Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia problema

Ho una caldaia esterna per riscaldamento e prod. acqua calda. La produzione 
acqua calda funziona perfettamente, mentre il riscaldamento non va per via 
della pompa che inzialmente era bloccata, ma dopo averla sbloccata non 
arriva più la 220Volt alla stessa. Il fusibile è OK, mi sarà partita la 
centralina? Consigli? Suggerimenti? La faccio nuova? 

ValeX ha scritto:

Cerca bene lungo la linea (segui i fili a ritroso, lavoro un po' 
noioso). Probabilmente la pompa quando si è bloccata ha fatto saltare 
qualche protezione: fusibile, interruttore automatico...
Un tester passabile od alla peggio una abat-jour con la spina levata 
potrebbero essere d'aiuto per capire se c'è tensione in un determinato 
punto del circuito.
Quando hai capito -dove non passa- ne riparliamo.

"Cordy" <stefano.cordera...@tiscali.it.invalid> ha scritto nel 
messaggio news:4742fc06$0$26143$5fc...@news.tiscali.it...

Dunque, i fili della pompa dovrebbero portare la 220 e misurando con il 
tester anche direttamente sulla contattiera della scheda non mi da tensione. 
A vista c'è solo un fusibile che funziona, domani alla luce del sole vedo se 
c'è ne è un altro. La caldaia ha 2 interruttori luminosi, uno serve per 
l'acqua calda e se lo premo s'illumina, idem per l'interruttore dei 
riscaldamenti che fino a ieri quando lo azionavo s'illuminava, ora non 
s'illumina più. la pompa sicuramente è partita, provata con 220 è 
letteralmente muta 

 ha scritto nel messaggio 
news:nsD0j.5461$PH1...@tornado.fastwebnet.it...

Aggiungo, riguardo alla pompa (visto che non costerà meno di 50 euro) 
potrebbe tornare in vita sostituendo il condensatore interno? 

 ha scritto nel messaggio 
news:uED0j.5486$PH1....@tornado.fastwebnet.it...

Allora vista l'emergenza freddo ho dovuto creare un accrocco di questo tipo: 
la pompa era solo bloccata, svitando il vitone e girando la pompa con un 
cacciavite sono riuscito a sbloccarla, purtroppo dalla morsettiera dove 
dovrebbe essere collegata tramite 220 non arriva tensione perciò ho 
collegato la pompa direttamente alla 220. Da notare che mentre la  caldaia 
lavorava si accesa la luce dell'interruttore del riscaldamento per pochi 
istanti (circa 2 min) non ho fatto in tempo a controllare se arrivava la 220 
, e la pressione è salita a 30 anzichè 10 com'è suo solito. 


Alcune pompe sono "sensibili" a fase e neutro: verifica di alimentarla
correttamente (o, nel dubbio, scambia i cavi di alimentazione)
Saluti             Archi

 ha scritto nel messaggio 
news:fhvksr$lkt$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Ho smontato la pompa dalla caldaia e l'ho aperta, l'ho rimontata e testata 
con un filo 220, funziona bene. Ho rimontato la pompa nella caldaia ma 
temporaneamente solo per 20 min l'ho fatta lavorare, con caldaia accesa, in 
autonomia collegandola alla 220V perlomeno do una scaldata a casa. Il 
problema è questo, anche durante il funzionamento, la spia dei riscaldamenti 
rimaneva spenta, ogni tanto si accendeva (quando si accende fornisce 
tensione alla pompa), mentre prima quando accendevo l'interruttore 
"riscaldamento" la spia si accendeva ora lo fa molto di rado. Ho provato 
anche a resettare ma niente. 

ValeX ha scritto:

Domanda da pirla (ma a volte le cose sono + semplici del previsto): non 
è che c'è un consenso da dare da qualche parte: interruttore, 
termostato, orologio? Perchè dalla descrizione che fai sembra 
funzionare, a sprazzi...

"Cordy" <stefano.cordera...@tiscali.it.invalid> ha scritto nel 
messaggio news:4743e913$0$16031$5fc...@news.tiscali.it...

No nessun consenso, non ho ne timer ne termostato o altro, quando voglio 
accendere il riscaldamento metto la mano fuori e premo il bottone. Ora ho 
rimesso tutto a posto e sembra che va, booh sarà qualche contatto nelle 
piste della centralina, o lo stesso interruttore. Capita però una cosa 
curiosa, il pressostato regolato a 10 ogni tanto mi schizza 30, poi 
svuotando appena appena l'impianto mi torna a 10, la palla rossa d'acciaio 
che sta dentro la caldaia butta qualche goccia d'acqua non so se dalla sua 
valvolina o altro.So che non è normale.Ora sono riuscito a stabilizzarla a 
10, vedrò oggi come si comporta. 

 10, vedrò oggi come si comporta. 
è il vaso d'espansione. da ricaricare (dovrebbe avere una valvolina tipo 
pneumatico) Scarichi un po' l'impianto e gonfi con aria a 2 atm
se dopo poco si ripresenta il problema lo sostituisci
l'aumento di volume dell'acqua, dovuto all'aumento della temperatura, se 
non trova sfogo nel vaso d'espansione perché guasto o scarico può 
provocare perdite nell'impianto per sovrapressione!