Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema  emergenza a led beghelli

Salve a tutti,ho acquistato due lampade d'emergenza a led della beghelli e installate al posto di quelle a neon che avevo prima. Tutto perfetto fino ad un mese fa...ora nn appena attacco il forno od un qualsiasi elettrodomestico
si accendono per due minuti in alternanza...qualcuno ha idea di che può essere? fantasmi? ectoplasmi vari?
ps: si accendono senza che la corrente manchi...

 ps: si accendono senza che la corrente manchi...
Probabilmente il comparatore che sente la mancanza dei 230 V, interviene troppo presto, magari gia' a 210 V...
Oppure che il forno ha avuto un incremento di assorbimento, con conseguente calo di tensione, dovuto a qualche spira della resistenza in corto circuito, pero' questa ipotesi non si sposa con l'inserzione degli altri elettrodomestici.
Non mi viene in mente altro.
Magari chiedere alla Beghelli.
Salutoni 


Le lampade sono inserite nel circuito in cucina?
Succede solo se gli elettrodomestici li accendi in cucina o anche in altre 
stanze?
 
Io controllerei il buon serraggio dei fili dell'impianto a cominciare 
dall'inizio, sui magnetotermici principali e sulle giunzioni nelle varie 
cassette di derivazione fino ad arrivare alle prese interessate, ipotizziamo 
che ci sia un contatto poco buono in una giunzione, quando si inserisce un 
asssorbimento corposo c'e' un abbassamento di tensione che fa credere alla 
lampada che sia venuta a mancare l'alimentazione.
Teoria naturalmente.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
-- 
Aderite al gruppo facebook
"Licenziamo il Ministro Elsa Fornero ma non solo lei!" 
 
 

 "Licenziamo il Ministro Elsa Fornero ma non solo lei!"
 
desidero testimoniare che.. il passare della corrente allenta le viti nei vari magnetotermici e nei differenziali.. ho così scoperto che nelle grosse ditte le varie viti vengono ricontrollate annualmente.. magari in un impianto normale di casa andrebbero comunque guardati ogni cinque/dieci anni . .  boh..

 si accendono per due minuti in alternanza...
 
Come prima imputata, vedrei una caduta di tensione spaventosa.
Se hai a disposizione un tester, misura la tensione ai capi 
dell'alimentazione delle lampade, con e senza l'elettrodomestico 
acceso.
In un impianto ben fatto (ossia con conduttori adeguati ai carichi), 
dovresti avere differenze irrilevanti fra la tensione a forno acceso e 
la tensione a forno spento.
 
Ciao
 
Alberto
 
 

guardati ogni cinque/dieci anni . .  boh.. 
 
Che il passaggio di corrente allenti una vite srebbe una scoperta
interessante, credo :)
 
Come tutte le viti, le variazioni termiche e le vibrazioni le possono
allentare.  Gli elettricisti di solito serrano le viti "a morte", e se
l'impianto domestico è ben fatto non c'è bisogno di serrare nulla dopo.
 

alternanza...qualcuno ha idea di che può essere? 
 
Caduta di tensione nel momento dell'accensione.  Perché succeda ora e
prima no, non lo so...
 
Possibili imputati: tensione bassa in casa, fili troppo sottili, lampade
d'emergenza eccessivamente sensibili.

grazie per le risposte,penso anche io che ci sia un calo di tensione che fa accendere le lampade,ora proverò col tester e poi vi so dire. Di sicuro l'impianto nn è dei migliori però nn ha mai dato problemi...comincio a pensare che forse centri anche il fotovoltaico...mah

fotovoltaico...mah
 
Può darsi, se per esempio al momento dell'accensione
dell'elettrodomestico è il fotovoltaico che fornisce energia, può darsi
che non ce la faccia a dare lo spunto di accensione e la tensione
momentaneamente cali.
 
Prova a fare la prova di notte e vedi se cambia qualcosa.

ok stasera provo

 ok stasera provo
 
Provato,si accendono comunque.Proverò a sostituire le batterie