Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Usare spine e prese industriali nel fai da te

Dunque partiamo dal presupposto che le spine/prese industriali sono molto più robuste, delle spine normali, ma a parte il fabbro qui c'è qualcuno che usa le iec 309 in ambito fai da te? 
Io sarò costretto a passare alle CEE per via di hobby/lavoro/strumenti. 
Spesso capita di dove lasciare il lavoro sotto la pioggia ed poi spesso le spine normali sono troppo piccole per le prolunghe che necessitano di cavo da 2,5. 
Secondo voi è sensato passare alle prese industriali? 
Demolitori 
Smerigliatrici 
Trapani 
Miscelatori 
Saldatrice 
Sono gli attrezzi ai quali vorrei 
sostituire la spina 
Poi ovviamente le prolunghe


Si trovano senza problemi le prolunghe avvolgibili con spina e prese iec 309.
SE usi solo quello standard lì, nessun problema.
Ma non puoi mica lasciare attrezzi sotto l'acqua...

Sotto la pioggia, spesso capita che inizia a piovere e risulta scomodo staccare tutto e ritirare tutto. 
Invece con le industriali almeno per come la vedo io la pioggia non è molto pericolosa

 
Non sono utte ip 67 e sinceramente a terra, dove si possono formare ristagni, le ip44 mi sembrano deboli.
 
Giulia
 


In ogni caso sarebbero da appendere ma comunque sono più sicure delle italiane

Le prolunghe vanno esclusivamente cablate con cavo idoneo del diametro di 2,5mm quadrati. L'utilizzo di spine e prese volanti CEE ovvero quelle industriali blu "portano" una corrente massima di 16A, difficilmente gli utilizzatori monofasi superato tale assorbimento. Onestamente io non affronterei una tale spesa, soprattutto perché le CEE da acquistare sarebbero IP67 e non sono state progettate per funzionare in acqua, in quanto il grado di protezione è: 6 totalmente protetto contro le polveri e 7 protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee.

 diametro di 2,5mm quadrati.
 
"diametro" e "quadrati" sono due cose che non vanno molto d'accordo.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Hai perfettamente ragione più precisamente sarebbe stato opportuno indicare la sezione del cavo che è pari a 3G2,5mm2 (dove il 2 indica il quadrato). Mentre il primo numero è la somma dei fili conduttori presenti nel cavo, mentre G indica la presenza del cavo di messa a terra GROUN e l'ultimo numero rappresenta la sezione di ogni singolo conduttore nel cavo. Nel caso si avesse una X indicherebbe che il filo conduttore di terra non è presente.

 Le prolunghe vanno esclusivamente cablate con cavo idoneo del diametro di 2,5mm quadrati. L'utilizzo di spine e prese volanti CEE ovvero quelle industriali blu "portano" una corrente massima di 16A, difficilmente gli utilizzatori monofasi superato tale assorbimento. Onestamente io non affronterei una tale spesa, soprattutto perché le CEE da acquistare sarebbero IP67 e non sono state progettate per funzionare in acqua, in quanto il grado di protezione è: 6 totalmente protetto contro le polveri e 7 protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee.
 
Guarda che presa IP 67 nell'acqua ci sta eccome!
Può resistere immerso in acqua, fino alla profondità di 1 metro.
Per capirci, la IP 68 è una pompa sommersa di quelle per drenaggio... che ovviamente va a più di 1 metro di profondità.

 Per capirci, la IP 68 è una pompa sommersa di quelle per drenaggio... che ovviamente va a più di 1 metro di profondità.
 
Quindi tu consiglieresti d utilizzare una spina e presa IP67 dentro l'acqua senza un minimo di accortezza?
Se è cablata, serrata e opportunamente collegata tra due IP67 ci può stare ma ho visto lavorazioni fatte da esperti che lasciano la bocca aperta. Il punto è che se non è serrata bene dalla parte dove entra il cavo quell'IP67 decade immediatamente, quindi io se non da personale qualificato non consiglierei l'utilizzo in acqua... poi se vogliamo fare polemica vada pure bene... negli anni ho imparato ad eseguire impianti ani stupido, il che comporta cercare di limitare nel possibile l'errore umano generato dall'ignoranza.

