Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettrico

Ciao,
sto esaminando l'impianto elettrico di un fabbricato rurale che ï¿œ 
attraversato da tensione sia a 380V che a 220V.
In un pozzetto ï¿œ presente un cavo quadripolare che ritenevo essere 
composto da neutro + 4 fasi a 380V. In realtï¿œ le misurazioni effettuate 
con il tester hanno rivelato che:
 
- la ddp tra fase e terra ï¿œ circa 3-4 V (per cui ritengo di aver 
individuato il neutro)
- la ddp tra il neutro ed una qualsiasi delle fasi ï¿œ di 220 V
- la ddp tra due fasi qualsiasi ï¿œ 0 V
 
Immagino che a monte tutte le fasi siano state collegate a 220 V ma 
prima di tombini e quadro volevo capire il motivo per cui tra due fasi 
vi siano 0 V.
A cosa potrebbe essere dovuto? Allo sfasamento delle sinusoidi?
Grazie, ciao. Stefano.
 
 

 composto da neutro + 4 fasi a 380V.
 
Non tornano i conti :-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 due fasi vi siano 0 V.
 
Il motivo lo hai scritto tu, tutte le fasi sono collegate a 220V e non ne immagino facilmente altri.
Hai provato con una lampadina invece che solo col tester ?(giusto per dargli un minimo di carico)
 
Giulia
 


Poi parla di terra, avra fatto un po' di confusione....
 
 

Scusatemi, la stanchezza :)
Intendevo ovviamente il neutro e tre fasi :)
 
 

Giulia ha usato la sua tastiera per scrivere :

Non ancora, ho avuto il tempo per verificare unicamente con il tester.
Correggo anche l'imprecisione di prima, sussiste il neutro e tre fasi 
dato che trattasi di cavo quadripolare.
La presa di terra ï¿œ separata e giunge da apposito pozzetto ove ï¿œ posto 
il picchetto.
Quindi ï¿œ corretto che tra due fasi a 220V vi siano 0 V?
Grazie, ciao. Stefano.
 
 

> Quindi ï¿œ corretto che tra due fasi a 220V vi siano 0 V?
 
Forse non i hai capito, quello che intendo io e' che i tre cavi di fase sono giuntati da qualche parte , per questo ti chiedevo di 
verificare con dei carichi se sono veramente giuntati, o risentono di accoppiamente capacitivi non voluti e sono quindi all opposto 
interrotti.
 
Giulia
 
 

Quindi � corretto che tra due fasi a 220V vi siano 0 V?
 
Puo' darsi siano collegati tutti alla stessa fase.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

Giulia ci ha detto :

Verificherï¿œ con un carico ma era un impianto preesistente con delle 
lampade collegate che funzionavano correttamente, per cui credo che il 
risultato sarï¿œ quello atteso, ovvero l'accensione della lampada.
Spelando i fili ho notato che i cavi erano ossidati ed ho provveduto a 
pulirli in quanto pensavo non facessero adeguatamente contatto.
Immagino dovrï¿œ seguire il cavo fino a monte per capire il motivo.
Grazie, ciao. Stefano.
 
 

 Puo' darsi siano collegati tutti alla stessa fase.
 
Leggevo questo: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_bifase_(elettrotecnica)
 
Approfondirï¿œ per poi seguire il cavo a monte.
Grazie, ciao. Stefano.
 
 

 Intendevo ovviamente il neutro e tre fasi :)
 
I soliti malfidenti avevano pensato che trovandoti davanti a un cavo a 5 
fili e non sapendo che si chiama "pentapolare" te la fossi cavata scrivendo 
"quadripolare" :-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

Immagino che a monte tutte le fasi siano state collegate a 220 V 
 
Sempre se hai misurato giusto non ci sono "tutte le fasi": c'è una sola
fase e quei tre fili, per qualche ragione, sono tutti collegati a
quell'unica fase.

 quell'unica fase.
 
Concordo in tutto.
Se davvero esiste la 380V probabilmente � altrove.
 
Michele 
 
 

 quell'unica fase.
 
Lo immaginavo, tuttavia - con le premesse che citi - non comprendo 
perchï¿œ la misura tra due fili diversi (escludendo il neutro) desse un 
valore di 0V. Misurerï¿œ la resistenza per verificare se i cavi sono 
connessi alla stessa fase.
 
 

 Concordo in tutto.
 
Altra possibilit� che mi � venuta in mente adesso:
un qualche interruttore a monte � (era) aperto durante la misura effettuata.
 
Michele 
 
 

stessa fase.
 
Ecco.