Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termostato intelligente

Ciao a tutti.
Il cronotermostato che ho č un po' idiota: spesso fa partire il 
riscaldamento per 20-30 secondi e lo spegne. Questo potrebbe avere senso 
se io avessi una caldaiona con accumulo e acqua calda sempre 
disponibile, ma avendo una caldaia a metano, in 20 secondi appena si 
accende. Ho concluso quindi che tutte quelle brevi e ripetute brevi 
accensioni (dovute al fatto che la temp impostata coincide o quasi con 
quella ambiente) sono un regalo alla ditta fornitrice del metano.
Esistono cronotermostati piů intelligenti in cui si puň impostare la 
durata minima dell'accnsione? Oppure ancor meglio con un bel sensore da 
piazzare sopra un radiatore in modo da evitare accensioni che non 
scaldino minimamente i radiatori?
Ciao e grazie!
Ale

quella ambiente) sono un regalo alla ditta fornitrice del metano.
Forse c'e' da qualche parte una regolazione dell'isteresi, prova a
giocare con quella.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 riscaldamento per 20-30 secondi e lo spegne.
Che marca č? Io ho un BPT e puoi regolare l'isteresi tra +- 0,1 e +-0,9.
Valori bassi per impianti in ghisa e alti per quelli in alluminio.
Ciao!

 > riscaldamento per 20-30 secondi e lo spegne.
Ne avevo istallato uno simile anch'io della Flash...un perfetto idiota che
mi accendeva la caldaia anche per pochi secondi, bè ha fatto una brutta
fine (l'ho messo di fuori al freddo a prendere la temperatura) e ho
comprato un Vemer con isteresi di 0.3° (in pratica si aziona con una
differenza di 0.4°) e comunque con un ritardo temporale. Credo di aver
ottenuto un discreto risparmio, ciao.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 > riscaldamento per 20-30 secondi e lo spegne.


Grazie a tutti per le risposte.
Purtroppo non si può regolare NULLA!!
Avete qualche buon prodotto da consigliare?
Grazie ancora.
Ale

riscaldamento per 20-30 secondi e lo spegne. 
strano, di solito hanno una discreta isteresi proprio per evitare
questo effetto...
--
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Il segreto per essere considerato un creativo sta nel non fare
    mai riconoscere le proprie fonti [A. Einstein]

Valori bassi per impianti in ghisa e alti per quelli in alluminio.
anchio ho un btp ma quel tipo di regolazione manca e verificando le
istruzioni dello stesso modello presente sul sito,manca proprio la
regolazione dell'isteresi.

 durata minima dell'accnsione?
Che tipo di caldaia hai?che temperature esterne hai? ti faccio questa
domanda perché gli ultimi modelli di caldaie hanno all' interno la
protezione antigelo  e il tutto viene gestito dalla scheda elettronica
tramite le sonda riscaldamento, e la protezione antigelo interviene quando
la temperatura scende al di sotto di una certa soglia; potrebbe non essere
colpa del cronotermostato
                                            ciao     edy

 ha scritto nel messaggio
news:3ffbff12...@news.tin.it...


Modello? Il mio č il TH 400, č digitale, e per regolare l'isteresi basta
premere il tasto "T" durante il funzionamento manuale e regolare poi il
valore che appare sul display con le frecce.
Ciao!

 colpa del cronotermostato
No no è colpa del cronotermostato sento che attacca lui la caldaia!
Ale

valore che appare sul display con le frecce.
il mio TH 127 ,avendo perso le istruzioni le hoi scaricate online,ma
la parte di programmazione che leggo dalle stesse è uguale per tutto
il termostato  tranne che per l'istersi.
me ne sono accorto perche nel 2003 ho cambiato casa e i radiatori che
avevo prima erano in ghisa mentre quelli di adesso sono in alluminio.

 No no č colpa del cronotermostato sento che attacca lui la caldaia!
Hai provato ad impostare la temperatura ambiente quando l'impianto dovrebbe
essere spento leggermente piů bassa?
                                ciao                           edy

                                 ciao                           edy
Sě! Di notte ad esempio č impostata a 17.5..ma lo sento che attacca e 
stacca ogni tanto!
Ale