Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sostituzione presa elettrica

vorrei passare da qui:
https://postimg.cc/67BTF8yJ
 
a qui:
https://postimg.cc/5YcKxMWV
 
 
no niente mattonelle :) siamo in garage,
cosa devo comprare ? 
ci si riesce IO ?
 
 
felicepago
 
in pranado
.


Quella della prima foto è una placca per scatole tonde.
Quella della seconda foto invece è una placca per scatole "503" rettangolari, cioè lo standard da almeno 30 anni.
Esistono telaini che servono per montare placche rettangolari su scatole tonde, ma supportano solo 2 moduli, perchè le scatole stesse sono molto piccole.
Impossibile quindi montare i interruttore ed una presa "universale" a 2 moduli su una scatola tonda.
O cambi la scatola (quindi spaccado il muro) oppure devi accontentarti di mettere una placca che contenga 1 comando (interruttore, deviatore, pulsante, quello che è, ma comunque ingombra 1 modulo) ed una presa bivalente 10/16A Italiana.
 

Mi sembra ti occorra una scatola da incasso 503.
Togli corrente. 
Smonti la vecchia placca. 
Allarghi un po il buco per alloggiare la nuova scatola da incasso e la fermi con del cemento rapido. 
Aspetti che si asciuga. 
Fissi la nuova placca. 
Ridai corrente e dovresti essere a posto. 

felic...@yahoo.it
 ha detto questo sabato :

https://www.amazon.it/incasso-scatola-universale-tedesco-Master/dp/B07FNQLH31/ref=asc_df_B07FNQLH31/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=343280468551&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=1950117666611935089&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008966&hvtargid=pla-788050677016&psc=1
 

Oppure ancora si mette una scatola 503 esterna sopra il buco di quella 
attuale a incasso, sempre se il fatto che sporga non e` un problema.

 
https://www.amazon.it/incasso-scatola-universale-tedesco-Master/dp/B07FNQLH31/ref=asc_df_B07FNQLH31/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=343280468551&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=1950117666611935089&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008966&hvtargid=pla-788050677016&psc=1
 
 
DA QUI: c'è una ppresa e un interruttore
 
A QUI: l'OP vuole una presa e un interruttore
 
 
Se facciamo come da tuo link come accendiamo la luce?
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
I'm a neanderthal man
You're a neanderthal girl
Let's make neanderthal love
In this neanderthal world

 Se facciamo come da tuo link come accendiamo la luce?
 
 Ho aperto solo "a qui" ho scambiato l'int. per un tappo
 
Allora deve usare questa
 
https://www.manomano.it/p/bticino-placca-con-deviatore-e-presa-per-scatole-rotonde-domino-220-250v-avorio-7068744
 

 ci si riesce IO ?
 
Provo timidamente a suggerire, o meglio, a dirti come farei io, per 
semplificare:
 
Che presa e interruttori debbano essere incassati non ce l'ha ordinato 
il dottore:-)
 
1- compro una bella scatoletta fattapposta per i garage:
https://www.testaelettrica.it/1212-gewiss-gw27004-contenitore-per-apparecchi-system-orizzontale-protetto-4-posti--8011564055278.html
 
 
Smonto la parte vecchia e con 4 tassellini fisso la scatola.
 
Nei 4 buchi ci incastro:
1 interruttore
1 presa Shuko
1 presa bivalente 10-16A
 
L'accendiamo?


pirex squadrista comunista scriveva il 18/01/2020 :

Non ci siamo ancora:-)
L'OP vuole una Shuko.


 L'OP vuole una Shuko.
 
Se non vuole usare mazzetta, scalpello e murare una 503
 
https://www.silamp.it/adattatore-spina-schuko-16a-presa-bipasso-16a-rete-con-presa-schuko-p-23416.html?gclid=EAIaIQobChMI2ZOps_qN5wIViLbtCh2asAvYEAQYAyABEgIrw_D_BwE
 

 L'accendiamo?
 
