Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubi in polietilene : saldare o giuntare ?

Parliamo di tubi in polietilene per acqua, in particolare quelli da 63mm
Pro e contro dei due sistemi.
I raccordi non costano poco, per quella misura (parlo di raccordi a  
compressione), ma consentono di montare e smontare , modificare come si  
vuole.
Saldarli ci son due metodi, se ho capito bene : raccordi autosaldanti, che  
gli attacchi corrente e si saldano, oppure utensile apposito che scalda i  
due pezzi e poi si uniscono.
Datemi qualche consiglio, che devo fare circa 50 metri di linea, con varie  
curve e passaggi
 
Ciao.Alberto.
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

 curve e passaggi
 
Il problema si pone solo se non hai l'atrezzatura per 
l'elettrosaldatura....che costa parecchio, spece quella serie che non ti 
darï¿œ mai problemi, a Grugliasco avevamo fatto una universita intera, 
colettori finali da 250 compresi saldando e problemi ad oggi che io sappia 0 
problemi, bestemmi un attimo quando saldi curve tagliate per avere l'angolo 
che ti serve e per la loro forma non riesci a usare le apposite pinze o 
troncatrici percui tagli con la moletta e non viene mai planare alla 
perfezione, per il resto di testa vai come bombe, se il tubo andra in terra 
meglio usare i manicotti di giunzione con l'apposita atrezzatura per 
termofusione. 
 

 Pro e contro dei due sistemi.
 
   Se ti prestano il trasformatore elettrico usa i mmanicotti a fusione,
   altrimenti questi:
   felix.
 
 
 
Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MTIxMzE
 
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MTIxMzE
 
 
li conosco, li compro dalla Unidelta, solo che sulle misure grandi costano
 
E della giunzione secca invece, con le piastre di riscaldamento ecc ? che  
ne pensi ?


 ne pensi ?
 
   Laboriose ed a rischio!
   felix.


 darà mai problemi, a Grugliasco avevamo fatto una universita intera,
 
Ma l'attrezzatura e' composta dalla piastra di riscaldamento che metti in  
mezzo, giusto ?
E da che altro ?
Io farei solo giunte dritte tra pezzi appositi



 
Bocciato, arriva solo a 32 mm:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Diciamo pure che costa praticamente niente, venti euro tra tutto ... pero'  
fa tubi piccoli, e non so se va bene per il polietilene ad alta densita',  
li' vedo esempi con tubi piccoli.
Le macchinette dovrebbero poi avere anche un sistema di morsaggio,  
altrimenti e' funzione solo di quanto premi tu e per quanto tempo.
 
Ciao.Alberto.


altrimenti e' funzione solo di quanto premi tu e per quanto tempo.
 
Non premi.  Usi manicotti.  È sempre una giunzione maschio-femmina,
scaldi contemporaneamente i due, li stacchi, li infili l'uno nell'altro,
dai un quarto di giro, stai fermo alcuni secondi tenendoli bene in linea
e hai fatto la giunzione.  Non so qual è il massimo diametro, forse c'è
scritto.  Comunque si chiamano polifusori, prova a cercare.

Bocciato, arriva solo a 32 mm:-)
 
Usa quattro tubi da 32 :)

 Usa quattro tubi da 32 :)
 
Rimandato a Settembre, per avere la stessa sezione utile ne serviranno 
almeno 5.
Spero di non aver sbagliato a fare i conti:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 scritto.  Comunque si chiamano polifusori, prova a cercare.
 
di solito chi vende i tubi la noleggia o la presta a seconda di quanto
materiale porti a casa :-)
 
 

 ha scritto nel messaggio 

No, il doppio del diametro interno di un tubo da 32 è maggiore del
diametro interno di un tubo da 63, quindi ne basterebbero quattro da 32
per fare lo stesso servizio e abbondare.  Ma è per ridere :)

 per fare lo stesso servizio e abbondare.  Ma � per ridere :)
 
Vediamo, sempre per ridere e scherzare.
Prendiamo tubo PN16
 
Il 32 ha un diametro interno di mm. 26
13 al quadrato * pigreco = mmq. 530
 
Il 63 ha un diametro interno di mm. 52 circa
26 al quadrato * pigreco = mmq. 2122.
 
530 * 4 = 2.120, che � praticamente uguale a 2.122.
 
Sei promosso a pieni voti e il professore va dietro alla lavagna a imparare 
a far di conto:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 scritto.  Comunque si chiamano polifusori, prova a cercare.
 
