Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: isolamento tetto: sughero vs polistirene espanso estruso

dovendo rifare l'isolamento di un tetto vorrei sapere  se usare il sughero o
il polistirene espanso estruso ( tipo styrodur  della basf)
tendenzialmente io preferirei il sughero ma ho avuto una discussione con il
titolare della ditta che preferisce il polistirene
vorrei avere propio la collaborazione del NG per approfondire meglio le
caratteristiche tecniche ( io non sono in grado di esaminare una scheda
tecnica soprattutto se espressa in unità di misura diverse)  in particolare
su due elementi : diversa capacità di isolamento dei due materiali  ( in
pratica mi sembra di capire che ci vuole + spessore di sughero a parità di
isolamento ma non so in che misura )  e diversa permeabilità al vapore ( mi
sembra di capire che il sughero traspiri meglio del polistirene che dovrebbe
essere molto poco traspirante..... o sbaglio ?? ) in modo  da poter
scegliere  tenendo presente proprio  questi due fattori per avere una casa
che "respira "    ( oltre al costo   ... anche se secondario perchè vorrei
proprio un bel lavoro )
inoltre vorrei sapere quale spessore viene consigliato o utilizzato .
Anche su questo ho avuto pareri discordi  in quanto alcuni parlano di 3/5 cm
altri addirittura 12  cm  .....    è ovvio che  " ogni meglio è meglio "  ma
allora perchè non 20 cm !!!!!?????     ( tenendo presente che il maggior
calore disperde dal tetto )
casa monofamiliare anni 70 in umbria tetto in laterocemento  e tegole
portoghesi ( forse)  + altra casa con coppi e tetto in legno   (muri tufi e
pietra )
grazie a tuti
fab by roma

 pietra )
dovresti chiederlo a chi si occupa della ristrutturazione...... visto 
che dovrebbe produrre anche il calcolo del fabbisogno termico , il 
progetto dell'impianto di riscaldamento e depositare le relative scartoffie.
ciao max

  scegliere il  polistirolo e poi rimpiangere una vita di non aver messo il polistirolo 
vogliate cortesemente leggere:
scegliere il  polistirolo e poi rimpiangere una vita di non aver messo 
il sughero

> č ovvio che  " ogni meglio č meglio "  ma allora perchč non 20 cm 


 subito, vogliate scusarmi :-))
          Niente scuse!.....Sono lo stesso prodotto! 
          ciaofelix:-)
          Polistirene e' il nome tecnico! Polistirolo e' il
          nome commerciale al prodotto meno denso!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 >> è ovvio che  " ogni meglio è meglio "  ma allora perchè non 20 cm


 valore cioè tra  0.036 e 0.045  mi sembrano valori molto vicini
Massimo Marinelli ti ha indicato i valori di conduttività termica di alcuni
materiali isolanti, cioè il "lambda" degli stessi.
Tale parametro indica il calore unitario trasferito da una faccia all' altra
di un materiale omogeneo avente spessore  di 1mt.
Dividendo l' effettivo spessore dell' isolante (in metri) per il "lambda"
si ottiene la resistenza termica di quella struttura avente uno spessore
definito.
Facciamo un esempio :
Se una struttura isolante è composta da uno strato di polistirene di 3 cm
di spessore, la sua resistenza termica sarà :
        0,03  :  0,036  =  0,83
Per darti un' idea, la resistenza termica di un muro di mattoni di 20 cm
di spessore è pari a 0,27, e di un muro di calcestruzzo di 40 cm è pari
a 0,31.
Vale a dire che uno spessore di 3 cm di polistirene disperde calore
circa 3 volte meno che le murature con gli spessori di cui sopra.
Cordialità.
            Paul

 che mi dite della permeabilità al vapore ?????
Paul ha gia` detto tutto su come valutare
materiale	massa vol.	Lambda		permeabilita`
Sughero		 130kg/mc	0,045 W/mK	18,79 kg/msPa^12
polistirene	  30kg/mc	0,041 W/mK	 1,40 kg/msPa^12
vetro		2500kg/mc	1.000 W/mK	 0,00 kg/msPa^12
Ho aggiunto il vetro che e` un cattivo isolante, ma impermeabile 
all'acqua per confronto,
come vedi mentre in sughero ed il polistirene sono appaiati per quello 
che riguarda la conduttanza, non lo sono alla permeabilita` al vapore 
con un rapporto di 14 a 1 (il sughero e` permeato piu` facilmente dal 
vapore), il che significa che se nella la struttura si forma condensa 
interstiziale, si degrada in proporzione anche il potere coibente del 
materiale usato, perche` alla fin fine e` l'aria secca ed in quiete 
intrappolata nel materiale che e` il vero isolante.
ciao max


 ha scritto nel messaggio
news:bj4v4f$fan35$1...@ID-155022.news.uni-berlin.de...


 č un calcolo complicato o si puņ faidate ???
se hai un buon programma di calcolo, i fondamenti di fisica ed un buon
manuale si.... altrimenti e` meglio lasciar perdere. :-))
ciao max

 inevitabili i soliti noti inconvenienti.
Probabilmente nel caso di "Fab" la verifica con il Glaser non è necessaria,
in quanto lui metterebbe l' isolante all' interno del locale, cioè
posizionato come primo strato.
In questo caso, visto anche l' entità dello spessore isolante che intende
utilizzare, è praticamente certa l' impossibilità di condensazione del
vapor acqueo all' interno della struttura.
Cordialità.
             Paul


............................................................................

 >


 ha scritto nel messaggio
news:FQJ5b.21038$R32.6...@news2.tin.it...


formule che sono state indicate ???
Io non ho programmi computerizzati per il calcolo degli isolamenti.
Faccio tutto con la penna d' oca. :-)
D' altronde, se  interessa un approccio serio al tuo problema, occorre
fare un sopralluogo, prendere nota degli isolamenti delle altre strutture,
ecc. Puoi contattare un termotecnico della tua zona, oppure stimare
una soluzione prendendo a riferimento le soluzioni che adottano nella
tua zona climatica (magari abbondando).
Cordialitą.
           Paul