Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavita che stacca con i fulmini

Da quando ho messo il salvavita nuovo circa due anni fa ï¿œ successo tre 
volte: quando cade un fulmine abbastanza vicino (tuono molto forte) lui 
scatta e stacca la corrente.
E' bene? E' male? E' indifferente? E' segno che funziona bene? E' segno 
che funziona male?

 ha scritto nel messaggio 
news:tEaRm.102316$9f6.1...@twister1.libero.it...

Non so risponderti di preciso ... sembrerebbe una cosa piuttosto frequente 
...
Interesserebbe anche a me capire cosa succeda in questi casi !!!
L'unica cosa che so ï¿œ  che io con questo scherzetto ci ho rimesso circa
500 euro di surgelati .... (ero via da casa 1 mese)
Non ti dico la puzza e lo schifo al mio ritorno !!!
Laura

 500 euro di surgelati .... (ero via da casa 1 mese)
io per fortuna avevo l'allarme che ci ha avvertito ..e ho fatto correre 
(piï¿œ di 200kM eh mica una maratonina semplice) i miei genitori...ma da 
allora...ho messo il restart.....e ora sto tranquilla!!!
;-)
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 che funziona male?
il fulmine a causa del campo magnetico ti ha creato una
corrente indotta che il differenziale ha visto come
dispersione e tac....
-- 
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
http://blubrando.blogspot.com/

 ha scritto nel messaggio
news:tEaRm.102316$9f6.1...@twister1.libero.it...

La risposta di Blubbo ï¿œ quasi certamente giusta.
Ma questo non dovrebbe accadere e quindi chiama chi ti ha fatto
l'impianto e ti ha rilasciato il certifica di conformitï¿œ e digli
di risolvere il problema, presto e senza chiedere soldi. Se dice
che deve cambiare il differenziale fatti lasciare quello
"difettoso". Se trova altri apparati "difettosi" idem.
 I certificati di conformitï¿œ non sono "garanzie": valgono sempre
se non hai arbitrariamente modificato l'impianto.
ciao
Bung
Hic
In vino Veritas

Bung ha scritto:

In base a cosa deduci che il differenziale ï¿œ difettoso?

 se non hai arbitrariamente modificato l'impianto.
Scusa. Non per fare polemica. Solo per capire.
Qual'� il nesso tra prodotti guasti/difettosi e dichiarazione di conformit�?
--
Giorgio 

scatta e stacca la corrente.
Un argomento che capita abbastanza spesso.
Cerca un differenziale immunizzato.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 E' bene? E' male?
Bene perch� sai che funziona. Male perch�   � inadatto alle caratteristiche 
del tuo impianto/della configurazione della rete ENEL a monte/ tua posizione 
geografica (intesa come zona con probabilit� di fulminazione). 
Oppure -ovviamente- potrebbe solo essere difettoso.
Puoi dirci marca modello o fare una foto? In modo da capire se rientra tra 
quelli per cui il la cosa � nota.
Per risolvere esistono due sistemi:
-sostituire con un differenziale immune a questo problema. Ad esempio gli 
antiperturbazione di ABB o i super immunizzati di Merlin Gerin/Schneider  o 
di altre marche
-oppure installare un differenziale che, una volta scattato "per niente" si 
riarmi da solo (restart e simili)
Oppure... volendo pi� continuit� di servizio e potendo  spendere, facendo 
entrambe le cose
--
Giorgio 

> "difettoso".
Questa non ï¿œ una deduzione, bensï¿œ un'ipotesi.
conosci la differenza? sta tutta nel *SE* che apre la frase.


"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> ha scritto nel messaggio 
news:4b1558d0$0$30968$4faf...@reader3.news.tin.it...

