Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cosa strana del contatore enel...

Ieri mia mamma ha cambiato dei collegamenti in bagno per aggiungere una 
presa e un iterruttore, fatto sta che ha fatto un corto con in mezzo 
l'interruttore, quando e' andata ad alzare il differenziale (non aveva 
staccato il contatore) si e' accorta di uno strano sfrigolamento all'interno 
del differenziale e lo ha staccato quasi immediatamente, e' andata a vedere 
dove ha fatto i collegamenti e il ponte fra la presa e l'interruttore era 
quasi fuso.....
Come mai, secondo voi, il magnetotermico del contatore non e' scattato?
Volevo provare a creare un corto con un filo per verificare il funzionamento 
ma non ha voluto quindi non sono sicuro che se accade un corto incontrollato 
si stacchi il magnetico del contatore.
Consigli?
Saluti da Drizzt. 

 Consigli?
Metti un magnetotermico di protezione al differenziale.
Possibile che ci siano impianti elettrici con solo contatore e 
differenziale?? _Almeno_ un magnetotermico ci vuole.
In realtà bisognerebbe sezionare l'impianto elettrico almeno in
prese 16A
prese 10A
interruttori luce

 interruttori luce
Concordo. Io ho messo un magnetotermico per ciascuna stanza (tutti 
centralizzati in un quadro ovviamente); così ho la comodità che se ho un 
problema in una stanza la isolo e le altre possono funzionare normalmente.
Ho dovuto far passare molti cavi visto che dal quadro partono cavi separati 
per ciascuna stanza, ma secondo me ne è valsa la pena.
Ciao, fms 

Consigli?
Pagine gialle, voce 'elettricisti'
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 interruttori luce
Pensavo, sbagliandomi, che il contatore avesse una taratura piu' bassa dei 
63A che comunque un corto come si deve li supera abbondantemente.
Grazie per la risposta.
Saluti da Drizzt.

 ha scritto nel messaggio 
news:48e9b0d8$0$41662$4faf...@reader4.news.tin.it...

Lo so, piacerebbe anche a me ma purtroppo la casa e' vecchia e i passaggi 
sono piccoli per separare le cose.
Saluti da Drizzt. 


No, il corto era fra fase e neutro con un interruttore nel mezzo e un 
ponticello di filo da 1mmq.


 16A e prossimamente lo vado a montare.
Non sono pochi 16A? Da una altro post mi è sembrato di capire che sia 
unico per tutta la casa 
-- 
I'm trying a new usenet client for Mac, Nemo OS X.
You can download it at 
http://www.malcom-mac.com/nemo


Ciao, per la fornitura di 3.3 KW sono sufficenti, anzi, spannometricamente 
ne avanza uno ^_^
Saluti da Drizzt. 

 spannometricamente ne avanza uno ^_^
Sono totalmente rincoglionito!!!!! 
è tutto il girno che faccio i conti come se avessimo la tensione 
americana :-)


 63A che comunque un corto come si deve li supera abbondantemente.
Se è un elettronico, la parte termica (o meglio la "curva" della regolazione 
elettronica) è inferiore a 63A in funzione della potenza contrattuale 
disponibile.
La parte magnetica invece, dipende solo dal tipo di interruttore presente. 
Di solito è un 63A in curva D. Quindi interviene tra 10 e 20 volte In. (tra 
630 e 1260A).
Un corto "come si deve"  supera i 63A. Ma, nel tuo caso, non era un corto 
franco. Il tutto perchè, come ti hanno già indicato, la resistenza dei 
piccoli fili dell'impianto ha limitato la corrente.
Quindi la corrente non era tale da fare intervenire il limitatore ENEL per 
corto.
Sarebbe probabilmente intervenuto per sovraccarico ma in un tempo troppo 
lungo. Tale per cui l'energia specifica passante, ha superato quella 
sopportabile dal conduttore, provocandone il riscaldamento e la conseguente 
fuzione dell'isolante.
-- 
Giorgio