Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Modifiche caldaia riscaldamento

Un saluto e buon anno a tutti.
Ho una vecchia caldaia, venti anni di onorato servizio, per 
riscaldamento e produzione acqua sanitaria, Saunier Duvall Thelia 623. 
Ha un sistema di switch meccanico (valvola a tre vie) per la selezione 
riscaldamento/acqua calda.
A questa valvola fanno capo dei microswitch che, tramite la scheda 
elettronica, attivano le vie adeguate alla richiesta.
La mia domanda e':
Se lascio la valvola a tre vie in posizione riscaldamento e intervengo 
sulla scheda elettronica in maniera da rendere temporizzabile 
l'accensione del riscaldamento, posso andare incontro a qualche 
malfunzionamento?
A mio avviso se controllo la pompa di circolazione in maniera che vada 
in funzione solo quando e' abilitato il riscaldamento e attivo il 
microswitch relativo solo quando voglio attivare il riscaldamento, il 
tutto dovrebbe essere fattibile, ma se qualcuno ha qualche idea in 
merito a eventuali conflitti/casini vari che non ho considerato, mi 
farebbe piacere esserne informato prima di iniziare una eventuale modifica
Angelo

 Un saluto e buon anno a tutti.
 
non ho capito un granché
 
ma a te cosa esattamente serve?
 
un'accensione temporizzata? cioè voghlio la caldaia accesa dalle ore 15 
alle ore 19?
 
se è così, invece di odificare la scheda, non fai prima ad installare un 
crono interruttore orario?
 


Forse non ho capito cosa intendi fare ma se monti un crono termostato e 
lo colleghi alla caldaia tramite la sua morsettiera dedicata non va bene 
lo stesso?
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

 
 
 
Il 08/01/2015 17.16, Deh! ha scritto: mi
 > farebbe piacere esserne informato prima di iniziare una eventuale 
modifica
 > Angelo
 
 
SI ... puoi migliorare cosi la vecchia..." mentalità " della caldaia,
e usarla secondo le esigenze di ora.....
 
ovviamente se hai i requisiti di rendimento e la posizione , OK TI 
CONSGLIO DI LAVORARE SOLO SE OK, come scarico fumi e prese aria... 
altrimenti sarà inutile,, con il prossimo
libretto ti stenderanno
 
ciao
 
mario della JULIA
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


Vorrei proprio una accensione temporizzata; per il momento e' inutile 
riscaldare tutto per nulla e se potessi accendere a determinate ore, 
migliorerei la vivibilita'.
Cambiare la caldaia, mi ha detto un amico idraulico, sarebbe da scemi e 
quindi cerco un sistema alternativo.
Vedo che in due mi consigliate il crono-termostato, quindi penso sia la 
scelta migliore, pero' il mio dubbio e' che mi rimanga in funzione la 
pompa di ricircolo per tutto il tempo; va bene che non avra' un gran 
consumo di corrente, ma fra usura e consumo inutile, se cosi' fosse, 
pensavo valesse la pena mettere un circuito di controllo fra la scheda e 
la valvola a tre vie.
Grazie per le risposte, riallineo un po' e idee e poi decidero' il da farsi.
Angelo
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:m8mah4$n6u$1...@speranza.aioe.org...

Leggi libretto :
http://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/SAUNIER-DUVAL_caldaia-thelia-614-23.pdf
 
 
 

 
http://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/SAUNIER-DUVAL_caldaia-thelia-614-23.pdf
 
 
Lo avevo gia' letto, lo ho letto di nuovo, ma non sono riuscito a capire 
l'utilita' della lettura e tanto meno della tua risposta.
Grazie comunque
Angelo
 

>>>> morsettiera sono per risolvere il tuo problema!
salut 
 
 

 pompa di ricircolo per tutto il tempo; 
spero che si spenga quando la temperatura scende.. in caso
contrario probabilmente potresti metterci un termostato qualunque..


in quella caldaia, quando il termostato ambiente apre il contatto si 
ferma la pompa.
Comunque puoi provare per accertartene, apri la morsettiera nera in 
basso a destra (dove entra anche il cavo alimentazione) e apri il 
ponticello fra i morsetti 2 e 3, la pompa dovrebbe fermarsi assieme alla 
fiamma, al posto del ponticello ci colleghi i due fili del crono termostato.
Ho avuto quella caldaia fino ad un anno fa ;-)
 
-- 
Saluti da Drizzt


 
 
mi correggo, la mia era la SD 623 ma vedo dal manuale che i collegamenti 
sono identici.
 
http://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/SAUNIER-DUVAL_caldaia-thelia-614-23.pdf
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

 Vedo che in due mi consigliate il crono-termostato,
 
io non ho consigliato un crono termostato, cioè un interruttore che 
avvia la caldaia e la tiene accesa fin tanto che la temperatura negli 
ambienti arriva sino ad un certo valore impostato, per una determinata 
quantitò di tempo
 
io ho consigliato un crono interruttore, sioè una cosa molto più 
semplice, praticamente se inserito prima dell'alimentazioen elettrica 
della caldaia ti consentirà di accendere la caldaia nelle fasce orarie 
che preferisci
 
perché da quello che ho capito te accendi la caldaia solamente quando 
hai freddo, ora vuoi che questa cosa avvenga in automatico, ma nulla di più
 
questo è un crono interruttore:
http://tinyurl.com/mnmdjt6
 
 
 
questo invece è un crono termostato
http://tinyurl.com/lnbfvhg
 
 
 


 
 
BHE! APT...... ME SA.... CHE CE FA :(
 
CIAO


 salut
 
Sei stato un po' parco di parole e se tu avessi aggiunto "guarda i pin 2 
e 3 sulla morsettiera, come del resto ha fatto un altro interlocutore, 
anche un "ciuo (ciuco per i non toscani)" come me avrebbe capito!
Ti ringrazio per la precisazione e mi scuso per non aver apprezzato la 
tua risposta che era invece molto valida.
Ad maiora gente, appena posso faccio qualche modifica e poi ci risentiamo.
Grazie a tutti per gli interventi e per i consigli
Angelo