non mi va di risponderti per ora, tu  mi sembri un addetto ai 
lavori. Apprari interessato a difendedere la corporazione.
Allora come accade nei NG tecnici e di studio del resto del mondo 
civile priima qualificati: nome e cognome reali,  nome della 
ditta o ente o universit�, incarico, titoli e poi forse ne 
parliamo.
Come recita il famoso proverbio finlandese: "qua nisciuno � 
fesso."
bye


 universit�, incarico, titoli e poi forse ne parliamo.
Di solito... � chi chiede all'altro di qualificarsi che dovrebbe farlo per 
primo.
Comunque nessun problema. Nulla da nascondere
Giorgio Spada
SPAIE (impianti elettrici, telefonici, telematici, per ambienti di 
spettacolo)
Titolare assieme a mio padre
Perito, specializzazione elettrotecnica. Progettista impianti elettrici 
(iscritto al collegio della provincia di Verona)
La mia email � quasi valida (diversamente dalla tua). Basta togliere i 
numeri.
Questo � uno dei settori di cui mi occupo, oltre all'impiantistica 
tradizionale
http://www.facebook.com/album.php?aid=2024789&id=1234898281&l=04072a1636
Serve sapere altro?
Io la mia parte l'ho fatta. Quindi mi permetto di rinnovare la domanda 
precedente.
Saluti.
--
Giorgio

 (iscritto al collegio della provincia di Verona)
Specifico meglio. Altrimenti sembra che io me ne stia in ufficio tutto il 
giorno. Il mio lavoro principale � fare gli impianti.
Quindi sono prima di tutto operaio, poi responsabile di cantiere, tutor 
degli stagisti, progettista, ecc
--
Giorgio

Bung ha scritto:

A me sembra piuttosto che tu ne spari un po' troppe!!!!!!!!

 Come recita il famoso proverbio finlandese: "qua nisciuno � fesso."
lolololololol 

 A me sembra piuttosto che tu ne spari un po' troppe!!!!!!!!
a te sembra? fai quello che ti pare.
Io so che tu non conosci la lingua italiana elementare e che 
nessuno ti ha mai insegnato a fare una banale analisi logica di 
una frase.
Peccato, ma stai tranquillo non sei solo: ï¿œ uno dei tanti 
problemi dell'itaglia contemporanea.
Fra un po' arriva il conto. Per ora state pagando solo il 
servizio.
bacilli abbondanti


 entrambe le cose
Ah, esistono superimmunizzati col riarmo?
Alberto

 personalmente).
Quale genere di problema potrebbe essere?

Nel suo scritto precedente, Rigoletto ha sostenuto :

Quello che quotavo, detto da gs, ossia il fatto che in quella zona ci 
sia una rete di distribuzione che, per fulmini o presenza di 
particolari macchinari industriali, genera degli sbalzi di tensione che 
a loro volta generano delle correnti strane, la cui intensitï¿œ e durata 
ï¿œ superiore alla sensibilitï¿œ dei differenziali ordinari ad uso civile.
Ad esempio io a casa ho risolto con un superimmunizzato (che costa 
80Euro contro i 15Euro di un differenziale normale), ma questo serve 
solo a impedire che salti il differenziale, non impedisce che lo sbalzo 
di tensione entri nell'impianto di casa. Per questo, io ho tutti i tv, 
computer, decoder sat, telefoni voip, sotto due diversi ups (sui quali 
ï¿œ scritto "protezione da sovratensioni", non so bene come funzionino).
Nel nostro quartiere, nessuno usa piï¿œ le piantane col potenziometro 
(quelle che col piedino regoli la luminositï¿œ), perchï¿œ entro un mese 
saltano tutte. Per cui d'ufficio si smonta il potenziometro e ci si 
mette un interruttore click-clack.
Ciao
Alberto

Rigoletto ha scritto:

A me sembra bene, ieri a noi in ditta dopo un fulmine ho visto come 
usciva una scintilla da una presa. Risultado un paio di schede di rete
andate, filtro adsl bruciato e il peggio, la scheda fax de la stampante
fritta.

 Non ti dico la puzza e lo schifo al mio ritorno !!!
e mettere un interruttore bipolare, che tieni normalmente aperto, in 
parallelo al differenziale e che chiudi solo quando stai assente per piï¿œ 
di 1 giorno?
certo sai che durante la tua assenza, chiudendo l'interruttore, non c'ï¿œ 
piï¿œ la protezione data dal differenziale, MA TANTO NON C'ï¿œ NESSUNO, e che 
al tuo ritorno devi ricordarti di riaprirlo.
ovviamente ciï¿œ NON ï¿œ a norma!
Katy

 ovviamente ci� NON � a norma!
Imho non ha neanche senso. Le soluzioni per prevenire o ovviare al problema 
nel 2009 ci sono.
-- 
Giorgio