Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: resistenza scaldabagno

Salve,
ho due scaldabagni Radi 100 litri, collegati su una linea trifase 380v, a
cui dopo alcuni anni di lavoro sono state cambiate le resistenze perche'
rotte, da allora vi hanno montato delle resistenze marcate ariston. Il
problema e' che ora le resistenze non durano piu' un anno, nonostante che
periodicamente gli scaldabagni vengano puliti dal calcare. Sotto riportano
la seguente scritta: 3x735w220v e sono state collegate solo le tre fasi
senza neutro e i tre elementi ponticellati in serie tra loro (quindi
dovrebbe andare a 380). E' giusto il collegamento o ad gni singolo
elemento della resistenza andava portata una fase e il neutro e far
funzionare i singoli elementi a 220?
grazie se vorrete fugare i miei dubbi. 
giuseppe

 neutro e far funzionare i singoli elementi a 220?
Se i ponticelli sono connessi tra di loro allora sicuramente il 
collegamento è a stella e quindi l'alimentazione è corretta. Se invece 
i ponticelli non sono collegati tra loro il collegamento è a 
triangolo, quindi le resistenze sono sovralimentate di circa 3 volte, 
fatto che potrebbe aver limitato la vita dell'elemento.
Te ne accorgi subito dall'assorbimento: se sono alimentate 
correttamente ogni scaldabagno assorbe circa 2205W, sennò la potenza 
aumenta a circa 6578W, una bella differenza!
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

funzionare i singoli elementi a 220?
Direi proprio di si
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 aumenta a circa 6578W, una bella differenza!
Ciao,
la resistenza in pratica e' formate da tre singole resistenze fissate
sulla flangia e i ponticelli tra i contatti sono dei cavetti con morsetti
che vengono messi quando installata.
Sulla linea che alimenta gli scaldabagni ho un amperometro come faccio a
calcolare a quanto corrisponde ai KW gli ampere assorbiti.
grazie   giuseppe

 Direi proprio di si
Negli anni si sono alternati 2 0 3 elettricisti, ora per curiosita' ho
smontato io le resistenze poiche' dubbioso ( e a giusta ragione come
vedo), il problema e' che forse dovro' far fare una linea nuova poiche'
non e' stato portato il neutro dal quadro principale. Pazienza.
grazie   ciao  giuseppe

 calcolare a quanto corrisponde ai KW gli ampere assorbiti.
Ogni fase di un singolo scaldabagno dovrebbe assorbire 3,34 Ampere.
Se hai due scaldabagni sulla linea, ogni fase dovrebbe assorbire quindi 6,68
Ampere.
Se ti ritrovi con un assorbimento maggiore, probabilmente (ma da come lo hai
descritto, ne sono quasi certo), sono state collegate a triangolo le
resistenze, e quindi ad ognuna vengono applicati 380 volt.
Potresti anche, munito di tester - voltmetro, misurare la tensione ai capi
di una resistenza, ovviamente se sei in grado di farlo senza creare
pericoli, oppure richiedere a qualcuno con un minimo di esperienza di fare
questa verifica ...
Ti rendi conto subito se la singola resistenza è sottoposta a 220 o 380 volt
(che poi, adesso, sono 230 o 400 volt) ...
Luca
-- 
........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce   
Pablo Neruda

 quadro principale. Pazienza. 
Il collegamento trifase a stella senza neutro è prassi comune nel caso 
di alimentazione di resistenze elettriche, quando la potenza sulle tre 
fasi è uguale (o molto simile).
Ciao


 Luca
grazie per la precisazione
ciao giuseppe