Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione caldaia riscaldamento

Non sarebbe proprio fai da te, non si può fare...
 
Fino ad oggi e da molti anni ho avuto caldaie di marca Ferroli e l'ho 
trovata anche in casa di mio figlio.
Ne sono rimasto abbastanza soddisfatto, sopratutto il servizio 
assistenza qui in zona è buono.
La caldaia di mio figlio, molto vecchia, ha perdite di pressione 
abbastanza rapide. Dopo la visita dell'assistenza (vaso di espansione a 
posto, nessuna perdita visibile)
Mi sono convinto che è tempo di sostituirla.
 
La ditta che mi fa assistenza sostiene che le Ferroli sono scadute come 
qualità e danno problemi. Mi propone una Radiant RBS24, installata 
collaudata ecc. ecc. 1485 €...
 
Premesso che ho buona opinione della ditta e non vorrei cambiarla, 
qualcuno ha esperienza di questa caldaia?
 
 
Paolo

Mi sono convinto che è tempo di sostituirla.
 
Se la perdita di pressione e' dovuta a pualche perdita nel resto
dell'impianto, sostituendo la caldaia non risolverai il problema.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Quoto, prima bisogna capire dove finisce l'acqua poi si passa alla analisi economica del guasto.
 
Giulia
 


è quello che hanno fatto a mia zia
 
perdite di pressione , dicevano che era la caldaia
 
cambiata con una "seminuova" ( a cui evidentemente avevano fatto lo 
stesso "servizietto" ;-) :-( ... )
 
la 'nuova' ancora aveva perdite di pressione repentine
 
SOLO ALLORA ... " si sono accorti" di una perdita nel corridoio ... a 
distanza di due settimane dall'installazione della nuova  , dopo "mesi e 
mesi" che anche la vecchia caldaia aveva problemi ... : hanno mandato la 
nuova con la pressioen "a palla" per far evidenziare SOLO ALLORA il 
problema ...
 
e mia zia ha dovuto fare i lavori in casa ... DOPO aver sostituito 
***inutilmente*** la caldaia


e "stavano tentando" di fare anche con me
 
la mia andò "in blocco", pochi ani fa , lo stesso codice di errore, il 
ragazzo venne , profonda pulizia e la caldaia ripartì
 
questo tecnico AUTORIZZATO , IN 10 SECONDI NETTI ( peggio di un cambio 
ruote di formula uno ...)
 
sentenziò che era "la scheda" guasta, alle mie richieste di 
delucidazioni "ma ne volete sapere più di me che lo faccio per lavoro 
?!?!" ...
 
come unos tupido gli lasciai portar via la vecchia scheda per verificare 
se la trovava "di seconda mano"
 
alla telefonata che non l'aveva trovata ed alla sua proposta di una 
caldaia seminuova
 
mi imposi e mi feci riportare la vecchia
 
per una settiana non ebbi coraggio di rimontarla per 'paura' di 
verificare che l'avesse potuta sostituire con una DAVVERO rotta ( sono a 
napoli ;-) :-( ...)
 
la rimontai ... la caldaia ripartì senza colpo ferire e funziona 
***DA*TRE*ANNI*** senza problema alcuno
 
evidentemente il fermo di uan settimana fece 'sbloccare' la "valvola a 
tre" che c'è nelle caldaie che forse aveva avuto qualche tentennamento e 
non faceva partire la caldaia ( mia madre ha la brutta abitudine di 
"aprire e chiudere" la "chiave terrestre" ( rubinetto principale), e 
qunddo si apre si sente la PRESIONE far avere un sobbalzo ai tubi della 
caldaia ... forse questi sbalzi di pressione avevano fatto 'incagliare 
la caldaia ....


Forse la perdita deriva da un disaeratore automatico ("jolly") messo sul 
distributore in soffitta. Macchie nei muri e tracce di calcare sui 
termosifoni non se ne vedono... vedo un po' di calcare sullo sfiato del 
jolly in questione...
Il resto dell'impianto è in tubo di rame, le perdite nel muro dovrebbero 
essere improbabili...
 
Il jolly lo cambio subito...
 
La caldaia impiega una settimana per perdere pressione, quindi quasi 
certamente non è un buco nello scambiatore...
 
Però l'impianto è di tipo vecchio, con radiatori calcolati per lavorare 
ad alta temperatura, una caldaia a condensazione sarebbe sprecata, 
perché comunque dovrei tenere la mandata alta, oppure stare al freddo....
La caldaia è vecchiotta, ora è l'ultima occasione di fare il cambio a un 
costo contenuto... sono comunque dubbioso...
 
