Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sostituzione interrutore differenziale

Vorrei cambiare il gruppo salvavita + magnetotermici della mia abitazione, l'impianto 
e' composto in questo modo : interrutore differenziale 25 A + un 
magnetotermico di 10 A dove stanno collegate le luci e le prese a basso 
amperaggio + magnetotermico 15 A dove sta' collegato la lavatrice e il 
frigo...sostituendo il tutto vorrei aggiungere un magnetotermico di 10 A sul 
quale dirottare parte dei fili a basso amperaggio , facendo questo devo 
comprare un salvavita di 35 A ? , ho notato che la sommatoria degli 
amperaggi magnetotermici e''uguale a quello dell'interrutore differenziale, 
grazie

 grazie
Prego.
Lo 

secondo te conviene cambiare tutti i dispositivi ( hanno 18 anni) o e' anche 
possibile aggiungere solo un magnetotermico di 10 A nuovo anche se di marca 
diversa?
l'elettricista che ho consultato mi ha detto che bisogna cambiare 
necessarimente tutti i pezzi e metterli della stessa marca  ......preventivo 
200 euro.....mi sono informato .....il salvavita costa 22 euro e i 
magnetotermici 9 euro cadauno----totale 50 euro.....alla faccia!!!!!! per un 
lavoro di una mezzoretta 150 euro di manodopera mi sembrano 
esagerati.....per questo ho deciso di fare da me, ciao 

per questo ho deciso di fare da me, ciao
è sempre un risparmio...
ciao.
Lo

 trovato tu per conto tuo.
ho comprato un magnetotermico da 10A  marca GEWISS con su scritto "C 10 
4500"
quelli vecchi sono di marca AVE con su scritto "n.12 (10 A) U  3000 " e "n17 
(15A) U 3000"
sul salvavita vecchio c'e scritto "25 A Ian 0,03"

esagerati.....per questo ho deciso di fare da me, ciao 
Ti faresti da te anche la certificazione del lavoro?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

esagerati.....per questo ho deciso di fare da me, ciao
Ripeto: cerchiamo prima di capire cosa ti avrebbe montato. Poi vediamo di 
quanto ha esagerato sul conto.
Comunque non è mezz'ora.
Quando io sono andato via per un lavoro così ho fatto:
sopralluogo;
installazione/sostituzione differenziali/automatici (e se non ci sono i 
capicorda sui fili te li metto.)
prova efficenza differenziale (tempo e corrente di intervento) con lo 
strumento;
prova impianto di terra.
In ditta devo poi fare dichiarazione di conformità e fattura.
Se nel sopralluogo, ho visto che la linea del montante è idonea per un 
eventuale aumento di potenza, ti consiglio di montare già differenziale 
idoneo per la nuova potenza. Così da non dovermi richiamare.
Mi aspetto che i miei colleghi facciano altrettanto. Sempre convinto che sia 
mezz'ora?
Ciao
Giorgio 

 Giorgio
ok ....hai ragione

 Ti faresti da te anche la certificazione del lavoro?
per la sola sostituzione di ciò che gia c'era non servirebbe, ma per 
l'aggiunta del nuobo MTD da 10 A in realtà sì, però....
ciao.
Lo 

 sul salvavita vecchio c'e scritto "25 A Ian 0,03"
Neanche quì le caratteristiche di intervento vengono nemmeno prese in 
cosniderazione, bello fare paragoni in questa maniera.
La differenza tra te e l'installatore è che tu sostituisci "ad muzzum" comri 
il salvavita che costa di meno, lo metti su e se va bene, se non va perche 
magari ci sono troppe correnti armonmiche scatterà di continuo e sarai 
obbligato a sostituirlo, o magari compri il MT con potere d'interruzione 
troppo basso con richio che se ti capita un bel corto circuito il tuo MT non 
serve ad una cippa.
L'installatore si presume come ha detto GS che faccia delle prove ma che 
soprattutto ti installi roba che è sicuro che vada fin dal primo colpo, poi 
deve fare la dichiarazione di conformità, poi deve uscire con il furgone 
ecc... ecc... poi ovvio che non è una onlus e che quindi voglia anche 
guadagnare;
Più che altro si spera che installi sempre componenti che ti servono davvero 
e non roba più cara che poi non ti serve in realtà.
ciao.
Lo