Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto gas a norma

Sono ancora preso dal corretto dimensionamento del foro di
ventilazione della cucina e mi sto leggendo un po' di normative ora...
qualche domanda in merito.
Ho letto che la gran parte degli istallatori certificati non ha mai
letto le normative e quindi, risistemando l'impianto, vorrei
acquistare tutto l'occorente perchč l'impianto sia a norma e poi farlo
montare e certificare da una persona abilitata.
Il primo dubbio:
sul vecchio impianto il gas entra in cucina attraverso un tubo in rame
per gas con una guaina in gomma attraversando un muro con itercapedine
d'aria
..ma questo č corretto o dovrei realizzare nel muro un foro
attraversato da una guaina protettiva e un raccordo che permetta
l'attacco del tubo esterno e poi di quello interno?
Poi un altro quesito:
l'estremitŕ interna del tubo arrivava al rubinetto al quale era
collegato attraverso un raccordo di quelli con la guarnizione che
sigilla la giuntura quando si stringe (li ho usati su suggerimento di
felix in qualche occasione ma non ricordo il nome)
..mi sembra pero' che le normative impongano che i raccordi devono
essere NECESSARIAMENTE filettati.. o sbaglio?
Ultimo quesito:
il tubo del gas passerŕ esternamente sul muro dietro la lavastoviglie
nella normativa dice che i tubi del gas non devono interferire con
altri servizi e la distanza tra tubazioni ed altri servizi deve essere
non inferiore a 20 cm
Ma la lavastiviglie costituisce un 'altro servizio'?
Nel mio caso (distanza inferiore a 20cm) dovrei quindi inserire gli
"opportuni separatori con caratteristiche fisico chimiche e meccaniche
adeguate"?... cioč? metto il tubo dentro una canalina (cosa che era
stata fatta nel precedente impianto)
Ciao
 Marcello
-Catania-

 stata fatta nel precedente impianto)
     Evita soltanto l'interferenza con cavi elettrici.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 nella normativa dice che i tubi del gas non devono interferire con
sarebbe troppo disturbo.
Ciao
Swift 

va bene.
in quella che sarà la 7129-1, nel paragrafo 2.3.2.1  dice:
tutti i raccordi ed i pezzi speciali possono essere:
-metallici cin estremità filettate (UNI EN 10241)
-metallici con estremità saldate (UNI EN 10253-1)
-in ghisa malleabile con estremità unicamente filettate (UNI EN 1042,
UNI EN 125)
-non metallici solo fra tubi in PE
qui non leggo di giunti a pressione
c'è qualcosa che mi trae in inganno?
o nella vecchia normativa erano permessi e ora (se approvata questa)
non lo saranno piu'?
Ciao
 Marcello
-Catania-

 non lo saranno piu'?
    Qui troverai qualche riferimento!  ciao.
 
http://www.infoimpianti.it/web/articoliDettaglio.do?idArticolo=569&pagina=1


 non lo saranno piu'?
nella 7129 in vigore si parla per la giunzioni da fare coi tubi in rame di 
"saldatura in testa, o saldatura a giunzione capillare, o anche per 
giunzione meccanica"; le giunzioni meccaniche non devono essere usate sotto 
traccia o in attraversamento ed i raccordi devono essere di rame, bronzo o 
ottone.
Per quanto tu possa fare bene l'impianto resta il fatto che non sarà cmq "a 
norma" in quanto non ci sarà disponibile una dichiarazione di conformità 
rilasciata da una soggetto autorizzato (iscritto alla camera di commercio).
Su impianti vari (elettrici, gas e simili) il fai da te non è "a norma".
Ciao
Swift 

Su impianti vari (elettrici, gas e simili) il fai da te non è "a norma".
forse non hai letto attentamente i miei post precedenti
Ho scritto che intendo realizzare un impianto a norma almeno al
livello di progetto
Prendo tutti i pezzi che servono e fisicamente li faccio montare da
chi mi rilascerà anche la certificazione
Questo perchè... nella gran parte dei casi chi rilascia la
certificazione le normative non è detto che le abbia mai lette!
e.... dove abito io ora mi sembra che le normative vengano ignorate
ancor di piu' che in altri posti visto che... non esiste nessun ente
di controllo.
Ciao
 Marcello
-Catania-

 di controllo.
     Esiste!... Esiste!.... Solo che, prudentemente, controllano solo gli
     euro nella busta paga.....  :-((