Ho capito : stiamo parlando di due cose diverse, tu parli dei tubi per  
impianti diciamo piccoli, con raccordi, e li conosco, in genere sono verdi.
Io parlo della saldatura dei tubi in polietilene, quelli neri da  
acquedotto per intenderci.


a far di conto:-)
 
Hai arrotondato, altrimenti i due numeri avrebbero dovuto essere uguali
(non praticamente uguali).  In generale: se due forme sono uguali, le
loro aree sono proporzionali ai quadrati di una loro misura lineare.
Quindi le aree di due cerchi con diametro uno doppio dell'altro sono una
il quadruplo del'altra.

 darà mai problemi, a Grugliasco avevamo fatto una universita intera,
 
Ma l'attrezzatura e' composta dalla piastra di riscaldamento che metti in
mezzo, giusto ?
E da che altro ?
Io farei solo giunte dritte tra pezzi appositi
 
 
un buon sistema di taglio, dipendente dalla misura del tubo
e oltre la piastra base le matrici pe i manicotti internoe sterno
la piastra non da 10 euro.....se no rtibuli non regge la temperatura non è 
uniforma fai casini e butti via roba 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:87hasee...@tucano.isti.cnr.it...

Ecco appunto, cosa NON fare, con una piastra cosi tribuli bestemmi rischi 
davvero saldature difettose e sprechi materiale.....proprio cosa non fare è 
usare una piastra che non sia al tp di marca... 
 

non fare è usare una piastra che non sia al tp di marca... 
 
Quella non è una piastra, e infatti per diametri grossi abbiamo visto
che non va bene.

 scritto.  Comunque si chiamano polifusori, prova a cercare.
 
Ho capito : stiamo parlando di due cose diverse, tu parli dei tubi per
impianti diciamo piccoli, con raccordi, e li conosco, in genere sono verdi.
Io parlo della saldatura dei tubi in polietilene, quelli neri da
acquedotto per intenderci.
 
 
ecco...neri con una linea verde che aiuta per gli spostamenti......neho la 
nausea da quanti ne abbiam messi su...e non sarebbe stato neppure il nosro 
vero lavoro ma va beh da artigiani se pagano bene... ;) 
 


 
Diciamo pure che costa praticamente niente, venti euro tra tutto ... pero'
fa tubi piccoli, e non so se va bene per il polietilene ad alta densita',
li' vedo esempi con tubi piccoli.
Le macchinette dovrebbero poi avere anche un sistema di morsaggio,
altrimenti e' funzione solo di quanto premi tu e per quanto tempo.
 
il morsaggio e avvicinamento disavvicinamento a che io sappia è soloper 
misure noteovli, quelelmisure li che userai tu e similari fai tutto a mano 
solo avere 2 piani sui lati che ti permettano di avvicinare il tubo 
perfettamente perpendicolare ma fai tutto a mano anche perchè devi essere 
poi veloce a giuntarli....per i manicotti manco a dirlo li tieni in mano 
sulla matrice e non puoi sbagliare, avvicini preciso e veloce infili muovi 
appena 1/3 di rotazione e attendi un attimo, modelli per misure elevate 
hanno un getto d'aria a pedlae per rafreddare all'istante. 
 

   felix.
 
perchč laboriosa?
tagli e lo fai cmq :)
scaldi e giunti.....
cosi a spanne meta tempo che a infilare i pezzi del raccordo
e manca il tempo di avvitare svasare un filo dentro il tubo etcctc
 
Sul rischio in che senso? se fatta bene mi risulta sia inattaccabile.... 
 

 Sul rischio in che senso? se fatta bene mi risulta sia inattaccabile....
 
    Ho costruito (*) centinaia di kilometri fra adduttrici,reti urbane
primarie
    e distribuzione, quindi so di cosa parlo! :-)
    felix.
    (*) Come imprenditore ed appaltatore di OOPP.


 misure noteovli, quelelmisure li che userai tu e similari fai tutto a
 
guarda che la misura che usero' io e' l'equivalente del 2.5", che dovrebbe  
essere 75mm : non e' un tubetto che giunti facilmente a manina :)


 misure noteovli, quelelmisure li che userai tu e similari fai tutto a
 
guarda che la misura che usero' io e' l'equivalente del 2.5", che dovrebbe
essere 75mm : non e' un tubetto che giunti facilmente a manina :)
 
 
ti serve una coppia di piani, uno per parte, dei cavalletti a X qualcuno che 
ti permetta di tenere la barra in piano e perfettamente allineata di testa, 
quando andrai a toccare le teste col manicotto capirai che non è affatto un 
problema farlo a mano .) 
 

 affatto un problema farlo a mano .)
 
Il fatto e' che non devo saldare condutture diritte e posarle ... e' una  
linea articolata,
quindi alla fine prendero' i raccordi a compressione, che costano quanto  
quelli con la resistenza dentro.
 
Ciao.Alberto.


 ha scritto nel messaggio 

    Bocciati entrambi poichč non tenete conto delle perdite di carico! :_(
    felix-


    felix-
 
Pignolo:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

Fabbrogiovanni ha scritto:

    LOL!!.....E' il caldo!  :-)))


    felix-
 
Beh, allora con cinque dovrebbe andar bene :)

 Beh, allora con cinque dovrebbe andar bene :)
 
Ma allora avevo ragione io, fin dall'inizio:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni