Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: costo lavaggio impianto termico...

salve a tutti... vorrei fare un piccolo sondaggio...
siccome questo inverno ho avuto problemi con il funzionamento di alcuni 
termosifoni... si riscaldavano solo parzialmente...il mio idraulico mi 
ha proposto un intero lavaggio dell'impianto al costo tra i 300 ed i 350 
euro...(a me sembra un pò esagerato).... i termo sono in tutto 11...
che ne dite ?? avete esperienze in merito ??

 ha scritto nel messaggio 
news:oo8l53$15hg$1...@gioia.aioe.org...

mai sentita una stronzata del genere, al più si fa uscire l'aria dai 
termosifoni quando si scaldano parzialmente. e ci voglioni 20 secondi a 
termosifone a di tanto. 
 

On Thu, 31 Aug 2017 11:33:23 +0200, Joe wrote:
 
Ciao,

  Io non sono esperto ma quando ho preso possesso della casa in cui
abito l'idraulico mi ha smontato un termosifone, l'ha portato fuori e
l'ha sciacquato bene. Siccome era pulito, ha evitato di fare lo stesso
procedimento agli altri. Forse il tuo idraulico intende questo per
"lavaggio"... :-o
 
  Il problema del riscaldamento parziale potrebbe esser dovuto ad aria,
c'e' l'apposita valvolina e si spurga in meno di un minuto (poi bisogna
rimettere acqua nel circuito per regolare la pressione). Io proverei
prima questo.
 
  Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

Il 31/08/17 11.33, Joe ha scritto:

Se hai sostituito la caldaia e' d'obbligo.
Se vuoi ridere da me han trovato un termo pieno di paglietta da cucina
(si' quella fina delle pentole). Avrei ammazzato l'idraulico
installatore. Peccato che e' morto.


sicuro che non ci fosse dell'aria negli elementi e che l'idraulico non 
sia un paraculo?
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

  Peccato che e' morto.
 
Che altro di peggio volevi augurargli? :))


A me chi fa manutenzione alla caldaia ha detto che l'acqua lascia troppi 
depositi e  ha chiesto per la pulizia 400 euro ma ho deciso che lo farò 
quando cambierò caldaia.

 ha scritto nel messaggio 
news:oo8l53$15hg$1...@gioia.aioe.org...

Che 30 euro a termosifone è un cazzo, tra acidi e vibratori, ma solo con una 
termografia ad impianto acceso si può decidere il da farsi e dove farlo e 
perchè farlo, se vuoi un preventivo l'email è sempre valida. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:oo8l53$15hg$1...@gioia.aioe.org...

   Lo scorso novembre ho sostituito la caldaia
   ed è stato eseguito un lavaggio dell'impianto.
   L'idraulico ha proceduto così:
   da un calorifero ha smontato uno dei dadi di
   chiusura ed ha montato un rubinetto.
   Da questo, con una canna, ha scaricato l'acqua
   nel water.
   Per circa 15 minuti è stata fatta affluire acqua
   a gogo che, presumo, abbia "pulito" anche gli
   altri calorifieri - almeno spero.
   Poi - ma qui non ho visto - con una pompa ha
   probabilmente spinto qualche liquido nell'impianto.
   Chiuso il rubinetto (che è tutt'ora sul calorifero)
   la pulizia è terminata.
   Costo non lo so perchè compreso nel costo di
   sostituzione caldaia e costruzione canna fumaria
   nuova a norme.
 
 

Il 31/08/2017 11:33, Joe ha scritto:

bisogna vedere se è effetivamente quello il problema...
 
Comunque puoi farlo tu..è facile
 
Prendi i prodotti esempio il fernox ora non ricordo credo sia l'F1 lo 
carichi in un termosifone dopo aver chiuso rubinetto e detentore 
svitando la valvolina di sfiato poi la rimetti riapri i rubinetti e 
tieni aperti tutti i caloriferi del tuo impianto per una settimana a 
caldaia accesa  normlmente magari non in continuo
 
quando puoi alzala parecchio aiuta
 
Poi devi scaricare tutta l'acqua sporca ecco questo può essere più 
difficoltoso dipende da come è fatto l'impianto a meno che la caldaia 
sia in un punto sotto quota di tutti i caloriferi non basta scarica 
l'acqua dalla caldaia
 
Per certi caloriferi dovrai svitare uno dei tappi sotto o il raccordo 
del detentore a scelta
 
Poi ricarichi l'acqua fai circolare sempre con la pompa della caldaia e 
poi riscarichi l'acqua fino a quando la vedrai bella limpida
 
Poi quando riempirai l'impianto l'ultima volta ci metti l'apposito 
prodotto che mantiene ok l'impianto se fernox mi pare sia l'F3
 
il lavaggio si può fare anche con apposite pompe ma non è detto che 
venga un lavoro migliore
 
certi idraulici fanno le cose di fretta....magari il giorno prima di 
cambiarti la caldaia mettono il liquido il giorno dopo scaricano un poco 
di acqua e zac già fatto..in realtà è una porcata