Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita che scatta

nella stanza dei miei figli quando accendo la luce scatta il salvavita, ho 
tolto il lampadario dalla stanza e isolato completamente i due fili del 
soffitto ma niente....continua a scattare, nei mesi scorsi ( ottobre / 
novenbre 2008) ho avuto problemi con l'inquilino del piano superiore per una 
perdita d'acqua riparata dopo piu' di un mese e che comportava lo scatto del 
salvavita, riparata la perdita e asciugato il soffitto il tutto e ritornato 
normale  ma adesso di nuovo problemi e non ci sono perdite d'acqua , cosa mi 
consigliate di fare? 

 ha scritto nel messaggio 
news:4a05bf55$0$1110$4faf...@reader4.news.tin.it...

Togli i fili che vanno dall' interruttore al lampadario, soffia la canalina 
con aria compressa (occhio a non sporcare i muri) e metti i fili nuovi.
Ciao 

 Ciao
come faccio a togliere i fili? e cosa piu' importante e facile rimetterli? 
ciao

 come faccio a togliere i fili? e cosa piu' importante e facile rimetterli? 
Li tiri da dove c'è l'interruttore.
Per rimetterli basta una sonda passacavi di queste: 
http://i14.ebayimg.com/01/i/001/1a/bb/097a_1.GIF
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
La vita è fatta anche di ardue scelte, tipo: "Un cuba... O una birra 
media???"

 ha scritto nel messaggio 
news:4a05c10e$0$1105$4faf...@reader4.news.tin.it...

Fai cos�, soffi con l' aria e poi leghi i fili nuovi a quelli vecchi, 
attorcigliando le punte (dopo averle spelate abbondantemente) e nastrandole 
col nastro isolante.
Dovrebbero andare bene fili di sezione 1,5 .
Ciao

 ciao
- apri il generale
- stacchi i fili lato interruttore
- ci leghi i nuovi con del nastro
- dal lato lampadario tiri via i vecchi (i nuovi vengono tirati dentro di 
conseguenza)
- soffi aria compressa nella canalina per un po'
- come sezione usi la stessa dei vecchi, immagino sia 1,5mmq se l'impianto � 
recente e a norma
- ad essere precisi va detto che se l'impianto � a norma tu non dovresti 
toccare alcunch� ma chiamare l'elettricista (e pagarlo)
-ice- 

ciro ha scritto:

  Invitare perentoriamente il condomino del piano superiore affinche' mandi
  un elettricista per revisionare il tuo impianto elettrico!
  ciaofelix:-)
  P.S. c'e' ancora acqua nelle canaline!
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 come faccio a togliere i fili? e cosa piu' importante e facile rimetterli?
In ogni caso e per scrupolo, prima di togliere i fili, prova ad isolare 
nell'interruttore solo i fili che salgono.
Se scatta ancora procedi diversamente il problema potrebbe essere 
nell'interruttore stesso, un collegamneto fatto male, due fili che si 
toccano o comunque son troppo vicini e spellati.
Cordialit�
Gi
-- 
Per chi avesse necessit� di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 Cordialit�
nell'interruttore ci sono due fili (fase, neutro) mentre dal soffitto 
fuoriescono tre fili ( fase, neutro, massa) e' normale?

 
Se intendi che non ï¿œ collegato all'interruttore, si la massa ï¿œ un 
circuito che non deve essere mai sezionato, come da disposizioni di legge.
Se intendi che non parte da quella scatola per arrivare al punto luce, 
allora ci puo essere qlke derivazione in mezzo..