Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia sempre a 3 bar

Non so più che fare. La caldaia è istantanea da parete, ancora in 
garanzia. Ha un dispositivo automatico di caricamento.
Da 15gg la pressione sale a 3 bar (dal normale 1 bar) e gocciola acqua 
di continuo. Sfiatando l'acqua dai termosifoni la pressione si abbassa, 
ma poi ricomincia a salire.
Il tecnico è venuto 2 volte, ha cambiato più pezzi, ma niente. Appena se 
ne va la pressione sale e ricomincia a perdere acqua.
A questo punto vi chiedo: ho a che fare con incompetenti o è possibile 
che il problema sia nell'impianto?

 garanzia.
 
che colpo di culo :)
 
ciao
 
mario
 


Controlla il vaso di espansione e cambia tecnico.
 
-- 
Paolo "Spino"

 Controlla il vaso di espansione e cambia tecnico.
 
Facile a dirsi, purtroppo la rete di tecnici autorizzati non la decido 
io. Se scarto questo il più vicino è probabilmente a un'ora di strada.
Comunque non ho il vaso di espansione, cioè non lo vedo, poi non so se è 
dentro la caldaia.

 dentro la caldaia.
 
 
si... è in alto... tra la parete e lo scarico dei fumi... dietro la 
cella stagna di comustione e circuito primario... è come un salvagente...
messo dentro lo schassis caldaia...
 
 
se cola acqua... quando va in esercizio va controllota dal manutentore
e molto meglio se è in garanzia.... va riportata in efficienza
 
ciao
 
mario

 o è possibile che il problema sia nell'impianto?
 
La causa dell'aumento di pressione potrebbe anche essere
un difetto del dispositivo automatico di caricamento.
 
Comunque, se come scrivevi la caldaia e' in garanzia,
ti consiglio di continuare a chiamare l'assistenza fino
a quando l'abbiano riparata...
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani 
 

 Art
 
o valvola a tre vie se fa anche acqua sanitaria.
 
 

 Se si, chiudilo.
 
E' chiuso. E' la prima cosa che hanno controllato. E l'hanno pure 
cambiato per sicurezza. Ma siamo ancora qui.


allora l'unico punto da cui puo' entrare acqua e' lo scambiatore 
sanitario, se e' forato la pressione si porta al livello di quella di rete.
Prova a chiudere l'acqua in ingresso alla caldaia oppure metti la 
caldaia in posizione estiva e vedi se continua ad aumentare la pressione.
Magari se ci dicessi anche marca e modello potremmo fare ipotesi piu' 
mirate.
 
 
 
-- 
-
Saluti da Drizzt
 
Solo gli stolti credono che molti soldi diano la felicita'
perche' pensano che basti possedere certe cose per
essere felici, io credo invece che la felicita' sia data
dalla buona salute, dall'amore della famiglia e perche' no,
dagli amici veri.

 rete.
.......
 
Forse e' per questo che viene e non conclude niente...
Dovrebbe sostituire la caldaia, ma cerca di arrivare alla scadenza della 
garanzia, cosi paga l'OP...
 
Paolo
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 sanitario
 
cambiato anche quello :-)
 
ora mi dice che potrebbe essere l'elettrovalvola di carico, stiamo a vedere


allora non ho capito, hanno gia' provato a chiudere il rubinetto di 
carica e la pressione sale ugualmente?
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

 carica e la pressione sale ugualmente?
 
Da quel che capisco la caldaia ha sia il rubinetto che una valvola 
gestita dalla centralina.
Ti riporto da manuale:
"anche se la caldaia è provvista di un dispositivo di riempimento
semi automatico, la prima operazione di riempimento dell’impianto
deve essere realizzata agendo sul rubinetto C"
 
rubinetto che poi deve rimanere chiuso

 gestita dalla centralina.
 
 
Non potrebbe essere la centralina? 
Comunque, visto che il rubinetto di carico manuale ce l'hai, io leverei l'elettrovalvola (che è in parallelo) e ci metterei due tappo:-)
 
 
Giovanni


ma si puo' conoscere questa marca e modello?
