Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dove sono messe le valvole di sfiato di questo calorifero?

Buon giorno a tutti..
Mi scuso anticipatamente se questo post risultera' un
repost...avendone gia' spedito ieri sera 
uno identico attraverso Google Groups..
Purtroppo non lo vedo ancora pubblicato
 
Da qualche tempo alcuni i miei caloriferi non scaldano l'ambiente. In
particolare la parte superiore dei caloriferi e' molto piu' calda di
quella inferiore che e' quasi fredda.Penso ci sia dell'aria nei
termosifoni..ma non riesco a trovare dove sia la valvola di sfiato
il termosifone e' simile a questo. Il produttore ' l' Olymp (Austria).
Ho hia' contattato il fornitore..ma per ora nessuna risposta.
 
 
http://tinyurl.com/7mpoygd
 
o anche questo
http://tinyurl.com/7s8g575
 
Grazie in anticipo 


ciao
non te lo so dire, ma in casa mia NON ci sono sfitatori e non si è mai 
creato aria nei caloriferi, perché l'impianto è fatto bene, poi se ci 
fosse una notevole quantità di aria, non sarebbe caldo sulla sommità che 
sarebbe piena di aria, verifica che il detentore sia aperto (rubinetto 
senza maniglia sul lato inferiore del calorifero). Gli sfitatori in un 
impianto fatto bene sono nel posto più alto dell'impianto.
Comunque con questo freddo è normale che gli impianti facciano fatica a 
riscaldare.
 
ciao primula

 Grazie in anticipo
 
 
ciao mi sembra , che li fanno in polonia, sono dei mostri
che arrivano a 3 metri,
 
come vanno ? normalmente ?
 
me ne hanno offerto uno a 300 euro... li valgono ?
i tuoi che spessore , di profondità hanno ?
 
 
 
per il discorso, invece che chiedi, concordo con primula,
hai freddo ma i caloriferi vanno bene, devi alzare la
temperatura della acqua calada, ci sono circa, a casa mia,
12 gradi di differente temperatura media, storica, per
cui alza di 12 gradi e rimetti a posto , come era prima,
quando finisce il gran freddo , il mese prossimo, ricordati
o consumerai tanto
 
 
ciao
 
mario


wrote:
grazie della risposta.. In realta' il difetto (il riscaldamento
parziale del termosifone..caldo in alto..freddo in basso) l'avevo
riscontrato gia' l'altro anno, quando il freddo non era cosi' intenso.
Ma l'esigenza  di rimediare a  tale inconveniente e' venuta fuori
appunto con il freddo di questi giorni.
Per valvolina di sfiato intendo quella posta in basso  rispetto al
corpo del calorifero. Nei caloriferi tradizionali che riscaldano per
esempo l'ambiente da dove scrivo adesso..sono posti in basso.
Grazie ancora
 

quando leggo certi post di risposta rimango basito......eppure non sono 
un tecnico:
 
è chiaro che nei termosifoni c'è aria, se c'è pariale riscaldamente fra 
parti del termosifone è assolutametne certo che c'è aria.
 
1. la valvola di sfiato potrebbe essere anche in uno solo di tutti i 
termosifoni presenti nell'appartamento e quindi non necessariamente in 
tutti. Basta aprire quello ed è fatta per tutti.
 
2. se non ci sono valvole devi andare sull'ultimo termosifone piu' 
lontano dalla caldaia nell'ultima stanza o quello che ti fa piu' comodo 
e svitare (anche in modo incompleto) uno dei raccordi piano piano e con 
bacinella sotto il raccordo e tanta pazienza far fluire acqua ed aria 
fino a rsultato soddisfacente e poi ridando pressione d'acqua 
all'impianto. Ci vuole pazienza
 

 
http://www.saperlo.it/guida/come-eliminare-laria-dai-termosifoni-17458/
 
verifica i detentori tutto aperto, che impianto ai ?
ciao primula


Sono fatti in Austria
Ti do il link della casa produttrice
http://www.olymp.at/index.php?id=produkte
 
Se non mastichi il tedesco. (e' il mio caso)..cliccando sulla bandiera
italiana, hai la traduzione del sito nella nostra lingua
penso che troverai tutti i dati che ti possono interessare.
Purtroppo non viene descritta la faccenda dello sfiato
 
 


wrote:
Grazie per la risposta..questa sera quando rientro a casa ci provo
 
Mi e' venuta in mente una cosa: La caldaia si trova al pianterreno
dove c'e' anche la cantina ed il garage. I termosifoni incriminati
stanno al piano superiore. In cantina ho alcuni termosifoni
tradizionali (quelli appunto con la valvola di sfiato)..tu pensi che
potrei tentare con quelli visto che so dove sono le valvoline..oppure
il fatto che sono nel piano inferioreo non risolverebbe il problema?
Graze ancora



wrote:
Grazie per il link ..un sito molto utile, che non conoscevo
Scusami..cosa sono i detentori?.. Cosa intendi per "che impianto hai?"
Per economizzare sulla lunghezza delle tubazioni..le ho fatte passare
nel controsoffitto della cantina e da li' ai caloriferi..ma con un
sistema di tipo "seriale"..non "parallelo".


 wrote:
 
PS..mi sono ricordato ora che i termosifoni in cantina,per risparmiare
sul risaldamento sono chiusi..Aprendone uno..potrei risolvere
ugualmente?
Grazie ancora per l'aiuto

 Graze ancora
 
mi inserisco,
a mio parere non risolvi perchè sfiati in basso ma l'aria inprigionata sopra 
non si smuove,
comunque prova, non ti costa niente.
Appura anche che la pressione sia sufficiente, perchè se hai poca pressione 
col cavolo che riesci a far funzionare il tutto regolarmente.
Se comunque non hanno installato le valvoline sui tuoi radiatori ci sarà un 
perchè, negli impianti vecchio stampo non servivano perchè spesso facevano 
il circuito aperto, dubito comunque che sia il tuo caso,
verifica comunque che in qualche punto dell'impianto, magari sopra di te 
abbiano messo una valvolina, o automatica o manuale da manovrare,
però qualcosa che ti sfugge, imho, c'è.
ciao.
 
