Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Magnetotermico tetrapolare

Mi hanno regalato un magnetotermico, questo:
https://tinyurl.com/y4pxy486
 
 
A che servono 4 poli? ...potevo capire 3 se fosse stato trifase... ma 
questo era montato in un impianto civile per quanto ne so.
 
Posso utilizzarlo nell'impianto di casa?
E' abbinato al suo differenziale, anche esso a 4 poli e 30mA...

 questo era montato in un impianto civile per quanto ne so.
 
3 fasi + terra
 
-- 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai se arrivi a casa! :-D
 

 
 
No, la terra e' un altro filo a parte e non passa nel magnetotermico

 
Spesso con la trifase c'č anche il neutro, per poter ricavare i
 soliti 230 v. In tal caso si usano le spine pentapolari: 3fasi,
 neutro, terra. Quello in tal caso interrompe le 3fasi ed il
 neutro. 
-- 


è il mio cervello che pensa una cosa e poi comanda le dita a scrivere 
altro... in effetti è il neutro :-)
 
sorry!


   neutro.
 
Posso usarlo anche se non ho la trifase? Come mi collego?


in questo interruttore non c'è un polo dedicato al neutro, quindi puoi 
usare 2 poli qualsiasi dei 4 presenti.
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast.
www.avast.com
 

 Posso usarlo anche se non ho la trifase?
 
Qui passo, non lo so se ci siano impedimenti in quanto a 
funzionamento/normative ecc.

 funzionamento/normative ecc.
 
A parte le normative (lo userei in garage, per sezionare le prese del 
banco lavoro), mi chiedevo se funzionera' (se sgancia quando serve)...
 
... in particolare il salvavita a lui collegato (anche lui a 4 fili)


Nel magnetotermico indicato il sovraccarico in uno qualsiasi dei poli 
provoca lo sgancio.
Nel differenziale si deve vedere se ci sono posizioni obbligate per il 
neutro.
Puoi postare il modello del differenziale?


 E' abbinato al suo differenziale, anche esso a 4 poli e 30mA...
 
Cosa significa "abbinato" ? (la risposta dipende)
 

 Puoi postare il modello del differenziale?
 
Si il differenziale ha il Neutro a destra. Il modello e' questo: 
https://tinyurl.com/5f9mn4ye
 
 
 
 

 
Abbinato: montato insieme, abbracciato, tutt'uno.
Il differenziale e' questo: 
https://tinyurl.com/5f9mn4ye
 


Ho sbagliato modello, e' questo:
https://tinyurl.com/ypcwsdcv
 
 
 

 
https://tinyurl.com/5f9mn4ye
 
 
Non mi convince, ha la corrente da 1 A, quelli per uso casalingo hanno 
30 mA.


Quindi devi usare il polo di destra per il neutro e uno qualsiasi degli 
altri poli per la fase.
Il tutto funzionerà perfettamente.


Il 04/05/2023 20:24, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

lista nera off
 
Se non ci capisci una sega evita almeno le domande sceme.
 
lista nera on


neutro.
 
perche' dovrebbe esserci una posizione obbligata per il neutro ?
 
 

Piuttosto, dice:
"Sezione minima con cavo flessibile: 6 mm²"
Un cavo più sottile sarà opportuno ripiegarlo per poterlo
 stringere bene.
 
 
 
-- 

 lista nera on
 
Senta deficiente (deficiente perche' ha questo bisogno
impellente di segnalare l'inserimento dell'interlocutore
nella lista nera urbi et orbi, ma in realta' legge con
avidita', per usare l'occasione di segnalare il
trattamento fatto - da zelante ballila fascista - e nel
frangente porgere un insulto), dalle domande da niubbo
dell'OP non ero sicuro che lui intendesse l'abbinamento
meccanico piuttosto quello della dazione.
 

Il 04/05/2023 14:20, Ulx ha scritto:

anche io li ho usati, su consiglio di un elettricista però impegnando 
tutti e quattro i contatti collegandoli in serie (ovviamente a gruppi di 
due)
qualcuno smentisce o conferma?

 
 
la serie non è necessaria, e nel caso del differenziale ne abbassa
 la soglia.
Sia magnetotermico sia differenziale intervengono usando 2 soli
 poli su 4, e, a meno di magnetotermici particolari, quale coppia
 si usa dei 4 poli è indifferente.
 
-- 
non firmo niente