Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia nuova istantanea: regolare?

Ho bisogno di un vostro parere.
Mi hanno appena sostituito la caldaia montando una itantanea con 
microaccumulo. Ce' un dettaglio che mi lascia perplesso e non so se e' 
un normale funzionamento o un difetto di istallazione (regolazione 
errata): quando apro un rubinetto dell'acqua sanitaria, diaciamo a 
meta', come normalemnte si apre per lavarsi il viso o le mani, la 
caldaia non modula, ma procede con continue accensioni e spegnimenti... 
come se la richiesta sia troppo bassa per modulare la fiamma ; il 
difetto scompare se apro completamente l'acqua calda.
Per lavarsi le mani ho contato circa 10 accensioni; per una doccia non 
meno di 40-50 accensioni...
Il tecnico della ditta mi ha detto che e' normale, funziona cosi'...
E' un difetto? O tutte le istantanee si comportano cosi'?
Mia madre ha uan Savio che non e' cosi': o attacca o non attacca, ma una 
volta attaccata, non si spegne fin quando non chiudo l'acqua.

Il 17/11/2008, Ulx ha detto :

Ha un'isteresi molto piccola. Potrebbe dipendere anche dal 
microaccumulo veramente micro.
Nella casa al mare ho una Riello che fa esattamente come la tua.
Il che comporta che la doccia richieda almeno dieci regolazioni del 
miscelatore, avanti-indietro per seguire le oscillazioni della 
temperatura dell'acqua calda. Una vera porcheria, ma per una casa al 
mare porto pazienza.
A casa invece, avendo fortunatamente un vano tecnico degno di questo 
nome, ho un cilindro di accumulo che sarà un metro e mezzo dal 
pavimento...
Alberto
-- 
Thomas Fuller: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose 
perchè avevano troppa paura per scappare.

 volta attaccata, non si spegne fin quando non chiudo l'acqua.
e' evidentemente una caldaia diversa, da quel che descrivi.
a me sembra che il gunzionamento sia quello normale, per una caldaia moderna.
il punto vero pero' mi sembra sia quello a valle, al rubinetto:  l'acqua 
esce calda con regolarita'?  SI=funziona bene. NO=non funziona bene.
come, quanto, quando si accende, sono affaracci suoi, imho, s'intende :)
Paolo

 come, quanto, quando si accende, sono affaracci suoi, imho, s'intende :)
Questo e' cio' che mi ha detto il tecnico; io pero' che so' cio' che 
succede dentro quel parallelepipedo chiamato caldaia, non mi spiego con 
che criterio l'hanno progettata (sempre SE funziona regolarmente); 50 
accensioni: per una doccia mi sa che questa caldaia non durera' molto...

 nome, ho un cilindro di accumulo che sarà un metro e mezzo dal pavimento...
Ecco, io ero abituato cosi': qualla che ho tolto aveva il boiler.

 accensioni: per una doccia mi sa che questa caldaia non durera' molto...
Devi semplicemente leggere le caratteristiche della acqua sanitaria nel 
libretto uso e manutenzione.
Se nel libretto c'è scritto che la portata minima è di 3 litri al minuto 
  non puoi pretendere una modulazione a 2 litri... al contrario puoi 
contestare con l'assistenza...
-- 
by kandinsky62
---------------------
moc.liamg@26yksnidnak
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.
Post inviato con Mozilla Thunderbird tramite 
nntp.aioe.org

 contestare con l'assistenza...
Ma la mia perplessita' deriva proprio da questo: la portata minima e' 
1,3 litri/minuto; tu coma la interpreti?
Secondo me (ma credo di non dire cavolate):
SE la richiesta e' inferiore a 1,3 l/m, la caldaia non interviene (e 
l'acqua esce fredda, tranne i pochi litri del microaccumulo);
SE la richiesta e' superiore a 1,3 l/m la caldaia attacca e deve 
rimanere attaccata (supponendo la richiesta sempre costante, come nel 
mio caso); secondo quelli del CAT invece, la caldaia cerca di soddisfare 
le richieste con la modulazione On/Off...

> libretto uso e manutenzione.
La mia, montata da poco, fa la stessa cosa.
Noto dal display, montato in casa, una percentuale di potenza della fiamma 
da 0  a 90% mentre si usa l'acqua calda.
E' piu' il tempo che oscilla fra 0-12 % che in regime superiore.
All'avvio parte da 90, poi scende, va a zero, poi riprende con 
micro-variazioni
E la temperatura è costante.
Secondo il tecnico, leggendo la temperatura in uscita, adegua la potenza ai 
risultati rischiesti come T dell'acqua.
Poiche' è montata sul balcone, non sento le accensioni, e per ora va bene 
cosi'.( sembra consuare meno)
Ciao
San 

 le richieste con la modulazione On/Off...
Non dici cavolate...
Probabilmente la pressione minima di modulazione gas è troppo alta e 
questo può provocare lo spegnimento della fiamma per evitare l'ebollizione.


 questo può provocare lo spegnimento della fiamma per evitare l'ebollizione.
Ecco! Questa e' una risposta che mi piace (costruttiva).
Sono giorni che mi arrovello il cervello per capire cosa potrebbe 
provocare il difetto (se difetto e'), e il dubbio della pressione del 
gas mi era venuto; pero' non ci penso nemmeno a mettere le mani sul 
regolatore di portata del gas interno alla caldaia (speravo lo facesse 
il tecnico quando e' venuto per la prima accensione).
Vorrei fare una prova "non invasiva" molto semplice: chiudere 
parzialmente la chiavetta di alimentazione gas della caldaia e vedere 
come si comporta; nella peggiore delle ipotesi va in blocco segnalando 
l'errore sul display; oppure potrei avere una potenza insufficiente 
quando accendo il riscaldamento.