Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua che filtra dentro la caldaia dalla presa d'aria esterna

Oltre a tenere pulita la gronda dagli aghi di pino e aver messo  
un doccino in rame di protezione del tubo:
https://s20.postimg.org/5163x49il/Doccino_protezione_tubo_sfiato_e_presa_daria_cal.png
 
quali altri sistemi ci possono essere per impedire che, quando diluvia
e comunque la gronda non riceva e fa la cascata, l'acqua entri dentro 
la caldaia?
Una potrebbe essere quella di mettere il tubo con una certa pendenza verso
il basso; un tubo diverso con l'aperture solo sotto esisterà?
Oppure agire sulla gronda, saldandoci due rialzi in quella zona per far 
deviare la "cascata" ai lati del tubo?
Queste alternative le stiamo cercando perché, in un immobile storico come
il nostro, quel doccino di rame in facciata non si sta bene.
Sempre ammesso che funzioni, perché messo alto in quel modo la cosa è 
molto dubbia...
Soltanto che in questo momento era l'unico sistema, visto che il condomino interessato aveva minacciato di adire le vie legali qualora il condominio
non avesse preso provvedimenti per risolvere il suo problema.
 
C'è qualcuno che conosce come sono fatti dentro questi tubi e sa
spiegare perché solo in quello entra l'acqua dentro, visto che queste prese d'aria ce l'abbiamo tutti?  
Grazie
 
 
Giovanni

 la caldaia?
 
se la grondaia tracima significa che è dimensionata male, nello sviluppo 
oppure perché è troppa pndenza e non sono stati previsti schermi oo 
rompigetto,
 
nell'attesa che te possa risolvere il problema alla fonte, quello che 
puoi fare è inserire un tronchetto raccogli condensa e collegare lo 
scarico da qualche parte oppure mettere il tubo a pendere verso l'esterno
 
 
 

 ha scritto:

Metti una curva a 90 verso il basso. 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 scarico da qualche parte oppure mettere il tubo a pendere verso l'esterno
 
Difatti, dargli più pendenza verso l'esterno era già una delle possibili
alternative a quell'orribile doccetto in facciata. Però tecnicamente non la
vedo una cosa belle fatta...
 
 
Giovanni

 Metti una curva a 90 verso il basso. 
 
Bella mossa. Però, ammesso e non concesso che una disuniformità
dei tubi in facciata non inneschi un altra rivolta popolare, siamo
certi che il tubo verticale funzioni bene lo stesso di uno orizzontale?
 
 
Giovanni

 ha scritto:

Sulla funzionalità non ci sono dubbi. 
Sull'estetica potrebbe non piacere. Cosa ne pensi di togliere quel
 coso cilindrico e sostituire con una semplice griglia rotonda a
 filo muro? Tipo quelle che si usano per i fori di aerazione in
 cucina? 
Hanno la griglia frontale fatta a listelli spioventi in avanti e
 dietro c'è una rete abbastanza fitta.
Visto che costa zero io farei una prova. Se funziona basta darle
 una verniciata del colore giusto e sarà quasi invisibile.


 
 
Ho capito che sia la presa d'aria della caldaia. 


 la caldaia?
 
Prova a googlare scarico fumi parapioggia
 
 
 
 

 Ho capito che sia la presa d'aria della caldaia.
 
Non gli basterebbe un pezzo di lamiera a L, messo a mo' di tettoia sopra 
la presa d'aria? Due tasselli e una ditata di silicone.
 
 
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

 
 
Anche secondo me. Ma qui abbiamo vincoli estetici da condominio
 scassacazzo. 


 se è concentrico o se è solo scarico)
 
Si coassiale, sia scarico fumi che presa d'aria.
Comunque, curiosando in rete, ho scoperto che il tubo non deve avere 
la pendenza verso l'esterno, ma di 3° verso l'interno.
E qui mi sono perso.
 
 
Giovanni