Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Strano rumore da impianto riscaldamento.

Salve, ho uno strano problema all'impianto di riscaldamento che quando ï¿œ 
in funzione produce dei "toc toc toc" piuttosto sordi e con cadenza 
talvolta serrata e talvolta lenta.
Il rumore, sempre localizzabile nello stesso punto, pare provenire dal 
sottotetto, dove corrono in aria libera i tubi dell'impianto; tuttavia 
al verificarsi del rumore sono salito ma da lï¿œ pare provenire dal 
basso... 8-|
Probabile quindi che il rumore venga dalla tratta murata dei tubi che 
scendono verso i termosifoni... perï¿œ da cosa puï¿œ essere originato?
Dilatazione termica? Mi pare strano vista la durata e ciclicitï¿œ del 
fenomeno, che parte poco dopo l'avvio del riscaldamento e prosegue per 
alcuni minuti per poi sparire e riprendere poco dopo, sempre a 
riscaldamento acceso...
Inoltre, posando una mano sui tubi o sui termosifoni non si avverte 
alcuna vibrazione meccanica...
Al momento ho solamente ridotto la velocitï¿œ del circolatore da massimo a 
metï¿œ, senza ottenere risultati.
La pressione dell'impianto sta sul bar - bar e mezzo.
Che sarï¿œ?
  me lo tengo?
Saluti.

Telespalla Bob ha scritto:

dimenticavo, i termosifoni sono spurgati (almeno mi pare) e sul 
sottotetto ci sono due degasatori (si chiamano cosï¿œ?)
ciao.

 talvolta serrata e talvolta lenta.
Anche io sento lo stesso tipo di rumore, ma solo per i primi 10 minuti 
circa, cioï¿œ fino a quando l'acqua va in temperatura. Onestamente ho 
pensato anche io a qualcosa legato al brusco cambio di temperatura.
Marco

Marco Trapanese ha scritto:

tipicissimo rumore da stufetta, termosifone, impianto di riscaldamento, ecc.
   e' il rumore dei metalli che si dilatano e si restringono.
nelle antiche stufette elettriche (quelle con le tre resistenza) la cadenza 
variava ocn la temperatura, da lenta a serrata, e il livello sonoro 
rasentava il fastidio
Paolo

Saluti.
Ciao sono Massimo.
Ho il tuo stesso rumore: ciclico, continuo dall'accensione del riscaldamento,
il battito nel suo ciclo � prima veloce poi rallenta quasi a fermarsi per poi
ripartire alla velocit� precedente.
L'idraulico dice che i motivi possono essere diversi. Il pi� immediato la
temperatura: io non credo perch� i tubi sono in  multistrato e non rame e l�
dove il rumore avviene non ci sono raccordi.
Il rumore nel mio caso � a circa tre/quatrro metri dalla caldaia. Sottolineo
che l'impianto � nuovo(circa 3 anni) ma la caldaia � una vecchia vaillant.
Il rumore si � presentato dopo circa 2 anni dalla realizzazione dell'impianto,
altro motivo che mi porta ad escludere la temperatura.
Purtroppo l'idraulico che ha realizzato l'impianto � irreperibile e il mio
attuale idraulico la prende con calma.
Altre ipotesi sono l'aria nell'impianto, ma i termosifoni vanno bene. La
caldaia o accessori(valvole).
Non so se tu nel frattempo hai risolto il problema o possiamo provarci
assieme.
Ciao
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 ha scritto nel messaggio 
news:hk6tsa$abr$1...@news.nonsolonews.it...

Nella mia vita di termotecnico mi � capitato spesso di occuparmi di casi 
simili: vista la ciclicit� del fenomeno il rumore � da addebitare alla 
dilatazione termica che fa scorrere il componente (tubo o raccordo): lo 
sfregamento contro le strutture edilizie genera il rumore caratteristico.
Se il rumore non diminiuisce e scompare nel tempo (assestamento) l'unica 
soluzione � individuare la zona dello sfregamento e se possibile intervenire 
rivestendo il tubo con una guaina. 

Ciao Walter,
grazie per la disponibilit�.
Io dubito che sia la dilatazione per i
seguenti motivi:
1) Il rumore � incessante durante l'accensione
del riscaldamento;
2) Il "rumore ciclico" a cui facvo riferimento
� molto breve, cio� passa da veloce a lento 
fino quasi a fermarsi per poi ripartire
il tutto ogni 10-15 secondi senza mai fermarsi;
3) Il problema � nato dopo circa 2 anni
dall'impianto e tende ad aumentare;
4) Il problema si � presentato dopo una
riparazione della caldaia-
Ho anche provato ad abbassare la temperatura dell'acqua
cos� da limitare la eventuale dilatazione dei tubi, senza per� risolvere
niente. 
Ho l'impressione che il rumore parta dalla caldaia.
Spero di essere stato abbastanza esauriente.
Grazie ancora per la disponibilit�
p.s. ho anche fatto un buco 20 x 20 l� dove il rumore sembrava nascere
ma non ho notato nulla


 ha scritto nel messaggio 
news:hkbk8o$eci$1...@news.nonsolonews.it...

l'unica cosa che pu� generare rumore � la girante della pompa ,strano che 
non lo senti anche in produzione di acqua calda,che lavori hai fatto alla 
caldaia?
   Edy  ;o)
 41.882950, 12.534775
l'uomo non gioca perch� invecchia ma invecchia perch� non gioca
 

Ciao Edy.
In effetti il rumore lo si sente anche con 
l'acqua calda ma in misura assai minore.
Non so con precisione cosa sia stato 
sostituito, ma la caldaia delle volte non 
produceva acqua calda( dovevo aprire pi�
rubinetti).
Questo problema � stato risolto(settembre) e
a novembre � subentrato il rumore, che 
all'inizio era quasi inpercettibile mentre ora
inizia a sentirsi in tutte le camere
Ciao e grazie


 inizia a sentirsi in tutte le camere
manualit�?