A questo punto sempre con 4 "tassellini" e +20cent, meglio questa, 
essendo più larga, i fori per i tassellini sono più distanziati dal 
foro della vecchia
 
https://www.cmt-srl.it/contenitore-6-posti-system-gewiss-27005
 

 
https://www.silamp.it/adattatore-spina-schuko-16a-presa-bipasso-16a-rete-con-presa-schuko-p-23416.html?gclid=EAIaIQobChMI2ZOps_qN5wIViLbtCh2asAvYEAQYAyABEgIrw_D_BwE
 
 
Magari è solo una mia impressione ma qui si usano due pesi e due 
misure:-)
Quando ho usato io le riduzioni per le lucine di Natale sono stato 
aspramente criticato.


 
https://www.cmt-srl.it/contenitore-6-posti-system-gewiss-27005
 
 
Per me va bene.
 
Ci sarebbe anche questa, qualche posto in più può sempre diventare 
utile:
https://www.cmt-srl.it/contenitore-12-posti-system-gewiss-27007
 
 
L'asta è aperta, si accettano suggerimenti su cosa metterci dentro.


 criticato.
 
Beh...la situazione non è uguale, si parla di una riduzione non di 
albero stile sequoia lol

 stile sequoia lol
 
Conosco i miei polli.
Cominciano con una innocente riduzione, e poi è come una patatina tira 
l'altra.


 ci si riesce IO ?
 
secondo me si e senza fatica: stacchi dal muro la roba vecchia ma non
la scolleghi, controlli se e' un interruttore o un deviatore; se ha 2
fili collegati (piu fili nello stesso morsetto contano UNO), se ha 3
fili e' un deviatore.
 
coNpri oltre al coso in foto un supporto, 2 tappi della stessa serie
e una placca, poi in base a quanto sopra un "frutto" interruttore o
deviatore.
 
staccando dal muro il vecchio, appoggi il coso in foto e fai il segno
per i fori dei tasselli; trapani e infili i tasselli.
 
stacchi la corrente, attacchi ai fili dell'interruttore o deviatore
il nuovo "frutto" e colleghi i fili del morsetto in foto ai fili che
vanno alla spina. infili il frutto nel supporto, infili i tappi e con
2 viti di lunghezza adeguata fai lo spiedino tra il supporto e il coso
in foto, in modo che stringendo le viti nei tasselli va tutto in
posizione, metti la placca, ridai corrente e ti fai "pat pat" sulla
spalla.

 L'accendiamo?
 
Certo che si.
In garage e soffitta, faccio cosi': tubi, frutti, plafoniere, tutto a 
vista con montaggio superficiale.
 
 
 
sandro

sandro scriveva il 18/01/2020 :

si dice montaggio in esterno


Mmmm... sembrerebbe che l'OP adesso nel muro non abbia una scatola 503.
Dici che di questo " coso " esiste anche una versione per scatola tonda 
?
 
 


Quasi quasi è meglio, se NON ha la 503: invece di fissare l'Emilia Smart con le viti della 503, mette dei tasselli, che prenderanno nel muro.
Bello, mi piace!

 Dici che di questo " coso " esiste anche una versione per scatola tonda ?
 
TASSELLI.

 ha scritto nel messaggio 
news:b526ddc6-dad3-4d82...@googlegroups.com...

Effettivamente l'idea di aggiungere due tassellini nella posizione 
prevista per le viti della 503 consentirebbe di utilizzare una placca 
portafrutti prevista per la 503, anche se probabilmente si potrà 
utilizzare solo la posizione centrale delle 3 previste, perchè nelle due 
posizioni laterali i frutti interferirebbero con la scatoletta tonda 
sottostante.
Comunque IMHO non sembra che il fissaggio dell'Emilia Smart sia stato 
pensato per essere realizzato solo con le due viti della 503, almeno 
stando alla presenza dei 4 fori negli angoli, con tanto di relativi 
tappi di copertura per mascherare le viti.
 


