 
che quindi non chiuda perfettamente...l impianto viene alimentato e la 
pressione sale. 

il 13/12/2005 14.52 Kapo ha detto:

Mmm si è probabile... ma non disperare, non dovrebbe essere così 
grave, cerca di tornare a casa appena puoi comunque.
Però non ho capito se lo hai lasciato aperto tutta la notte o no... in 
questo caso ti saresti dovuto accorgere dello scarico della valvola.
Se Vedemmu,
   Gian

 Azz... è pericoloso? Posso aspettare ormai stasera per controllare?
Puoi incaricare qualcuno a far uscire un po d acqua dalle valvoline di 
sfiato aria per diminuire la pressione.
Non e' pericoloso...c'e' una valvola di sicurezza che si apre superati i 3 
bar. 

 
Potrebbe essere il vaso di espansione danneggiato.... E' un serbatoio
con dentro una palla che si comprime all'aumentare della pressione e
serve per mantenere costante la pressione all'aumentare della
temperatura, compensando la dilatazione dell'acqua.
Se non funziona e regoli 1 bar a freddo, a caldo hai molto di più.

 Potrebbe essere il vaso di espansione danneggiato.... 
oppure scarico... però la differenza di pressione mi sembra un po' 
troppo alta...
Se Vedemmu,
   Gian

1) Se i caloriferi perdono allora la pressione tende a scendere
2) Regola di nuovo la pressione a circa 1 bar e mezzo
3) chiama personale tecnico competente e fagli controllare la caldaia 

 regolata a 1 bar.
Fai controllare il vaso di espansione. In genere nelle caldaie ce ne sono
anche due, uno per l'acqua dei termosifoni e l'altra per l'acqua sanitaria.
Proprio oggi sulla mia caldaia ho fatto i controlli ed una dei due vasi
(quello sanitario) ha la membrana interna bucata.

Mi ricorda Shining.......
Come è finita? Avevi lasciato il rubinetto aperto?
"Kapo" <a@b.c> ha scritto nel messaggio 
news:dnmhj3$kab$1...@newsreader.mailgate.org...


 Come č finita? Avevi lasciato il rubinetto aperto?
Rispondo a te, e ringrazio tutti per i consigli.
Sinceramente non so cosa sia successo. Fatto sta che ora, dopo aver fatto
circolare un po' d'acqua dalla valvola di sicurezza e dopo aver ripristinato
la giusta pressione a freddo, l'oscillazione della temperatura č da poco piů
di 1 bar a circa 2 bar...
Quindi suppongo un problema al vaso di espansione unito o alla non perfetta
chiusura del rubinetto di carico, oppure all'infiltrazione di aria nel
circuito o, piů probabilmente, non avevo lasciato l'impianto a 1 bar ma a
circa 2.... :-(
Cmq, ora funziona e i radiatori non perdono.
Piů tardi vado a fare un'altra verifica a impianto a regime...
Ciao!