Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Installazione salvavita

Salve,
ho acquistato in un negozio di materiale elettrico un salvavita Bticino
G723/25AC.
Da quello che so, tale oggetto lo devo installare a monte dell'impianto,
ossia tra il contatore e l'impianto.
Il problema e che non ho capito se esiste un verso o no, ossia sopra stanno
i morsetti d'ingresso: 1/2 e 3/4
e sotto quelli d'uscita: 2/1 e 4/3.
Esiste un verso per la fase e neutro oppure e' uguale?
Esempio posso collegare la fase su 1/2 e la spillo da 2/1 e poi il neutro
tra 3/4 e lo spillo da 4/3?
Non so se devo fare cosi' o devo invertire la "polarita'"
Qualcuno di voi l'ha gia' installato?
grazie
xoooox
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


di solito la fase e' indicata con F o P
il neutro con N
non c'e' scritto?(dietro, di lato, davanti...)
alberto 


Quando ho installato gli interruttori termici, c'era scritto N e li ho messo
il neutro...
Ma sul differenziale non c'e' scritto nulla...
Non so come fare...



Stando così le cose ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico qualificato... 


Non conosco quell'apparecchio specifico, comunque guardando sul catalogo 
online ho notato anch'io che solo su quello non è indicato il N.
Farei i collegamenti come hai detto (N a destra) solo per uniformità con gli 
altri dov'è indicato.
Poi provi a premere il pulantino: se scatta direi che è regolare.
VitT 

 ossia tra il contatore e l'impianto.
Senza offesa. Io capisco che sia giusto voler risparmiare, ma ha senso 
avventurarsi in cose che non si conoscono?
Soprattutto considerando che l'interruttore differenziale deve salvaguardare 
l'incolumità delle persone. Quindi deve essere scelto  (potevano darti 
qualcosa di molto meglio) ed installato correttamente, e provato 
strumentalmente prima della consegna dell'impianto al cliente.
Non sarà il tuo caso, ma considera che la mancanza, il malfunzionamento  o 
l'installazione errata, può mettere in pericolo anche tutti gli impianti 
eventualmente collegati allo stesso impianto di terra comune (es. in un 
condominio).
Fai un favore a te stesso. Chiama un elettricista. Il differenziale (alias 
salvavita), non può proteggere da tutti i guasti possibili nell'impianto. 
Deve essere abbinato ad una protezione magnetotermica (e non è detto che il 
contatore -soprattutto se elettronico- possa svolgere questa funzione) ed 
all'impianto di terra.
Quindi, con l'occasione dell'installazione dell'apparecchio, un occhio 
esperto saprà subito indicarti lo stato del tuo impianto. Cosa che credo tu 
non sappia fare. Ritenendo probabilmente che, con l'installazione del 
differenziale, diventi automaticamente un impianto sicuro.
Comunque l'apparecchio che hai, essendo un differenziale puro (senza 
sganciatore magnetotermico di tipo compatto), non necessita che il neutro 
sia collegato a destra o sinistra. E' indifferente.
Di solito si tiene a destra, ma "ha priorità" rispettare lo stesso lato 
degli altri apparecchi presenti nel quadro. Per agevolare la comprensione 
del cablaggio ed evitare errori a chi intervenisse successivamente.
Il fatto che sui morsetti sia indicato 1/2 e 3/4 sopra e 2/1 e 4/3 sotto, 
significa che entrata ed uscita sono invertibili. Tu però rispetta la regola 
generale di entrare sopra ed uscire sotto.
-- 
Giorgio

 Giorgio


 ancora non l'ho collegato... ;)
A parte che se provi un impianto senza proteggerlo con un differenziale... 
non l'hai provato. Potrebbe anche essere presente una dispersione e niente 
la rileverebbe (con il rischio di mettere in tensione tutte le masse). 
Comunque tra "funziona tutto" e impianto a regola d'arte (che sia conforme 
alle norme è una conseguenza), ci sono in mezzo "un pò" di accorgimenti e di 
verifiche da fare prima della consegna.
Qualche esempio:
-hai verificato se occorrono (ed eventualmente fatto) i collegamenti 
equipotenziali principali e supplementari?
-idem per il collegamento della calza dei cavi tv?
-hai controllato strumentalmente al termine dei lavori che tutti i poli di 
terra siano effettivamente collegati a massa? (può capitare di dimenticare 
un ponte tra qualche scatola di derivazione)
-oppure nel caso di installazione di prese scuko, di non aver invertito il 
collegamento sul polo di terra? (può succedere visto che ogni marca cambia 
la posizione dei morsetti)
-dopo l'installazione del differenziale lo proverai strumentalmente per 
verificare che corrente e tempo di intervento siano corretti?
-hai misurato la resistenza dell'impianto di terra?
-la linea tra contatore (magari elettronico) e quadro di casa necessita di 
protezioni?
-...
Una cosa è fare una modifica all'impianto, aggiungere una presa o qualche 
luce, altra è fare tutto un impianto.
Considera anche il "dettaglio" che la legge impone che debba essere presente 
la dichiarazione di conformità. Nel momento che tu andassi a vendere (o 
affittare), potresti avere problemi.
Ormai il lavoro l'hai fatto. Imho cerca qualcuno che possa rilasciarti una 
dichiarazione di conformità (come se l'avesse fatto lui) o una dichiarazione 
di rispondenza (l'impianto però "doveva" essere già esistente al 27 marzo 
2008...). Adesso, con l'impianto nuovo, e con la "fame" di lavoro che hanno 
in questo periodo alcuni installatori, dovresti riuscire a trovare qualcuno 
disponibile.
Farlo in futuro, nel momento che ti servisse, potrebbe difficile o 
addirittura non fattibile.
Nel frattempo potrebbe cambiare la normativa tecnica di riferimento (se tra 
X anni si dichiarasse che l'impianto è nuovo, per avere la dichiarazione di 
conformità dovrebbe essere conforme alla normativa in vigore al momento), 
oppure l'escamotage della dichiarazione di rispondenza potrebbe essere non 
fattibile. E' un documento che non esisteva con la "vecchia" legge 46/90, è 
stato introdotto con il DM 37/08. Non è detto che in futuro non venga 
eliminata.
Oltre ovviamente al fatto che, visto chi firma questi documenti si assume 
delle responsabilità (... e dichiara il falso), è più facile che lo faccia 
per impianti nuovi anzichè già in esercizio da anni.
-- 
Giorgio