Ci vanno 4 tassellini , le due viti della "503" si usano solo per fissare la placca centrale, che "in teoria" è quella che è già presente nel muro.
La presa multipla "Emilia Smart" da quello che scrivono è stata pensata come "aggiunta", non in sostituzione di prese normali.
Lo dimostra anche la piccola sezione dei cavi in dotazione, non servono certo a collegare saldatrici o forni elettrici!


Ho lo stesso problema x la sostituzione di tutte le prese elettriche 
scatole tonde  di un vecchio appartamento.Le sostituirei tutte con nuove 
prese e sempre scatole tonde ma il problema che nel muro il bucchi 
esistenti si sono "sbarcati/sbriciolati" nel tempo e le prese non 
tengono .Io metterei le nuove scatole 503 ,coi cosa consigliate?

monk ha detto questo domenica :

Solo 503, non buttare soldi sulle tonde

 L'accendiamo?
 
 
ci siamo quasi, a clickare :)
era messo in conto che sporgesse.
 
adesso manco una tripla c'e', ma vorrei evitare,
sai tutti gli anni e' natale ;-)
 
ho visto questa:
sempre 503 ci vuole ?
 
https://www.amazon.it/INTERRUTTORI-Universale-Interruttore-Adattatore-PLACCHETTA/dp/B07PLLBFX8/ref=asc_df_B07PLLBFX8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=343230241092&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=6603536602092331357&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008297&hvtargid=pla-722792823528&psc=1
 
 
felicepago
 
meditatore
,

 L'accendiamo?
 
la spesa:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/scatola-gw27004-4-moduli-36277332-p?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYTV1t5ycV4f4TqRnPjFcrxHW8cHCiUMYGjPOt74E4xQot7-a5s2FlwaAhGhEALw_wcB
 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/presa-2p%2Bt-10a-gewiss-system-16-a-bianco-32491550-p
 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/interruttore-gewiss-system-16-a-bianco-31262133-p
 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/presa-gals-system-16-a-bianco-30475165-p
 
 
12,35 OGGI, forse bricoman si risparmia qualcosina
 
 
aspetto risposta per altra mia soluzione
 
 
felicepago
 
soluto
.


e con gli appositi telaietti si mettono tutti i frutti Gewiss che si vuole.

scos...@gmail.com
 scriveva il 19/01/2020 :

esatto
 
https://www.manomano.it/contatori-vuoti-2014?model_id=2035014&g=1&referer_id=686945&gclid=EAIaIQ
 


Oh Yes !!!!
 
Sistema facile da capire: ti servono 3 moduli (1 modulo interruttore o presa 
10-16A italiana) e 2 moduli per presa shuko.
Ergo scatola 503 (il 3 sta per 3 moduli).
 
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Se NON ti servono due prese 10-16A italiane la seconda presa non ti serve, 
in quanto la shuko accetta anche spine 10-16A italiane.
In questa ipotesi puoi acquistare una scatola da 3 moduli invece di quattro.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


eh no pi' buchi ci sono, piu' roba ci ficco dentro
 
quanto prima, tarando con il felicepago tempo
 
info su come passare da una presa ad una presa duo, piu' la schuko,
l'iterruttore sarà passo passo, tolgo là metto quà
 
 
felicepago
 
full minato
.
 


bella, me la segno, ma se metti una schuko non metti altro,
viceversa ci stanno 2 italiane e nell'altro frutto la terza 10/16A
non oso manco immaginare come "alimentarla" 
 
ps:
ho visto il retro si e' facile da installare :)
 
 
felicepago
 
denghiu
.

 non oso manco immaginare come "alimentarla" 
 
Per i collegamenti rivolgersi al suocero di Liftman:-)


 .
 

 
 
farà certamente un lavoro sfavillante :-D
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU