Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa di ricircolo di una caldaia a metano

La pompa di ricircolo di una caldaia a metano è a portata costante?
Con pompa in funzione, il fatto di avere 1 radiatore aperto dell'impianto
di riscaldamento, piuttosto che 10, cosa cambia?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 di riscaldamento, piuttosto che 10, cosa cambia?
Al di là della portata della pompa (che immagino che con un solo 
radiatore aperto ci sia maggior resistenza dell'impianto, e quindi la 
portata scenda, ma è una mia supposizione), se hai meno radiatori 
l'acqua torna alla caldaia più calda, quindi la caldaia consuma meno 
energia per riportare l'acqua alla temperatura a cui poi dovrà inviarla 
nuovamente ai radiatori.
Alberto
-- 
Georges Pompidou: Un uomo di stato è un politico che dona se stesso al 
servizio della nazione. Un politico è un uomo di stato che pone la 
nazione al suo servizio.

 dell'impianto di riscaldamento, piuttosto che 10, cosa cambia?
Ti interessa sapere se puoi tranquillamente posizionare il commutatore della 
pompa su una potenza più bassa della classica terza posizione?
In effetti la prima posizione consuma quasi la metà della terza, e se hai 
tutte le stanze allo stesso piano potrebbe essere sufficiente.
Giacchè i detentori offrono una resistenza, che diminuisce a radiatore 
aperto, ovviamente più radiatori sono chiusi più la pompa sforzerà, ma non 
vedo il problema.


Vorrei trovare il modo per migliorare il comfort nelle varie stanze senza
rifare l'impianto di riscaldamento (che è veramente vecchio, quindi niente
zone e solo 1 termostato per tutta la casa).
Quindi pensavo di mettere su ogni radiatore una termostatica e dotare la
caldaia di una valvola di bypass che la aiutasse quando o i tutti i
radiatori fossero chiusi o comunque poco aperti.
Il fatto è che vorrei escludere la valvola di bypass quando la richiesta
superasse una certa soglia, ma non so come rilevarla lato caldaia, anche
se veramente non so nemmeno se l'esclusione della valvola di bypass sia
necessaria o può rimanere anche sempre inserita.
Praticamente pensavo di mettere a valle della valvola di bypass (che
adesso non ho) un flussostato per rilevare il passaggio dell'acqua e
mantenere di conseguenza accesa la caldaia. Con tutti i termi spenti il
contatto del flussostato comanderebbe anche l'arresto della caldaia.
La transizione da caldaia spenta a caldaia accesa pensavo di gestirla
comandando in modo periodico (tipo ogni 5 minuti e per un 5/10 secondi) il
contatto di avvio della caldaia per usare il contatto del flussostato come
autoritenuta nel caso venisse rilevato un passaggio di acqua richiesto da
almeno 1 radiatore, anche solo parzialmente aperto (causa la regolazione
fatta dalla termostatica).
Non so se mi sono spiegato... cerco un modo a costo basso e senza spaccare
tutto per migliorare il comfort che ora è ben scarso.
Se ci provo nel modo che ho descritto, quanto tempo mi dura la caldaia?
Sarebbe troppo stressata?


 La pompa di ricircolo di una caldaia a metano è a portata costante?
si tranne caldaie molto recenti e di fascia alta che hanno pompa a portata 
variabile automatica