Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni freddi.-

Salve a tutto il NG, questa sera ho deciso di accendere i termosifoni
in quanto effettivamente la temperatura bassa interna alla casa si
faceva sentire. Scendo nel vano caldaia e faccio la consueta operazione
di passaggio dal simbolo rubinetto al simbolo rubinetto + termosifoni.
Dopo aver spurgato dall'aria tutti i termosifoni ho notato che dopo 2
ore di accensione di questi ultimi alcuni sono ancora freddi :-((
l'acqua è al giusto livello 1,5 in pratica a metà del verde
Cosa può essere?? 
Grazie delle eventuali risposte
Wally





Wally® ha scritto:
scusate ma usenet mi ha giocato uno scherzetto :-)

i rubinetti di ingresso di quelli freddi sono aperti? La pompa della 
caldaia funziona a dovere?
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

Wally® ha scritto:

sulla pompa c'è un tappo, lo togli e vedi se riesci a far girare
l'alberino con un cacciavite (di solito riparte... )

La pompa della  caldaia funziona a dovere?
Si :-((

 l'alberino con un cacciavite (di solito riparte... )
Spiegati meglio, a che cosa serve far girare l'alberino? Vedi che se è
per la pompa ho detto che funziona infatti alcuni sono bollenti altri
meno e altri ancora freddi!!!!

Wally® wrote:

in genere i problemi apparentemente più complessi hanno le soluzioni più
stupide.
non è che i rubinetti di quei termosifoni sono chiusi?
se no, prova a spurgarli, forse hanno ancora un po' d'aria

 ha scritto nel messaggio 
news:1161470146.4...@k70g2000cwa.googlegroups.com...
sorzatel ha scritto:


------------
O sono chiusi o sono pieni di aria:) chiudi tutti i termosifoni..e aprine 1 
alla volta di quelli freddi e spurgali:) 

 meno e altri ancora freddi!!!!
visti gli orari dei post, si deduce che ho scritto prima che tu lo dica :-)
comunque il fatto che alcuni termo siano caldi NON vuol dire che la
pompa funzioni ma solo che c'č stata circolazione d'acqua (percaso per
circolazione naturale!)
il *controllo* della pompa si fa togliendo il tappo e GUARDANDO se gira
l'alberino
non mi arrabbio mica se il problema non č la pompa ! :-)
vedi anche che non siano esaurite le batterie di un eventuale
programmatore/termostato elettronico
altre idee, al momento, nisba!

 programmatore/termostato elettronico
programmatore che fa rimanere freddi solo alcuni termosifoni? :)

Twilight=crepuscolo ha scritto:

che dovrebbe far partire la pompa e non lo fa ?

Wally® ha scritto:

Allora questa sera al ritorno dal lavoro ho trovato la caldaia in
blocco "codice IV" che significa mancanza di acqua :-(((  Carico,
resetto la caldaia, ma nulla da fare, tenta di partire e dopo un po'
ritorna in blocco sempre codice IV. Quindi nessun segno di vita :-()
domani chiamo il tecnico e vi farò sapere. Cmq stanotte c'è stato uno
sbalzo di corrente per il quale mi è spento il pc non vorrei che fosse
"partita"  qualche scheda elettrronica della caldaia che è una Riello
"Pront'acqua"
Saluti 
Wally...al freddo :-)

 che dovrebbe far partire la pompa e non lo fa ?
oltre alla pompa dovrebbe far partire anche la caldaia..... almeno il 
mio :)

Twilight=crepuscolo ha scritto:

forse la caldaia parte su consenso del semplice termostato mentre la
pompa dipende anche dal programma? programma che senza pile è out?
le mie sono solo supposizioni e tentativi di collaborazione/idee :-)