Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegare cavi esposti alla pioggia

Devo collegare due cavi elettrici esposti alla pioggia. Praticamente devo mettere una luce su un pergolato.....
Suppongo che collegarci e mettrci sopra del nastro adesivo non sia abbastanza....cosa si deve fare per collegarli?

Suppongo che collegarci e mettrci sopra del nastro adesivo non sia abbastanza....cosa si deve fare per collegarli?
 
Usi la muffola
http://tinyurl.com/hxlgmvz
 
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
Se hai un punto di appoggio, puoi fissare una scatola di derivazione da 
esterno (IP 45/55/65) e fare la connessione al suo interno; poca spesa e 
ottimo risultato!
ciao
Angelo
 

 Suppongo che collegarci e mettrci sopra del nastro adesivo non sia abbastanza....cosa si deve fare per collegarli?
 
La cosa più semplice è una scatola di derivazione IP65. Fare le connessioni, stringere i pressacavo e riempire con resina gel.
Altrimenti basta un contenitore di plastica con tappo a vite. Un foro nel tappo e ci passino precisi i tre cavi, inserisci i cavi nel tappo, fai le connessioni con i morsetti a cappuccio, blocchi i cavi con una fascetta sopra e sotto il tappo. Inserisci i cavi nel contenitore, riempi col silicone fino al bordo e poi stringi il tappo. 
 
 
Giovanni

 Suppongo che collegarci e mettrci sopra del nastro adesivo non sia abbastanza....cosa si deve fare per collegarli?
 
Ci sono varie possibilità, a quelle che ti hanno già detto aggiungerei: 
giunto a crimpare, nastro autoagglomerante e per finire 
termorestringente. Se fatto bene può anche stare anche immerso in un 
pozzetto.

 del nastro adesivo non sia abbastanza....cosa si deve fare per collegarli?
 
ci sono norme apposite da seguire. Il fatto che chiedi mi fa pensare 
che sia meglio chiamare un elettricista. Poi vedi tu

 sia meglio chiamare un elettricista. Poi vedi tu
 
Ma scusa, ha chiesto consiglio, supponendo giustamente, e questo denota 
consapevolezza, che il suo sapere non fosse sufficiente.
Ha ricevuto numerosi e giusti suggerimenti su come fare, a che serve 
questa tua risposta ?
 
-- 
Ciao
Michele


Per una semplice giunta ? Ma e' via di testa ?
Gli dica di metterci una presa ed una spina stagna, da esterni.
 
Ma che razza di affamati girano ultimamente ...
 

 tua risposta ?
 
ha senso, quando c'e' il rischio di combinare un guaio.
Io di corrente me ne intendo abbastanza da fare un lavoro ben fatto. 
Non mi azzarderei invece a toccare un tubo del gas, perche' non e' il 
mio mestiere.
Mi sembra che se uno cheide informazioni per fare una semplice giunta, 
significa che non ha nemmeno le minime conoscenze dell'argomento.
Poi se uno vuole rischiare, a me non importa un tubo, sia chiaro.

 Ma che razza di affamati girano ultimamente ...
 
affamati? ma parli per lei

 ...cosa si deve fare per collegarli?
 
giuntali con dei mamut e includi la giunta in una scatola stagna,
 ormai nei brico trovi anche scatole apposta con il gel
 idrorepellente (?)
 
 
-- 
rotolate, teste!

 significa che non ha nemmeno le minime conoscenze dell'argomento.
 
Leggi sopra, non è vero che non abbia le minime conoscenze sull'argomento...
 
-- 
Ciao
Michele

 sia meglio chiamare un elettricista.
 
nel caso l'avessi dimenticato questo Ng è  <it.hobby.fai-da-te>
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oltre a quanto già suggerito puoi pure usare una coppia presa-spina
IEC309 monofase da 16A IP67.
 
Ti consiglio di verificare che l'isolante dei cavi sia adatto ad essere
usato all'esterno. FG7OR o H05VV-F sono adatti, FROR no. Peggio ancora
N07V-K (cavi unipolari da impianto elettrico) perché il PVC è
igroscopico e nel corso di alcuni anni perde le caratteristiche di
isolamento, facendoti impazzire nella ricerca di dispersioni.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


non per fare il pignolo ma a ben vedere, gli impianti elettrici in 
virtu` delle attuali leggi sarebbero esclusi... dal fai-da-te
 
poi ognuno e` in grado di decidere se farsi del male e farlo anche agli 
altri (probabilmente i famigliari)... senza stupirsi se poi  deve pagare 
pegno :-)
 
bye

 virtu` delle attuali leggi sarebbero esclusi... dal fai-da-te
 
non e' un impianto, e' una prolunga di un impianto gia' esistente, 
certificato, bollato, legalizzato e documentato.



non per fare il pignolo ma se andiamo a vedere tutte le leggi c'è da 
stupirsi che sia ancora permesso pulirsi il c____ senza dichiarazione
di conformità della carta igienica.

 di conformità della carta igienica.
 
questo non ti autorizza a superare i limiti di velocita` come a 
installare impianti elettrici... :)
 
Sei "libero" di fare quello che vuoi ma contemporaneamente sei obbligato 
a subire le conseguenze dei danni eventualmente prodotti a cose 
(incendio) o persone (folgorazione) e se ci rifletti un attimo e` molto 
probabile che chi subira` il danno sia tu stesso (e potresti fregartene) 
oppure moglie e suocera (e qui andebbe gia` meglio) oppure figli e 
nipotini...e qui` sarebbe un bel problema...
 
bye

 certificato, bollato, legalizzato e documentato.
quello dentro forse, quello fuori no :-)
 
le prolunghe hanno altre normative di prodotto e d'impiego e non e` 
detto che sia piu` "tolleranti" di un impianto fisso... :)
questo concetto e` presente solo nella tua fantasia.
 
Se la prolunga la confezioni da te, sei anche responsabile del prodotto 
che hai assemblato... oltre che per un eventuale cattivo impiego :-)
 
 
dai non ti abbattere una volta c'era l'elettro bral per chi voleva 
giocare con l'elettricta` :-)
 
http://s36.photobucket.com/user/maruzzell21/media/maruzzell4/HPIM0057_zps6ygxz5w9.jpg.html
 
 
bye


 
avanti un'altro, per cortesia.
 


sei anche libero di fare battutine sarcastiche pseudo umoristiche ma 
questo non fa di te ne una persona intelligente ne adusa a quello che il 
codice civile chiama comportamento da buon padre di famiglia.
 
bye