Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Parere tecnico su muro contenimento - In particolare per Felix

Il muro di contenimento sul lato sinistro della rampa garage, dopo il
riempimento del terreno dalla parte opposta alla rampa, presenta le
seguenti fessurazioni:
a metà della rampa garage sul lato lungo (circa 25 metri)
http://tinypic.com/view.php?pic=z97dj&s=2
 
all'attacco con il fabbricato lato corto del muro (circa 1 metro)
trasversale al lato lungo:
http://tinypic.com/view.php?pic=29oir76&s=2
l'altezza di questo muro è 3 metri all'altezza del fabbricato,
decrescendo man mano fino ad arrivate a solo 1 metro presso il cancello
carrabile.
L'impresa dice che è normalissimo un cedimento del genere e che non c'è
da preoccuparsi, oggi ho notato che lo stesso muro alla villetta vicina
realizzato successivamente, non presenta lesioni ma invece di 25 cm di
spessore è stato fatto di 30 cm di spessore.
Spero tanto di ricevere qualche consiglio su come comportarmi in
particolare da te Felix o da chi come te è molto competente in merito, e
cosa eventualmente fare per tutelarmi nel caso pensate che possa essere
una lesione importante e pericolosa.
Grazie mille
Ancora non ho fatto l'atto, ma oramai la casa e quasi interamente pagata
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=20226

 una lesione importante e pericolosa.
     Quel muro non e' in calcestruzzo armato come dovrebbe, bensi in
muratura,
  forse con blocchi di calcestruzzo, ed e' destinato a`ribaltarsi.
anche perche'
  non vedo fori di drenaggio (barbacani).
    ciaofelix:-)
    Per quanto riguarda l'impresa leggi gli art 1669 e segg. del cc.

  forse con blocchi di calcestruzzo, ed e' destinato a`ribaltarsi.
Ehi laggiù, mi sentite? :-)
Guarda la prima foto, quella con la crepa verticale.
Il giorno che hanno gettato il muro il camioncino con il ferro non era 
ancora arrivato ma a me sembra proprio getto di calcestruzzo e non blocchi 
intonacati.
-- 
Fabbrogiovanni

 intonacati.
      Le lesioni seguono troppo le cordinate cartesiane! :-)

Manca una foto panoramica dell'opera;
le lesioni potrebbero essere conseguenti alla mancanza di giunti di
dilatazione (occorre conoscere la lunghezza del muro);
nel qual caso non si tratta certamente di opera di eccelsa qualità, ma
staticamente è a basso rischio.
Anche la lesione tra il muro e il pilastro può essere conseguente al
fatto che sono stati progettati strutturalmente separati.
Circa la mancanza dei fori di drenaggio, sarebbe interessante sapere
se superiormente (alle spalle del muro)  la superficie libera è
protetta da infiltrazioni di acque meteoriche.
Ciao Lucio

 
Grazie, faccio una ricerca dopo cena e me li leggo
Grazie ancora 
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=20226

 protetta da infiltrazioni di acque meteoriche.
dall'altro lato del muro è stato effettuato il riempimento con terreno
fino a  lasciare libero solo 10 centimetri di muretto e non ci sono
protezioni (ma nella mia ignoranza in merito, non capisco neanche che
genere di protezioni dovrebbero esserci
Grazie
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=20226

 ha scritto:

Confermo che, a mio pare, le lesioni sono sicuramente causate dalla
mancanza di giunti di dilatazione.
In generale, per un muro in calcestruzzo, circa ogni dieci metri, si
crea una discontinuità che permette alla struttura di dilatarsi e
contrarsi liberamente; laddove manca, come in questo caso, provvede
direttamente la struttura.
All'attacco pilastro muro, la discontinuità appare per la ripresa del
getto che è avvenuto dopo un certo tempo; ma è giusto che sia così,
perchè sono sicuro che anche dal calcolo strutturale originario
dovevano essere separate.
La seconda parte del discorso si riferiva all'annotazione fatta da
Felix, circa la mancanza di fori di drenaggio nel muro che
consentissero la fuoriuscita dell'acqua meteorica. A questo proposito
un muro si costruisce perchè sostiene un terrapieno e si ipotizza che
regga una certa spinta del terreno che sostiene; se questo terreno si
impregna d'acqua il muro non solo è costretto ad una spinta maggiore
per effetto della somma terreno + acqua, ma anche le caratteristiche
del terreno subiscono un degrado.
Questo se l'acqua ha possibilità di infiltrarsi; se invece il terreno
a monte del muro è protetto da asfalto, pavimentazione ecc.  e
comunque l'acqua ha possibilità di essere smaltita, il problema è meno
rilevante, per cui anche la mancanza di fori drenaggio può passare.
Ciao Lucio

 a monte del muro è protetto da asfalto, pavimentazione ecc.
Nessuna protezione, all'interno c'è solo terreno con un vialetto 
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=20226

 instabilità del muro, giusto?
A distanza, tale tipo di assicurazione non si può dare, anche perchè
mancano elementi basilari quali l'altezza del muro, il tipo di
terreno, gli spessori dell'opera compreso la fondazione, quantità
dell'armatura ecc.
Il tipo di lesioni non è pregiudizievole per l'opera (non crolla per
ora), ma certamente non è un lavoro ben fatto, per cui una
raccomandata al costruttore e al direttore dei lavori  la farei, anche
per interrompere eventuali termini di tempo ( i difetti più evidenti
sono proprio la mancanza dei giunti di dilatazione e dei fori del il
deflusso dell'acqua e probabilmente del drenaggio alle spalle del
muro).
Per Felix, se ci legge; ma che c'entrano i fori di drenaggio con i
barbacani ?
Cia Lucio

 muro).
Effettivamente il muro e tutto intero, non ci sono giunti non c'è nessun foro e
nessun drenaggio, un tubo di drenaggio è stato messo solo sul perimetro
dell'abitazione e raccordato alla fognatura
Grazie
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=20226

 comunque responsabili in caso di peggioramento della stabilità?
Sono convinto che il muro non cadrà; i danni che verificherai in
futuro saranno la presenza di qualche altra lesione, presenza di
umidità da risalita con sfarinamento di qualsiasi pittura che andrai a
mettere, eventuale presenza di muschio su zone non esposte al sole;
tra qualche decennio qualche barra di armatura ossidata tenderà ad
espellere il copriferro; inconvenienti di seconda fascia di cui spetta
a te valutare l'importanza in funzione dei rapporti che hai con i tuoi
contraenti.
Ciao Lucio

Grazie tantissimo ancora
Ciao
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=20226