Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che non va'

Ciao ragazzi,
ho un problema con la mia caldaia elettronica Ferroli Nouvelle Elite TF 120
EL.
I fatti:
l'acqua sanitaria arriva senza problemi mentre il problema si ha per
l'impianto di riscaldamento.
Quando do il consenso per l'accensione dei termosifoni, la caldaia parte: si
accende il bruciatore, arriva l'acqua calda nei radiatori (sento che i tubi
iniziano a scaldarsi) ma dopo circa 2 minuti il bruciatore si spegne si
spegne.
Ho provato a togliere il termostato ambiente e a bypassare i contatti sulla
morsettiera della caldaia ma ho lo stesso problema.
Stessa cosa se metto la manopola selettore della caldaia sulla posizione
test: la caldaia parte per circa 2 minuti e poi si spegne e non riparte
piu'.
Se riprovo dopo che si e' spenta non si accende piu', a volte nemmeno la
sera successiva.
Come ho gia detto nel frattempo l'acqua sanitaria viene prodotta senza
problemi.
Quale potrebbe essere il problema?
Puntualizzo anche il fatto che da una settimana a questa parte provando
tutti i giorni, per due volte e' arrivata a regime ed ha funzionato
correttamente, sempre comunque spegnendosi dopo qualche minuto per poi
ripartire autonomamente fino alla temperatura impostata; in questi due casi
ho potuto verificare il corretto funzionamento del termostato della caldaia.
Ho un dubbio: siccome quest'estate mio padre ha cambiato l'interruttore
bipolare che serve la caldaia dell'alimentazione elettrica, non vorrei che
inavvertitamente siano stati invertiti i fili della 220 nei morsetti. Se
fosse questo il problema, perche' l'acqua sanitaria viene prodotta in modo
corretto? Non dovrebbe esserci un malfunzionamento anche durante la
produzione di acqua calda?
Voi mi direte di usare il cercafase, ma nel mio caso sono servito dall'enel
con una linea a due fasi e senza neutro (neutro isolato) quindi mi viene da
pensare che se l'inverno scorso funzionava bene con questa tipologia di
impianto perche invertendo i fili di alimentazione non dovrebbe funzionare
comunque? (le due fasi non sono uguali l'una con l'altra)?
Ma se provassi comunque a invertire i due fili di alimentazione posso
danneggiare ulteriormente la caldaia?
Ho chiamato l'assistenza e vengono fra una decina di giorni, non vorrei
trovarmi a combinare qualche casino e stare anche senza acqua calda per
tutto questo tempo.
Ho fatto una miriade di domande, spero di essermi spiegato bene.
Grazie a tutti per i consigli: aspetto con ansia.
Ciao.

 danneggiare ulteriormente la caldaia?
No, danni non ne fai, visto che prima era cosi'.
E c'e' la possibilita' che funzioni. Questo perche' molte schede di  
controllo fiamma a ionizzazione, vogliono il neutro in una posizione ben  
precisa. visto che nel tuo impianto sembra non ci sia, magari una  
determinata sequenza delle fasi crea un effetto diverso. ma non ho mai  
visto in vita mia questa tipologia di fornitura enel .
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.53->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 No, danni non ne fai, visto che prima era cosi'.
Tornando alla caldaia non sono certo che prima era nell'altro modo, quindi
se ora č collegata correttamente e il malfunzionamento č dovuto a qualche
componente guasto, non č che scambiando i fili faccio un danno maggiore?
Rinunciare all'acqua calda sarebbe troppo.
Grazie e ciao.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 componente guasto, non è che scambiando i fili faccio un danno maggiore?
No, non succede nulla. O almeno nulla di irreversibile, basta tornare alla 
configurazione attuale.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed
"La potenza è nulla senza cotenna" 

 componente guasto, non è che scambiando i fili faccio un danno maggiore?
Danni non ne puoi fare, male che vada non funziona.
Se il dispositivo a ionizzazione e' quello che penso, potrebbe fare la  
differenza.
Domanda: la terra alla caldaia e' buona ?
Ciao>albrto.


 spegne.
La mia caldaia (di marca diversa) faceva un problema simile al tuo quando
c'era poca acqua nell'impianto (pressione bassa)... magari prova a
controllare.
Ciao
bossrobot
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 bossrobot
La pressione è OK, la lancetta del manometro è in corrispondenza del segno
indicato. Se non funge l'inversione dei fili di alimentazione, provo ad
aumentare un pò la pressione dell'impianto.


 Ciao>albrto.
Non ne ho la più pallida idea, però se prima funzionava, non dovrebbe
essere quello il problema.
Ciao e grazie dei consigli, anche a Cinghiale.


 essere quello il problema.
Allora non resta che provare l'inversione sui collegamenti alla rete,  
danni non ne puo' fare.
Ciao.Alberto.



Che zona sei di Roma?
riuscire a vederla è meglio, se vuoi scrivi in privato il n° di telefono
-- 
 ciao     edy


Ciao Edy,
ti ringrazio della disponibilita', ma il fato ha voluto che ieri mattina
mirichiamassero quelli della Ferroli. Martedi pomeriggio saranno in zona
dalle mie parti ed hanno un buco (qualcuno ha disdetto l'appuntamento),
quindi i tempi si sono accorciati.
Comunque se potresti farmi una diagnosi approssimativa magari sul NG non
sarebbe male, potrei prepararmi psicologicamente alla spesa (spero non
ingente).
Comunque ho provato ad invertire i poli dell'alimentazione e non e' cambiato
niente, tutto e' come prima: mettendo su test si e' accesa e dopo circa 2
minuti si spegne per non ripartire piu', nemmeno se la spengo e la
riaccendo, niente da fare, ho solo l'acqua calda e meno male.
Ciao e grazie della disponibilita'.


Ho perso il messaggio iniziale (i figli smanettano troppo)
Fare la diagnosi cosě non č proprio l'ideale perň ci provo,da quel che hai
scritto potrebbe essere:
pompa bloccata
sonda regolazione temperatura riscaldamento
Interventi abbastanza rapidi con costi non molto alti (spero x te)
Di piů da *lontano* non so
facci sapere, sono curioso
-- 
 ciao     edy


Allora, ci hai azzeccato...complimenti!!!
Il "sensore riscaldamento" era partito, 3 minuti per cambiarlo e ora tutto
OK.
Una curiosita', secondo te, che sei esperto, quanto puo' costare il sensore
sostituito se acquistato in un regozio di ricambi????
Ah, se hai perso il post iniziale, ti ricordo che la caldaia e' della
Ferroli modello Nouvelle Elite TF 120 EL.
Grazie delle info e buone feste.
Ciao.


Sono curioso di sapere quanto hai pagato
-- 
 ciao     edy


40 euro, che ne dici?
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:W_%pd.14915$C94...@tornado.fastwebnet.it...

Ci puoi stare, la sonda dovrebbe costare 10/15 E
ciao   edy


Lo avevo pensato anch'io.
Grazie ancora.
Ciao.