Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: domanda per elettricisti, accensione doppia luce

ciao a tutti una domandina..
attualmente ho una luce in salone che si accende da 4 punti per cui sono 
installati vari deviatori....ora č mia intenzione cambiare la plafoniera 
esistente con una luce e mettere una lampada a 2 luci per cui certamente 
devo passare 1 filo in maniera da avere 2 fasi quindi da un interuttore 
metterne 2 per accendere 1 oppure 2 lampadine...penso fin qui sia tutto 
chiaro...la mia domanda č questa... facendo questo lavoro posso 
comandare l'accensione solo da questo interuttore oppure da tutti e 4 ??
giuseppe 

chiaro...la mia domanda è questa... facendo questo lavoro posso 
Al posto dei deviatori ed invertitori metti 4 pulsanti e ci comandi un
rele' sequenziale.
vedi 
www.findernet.it
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 vedi 
www.findernet.it
---------
beh... una soluzione non proprio economica...
e me basterebbe che da un punto luce possa accendere 1 sola
o 2 lampadine...
dagli altri interuttori/deviatori potrebbero lavorare anche cosě come 
sono...
Ciao 

 Ciao
la domanda non è molto chiara.. in pratica vuoi sta plafoniera con due
luci, e in caso di necessità vuoi escludere una delle due luci? e
questa una delle due è sempre la stessa o cambia volta per volta?
nel primo caso basta mettere un interruttore che interrompa la fase
solo a quella.. ma dovresti buttare all'aria tutto per scoprire da
quale deviatore gli arriva la fase, e ripeto DEVIATORE.. (se accendi
da 4 punti hai due deviatori e due invertitori, NON quattro deviatori)
nel secondo caso la cosa è più complicata.. descrivi meglio che ti
serve..
PS non sono elettricista, va bene lo stesso?

 Ciao
Siccome il filo che alimenta la plafoniera , normalmente , parte da uno dei 
due deviatori ( dall' altro entra la fase che viene smistata agli 
invertitori per poi giungere al deviatore che manda corrente alla lampada ) 
è sufficiente che intercetti questo filo e lo sdoppi mandandolo in un 
interruttore ( come ti è già stato consigliato ) al quale collegherai il 
filo che và alla seconda lampada .
-----<=====x=====x====>=== uno alla lampada A e l' altro all' interruttore e 
da lì alla lampada B .
Ciao , Guido 

 interruttore e da lì alla lampada B .
---------
Ciao Guido e grazie anche a Lemuel... vedo di spiegarmi meglio...
attualmente la luce nel salone ha una sola lampadina... e si accende da 
4 punti...!!!
ho intenzione di eliminare la plafoniera e mettere un lampadario a 2 
luci e far accendere tramite 2 interuttori (posti nella stessa scatola) 
1 oppure 2 luci... e fin qui credo tutto chiaro..!!
per fare questo penso la prima cosa da fare è passare un altro filo di 
fase nel corrugato
dal lampadario fino alla scatola in cui devo inserire un altro 
interuttore giusto ??
a questo punto mi fermo..cosa succede agli altri 
interuttori/deviatori....si accenderanno/spegneranno tutte e 2 le luci 
oppure 1 sola lampadina ???
Ciao

 Ciao
Avrai il vecchio circuito - con 4 punti di comando -che alimenterà un' 
accensione (una luce) del nuovo lampadario. Il nuovo circuito invece 
comanderà l'altra accensione.
Giorgio 

 ha scritto nel messaggio
news:tkvzj.260236$%
k.38...@twister2.libero.it

Se segui le mie indicazioni ed il nuovo interruttore lo posizioni vicino al 
deviatore che serve attualmente la plafoniera otterrai di accendere e 
spegnere il lampadario come prima con il vantaggio di poter selezionare l' 
accensione della seconda lampada tramite l' interruttore nuovo . Vuoi una 
sola lampada accesa ? Lasci l' interruttore in off . Vuoi che si accendano 
tutte e due le lampade da tutti e quattro i punti ? Metti l' interruttore in 
on e quando premerai sui deviatori o sugli invertitori si accenderanno o si 
spegneranno le due lampade .
Ovvio che devi tirare un nuovo filo e che il filo che attualmente arriva 
alla plafoniera direttamente dalla linea e non dal deviatore sarà il filo 
comune che userai anche per la seconda lampada .
           ____  _____  ___          _int_/ ____ alla lampada 2_____
_dev_/   inv \/     inv \/ dev\____/
          \____/\_____/\___/        \__alla lampada 1____________
Spero di averti chiarito la cosa se lo schizzo in ascii viene come lo stò 
scrivendo .
Ciao , Guido
 

 ha scritto nel messaggio

Guido, lo schema è chiarissimo ed è quello che intendevo io..
domanda: JEO, lo capisci lo schema? è questo quello che vuoi ottenere?
..io ho chiesto chiarimenti e in pratica hai ripetuto la stessa cosa
di prima..
Con lo schema di guido i quattro comandi attualmente esistenti
continueranno comunque a comandare qualunque cosa attacchi al soffitto
come adesso.. con la differenza che potrai escludere UNA delle due
lampade da UN PUNTO..
se vuoi la 'seconda lampada' completamente indipendente, devi fare
come ha scritto "gs" .. un po più sopra..

 ha scritto nel messaggio
news:d357237f-02d1-498b-aab3-





-----------
grazie a tutti siete eccezzzzionali...
e cmq a me basta che da un solo punto possa accendere le 2 lampadine...
e dagli altri 3 comandare solo 1 delle 2 lampadine..
 nel WE mi metto all'opera...
Ciao