Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quale antigelo nei radiatori?

salve
un mio conoscente ha un impianto composto da caldaia a gas (gpl) +
radiatori in alluminio,in una casetta in montagna...
e dopo aver avuto,lo scorso anno, degli elementi rotti a causa del
freddo e del mancato avviamento della caldaia, voleva mettere del
liquido antigelo.
siamo andati da chi gli aveva montato l'impianto e vuole sapere
esattamente i litri di H2O che contiene tutto il circuito di
riscaldamento per poter calcolare esattamente la quantita di liquido
antigelo da usare. gli ho fatto notare che ,se per sicurezza, ne
mettevamo qualche litro in +, non era male. mi ha detto che non
è possibile in quanto è un liquido che attacca le guarnizioni dei
radiatori ,sopratutto sull'alluminio, per cui ci vuole la dose
esatta! sta dicendo la verita, o no?
e se usassi del normale Paraflu da auto....andrebbe bene? in
alternativa cosa potrei usare?
grazie 1000
 

 ha scritto nel messaggio 
news:k71c6e$2ja$1...@tdi.cu.mi.it...
salve
un mio conoscente ha un impianto composto da caldaia a gas (gpl) +
radiatori in alluminio,in una casetta in montagna...
e dopo aver avuto,lo scorso anno, degli elementi rotti a causa del
freddo e del mancato avviamento della caldaia, voleva mettere del
liquido antigelo.
siamo andati da chi gli aveva montato l'impianto e vuole sapere
esattamente i litri di H2O che contiene tutto il circuito di
riscaldamento per poter calcolare esattamente la quantita di liquido
antigelo da usare. gli ho fatto notare che ,se per sicurezza, ne
mettevamo qualche litro in +, non era male. mi ha detto che non
č possibile in quanto č un liquido che attacca le guarnizioni dei
radiatori ,sopratutto sull'alluminio, per cui ci vuole la dose
esatta! sta dicendo la verita, o no?
e se usassi del normale Paraflu da auto....andrebbe bene? in
alternativa cosa potrei usare?
grazie 1000
 
----------------------------------------------------------------------------
Secondo me il Paraflu va benissimo. Nel motore ci sono parti in alluminio, 
rame e guarnizioni. Se non rompe niente lě...
Al limite potrebbe costare qualcosa di piů.
Metterei comunque una valvola di non ritorno prima o dopo il rubinetto di 
carico del circuito di riscaldamento per evitare che per errore l'antigelo 
possa in qualche modo andare a contaminare l'impianto.
 
   Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
 
 
 

 Secondo me il Paraflu va benissimo.
 
Purtroppo non la pensano allo stesso modo i produttori di caldaie.
Molti anni fa, su una vailant appena istallata da mia madre, qualche genio 
ebbe l'idea di mettere antigelo nel circuito, il risultato fu il 
trafilamento di gran parte delle guarnizioni della caldaia.
IMHO molto meglio provvedere allo svuotamento dell'impianto, se la casa è 
disabitata per lunghi periodi.
 
Repo 
 
 


 
 
SI .. DIREI... CHE il glicole va usato in una certa percentuale..
e quindi va capito il contenuto impianto...
 
come fare
 
1 leggi manuale caldaia... a : litri in caldaia..
 
sommi
 
2 conta i radiatori..
 
interasse  60 x elementi 1 = 0.49 litri
interasse  80 y elementi 1 = 0.62 litri
..
se vecchi di 50 anni da.. tenevano 0.75 e 1 litro
ma saran pieni di oustruzioni e si avvicineranno ai
moderni
 
sommi
 
calcola in metri. lo sviluppo dei tubi... in
base ai centimeti,
 
ti fara facile far in da se  la somma
 
 
SUL COME RIEPIERE.. SPERO CHE POI CE LO RACCONTI
CIAO
MARIO

alternativa cosa potrei usare?
 
http://www.expoclima.net/sito/oi_expoclima/ita/F494-Liquido%20Antigelo%20per%20impianti%20di%20riscaldamento
 
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 sta dicendo la verita, o no?
 
Si'. il glicole etilenico e' corrosivo e la formulazione dei liquidi tipo radiatori consiste nell'aggiungere dei 
"tamponi" che contrastano il potere corrosivo del glicole. Probabilmente il termotecnico non versa 
paraflu, ma formula lui il liquido dell'impianto preparando lui glicole e anticorrosivo.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:k71fbr$27s$1...@speranza.aioe.org...

Alla luce di quanto ho letto sugli altri post concordo sullo svuotamento. 
Magari preparando meglio l'impianto in modo che il riempimento sia rapido e 
lo svuotamento non richieda grandi manovre.
Mi dà l'idea che i progettisti delle caldaie come antigelo prevedano solo 
l'uso della caldaia stessa. Sono così sicuri che partirà sempre...  ;-)


 freddo e del mancato avviamento della caldaia,
 
la caldaia ha una protezione antigelo ?(si accende in caso nel locale dove
si trova la caldaia si va sottozero) ma non so se serve solo per salvare la
caldaia o anche il resto dell'impianto e se fa circolare acqua in tuto
l'impianto
 
cioč se aveva questo si aveva comunque il problema oppure c'č ma salva solo
la caldaia?
 

 Al limite potrebbe costare qualcosa di più.
 
Non capisco da dove venga questa idea che il Glicole Etilenico sia 
corrosivo nei confronti della gomma. In realtà è un protettivo. Si deve 
usare in proporzioni precise per non scarseggiare e innescare 
corrosioni, ma se si abbonda è meglio.
 
Il liquido della mio circuito ha 30 anni, è stato messo l'antigelo 
all'inizio e mai più sostituito (per mia negligenza). Mai avuto perdite.
 
Ma poi, ragazzi, andate a comprarvi un flacone di protettivo per 
pneumatici e andate a leggere qual'è l'ingrediente principale: SORPRESA...
 

 corrosivo nei confronti della gomma.
 
Io non capisco da cosa trai la conclusione che le guarnizioni di un impianto 
possano essere solamente in gomma :-))
 
Repo 
 
 

 corrosivo nei confronti della gomma.
Che grazie a dio č orami bandito da tutta la UE e arduo da trovare sul 
mercato in concentrazioni...pericolose, non stiamo qui a dire che uso ne 
veniva e ahime ne viene fatto :( 
 
 

veniva e ahime ne viene fatto :( 
 
Intendi questo?
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071108044830AAA4cyk
 


 mercato in concentrazioni...pericolose,
 
?? i liquidi x radiatori sono tuttora tutti fatti di glicole al 50%. 
 
Cambiano fra di loro in base al tipo di addittivo anticorrosione.
 
 
 

 Cambiano fra di loro in base al tipo di addittivo anticorrosione.
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Glicole_propilenico#Propriet.C3.A0
 
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 

 possano essere solamente in gomma :-))
 
****************************
 
Acc... beccato in castagna.