Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: collegare un interruttore a una presa elettrica

Salve a tutti! Sono un nuovo iscritto e vorrei chiedervi aiuto per
questo problema:
in camera da letto ho un interruttore che comanda la luce centrale a
soffitto. io vorrei comandare invece una piantana che è collegata
tramite spina a una presa di corrente che si trova proprio sotto
l'interruttore. In altre parole, vorrei accendere e spegnere la
piantana con l'interruttorea muro. Come posso fare?
Vi dico quali cavi vi sono: nell'interruttore un cavo nero e uno
grigio.
Nella presa di corrente, due blu; due neri; due giallo/verdi.
grazie in anticipo per le vostre risposte.
Ciao
erniz

grazie in anticipo per le vostre risposte.
fra presa e interruttore, dentro le scatole c'č un corrugato dove far 
passare i cavi????
Bacio
Cai 

 piantana con l'interruttorea muro. Come posso fare?
Intanto devi scoprire se c'e' un corrugato che parte dall'interrutore e va
a finire alla tua presa, i fili dovremo pur farli passare da qualche parte.
Se non c'e', puoi mettere una presa telecomandata.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Cai
si c'è il corrugato

 grazie in anticipo per le vostre risposte.
Ammettendo che tu abbia un interruttore e non un deviatore (Leggasi:
che l'interruttore sia l'unico comando per accendere il lampadario) e
che la scatola dell'interruttore e della presa siano collegate tra loro
con un tubo.
Stacchi due neri dalla presa, e li tieni insieme con un cappellotto.
Infili un terzo filo nero nello stesso cappellotto, e lo fai passare
nel tubo fino all'interruttore.
Inserisci il filo in uno dei morsetti dell'interruttore. Nell'altro
morsetto infili un nuovo filo, lo fai scendere nel tubo fino alla presa
e lo inserisci nel morsetto lasciato libero dai fili neri.
Ovviamente tutti gli altri fili che arrivano all'interruttore dovranno
essere staccati e isolati adeguatamente. 
cia'
Max

 si c'č il corrugato
Allora per i collegamenti vedi qui
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/interruttore.htm


grazie di cuore a tutti!!
ciao
Erniz

erni...@yahoo.it
 ha scritto:

Il cavo blu si chiama neutro l'altro fase. Praticamente devi staccare
il cavo nero ( fase ) dalla spina, farlo entrare in uno dei buchi
dell'interruttore e poi farne partire un altro dal secondo buco
dell'interruttore fino al buco della spina dove c'era il cavo nero.
Cioé devi avere
Cavo blu sulla spina, cavo nero che entra nell'interruttore, cavo nero
( o altro ) che esce dall'interruttore e torna alla spina.
I vecchi cavi dell'interruttore dovresti isolarli. La cosa migliore è
metterci due morsetti unipolari
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/C315494-01.jpg
o eventualmente del nastro isolante.