Io ho chiesto se era conveniente o meno usare le CEE in ambito di fai da te, al massimo mi capita di lavorare sotto una leggera pioggerellina e immezzo a qualche pozzangherina (non piscine)


No, scusa, facciao a capirci.
O una cosa è "IP67" , oppure non lo è!
SE è cablata male, NON è "IP67".
Io parlo per me: devo collegare spesso svariate prolunghe avvogibili con prese 380V 32A per collegare le gru gommate quando finisce il turno.
Vanno sempre alimentate, per permettere di ricaricare le batterie ed alimentare il compressore ed i servizi, ma sopratutto perchè per Legge le "luci di ingombro" di notte devono stare accese.
SE le spine le ho collegate io, sono sicuro che possono stare all'aperto sotto l'acqua senza problemi.
Se il lavoro l'han fatto altri...non le collego!
Nell'ipotesi che la spina sia installata male (e capita spesso!), quello che può succedere è che l'acqua entri e faccia scattare il salvavita.
Solo che negli impianti "seri" si mette un selettivo; nel nostro, nemmeno sanno cos'è, e quando scatta, invece di scatare quello della singola batteria di prese, spesso e volentieri scatta quello a monte, in Cabina.
Poi se me lo ordinano le attacco comunque, ma lasciandolo scritto a verbae.
Di solito però il problema non sono le spine, ma gli avvolgibili.
Noi usiamo roba commerciale, che se va bene è "IP44", ma i capi son convinti che basti una spina "IP67" e si risolve tutto...
er questo io ho preparato dei cavi sciolti, cablati con spine e prese sfuse, e son sicuro che vanno bene.
Il primo giorno.
Poi l'idiota del turno della mattina invece di raccoglierle alle 06,00 aspetta mezzora, ed a quel punto ci sono passati sopra camion e pale gommate, ed addio cavo.
 
 

Constato che anche tu lo fai di professione, l'elettricista o simile intendo, questo lo avevo capito dal tuo post precedente.
Credo che la persona che ha aperto il post non faccia di mestiere, anche perché non avrebbe posto il quesito altrimenti. Quindi trovo corretto dare informazioni che siano alla portata di tutti, non ho menzionato il cavo idoneo per la prolunga che non è un FROR. 
Il punto è che voleva semplicemente sapere se era conveniente adottare delle prese CEE industriali 2P+Terra per non correre il rischio di far saltare l'interruttore nel quadro. La risposta sarebbe sì, ma a mio parere dovrebbe affrontare una spesa che probabilmente non avrebbe il tornaconto. Installare prese IP67 e poi non serrare la ghiera di giunzione le rende di grado di protezione inferiore all'IP67.
Ci sono altri accorgimenti in commercio mantenendo le prese civili. Io opterei per un sacchetto (non biodegradabile) di plastica, certo non nelle pozzanghere.
 
O.T. nell'azienda in cui lavoro sostituivano i fusibili da 16A con quelli da 20A o 25A delle prese interbloccate perché così non dovevano sostituirli in continuazione, io ho optato per i fusibili ritardati da 16A. Ho visto cablare prolunghe industriali con cavo 3G1,5mm2 anche trifase e pure da 32A... a volte lavorare in manutenzione NON fa di te un professionista!


Secondo le Norme il cavo "FROR" nemmeno si potrebbe usare all'esterno, perchè essendo igroscopico, dopo alcuni anni perde le capacità di isolamento.
Però costa molto meno anche solo del cavo FG70R e quindi ci fanno stendere quello nelle passerelle degli impianti nuovi, all'aperto...
Lasciamo stare, và, che è meglio.
Per una prolunga , se la usi per lavoro partiamo dall'idea che non batte nei 20 o 30 € in più.


Non per forza chi è di mestiere può solo e solamente insegnare, e mai dubitare.... 
Nell'esatto istante nel quale tu elettricista (elettromeccanico nel mio caso) serio, pensi di sapere tutto e non hai più niente da imparare, c'è solo una cosa che puoi fare.... 
Prendi una treccia di messa a terra fai uno scorsoio e ti impicchi ad un palo. 
 
Lavorando principalmente al chiuso le CEE sono di una scomodità assurda ma avendo anche a che fare con saldatura e demolizioni, mi piacerebbe montare delle CEE su tutto il parco attrezzi. 
Il problema sta nella domanda, è conveniente per un uso praticamente domestico? 
Domestico inteso come all'interno di una abitazione privata (la maggior parte dei lavori capitano nelle abitazioni civili)
 
Io le basi come installatore per fare le cose in grazia di dio le ho. 
Mancano mezzi ma non lo spazio nel cervello per ampliare la mia conoscenza

 Mancano mezzi ma non lo spazio nel cervello per ampliare la mia conoscenza
 
Applausi.
 
Bye, G.