Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: CALDAIA - NON PARTE ALLA RICHIESTA DELL'ACQUA SANITARIA

Salve ho un problema con la mia caldaia FER LOGIKA MEL24 C.Non funziona
piu' quando richiedo acqua sanitaria, funziona invece normalmente
quando faccio partire il riscaldamento dei radiatori.Cosa puo' essere
successo secondo voi? Io pur formulandomi delle ipotesi non riesco a
trovare il bandolo della matassa. Le mie ipotesi sono 1.rottura del
flussometro 2.guasto della scheda elettronica 3.aria nel circuito
4.pressione di rete bassa 5.scambiatore incrostato.
Come faccio secondo la vs. esperienza ad escludere man mano le varie
ipotesi in modo da restringere la statistica? Vi ringrazio
anticipatamente per l'attenzione e per il vs aiuto anche parziale che
sicuramente sara' costruttivo.

 ipotesi in modo da restringere la statistica?
A. Identifica il pressostato, stacca i due cavetti e (a rubinetto aperto) 
ponticellali.
Se la caldaia parte, hai escluso che sia guasta la scheda.
B. Ricollega i cavetti al pressostato, smonta dal rubinetto più grosso (es. 
quello della vasca) il filtro rompigetto, poi apri l'acqua calda. Se la 
caldaia parte, hai filtri e scambiatore incrostati.
C. Prove a piacere.
-- 
Cinghiale (34, 54->109, RM)
"A volte penso che le guerre siano il modo che Dio usa per insegnarci la 
geografia"

Cinghiale ha scritto:

Grazie per l'aiuto.Sul flussometro vi e' un cavo con tre fili di colore
bianco verde e rosso...come devo fare il cavallotto?

bianco verde e rosso...come devo fare il cavallotto?
Bella domanda...
non lo so.


 ha scritto nel messaggio 
news:1158234112.5...@k70g2000cwa.googlegroups.com...


Ok Edy hai ragione tu era il flussostato magnetico, l'ho smontato,
pulito, la caldaia è regolarmente RIPARTITA!!! Grazie!!!....approfitto
della competenza per segnalare un altro problema.... se la temperatura
dell'acqua sanitaria rimane sempre quasi bollente anche regolando il
potenziometro sulla caldaia stessa a cosa puo' essere dovuto?...inoltre
con quale additivo posso fare un efficace lavaggio dello
scambiatore?...
edy ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:1158690294....@b28g2000cwb.googlegroups.com...
Ok Edy hai ragione tu era il flussostato magnetico, l'ho smontato,
pulito, la caldaia è regolarmente RIPARTITA!!! Grazie!!!....approfitto
della competenza per segnalare un altro problema.... se la temperatura
dell'acqua sanitaria rimane sempre quasi bollente anche regolando il
potenziometro sulla caldaia stessa a cosa puo' essere dovuto?...inoltre
con quale additivo posso fare un efficace lavaggio dello
scambiatore?...
Ti premetto che il lavaggio chimico a quel tipo di caldaia,non conoscendo la 
tua manualità, non è proprio * fai da te*
Domande:
quanti anni ha la caldaia?
hai mai fatto fare lavaggi?
hai controllato i filtri dei rubinetti?
hai notato una diminuzione del flusso di acqua?
la caldaia dopo la prima messa in funzione è stata regolata dal tecnico 
della casa?
La caldaia è dotata di un addolcitore ?
   ciao   Edy

Ciao Edy scusa se è passato del tempo dall'ultimo post...rispondo alle
tue domande:
.la caldaia ha 8 anni
.non ho mai fatto fare lavaggi
.i filtri rompigetto dei rubinetti li pulisco regolarmente
.ho notato una diminuzione della portata dell'acqua calda anche se mi
pare anche all'inizio il flusso dell'acqua fredda è stato sempre piu'
consistente
.la caldaia fu regolata da un tecnico
.non ci sono addolcitori
...aspetto con estrema curiosita' una ...diagnosi...grazie!
edy ha scritto:



L'argomento è divemtato troppo specifico, inutile occupare l'NG, ti rispondo 
in pvt.
è giusto l'indirizzo?
   ciao   Edy