Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavo elettrico da 2,5 mm2: quanti watt max?

Salve a tutti,
un cavo da 2,5mm2 quanti watt max può supportare?
grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 grazie
e aggiungo: uno da 6 mm2 ?


 grazie
E' fondamentale sapere la tensione... 230 V o altro?
Poi serve sapere lunghezza e tipo di posa del cavo.
Ciao!

Se vuoi andare tranquillo, calcola 3 ampere per millimetroquadro, quindi 
in totale 7,5 ampere che, per un consumo resistivo si traduce in 
7,5x220= 1650W.
Se il cavo e' una prolunga e viene distesa durante l'uso (percio' si 
puo' raffreddare), puoi arrivare a 4,5 ampere per mm2 il che si traduce 
in 2475W.
Se inoltre il cavo e' lungo meno di dieci metri oppure puoi accettare 
una caduta di tensione anche di decine di volt, puoi arrivare a 6 A/mm2 
il che vuol dire 3300W. E questo e' il massimo accettabile in sicurezza. 
Tieni presente che a 6A/mm2 anche il cavo stesso "consuma" energia, 
trasformandola in calore.
Pekilan


 e aggiungo: uno da 6 mm2 ?
Come ti ha risposto Kapo, serve sapere la lunghezza (per mantenere la caduta
di tensione nei limiti) e la posa (il num dei circuiti che passano insieme),
poi se hai una tratta prima da 6mm2 e poi da 2,5mm2, vanno considerate
entrambe.
Se ci dici le lunghezze delle varie tratte sia in 6 che in 2,5 ti diciamo
qual'e' la portata in A e da quello ricavi subito i watt.
Ciao
Kep

 il che vuol dire 3300W.
Mmmh , forse parlare di decine e' un po esagerato, un 2,5 con 16A a 25mt
avresti un caduta del 3% cioe' circa 7V.
ciao
Kep

 
Orientativamente piu` di 20A........ ma questo e` un dato che di per se 
dice molto poco, per il semplice motivo che la portata di un cavo e` 
fortemente influenzata dal tipo di isolante e dalla posa a cui questo 
cavo e` sottoposto.
Questi due parametri (isolante e posa) hanno un denominatore comune, la 
temperatura........ infatti per cavi in PVC si ammette una temperatura 
di esercizio del rame massima, pari a 70 gradi mentre per la gomma 
questa sale a 90, una bella differenza, che si traduce in una differenza 
di portata a favore della gomma.
La posa influisce invece sul raffreddamento a cui il cavo e` sottoposto, 
che seve a smaltire il calore prodotto per effetto joule, quindi lo 
stesso cavo singolo in aria libera (teso tra due pali), avra` un 
raffreddamento maggiore di quando e` infilato entro tubazioni isolanti, 
potendo quindi dissipare piu` calore, nella prima condizione avra` una 
portata teorica maggiore.
Volendo dimenzionare quindi dimenzionare l'esempio precedente, dovremmo 
utilizzare come portata del cavo la condizione piu` sfavorevole, cioe` 
la portata che le tabelle UNEL, danno per la posa in tubo isolante.
E` intuibile che anche la presenza di altri cavi a contatto con quello 
in esame, ne modifica (in peggio)la portata, cavi vicini tra loro si 
riscaldano a vicenda e si limitano il raffreddamento, cosi` che la 
portata del nostro cavo dovra` essere ridotta ulteriormente......
Come vedi alla tua semplice domanda non e` possibile rispondere con la 
stessa precisione, alla quale si portebbe rispondere se damanda fosse stata:
"ho un cavo con guaina (doppio isolamento) isolato in PVC, da 3*2,5mmq, 
posato in parte in aria libera, ed in parte entro tubazione isolante, 
nella tubazione isolante sono presenti altri 10 cavi attivi, quale e` la 
portata massima di questo cavo?" :-))
ciao max

 Pekilan
si tratta di fare una dorsale con cavi da 6mm2 dentro una canalina esterna
in pvc (da 10mmx20mm) di una lunghezza di circa 10 mt, al termine della
quale si dirameranno cavi da 2,5mm2 sempre in canalina per raggiungere
alcuni utilizzatori, quali frigorifero, forno e piano cottura, microonde,
lavatrice..


 lavatrice..
Allora: su distanze "normali", il 2,5 mm2 ti tiene 16A, ovvero 3500W, ovvero 
tutto quello che ti può dare la tua linea ENEL...
Direi che puoi stare tranquillo: il tuo impianto è anche surdimensionato.
Saluti                    Meneldil

 
Se il tuo cavo č marcato N07V-K ti possono
essere di ausilio questi links:
http://www.latrivenetacavi.com/TAB_N07V-K.htm
http://www.latrivenetacavi.com/N07V-K.htm
per altri tipi vedi:
http://www.latrivenetacavi.com/cavi_bassa.htm
ciao!
SJ

 lavatrice..
Se le tratte da 2,5mm2 stai entro i 5mt, puoi attacarci tranquillamente 32A
con una caduta di tensione inferiore al 2%.
Ciao
Kep


 Ehm Max.... deve alimentare una cucina domestica, e dubito che abbia in
casa altri 10 montanti da 6mm2......
ZX48K "Enel ?"
Op. "Si, dica"
ZX48K "Senta vorrei fare un nuovo allaccio"
Op. "Domesitco ?"
ZX48K "Si di casa"
Op. "Vanno bene i 3,3Kw o vuole qualcosa di piu ?"
ZZ48K "..... mah sinceramente pensavo a 50Kw"
Ciao
Kep

Prova a calcolare la corrente dissipata da quei cavi e percio' il 
consumo ... magari di inverno scaldare potra' anche servire, ma sarebbe 
ironico se quella corrente servisse a far funzionare il condizionatore.
Inoltre, in caso di insufficiente ventilazione, che temperatura 
raggiungono quei cavetti ... ?
Pekilan


 cavo e` sottoposto.
...



Allora io dico 32A come carico max accettabile, comunque anche in questo
caso avresti una trentina di watt in dissipazione, 3W metro, non sono un
enormita' considerando il pieno carico.
Per quello che riguarda la ventilazione, ha detto che il cavo verra' posato
in canalina di contenimento, pertanto passando in canale, se posato in
conformita' alla normativa avra' ventilazione sufficente.
Comunque al tutto va pure applicato il fattore di contemporaneita' che visti
gli apparecchi alimentati e' sicuramente inferiore al fattore 1, pertanto
proteggera' la linea con interrutore adeguato al fattore.
Ciauz
Kep