Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia

Ciao a tutti, ho una villetta con pareti molto spesse (muri vecchi,
mattoni 
pieni), che tiene bene il calore, e una caldaia a condensazione, in una 
stanzetta esterna alla casa, con la porta coibentata.
il problema e' questo: quella casa la uso poco, e quindi di inverno vorrei 
tenere la temperatura bassa per non consumare troppo, pero' se imposto il 
termostato, questo legge ovviamente la temperatura interna alla casa, e 
visto che i muri sono spessi, tengono bene il calore, e quindi la caldaia
si 
accende poco, pero' questo e' un problema perche' in questo modo si
rischia 
che in casa la temperatura sia sopra la soglia impostata dal termostato
(mi 
piacerebbe tenerla sui 14-16 gradi), ma la caldaia dopo un po' si
raffreddi, 
si congeli e si guasti. l'inverno scorso ho dovuto tenere la temperatura 
interna a 21 gradi per evitare la rottura della caldaia (e comunque ci
sono 
andato vicino tenendola a 18 gradi).
vi viene in mente un modo per risolvere la cosa? trovo strano che le
aziende 
di caldaie non prevedano uno stupido sensore che se la caldaia scende
sotto 
i 5 gradi, si accenda per evitare di congelare. 
adesso per prima cosa coibentero' tutte le pareti della stanzetta dove
c'e' 
la caldaia, ma avete un'idea per evitare il pericolo di congelamento?
stavo pensando di inserire, sul filo che arriva dal termostato, un piccolo 
plc che metta in "parallelo" il termostato dell'interno della casa con un 
sensore di temperatura inserito nella caldaia.
 
altre idee?
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 sotto i 5 gradi, si accenda per evitare di congelare. 
 
Veramente qualunque caldaia decente prevedere questa funzione.
Anzi, alcune (parlo per certo, visto che la mia lo fa) hanno diverse 
soglie configurabili:
- sotto a tot1 gradi, fa circolare acqua anche senza scaldarla, giusto 
per tenere i tubi in movimento e col calore della pompa si previene il 
ghiaccio.
- sotto a tot2 gradi, fa girare acqua scaldandola un po'
- sotto a tot3 gradi mette l'impianto in modalità 'giorno', ossia 
spinge per scaldare la casa anche se è notte
 
Magari basta che tu ti studi il manuale, forse anche la tua ha qualcosa 
del genere.
 
Ciao
 
Alberto
 
 


 
Quoto la mia caldaia cesso della precedente abitazione lo aveva
se la tua e' anche a condensazione ce l'ha di sicuro

 se la tua e' anche a condensazione ce l'ha di sicuro
 
ho una buderus di 5 anni fa, ma quello che mi ha fatto l'impianto mi ha
detto 
di farla girare se no gela. non so che c.... pensare!


di farla girare se no gela. non so che c.... pensare!
 
Hai pensato di leggerne le istruzioni, se dicono qualcosa al riguardo?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 di farla girare se no gela. non so che c.... pensare!
 
Certa gente merita di essere presa a calci nel culo.
Buderus è il top delle caldaie (assieme ad altre, per carità), ha una 
gestione di queste cose che la metà basterebbe.
 
Quindi, manualetto, magari dicci che tipo di centralina di controllo 
hai che vedo se trovo qualcosa di specifico.
 
Una cosa importante: le caldaie a condensazione per funzionare bene (ed 
ottenere i benefici della condensazione, altrimenti perchè cazzo uno 
deve spendere più soldi per poi non sfruttarli), esige la sonda di 
temperatura esterna.
Ed è su questa (e non sulla temperatura interna) che scattano i 
meccanismi di protezione per il gelo che citavo prima.
Siccome una sonda esterna costa 30Euro, e una caldaia Buderus invece 
costa un fottio, dò per scontato che tu ce l'abbia.
Altrimenti le pedate nel culo all'installatore vanno raddoppiate.
 
Alberto