si c'č il corrugato
PREMESSA stacca tutto nel quadro elettrico prima di lavorare sulle prese!
dalla presa di sotto scollega i fili e nastra bene (o al massimo metti dei 
cappucci isolati  a vite) su ciascun filo ...senza collegarli fra loro!!! 
ad esclusione del filo /i giallo verde (quelli lasciali, va bene cosě!)
per il resto vedi un po' il disegno che ho fatto con fidocad.
spero di essere stata chiara!
bacio
Cai
[FIDOCAD]
RV 35 25 70 45
RV 35 65 70 85
TY 80 75 5 3 0 0 0 * scatola presa
TY 75 30 5 3 0 0 0 * scatola interruttore
SA 55 40 3
LI 55 40 35 29 1
LI 32 27 27 25 1
LI 24 24 19 21 1
TY 11 7 5 3 0 0 2 * verso il lampadario
SA 50 71 2
SA 50 80 2
SA 55 31 3
LI 56 32 70 39 3
LI 76 42 82 45 3
LI 87 47 95 51 3
LI 91 56 18 17 2
TY 92 53 5 3 0 0 2 * arrivo
RV 52 28 58 43 2
RV 46 68 54 83 4
LI 50 71 83 94 4
LI 51 81 57 85 4
TY 83 98 5 3 0 0 4 * arrivo presa
LI 71 95 78 100 4
LI 62 89 68 93 4
LI 51 46 51 64 4
LI 55 46 55 64 4
LI 55 46 51 50 4
LI 55 50 51 55 4
LI 51 55 55 55 4
LI 55 55 51 60 4
LI 51 50 55 50 4
LI 51 60 55 60 4
LI 55 60 51 64 4
TY 36 53 5 3 0 0 4 * corrugato
RV 1 2 138 138 4
RV 138 2 264 138 4
TY 58 130 5 3 0 0 4 * situazione iniziale
TY 194 129 5 3 0 0 4 * situazione finale
RV 163 25 198 45
RV 163 65 198 85
TY 208 75 5 3 0 0 0 * scatola presa
TY 203 30 5 3 0 0 0 * scatola interruttore
SA 178 71 2
SA 178 80 2
LI 204 42 210 45 3
LI 215 47 223 51 3
TY 220 53 5 3 0 0 2 * arrivo
RV 174 68 182 83 4
TY 211 98 5 3 0 0 4 * arrivo presa
LI 199 95 206 100 4
LI 179 46 179 64 4
LI 183 46 183 64 4
LI 183 46 179 50 4
LI 183 50 179 55 4
LI 179 55 183 55 4
LI 183 55 179 60 4
LI 179 50 183 50 4
LI 179 60 183 60 4
LI 183 60 179 64 4
TY 164 53 5 3 0 0 4 * corrugato
LI 183 84 185 85 4
SA 184 84 4
LI 191 81 211 94 4
SA 191 81 4
LI 186 86 195 92 4
TY 187 83 5 3 0 0 4 * cappucci
LI 220 57 194 44 2
LI 194 44 181 44 2
SA 177 40 3
SA 177 31 3
RV 174 28 180 43 2
LI 177 31 198 39 3
LI 177 40 177 44 1
LI 177 44 180 44 1
LI 180 71 178 71 1
LI 180 44 180 71 1
LI 181 44 181 80 2
LI 179 80 181 80 2

"Claudia">
errata corrige....per i colori del disegno nn sono indicativi , era solo il 
modo di spiegarti i collegamenti!
conta la posizione e l'uso dei cavi nn il colore ok?
Bacio
Cai 

 Il cavo blu si chiama neutro l'altro fase. 
E se e' una trifase concatenata? :-D

 E se e' una trifase concatenata? :-D
L' elettricista non avrebbe dovuto usare i cavi blu ... ( anche se
immagino che quasi tutti lo facciano ).


fanno anceh di peggio....
terre rosse (a parte a Siena) ne hai viste???
:0O
io sě!
Bacio
Cai 

lzs ha scritto:

Appunto, come pensavo, allora forse era meglio chiedergli se ha la monofase o no.
Magari ha la trifase come da me, e quindi niente cavi blu.
Cmq mi sembra di capire che quello che capita sotto mano capita, senza troppo complicarsi la vita con
il rispetto dei colori.

 il rispetto dei colori.
Intanto ti consiglio di leggere i messaggi dall'inizio  prima di
intervenire.
Secondo, nei casi in cui è possibile, è buona norma interrompere la
fase, onde evitare di restare appesi, ad esempio, cambiando una
lampadina.


Mmmh, per me la cosa si complica un po' partendo dal presupposto che tu 
abbia un impianto monofase, quei due neri , due blu e due gv, mi fanno 
pensare che la presa sia in parallelo con altre. Pertanto se te 
interrompi l'arrivo della fase (nero) con un interrutore avrai piu' di 
una presa comandata :)
Credo ti convenga tirare una linea e aggiungere una presa nuova nella 
stessa scatola che renderai comandata.
Ciao
Kep

 Kep
Anche se sono 2 prese in parallelo se lui stacca la fase ( tutti e due
i neri ), tira un cavo verso l'interruttore e poi dall'interruttore lo
reinfila nella presa, andrà a pilotare solo la presa in questione.
Quelle/a in parallelo non vegono interrotte.