Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema punto luce con 3 pulsanti

Ho un problema con una mia realizzazione e non riesco a capire quale
sia il problema.
Desidero far accedere una luce attraverso 3 pulsanti in diverse zone
del mio salotto.
Collegando 2 dei 3 pulsanti e lasciando aperti il fili del terzo il
sistema funziona perfettamente ma quando inserisco l'ultimo pulsante il
sistema non funziona più , non riesco ad accendere ne a spengere nulla
(anzi per meglio dire se inserisco il 3 pulsante quando la luce è
accesa l'unica cosa che posso fare e spengere ma non riesco + ad
accendere).
Invece quando unisco a mano i fili del terzo pulsante a mano facendo
scattare il rele l'impianto funziona perfettamente.
Mi potete dare qualche consiglio grazie
Scuste se sono stato poco chiaro in caso cerchero di specificare meglio
grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio 
news:1119821165.6...@f14g2000cwb.googlegroups.com...



grazie a tutti
Prova a vedere qui.
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/index.htm

Desidero far accedere una luce attraverso 3 pulsanti in diverse zone
del mio salotto.
Collegando 2 dei 3 pulsanti e lasciando aperti il fili del terzo il
sistema funziona perfettamente ma quando inserisco l'ultimo pulsante il
sistema non funziona più , non riesco ad accendere ne a spengere nulla
(anzi per meglio dire se inserisco il 3 pulsante quando la luce è
accesa l'unica cosa che posso fare e spengere ma non riesco + ad
accendere).
Invece quando unisco a mano i fili del terzo pulsante a mano facendo
scattare il rele l'impianto funziona perfettamente.
Se sono pulsanti luminosi puo' succedere che 3 lampadine in serie alla 
bobina la fanno eccitare indebitamente.
In questo caso bisogna collegare le LS (lampade spia) -in ogni pulsante- 
indipendenti dal pulsante.
Oppure potrebbe essere il pulsante guasto.
Ciao Vittorio 

Vi ringrazio a tutti , credo che sia questo il problema , tutti i
pulsanti sono illunimati :( sono quelli della ticino con la lampadina
dentro ad una piccola custodia che si puo togliere. Proverò a levarla
e vedere se il sistema funziona.
domanda?
oltre a collegare  le luci dei pulsanti in maniera indipendenti , che
voi sapete non esiste qualche accessorio per elimanare questo difetto ?
grazie a tutti
Vittorio Bagnara ha scritto:


Vi ringrazio a tutti , credo che sia questo il problema , tutti i
pulsanti sono illunimati :( sono quelli della ticino con la lampadina
dentro ad una piccola custodia che si puo togliere. Proverò a levarla
e vedere se il sistema funziona.
domanda?
oltre a collegare  le luci dei pulsanti in maniera indipendenti , che
voi sapete non esiste qualche accessorio per elimanare questo difetto ?
Che io sappia l'unico modo e' collegare le LS in modo indipendente: cioe' 
NON devono essere in serie alla bobina del rele'; quindi non devono essere 
in parallelo ai contatti del pulsante stesso.
Ciao Vittorio

Ti ringrazio per la risposta , vedrò quello che posso fare o stacco le
luci levando o  cerchero di modificare il pulsante in modo di
alimentarlo in maniera differente, sempre se qualcuno non mi indica una
strada ulteriore
ciao....................
Vittorio Bagnara ha scritto:



Controlla che il terzo pulsante sia del solito tipo degli altri due:
il malfunzionamento potrebbe essere dovuto al fatto che 
due pulsanti sono del tipo normalmente aperto, mentre il terzo 
potrebbe essere del tipo normalmente chiuso.
BAGS:


Funzionerebbe lo stesso seppure al contrario: cioe' farebbe scattare il 
rele' al rilascio anziche' alla premuta del pulsante.
Ciao Vittorio 

 ha scritto:

Si, ma solo dal pulsante NC, mentre dagli altri due
non funzionerebbe mai, almeno di non eliminare o
tenere contemporaneamente premuto il pulsante NC.
E questa situazione assomiglia a quella descritta
da Marco.
Ciao, BAGS.

BAGS ha scritto:

ho controllato il tutto , ho sostituito il pulsante per eventuali
problemi ma il risultato è sempre lo stesso, a questo punto credo che
siano le spie a fare sto casino.
Ho provato anche a levare gli interuttori a giro , il risultato è che
finche c'e ne sono due tutto ok , quando inserisco il terzo il circuito
non funzion a +.
Quindi deduco che sia il problema delle spie del bottone..
Ho un piccolo problema visto e considerato che i pulsanti della ticino
hanno le spie inserite dentro a delle scatolette che si inseriscono
dentro il pulsante , come posso fare ad alimentarli in maniera
autonoma.
Non ci sarà per caso quale dispositico per risolvere questo problema ?

Ok ...... verificato il tutto .... il problema sono le spie , se stacco
su un qualsiasi pulsante la spia luminosa il circuito funziona
perfettamente, se invece lascio inserita la spia luminosa , il circuito
non funziona , con tutte le luci anche se spingo la bobbina  non si
eccita .
Ho sentito parlare di aggiungere un condensatore in parallelo ,
qualcuno di voi mi puo dare conferma di cio. GRAZIE A TUTTI

 qualcuno di voi mi puo dare conferma di cio. GRAZIE A TUTTI
Si il condensatore in parallelo alla bobina del relè risolve i tuoi
problemi. Per le caratteristiche del condensatore puoi far riferimento
alla documentazione del costruttore.
ciao 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG