Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per pratici di impianto elettrico

Intanto vorrei ringraziare tutti gli amici che mi
hanno dato consigli per il "mandrino difettoso.
Adesso avrei un problemino di impianto elettrico
che e' un po' come un quiz estivo, vediamo se siete bravi:
Abito in condominio con un'altra famiglia, ed ho
l'esigenza mettere (autonomamente) una plafoniera
nella terrazza, con un interruttore giu', in casa mia
(che chiamero' SUD) ed uno su', in terrazza (NORD).
Ebbene;
1) Vorrei fare in modo di poter accendere la plafoniera
(da SUD) quando devo salire in terrazza potendola poi
spegnere da lassů (NORD), *pero'...*
2) Vorrei pure fare in modo che, se l'interruttore SUD non č
stato preventivamente acceso (dando la corrente al circuito
SUD-NORD) la plafoniera non possa essere accese da NORD,
(dall'esterno della casa) e questo per evitare che essa si possa
utilizzare quando non sono in casa. Allorche' invece avrň
preventivamente acceso l'interruttore SUD la potrň accendere e
riaccendere da NORD quante volte voglio (sempre che nel frattempo,
da SUD, non abbia interrotto il circuito).
Un po' confuso vero?
In effetti ho fatto pure uno schemino in formato jpg che non allego perchč
non so' se si possa fare nei NG, ma se potete aiutarmi potrei mandarlo
in allegato a chi sara' cosi' volenteroso (e bravo)
il mio indirizzo e': 
ja...@iol.it
.
Grazie a tutti sin d'ora.
Poldo

il mio indirizzo e': 
ja...@iol.it
.
Foto in jpg mandala a me e la metto sul sito 
http://welcome.to/ihf

Dunque .. se ho capito bene ciò che ti è necessario sono due interruttori in
serie alla lampada
(questa è la tipica configurazione AND)
provo a fare uno schemino:
                  switch SUD        sw. NORD
Fase         _____ \____________ \______________
|
X
Neutro     _________________________________|
X = lampada (della plafoniera).


Mi sa che cosi' e' troppo semplice , penso che intendessero poter accendere
da  SUD
la lampada senza che necessariamente ci sia Nord Chiuso! cosi' da salire le
scale trovando luce sopra
penso che sia inevitabile l'uso di un rele ma non azzardo uno schema!
saluti Pietro

Adesso avrei un problemino di impianto elettrico
La soluzione più semplice mi pare la seguente:
a) In casa metti un deviatore  1VIA-3Posizioni
b) Sul terrazzo: deviatore comune (1via-2 Posizioni)
Collegamenti:
In casa:
Fase al comune deviatore.
Neutro al neutro lampada terrazzo.
Deviatore casa:
-pos. 1 -Vuoto
-pos 2 --> alla pos 1 dev terrazzo
-pos 3 --> alla pos 2 dev terrazzo
Deviatore Terrazzo.
Comune alla fase lampada.
Auguri.


Può darsi che non abbia capito bene, ma mi sembra funzioni esattamente come
un normale impianto a 2 deviatori, più un interruttore in serie al deviatore
in casa. come avevo gia' proposto. O no?
Cioè quando il deviatore in casa e' in POS1 e' come avere l'interruttore in
serie aperto. Con una differenza: dove trovi un deviatore 3 posizioni da
incasso?
Puoi chiarirmi? Grazie.
--
Ciao
Gian Luca


wrote:

La differenza è di girare un interruttorre invece di due.
Il deviatore non è standard... ma un buon fai da te non si ferma per
questo ....

 questo ....
Non e` per fare il "pierino" credetemi, ma potrebbe risultare poco sicuro
modificare o inventare li per li un deviatore a zero centrale....... in ogni caso
per la serie Magic sono in produzione due articoli il 5052N (16A a due tasti) ed
il 5072 (10A ad un tasto) che e` proprio quello che serve in questo caso.
un saluto al padre :-)
max

il 5072 (10A ad un tasto) che e` proprio quello che serve in questo caso.
Grazie per le info. Non mi era mai servito e quindi non conoscevo ...
ho visto il catalogo on-line della Ticino. Utile.