Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: wc su lastrico solare

Ho un dubbio, dovendo fare un wc su un lastrico solare coperto, lo 
scarico posso allacciarlo direttamente su quello del lastrico (acque 
piovane) o devo portare lo scarico del wc dell'appartamento sottostante 
sopra?
Grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:WBhJf.234$87....@twister2.libero.it...

In alcuni comuni ammettono ancora che acque bianche e nere vengano mescolate
negli stessi scarichi. Ma sono, invero, pochini... negli altri casi, ti
becchi una multa il cui importo coprirebbe alcuni anni di studi dei tuoi
figli... :-)
In ogni caso, anche ammesso che fosse possibile, gli altri scarichi delle
acque piovane andrebbero a questo punto adeguatamente sifonati. E dubito che
il gioco varrebbe la candela...
Archi

livio ha scritto:

A parte i regolamenti comunali per la separazione di acque chiare e scure,
il problema piu' grosso lo vedo nel diametro dei tubi per cui quelli delle
acque chiare potrebbero essere troppo piccoli per allacciarli ad un wc.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

"livio"  ha scritto

Ti conviene realizzare il nuovo bagno in corrispondenza di quello sotto e 
portare una diramazione dalla colonna di scarico e se esiste prolunga anche 
la rete di ventilazione della colonna di scarico altrimenti rischi di 
ritrovare il sifone del wc sempre asciutto.
Ciao 

livio ha scritto:

     Rispondi a queste domande:
     Condominio?
     Tipo di pluviale? 
     Sistema fognario comunale?
     ciaofelix:-)


esci di fianco e scarica direttamente sulla strada   :-DD

 
  Appartamento in condominio (3piani)
tipo di pluviale non so cosa vuol dire (ignorantissimo)
sistema fognario comunale,
Il mio problema di fondo è che volevo evitare di bucare la soletta

 Il mio problema di fondo è che volevo evitare di bucare la soletta
          Ovviamente sarebbe tutto molto piu' oneroso.
          Se il pluviale e' sifonato ed idoneo tecnicamente ai condomini
          mormoranti potrai opporre questo:
          Art. 1102 Uso della cosa comune 
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
          Ciaofelix:-)


 modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
E se gli altri innesti al pluviale non fossero sifonati?
Sai che aerosol condominiale! :)

 "felix."  ha scritto


   Ho scritto:Se il pluviale e' sifonato ed idoneo tecnicamente  :-)) 
ciao.


 ciao.
E' possibile che il pluviale sia sifonato alla base perche' si immette 
successivamente nelle acque nere...e le singole raccolte nei balconi siano 
costituite da semplici griglie non sifonate...
Siamo nel dopocena ma lo dico lo stesso...se livio tira lo sciacquone la 
quantita d'acqua che scende comprime l'aria nella colonna montante ed esce 
dalle griglie dei piani compresi tra il pozzetto e il suo wc.
Niente di grave...ma e' anti igienico. ;)
Ciao 

 Ho un dubbio, dovendo fare un wc su un lastrico solare coperto, lo
Tenendo conto di tutti i dubbi che ti hanno espresso, fai ispezionare il 
tutto da qualunque "tubista" serio, ed avrai tutte le risposte.
Per esempio io mi trovo in simile situazione:
Lastrico in proprietà: OK
Scarico in PVC tondo Fi 120:  OK OK
Corsa del verticale... perfettamente verticale: OK
Assenza di innesti intermedi (altre terrazze ecc): OK OK
Pozzetto sifonato in terreno libero (potrei perfino aggiungere la fossa 
Imhoff): OK
Sistema fognario del comprensorio unico ed indifferenziato: OK
MA:
Il costruttore ha dato sfogo in campo libero a quel discendente per 
risparmiarsi pochi metri di collegamento!
Mi tocca aspettare (ormai ci siamo) che inizi la costruzione nel lotto 
confinante, così finalmente qualcuno ci imporrà di regolarizzare lo scarico.
Ed io potrò finalmente costruirmi il mio cesso in quota con le mie attività 
abusive.
bear 

 Sistema fognario del comprensorio unico ed indifferenziato: OK
Questo imho non basta...cerchiamo di ragionare al di la delle leggi che 
spesso sono fatte ad uso e consumo di chi le fa e guardano poco alla tutela 
della salute del cittadino.
Ricordo che vari ministri sono protagonisti di casi di abusivismo e scempio 
ambientale :)
Un pluviale in quanto tale e' dimensionato diversamente, nel pozzetto, nel 
tubo discendente e nelle pendenze dei tratti orizzontali (0,5% minimo per le 
acque chiare e 2% minimo per le nere) e oltretutto, a differenza di una 
normale colonna di scarico delle acque nere, non ha una rete di ventilazione 
(ne primaria, ne secondaria).
Mettiamo anche che le pendenze siano adeguate, che si possa sifonare il 
pozzetto in terrazzo e che sia possibile creare una rete d'aria adeguata al 
nuovo servizio...invece di fare tutte ste modifiche forse non conviene 
allora allacciarsi alla colonna degli scarichi?

 devo portare lo scarico del wc dell'appartamento sottostante sopra?
Ho trovato un documento che tratta di impianti di scarico e in cui e' 
possibile capire l'importanza della rete di ventilazione...che e' la 
principale differenza tra un pluviale e una colonna di scarico delle acque 
nere.
http://www.unirc.it/csda/uploads/print/16_File.pdf
Ciao :)
p.s. non prendermi come rompiscatole...penso che questo materiale possa 
aiutarti nella tua scelta e qualsiasi essa sia metterla in pratica al 
meglio. 

livio ha scritto:

Grazie a tutti per le risposte come al solito esaudienti, e scusate il 
ritardo ma per forza di cose ho letto i vari post questa mattina