Cosa significa "manualit�"??????


 Cosa significa "manualit�"?????
cosa sai fare?sei in grado di usare un giravite?una pinza?e quant'altro



-- 


 pronto matterli in pratica.
     Tecnoblock VCW gran bella caldaia, tienila da conto!
   L'unica fonte di rumore all'interno di una caldaia pu� essere la pompa e 
i motivi potrebbero essere almeno due, aria, che � rimasta intrappolata 
nella girante e puoi risolvere anche solo allentando la vite in testa alla 
pompa,altrimenti potrebbe essere sporco o rovinato l'alberino della girante 
,in questo caso le soluzioni sono due o sostituire la pompa  :o(    o 
cercare di ingrassare l'alberino, a volte si risolve,devi togliere la vite 
dalla testa pompa se esce acqua in quantit� chiudi i rubinetti di mandata e 
ritorno e svuoti la caldaia, sviti totalmente il tappo pompa e riempi 
totalmente di grasso lo spazio vuoto lasciato dal tappo, rimonti riempi e 
provi, se non funziona totalmente almeno riduci e di molto il rumore
              Ciao Edy   ;-) 

Ciao Edy!
Grazie per il tempismo.
Purtroppo per� io sar� un p� pi�
lento....
infatti da oggi sono fuori sede e ne
avr� per 10 giorni!
Vorrei comunque portarmi avanti con il lavoro...
Ho provato in passato a regolare la velocit�
della pompa (mi succerivano di diminuirne la velocit�)
 ma non ho avuto fortuna, quindi ho paura 
di non riuscire a trovare la pompa stessa.
Hai qualche indizio!?!?
grazie


Mi sono reso conto di aver 
 scritto da analfabeta per 
la fretta.......
Spero sia comprensibile!!


 Hai qualche indizio!?!?
Se � una tecnoblock accedi al pannello strumenti togli le due viti a taglio 
e la pompa te la trovi davanti sulla destra leggermente in alto, non puoi 
sbagliare � un tondo diametro 80/100 ha una vite grossa centrale, 
sull'etichetta c'� scritto Vaillant e/o Grundfoss e poi fai quello che ti ho 
spiegato nel messaggio precedente
              Ciao Edy   ;-) 

Ciao Edy!
Finalmente a casa.
Ho fatto come hai detto. Ti confermo che si tratta di
una vaillant(credo vp5) e la pompa � dove hai detto tu.
Ho svittato la vite e i termosifoni riscaldano gi� meglio, ma il rumore
� rimasto. Svitando completamente la vite � uscita poca acqua.
Ho fatto il tutto spegnendo la caldaia, dopo ho riavvitato 
parzialmente la vite ed ho acceso la caldaia.
Mi sono fermato a questo!
Il grasso a cui facevi riferimento � un tipo 
particolare, speciale per caldaia?
Basta togliere la vite e riempire il vuoto?
Ho peccato in qualcosa?
Ciao e grazie


 Ho peccato in qualcosa?
     sei assunto come allievo manutentore,   chiaramente *aggratis*  ;o)
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia, ma invecchia perch� non gioca
 

Tutto chiaro!
Eccetto il cacciavite come fonendoscopio!
Compro il grasso e ti faccio sapere!
Non ho sentito rumori d'aria, ma mi aspettavo che uscisse
pi� acqua, invece ripetendo il procedimento
di cui prima, anche a caldaia in funzione, cmq
fuoriusciva poca acqua.
Domani ti aggiorno.
Ciao Edy  ;o)


 fuoriusciva poca acqua.
    il paracqua sta bene, non � una regola che esca tanta acqua


Ciao Edy.
Ho messo del grasso, quello ad alta resistenza( credo venga usato per i
cuscinetti).
Il rumore sembrerebbe essere variato di poco,. Nello specifico
� la frequenza che sembra essere diminuita, perch� ci sono dei (brevi) 
momenti di pausa, ma l'intensit� dei rumori � lastessa.
A questo punto mi consigli di cambiare l'alberino o � troppo costoso?
Vista anche l'et� cosa mi dici della caldaia?
E della teoria del rumore della dilatazione dei tubi nel muro pensi che sia 
possibile nel mio caso o riprovo con il grasso tra qualche giorno?
Ciao Edy e grazie


 possibile nel mio caso o riprovo con il grasso tra qualche giorno?
Se non ricordo male tu hai scritto che questo rumore � apparso dopo una 
riparazione(quale?), se � un rumore da dilatazione (� possibile) doveva 
esserci anche prima, puoi fare tutte le prove che vuoi ma se non riesci a 
capire la provenienza  e come ho gi� scritto l'unica cosa che gira e pu� far 
rumore � la pompa


Ciao Edy.
Hai perfettamente ragione riguardo al fatto che il rumore
prima non c'era. Solo che valuto di tutto, magari prima i tubi
erano bloccati e ora riescono a scorrere facendo rumore....solo
una teoria!!!!
In effetti come ti dicevo il rumore sembra essere
diminuito o comunque � variato, segno che � stato toccato il 
punto giusto, mi chiedevo solo il costo della pompa quanto
poteva essere perch� se il rumore non cala
in modo apprezzabile dovr� prendere una decisione.
Magari sostituedo la caldaia con una a condensazione,
anche se sai quello che lasci e non quello che prendi!!!
La prova del rumore l'ho fatta ma deve approfondire la ricerca.
Ti aggiorno alla prossima prova, ciao e ancora grazie.
