Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Luci giardino

Debbo rifare le luci del giardino.
Tutto, anche le tracce e l'impianto... Il vecchio proprietario aveva fatto
il lavoro in un modo che... beh lasciamo perdere.
Non mi servono cose strane, tre o quattro lampioncini con un interruttore
crepuscolare.
Soluzioni
1) impianto classico: alimentazionie a 220, tracce impermeabili e giunzioni
fuoriterra nei lampioni; lampioni classici con lampade a basso consumo.
Un sacco di fatica per le tracce ma costi bassi e risultati certi come luce
e affidabilità
2) come sopra ma con impianto a bassa tensione e luci a led.
Bisogna sempre fare le tracce ma un impianto a 12V è meno critico per quanto
riguarda l'acqua, i costi sono più alti, la luminosità delle lampade
potrebbe dare sorprese.
3) impianto fotovoltaico.
Meno fatica ma i lampioncini decenti (come autonomia e come luminosità)
costano una pazzia. Mi piacerebbe come soluzione (non mi va di spaccarmi la
schiena) ma i lampioni che ho visto costano cifre notevoli...
Mi piacerebbe la soluzione 3 ma mi servirebbero dei lampioni economici,
luminosi e in grado di restare accesi tutta la notte anche d'inverno e dopo
due tre giorni di tempo brutto... Qualcuno ha provato ad autocostruirli?
Suggerimenti?
Paolo

 Suggerimenti?
Potresti dotarli di un motore a scoppio e di un serbatoio per la 
benzina. Perchè di celle solari piccole come un lampioncino che 
facciano quello che vuoi non mi risulta ce ne siano ancora, su questo 
pianeta.

 ha scritto nel messaggio 
news:bIjBo.224812$9f6.4...@twister1.libero.it...

Io farei un impianto a 220v con corrugato da interrare, scarterei impiantini 
fotovoltaici che durano mezza stagione e userei luci a led da 3w e dove 
serve più luce lampade a basso consumo. per i lampioni ci sono i classici 
lampioni a palla che non costano molto, oppure più moderni da interrare 
(effetto hollYwood) 


Ti devi orientare su prodotti di largo consumo e non avventurarti in strade
poco percorribili,per il momento!Io starei su lampadari da giardino alti un
metro,in alluminio con attacco lampada(basso consumo normale,con piedistallo
da fissare su un pozzetto interrato sul fianco,in modo da usare la parte
aperta per i collegamenti che poi viene chiuso  col suo coperchio ed
interrato.Sotto il pozzetto � importante mettere qualche piastrellone ed un p�
di cemento.Le tracce profonde almeno 60 cm e le canaline flessibili
per interrati a pezzo unico tra lampada e lampada.Per il filo usa cavetto
per esterni 2 mm.Ciao 
-- 

 Suggerimenti?
Impianto tradizionale 230V, usando per i collegamenti cavi FG7 OR 4 (il tipo 
più economico utilizzabile all'esterno). Come hai già scritto, giunzioni 
fuori terra nei lampioncini oppure, se interrate, con muffole/scatole 
resinate. Se puoi, metti una protezione magnetotermica/differenziale 
separata per l'impianto esterno. In caso di guasto eviterai di restare senza 
tensione in casa. E' sufficienete un economico magnetotermico differenziale 
1P+N, C6 (o C10), soglia differenziale 30mA, classe AC
Possibilmente, nella scelta degli apparecchi, riflettere un minimo 
sull'inquinamento luminoso. Quindi niente apparecchi a "palla" o con 
emissione anche verso l'alto.
PS: le "tracce impermeabili" non esistono o comunque sono difficili da fare 
(tbo da idraulica anzichè da impianti elettrici). Senza diventare matti, 
basta usare corrugato rosso doppia parete. Più per una questione di 
resistenza meccanica allo schiacciamento, che non per l'impermeabilità 
(acqua/umidità/condensa entreranno comunque). L'importante è usare il cavo 
giusto.
--
Giorgio 

 Soluzioni
non hai detto quanto tempo hai intenzione di tenere accese queste lampade.
Ad es io ne ho 7 ... praticamente MAI Accese ... (da 20 anni)
E' 1 paramentro che conta.........
alle mie -come prima dotazione- montai delle lampadine a basso consumo da 
10-15k lire  cadauna per risparmiare.....
Tutte buttate nel giro di 4-5 anni senza essere praticamente MAI accese.
ora hanno dentro classike lampadine Edison da 60-100 watt  da 50 cent 
cadauna.. che non sbagliano 1 colpo quelle rare volte ke le accendo (+ che 
altro per vedere se funziano).
L'uso conta parekkio nella scelta....
Quindi ****prima di farti troppe Pippe Mentali****, pensa a quanto le terrai 
accese ste Cazzo di Lampade. :))
-- 
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un 
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono

 Suggerimenti?
L'erba Voglio non cresce nemmeno nel Giardino del RE !!! ;))


 interrato.
questa non l'ho capita...
fissi il piedistallo al lato del pozzetto messo in "verticale" e poi
chiudi i due buchi con i coperchi?
in ogni caso... i collegamenti li farà direttamente sotto la palla
quindi secondo me non ha gran necessità di "vuoti" sotto al
lampione... si fa un plinto per lampione ed è sistemato...
concordo sulla profondità e sul fare un pezzo unico (sperando che i
lampioni non siano eccessivamente lontani tra di loro... diciamo max
10M?)
Ciao
S

S
Parlavo di un pozzetto in cemento con fondo chiuso posato sul fianco
con l'unico lato aperto,su cui poter accedere per passare i fili che
dalla  canalina,entrante da un foro di una delle pareti,entrano in
verticale sul centro della base su cui � fissato il piedistallo.
Per la distanza 10 mt da lampada a lampada possono andare,tenendo conto
che l'altezza di un metro,non creerebbe zone d'ombra.Ciao
-- 

 schiena) ma i lampioni che ho visto costano cifre notevoli...
Un ragionamento semplice: il numero di ore di notte è grossomodo uguale 
al numero di ore di dì.
Però la luminosità disponibile nelle ore di dì non è sempre al massimo: 
può essere nuvolo, il sole si abbassa e l'angolo di incidenza sui 
pannellini è misero, c'è un'alba ed un tramonto.
Quindi, se anche i pannellini avessero efficienza 100% e le batterie 
avessero capacità perfetta e le lampade avessero efficienza 100%, 
comunque la luce generabile sarebbe limitata dalla quantità di energia 
'raccoglibile' nel corso del dì.
A questo limite, già di per se castrante, dobbiamo realisticamente 
aggiungere l'efficienza dei pannellini, roba da meno del 20%, le 
batterie che non restituiscono il 100% di quello che ricevono, le 
lampade che qualcosa lo disperdono sempre in calore.
Morale: con pannellini piccoli come quelli sui piletti da giardino, 
l'energia accumulabile non è sufficiente a fare un bel lavoro. Ed è un 
limite fisico, ancor prima di tecnologico. Quindi non c'è Euro che 
tenga, non si può ancora fare molto.
Ci vorrebbe molta più superficie (ma sarebbero esteticamente orridi), 
pannelli più efficienti (e c'è ancora spazio, ma parliamo di qualche 
anno di ricerca ancora), lampade a led ancora migliori, poi ci si 
ripenserà.
Alberto