Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: was: serratura elettrica portoncino (x Fabbro)

Allora eravamo rimasti che:
- controllavo il riscontro fisso (x potenziali incastrature scrocco)
- inspessivo il riscontro per caricare bene il pirullicchio (molla interna)
- controllavo la maledetta tensione per vedere se la papera galleggia o no?
Secondo te qual'era il problema? :-)
La maledetta tensione... da 12V diventa bassissima sotto carico. Con il 
banale trasformatore di prova la serrattura scatta che ï¿œ una meraviglia!!!!
Grazie per il supporto nella ricerca del BUG!
/Z
PS
Ho aperto l'impianto citofonico per risalire ai fili che portano 
l'alimentazione alla serratura e capire... un groviglio da uscire pazzi.
Il fai-da-te oltre ad essere money-saving diventa un'esigenza quando le 
persone che paghi profumatamente ti fanno stï¿œ schifezze!!!

 l'alimentazione alla serratura e capire... un groviglio da uscire pazzi.
Aiutati guardando i colori.
Sperando che l'elettricista pazzo non abbia inserito qualche giunta nel 
percorso, cambiando colore:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 
Si, mi sono armato di pazienza un bel foglio bianco e tanti pennarelli 
colorati :-)
Ti dico solo che il filo che porta l'alimentazione dal tasto del 
citofono alla serratura cambia colore 3 volte! Prima mmarron poi viola 
infine arancio.
Questo vale per quasi tutti i fili in gioco.
Capisci quando ti dico che... mi girano le balle ;-)
PS
Per fortuna sono anche perito elettronico... e la materia mi ï¿œ giï¿œ piï¿œ 
familiare.
Grazie ancora,
/Z

 Capisci quando ti dico che... mi girano le balle ;-)
Eh, che sar� mai, leggi qui sotto, rinfrancati e vedrai che ce la puoi fare:
Molti nemici molto onore
Boia chi molla
Non basta essere bravi bisogna essere i migliori
Vincere e vinceremo
Muro o non muro tre passi avanti
Tutte le mete saranno raggiunte
Senza sforzo, senza sacrificio e senza sangue nulla si conquista
Se il destino � contro di noi... Peggio per lui!
PS: a scanso di equivoci,  NON, ripeto NON � pubblicit� elettorale o 
risvegli nostalgici.
Solo per dire che certe frasi possono stimolare anche chi � alle prese con 
semplici elettroserrature.
-- 
Fabbrogiovanni 

 banale trasformatore di prova la serrattura scatta che � una meraviglia!!!!
Distanza fra elettroserratura e trasformatore? Sezione attuale del cavo? Assorbimento della elettroserratura (2-3A?)?
Il calo di tensione potrebbe essere dovuto a un non corretto dimensionamento del cavo.
Ciao
Aless

 
Si certo. Immagino che nel passato chi ha dovuto affrontare cose che 
oggi definiremmo assurde e senza senzo dovesse in qualche modo superare
delle resistenze psicologiche (e il buon senso) insite nell'uomo, ma 
anche la semplice paura.
Oggi valgono sempre perchï¿œ i traguardi che l'uomo si pone son sempre 
sfidanti. Tuttavia essendo un uomo che vive dentro internet per 10 ore 
al giorno devo dire che un tot di click ben piazzati ti danno un senso 
di onnipotenza impensabile anche solo 10 anni fï¿œ.
Per questo quando incontri un' elettroserraruta che non vï¿œ (e torni 
sulla terraferma) riacquisti la tua dimensione piï¿œ terrena e quel sano 
incazzarsi che ci fï¿œ tutti piï¿œ umani :-))

 incazzarsi che ci f� tutti pi� umani :-))
Hai centrato in pieno.
(occhio agli accenti, sono come il sale, non usarne troppo anche se costa 
poco:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 ...Oppure del trasformatore... che eroga 12 V - 1 A
Letto ora sulle istruzioni della Cisa 11721 (sono quelle da cancellino, da 
applicare):
dice che vuole un trasformatore MINIMO da 15 VA
-- 
Fabbrogiovanni 


Quindi supponendo un assorbimento di 1.25A a 12V la caduta di tensione per la tratta di collegamento (10 m) con un cavo da 1mmq
sarebbe di circa il 50% con un cavo da 2.5mmq sarebbe di circa il 18%, la caduta di tensione diventa quasi accettabile (10%) con un
cavo da 4mmq
La soluzione potrebbe quindi essere o il potenziamento del cavo o l'avvicinamento dell'alimentatore della elettroserratura.
Spero di aver fatto i conti giusti
Ciao Aless

 l'avvicinamento dell'alimentatore della elettroserratura.
Oppure mettere un trasformatore pi� "cazzuto".
Non so quale ci abbia messo il mio elettricista, per� con 20 metri di linea 
e cavo da 1,5 mmq. il mio cancellino schiocca che sembra una martellata.
-- 
Fabbrogiovanni 


Magari va a 220V? anche solo a 24V cambia parecchio.
Comunque i problemi di Zandy probabilmente dipendono dall'alimentatore e sopratutto dal cavo legato come le lenzuola di un evaso!
Ciao
Aless

 Magari va a 220V? anche solo a 24V cambia parecchio.
12 Volt, sono sicuro.
-- 
Fabbrogiovanni