Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale/magnetotermico con riarmo automatico

Ciao, vorrei proteggere un impianto dove ho un router wifi, chiuso a
chiave dentro una scatola antideflagrazione
Questo per dire che non e' una installazione in un impianto dove la
gente puo' mettere le mani.
Ogni tanto i fulmini fanon scattare il differenziale che abbiamo
installato dentro. Abbiamo un UPS ma chiaramente questo non "vive" per
giorni.
Che tipo di riarmo automatico andare ad acquistare? Ci sono moltissimi
modelli e non so sceglierlo.
Grazie, ciao
as

Allora, andrei su Gewiss visto che l'hanno tirato fuori loro ed in giro è il 
più diffuso.
Se vai da un ingrosso di materiale elettrico sicuramente ne hanno qualche 
modello disponibile fra quelli più venduti.
Stai attento solo ad una cosa, c'è un tipo più economico la cui sigla 
finisce x RM mi pare, ed un tipo più costoso che finisce x PRO.
La differenza è che il primo funziona così: insorge un problema e scatta, fa 
una misurazione della dispersione dell'impianto e se rientra nella normalità 
entro breve riarma... al terzo intervento nel giro di poco tempo va in 
blocco.
Ma ATTENZIONE!... Se lui misura solo che 8-9 mA di dispersione NON RIARMERA' 
MAI!
Da un certo punto di vista è tutto ok.... ma molti impianti capita che 
abbiano pure 10-12 mA di dispersione ed in tal caso è inutile montarlo, non 
funziona.
Il modello PRO ora non ricordo com'era il trucchetto, non ricordo se testava 
con una soglia di intervento superiore, boh.... comunque quello è molto meno 
schizzinoso!
Io andrei direttamente sul PRO, considerando che c'è pure un ups che avrà 
dei filtri ecc che disperdono già di loro.
Ciao,
Enrico. 

 RIARMERA' MAI!
non e' molto ortodosso, ma si puo' mettere un teleruttore
in cascata, senza energia l'unico circuito collegato e' il
teleruttore: a riarmo avvenuto il teleruttore, scattando, collega
il restante circuito, ovviamente tale soluzione NON e'
ortodossa, ma se l'unico circuito dietro il teleruttore e' quello
degli UPS...

"Franz aRTiglio" <fran...@N0SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio 
news:480911cc$0$29602$4faf...@reader1.news.tin.it...

perchč, se ci sono degli ups non c'č pericolo?
Perchč gli impianti elettrici vengono sempre presi cosě alla leggera? Hanno 
fatto dei sistemi a riarmo automatico e giustamente prima di riarmare fanno 
qualche test... perchč bisogna subito disattivare il dispositivo di 
sicurezza?...
C'č il PRO... costa di piů, perň da delle garanzie.
Enrico. 

 C'č il PRO... costa di piů, perň da delle garanzie.
Cerrrto... meno schizzinoso = piu' sicuro ? :)
Comunque: se dietro ad un dispositivo di protezione NON c'e'
pericolo per esseri umani (c'e' solo l'UPS)  e il magnetodifferenziale
scatta causa fulmini e l'unico circuito protetto e' quello della sala
server, come ho detto NON e' molto ortodosso ma salva
capra e cavoli, in ogni caso al terzo disarmo consecutivo
va' in blocco.

 Cerrrto... meno schizzinoso = piu' sicuro ? :)
Meno schizzinoso = comunque sufficentemente sicuro, cioè una verifica lui la 
fa prima di riarmare, e se ad esempio c'è un "mezzo cortocircuito" verso 
terra di sicuro non riarma, mentre come proponi tu ci prova, ed a mio avviso 
è meno sicuro, possono crearsi scintille ad esempio.
Da notare che tra la soluzione mia e soluzione tua magari la differenza sono 
70-80 euro...
Ciao
Enrico.

 ha scritto nel 
messaggio news:4808c8ce$0$29601$4faf...@reader1.news.tin.it...

Avrai già verificato, ma che tipo di differenziale c'è installato? Non è che 
magari c'è un "banale" 30 mA, classe AC?
In quelle condizioni, il dispositivo più adatto è invece un differenziale di 
tipo anti perturbazione o super immunizzato (i nomi differiscono secondo il 
produttore). Sono fatti apposta per essere insensibili ai transitori ed ai 
disturbi.
Eventualmente come fase successiva può essere abbinato ad un riarmo 
automatico (una marca o l'altra è lo stesso)
Inoltre non è detto che sia indispensabile differenziale con Idn bassa, 
magari puoi utilizzare soglia maggiore. O eventualmente eliminarlo 
anteponendo trasformatore di isolamento (o attuando altri sistemi di 
protezioni dai contatti indiretti).
Visto che parli di "scatola antideflagrazione", concorda ovviamente le 
modifiche con il progettista elettrico, in quanto è impianto con obbligo di 
progetto. Quindi va fatta variante di progetto e successiva installazione da 
parte di ditta che rilascerà dichiarazione di conformità.
Una cosa che non capisco dalla tua descrizione: il differenziale e l'ups 
sono installati all'interno della custodia antideflagrante? che modo di 
protezione ha? Probabilmente ho interpretato male. Sarebbe molto strano.
--
Giorgio

 protezione ha? Probabilmente ho interpretato male. Sarebbe molto strano.
Si, per spiegare meglio: c'e' una piccolo quadro blindato interno con
chiave, di recupero (e' sopravvissuto ad un incendio) dove e' montato il
differenziale magnetotermico; poi fuori c'e' UPS ed alimentatore per
l'apparato wifi. Il tutto e' ancora rinchiuso in una scatola metallica
di acciaio rivestito di materiale isolante. Il locale e' chiuso a
chiave; il tutto ripeto, solo per tenere a bada persone non esperte.
ciao
as

 aperto a tutte le possibilita'...
Visto che il differenziale alimenta un'apparecchiatura elettronica, deve
essere sostituito con uno in classe A (rileva anche correnti di guasto di 
apparecchiature elettroniche).
A quel punto, conviene prendere un antiperturbazione. La differenza di costo
è poca (10-12 euro di listino,  in più rispetto ad un classe A
tradizionale).
Ti metto un paio di codici di cataloghi che ho sotto mano, puoi
utilizzare equivalenti Gewiss, Bticino, Merlin Gerin, Siemens, ecc ecc
Differenziale puro 25A Idn=0,03A, classe A, tipo AP-R (antiperturbazione), 
marca ABB, tipo F202 codice F427851,
Una soluzione preassemblata differenziale antiperturbazione + ripristino 
automatico, potrebbe essere Gewiss GW95651P
Ovviamente, in serie al differenziale va installato interruttore
magnetotermico (o fusibili), per la protezione da
sovraccarichi/cortocircuiti.
Ciao
--
Giorgio