Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: magnetotermico/differenziale che scattano

Sono un profano ma mi sembra che se ci fosse un sovraccarico è il 
magnetotermico che scatta e il differenziale rimane su. Al contrario se c'è 
una dispersione scatta il differenziale e anche il magnetotermico.
In una abitazione in cui c'è attaccato di tutto e di più, pur quasi tutto 
spento tranne le spie, gli orologi, un frigorifero e un congelatore scatta 
sovente sia il magnetotermico che il differenziale. Il padrone di casa dice 
che è da un po' di tempo che la cosa succede, ma non ha mai fatto nulla per 
capirne la causa.
A mio parere c'è qualche cosa che va a massa. Ma se così fosse non 
succederebbe in continuazione? Perché va bene per un paio di giorni o anche 
una settimana, ad esempio, e poi con la situazione di utilizzo inalterata 
salta? Certo andrebbe sezionato settore per settore per capire e non sono 
certo io a doverlo fare e tantomeno in questo periodo, ma è così o sono in 
errore?
Gi 
 

 capire
 
A meno di non volere esaminare tutti i lampadari, tutte le scatole di
derivazione e giunzione, etc. ...

 errore?
 
Si, l'ideale sarebbe proprio poter escludere delle zone in modo da 
circoscrivere il problema.
 
Adriano

circoscrivere il problema.
 
E' ciò che ho suggerito all'amico, cercherò di ripeterlo; poi farà quel che 
crede.
Tra l'altro potrebbe anche essere un problema circoscritto ai soli 
interruttori generali.
Grazie per l'attenzione
 
Cordialità
Gi 
 

 salta? Certo andrebbe sezionato settore per settore per capire e non 
sono  certo io a doverlo fare e tantomeno in questo periodo, ma è così o 
sono in  errore?
 
Robe simili fanno impazzire fior di elettricisti.
La ricerca del motivo non sara' sicuramente semplice, se non in presenya 
di una buona dose di fortuna.
 
 
 

di una buona dose di fortuna.
 
Più che il motivo, che interessa è la fonte; poi come dicevo, la causa 
potrebbe risiedere anche negli interruttori.
 
Cordialità
Gi
 
 

 una dispersione scatta il differenziale e anche il magnetotermico.
 
Alt: dipende dall'interruttore; alcuni "salvavita" (sopratutto se
vecchiotti) avevano il differenziale che doveva essere armato prima
di armare il magnetotermico; il differenziale però non è "fisicamente"
un interruttore in quanto consente o impedisce al magnetotermico di
rimanere agganciato, quindi, quando scatta sgancia inevitabilmente
anche il magnetotermico.

errore?
 
sei abbastanza in errore...il tuo padrone di casa interviene se 
qualcosa non va nelle prese o se il salvavita è rotto (succede)
ma quasi sempre è colpa della tua
lavatrice/forno/lavastoviglie/abatjour etc etc
 
 
 
 
 
 
e7o7

di armare il magnetotermico;
 
E' proprio quel modello.
 
Gi 
 

lavatrice/forno/lavastoviglie/abatjour etc etc
 
Siamo entrambi padroni delle nostre rispettive abitazioni. :-)
 
Gi 
 

 Gi
 
Per iniziare a capire il problema io userei una o più di una di queste 
soluzioni:
- installare più di un differenziale e suddividere le linee fino a 
trovare l'incriminata;
- usare una pinza amperometrica ad alta risoluzione per rilevare la 
presenza di dispersioni fisiologiche che sommandosi potrebbero far 
intervenire "casualmente" il differenziale;
- misuratore di isolamento, staccando tutte le linee e provandone una 
per volta.
 
Saluti
Fabio

l'incriminata;
 
Beh, questo step mi sembra un po' oneroso e poco pratico per questa 
situazione.
 
Gi 
 

 crede.
 
sai, i consigli si possono chiedere; poi si e' liberi di scegliere se 
seguirli o meno.
Non mi pare che serva una laurea per capire che in tema di sicurezza 
non si puo' tirare troppo la corda, ma alla fine ciascuno ragiona con 
la sua testa ... e se ne deve assumere le responsabilita'
Tu spiegagli le cose poi, amico o no, cazzi suoi

 Gi
 
Dipende: ne prende due che poi userà per fm e luce. Avrà un impianto 
migliore e nel frattempo si possono usare per suddividere le utenze e 
cercare la linea incriminata. Se parliamo di differenziali puri da 30mA 
saranno 30-40 euro.