 
 


non c'entra un tubazzo con il radiatore.
I radiatori vengono venduti con i tappi ai 4 angoli e la configurazione la 
fa l'idraulico,
se necessaria la valvolina ce la monti anche tu, non č di competenza del 
produttore.
ciao.
 
 

 Graze ancora
 
 
se l'impianto è unico ed è tutto collegato è cetametne possibile. 
Inoltre se i terosifnoi che stanno sotto sono chiusi da tempo e sono 
vuoti di acqua è probabile che abbiano fatto aria al loro interno e che 
qualche bolla sia risalita su dandoti quel problema. Apri tutti i 
termosifoni, anche queli chiusi e dai pressione , qunidi fai sfiatare e 
ricircolare aria ed acqua a TUTTO l'impianto e vedrai che risolvi. 
Successivamente puoi richiudere quelli al piano inferiore
 
Come ti ho detto prima dai retta a me, i termosifoni nuovi sono freddi 
perchè c'è aria , non ci sono dubbi......mi sono fatta un esperienza con 
il mio impianto che è compicato ed ha un doppio sistema: centralizzato 
ed autonomo.....l'aria arriva anche da vecchi termosifnoni che non 
chuidono bene, quindi devi reimpirli di acqua anche quelli! Fammi sapere!!

 sistema di tipo "seriale"..non "parallelo".
ciao
se un tubo parte dalla caldaia, va al I calorifero, poi al secondo e 
cosi via tornando alla caldaia si chiama impianto monotubo si dovrebbero 
utilizzare valvole speciali che quando chiudi un calorifero bypassano lo 
stesso mantenendo la portata, i detentori sono valvole alla base del 
calorifero (sul ritorno).
 
ciao primula


Se hai le valvole termostatiche sui termosifoni sono loro che riducono la portata d'acqua
e questa si stratifica: calda in alto e fredda in basso; se non le hai allora e' un
problema di scarsa portata della pompa, se fosse solo un problema di scarsa potenza
avresti i termosifoni tiepidi ma a temperatura uniforme. Hai verificato se i detentori
sono aperti del tutto? La presenza d'aria si fa sentire con un gorgoglio in alcune zone,
in genere nella parte alta dell'impianto, per eliminarla devi agire nel punto piu' alto
dell'impianto, dopo aver lasciata ferma la pompa per qualche tempo, meglio ancora far
montare le valvole di sfiato sulla sommita' dei termosifoni.
 
angelo


wrote:
Di nuovo grazie a te ed a tutti quelli che mi hanno risposto..ad
ulteriore dimostrazione di quanto questo newgroup riesce ad essere
sempre vitale.
Un'ultima cosa:mi dicevi  di dare pressione all'impianto. Nel
pressostato (si dice cosi'?) della caldaia la lancetta rossa e'
impostata a 2 atmosfere..io, in genere, do acqua all'impianto facendo
attenzione a non superare questo valore. In genere riempio sino a 1,8
Atm. E' corretto
Ciao e grazie ancora


 Atm. E' corretto
 
Dipende.
Se lo carichi a 1,8 a impianto freddo è troppo.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

ci fai sapere se hai risolto?
 
Enermax

Chiedo scusa a tutti quelli che hanno avuto il buon cuore di aiutarmi
per non aver poi fatto avere  mie notizie..in particolare  a Enermax
di cui proprio adesso ho letto l'ultimo post in cui mi si richiedeva a
che punto stavano i miei caloriferi..
Purtroppo e' stata per me una settimana di lavoro bestiale..ed appena
arrivato a casa, e mangiato un boccone, mi sono subito fiondato a
letto senza aver aperto il PC . Ne' tantomeno ho toccato i caloriferi
, complice anche il freddo che da noi (qui nell'estremo nord-est) e'
stato meno intenso in questi ultimissimi giorni e che ha reso meno
urgente la necessita di aggiustarli..
Questa sera..incomincio a lavorarci..
Grazie a tutti

 tutti. Basta aprire quello ed è fatta per tutti.
 
 
 
Ener, non ho capito questo passaggio.  Io per es. ho un appartamento
in condominio, con termosifoni, riscaldamento centralizzato, piano
intermedio
 
Uno solo dei miei caloriferi ha il valvolino (in alto, dalla parte
opposta della manopola)
 
Quindi se sfiato su quell'unico calorifero, libero anche gli altri da
eventuali bolle d'aria?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ho letto solamente ora tutto il 3d.
Se è calda la parte superiore del termo NON c'è presenza di aria, (poiché 
dove ci fosse aria sarebbe meno caldo).
Evidentemente c'è comunque un jolly (così lo chiamano gli idraulici il 
disareatore) da qualche parte.
Potresti spiegare meglio il tipo di impianto: per es. se i tubi che entrano 
ed escono dal termosifone sono in alto, in basso, dallo stesso lato ecc.
VitT
 
 

 Grazie a tutti
 
Dovresti verificare se, come ho scritto lunedi' 6, non sia un problema di portata d'acqua:
da me sono montate le valvole termostatiche che, quando si raggiunge la temperatura
impostata, riducono la portata con conseguente stratificazione dell'acqua, calda sopra e
fredda sotto. Se apro tutta la valvola invece i termosifoni hanno temperatura uniforme.
 
angelo