Paolo


Vedi risposta data a Giulia...
 
Paolo


Mi inserisco per un consiglio: si puo' usare in una caldaia la Fluoresceina ( vedi es. 
https://www.trotec24.it/misuratori/ricerca-perdite/accessori-ricerca-perdite/fluoresceina-100-g.html
 )? Potrebbe essere un'idea a poco costo. Grazie, Piero

 qualcuno ha esperienza di questa caldaia?
 
 
come ti hanno detto, il problema non è nella caldaia ma nell'impianto, s 
enon lo risolvi la caldia non farà nulla di diverso dalla vecchia
 
la ferroli (ora anche FER) è rimasta un po' al palo rispetto agli altri 
produttori, intendiamoci sono grandi caldaie lavoratrici, dall'ottimo 
rapporto qualità prezzo, però sono rimaste un po' indietro come versatilità
 
a mio avviso se ti sei trovato bene con il marchio e con l'assistenza 
restaci
 
se vuoi cambiare allora prendi una baxi o una immergas
 
la radiant per la mia esperienza da solo problemi, è una piccola 
dittarella marchigiana mi pare, allora molto meglio ferroli
 
ora le caldaie a condensazione hanno anche il modello per sostutuzione 
di impianto quindi tarate per lavorare ad alte temperature, ma nulla 
vieta che te possa comprarne una tradizionale (specie se hai scarico a 
tetto) infatti, non si possono più produrre ma si possono vendere le scorte
 
io cmq ora che è seconda metà del 2016 comrperei solo condensazione
 

 Radiant RBS24, installata collaudata ecc. ecc. 1485 €..
 
la caldaia indicata costa circa 600 eu, 300 di installazione (presumo 
senza opere murarie cioè con i flessibili) e stiamo a 1000, poi avrai 
trasporto e smaltimento, mettiamo anche la realizazione di uno scarico 
condensa, diciamo che 100 /200 euro possono scontarlo

 la caldaia indicata costa circa 600 eu
 
La RBS24 e' a camera stagna, non costa 600 euri.
 
(te lo dico con certezza perche' l'ha presa da poco un amico che l'ha 
cambiata con una vecchia Radiant di 20 anni fa che era arrivata e voleva 
fermamente rimanere su quel marchio perche' a detta sua si era trovato 
bene, l'ho aiutato a cercare in rete e l'ho trovata al minor prezzo in 
rete a 700 euro, ma compreso kit fumi; al negozio a quel prezzo, gli 
davano la versione a camera aperta...)
 
Io l'ho vista dentro quando gli e' arrivata, ero molto scettico, ma 
sinceramente a me non pare abbia molto da invidiare a caldaie di marchi 
piu prestigiosi. Componenti in ottone e acciao dove serve, dimensionata 
bene, circolatore giusto, calotta stagna fatta come si deve, e i 
materiali mi sembrano buoni, l'elettronica e' molto semplice, nel 
complesso otima impressione anche perche ormai le caldaie a metano 
tradizionali con queste potenze sono cose talmente standard e rodate, 
che e' difficilmente farle proprio male.
 
Sara' una piccola ditta marchigiana (mi pare siano di Pesaro Urbino), ma 
come oggettino 100% italiano non mi e' sembrato malvagio, parlo 
soprattutto come rapporto qualita'/prezzo.
 
Ovviamente parlo solo di quello che ho visto con i miei occhi, magari i 
modelli a condensazione (che effettivamente sono un po' piu' complessi e 
delicati) non sono cosi', non lo so.
 
Per l'assistenza, pezzi e via dicendo, il mio amico ha detto su Roma ci 
sono almeno 10 CAT, hanno pezzi e ricambi, tutto. Io il marchio Radiant 
manco lo conoscevo, invece ho scoperto poi in rete che esistono da piu' 
di 50 anni.
 
La caldaia gliela montano la settimana prossima, magari se interessa vi 
faro' sapere a collaudo effettuato...
 
-- 
BArrYZ
 

 qualcuno ha esperienza di questa caldaia?
 
Leggi il post che ho scritto poco prima in merito.
 
-- 
BArrYZ
 

 come oggettino 100% italiano non mi e' sembrato malvagio
 
purtroppo il 100% italiano ora come ora non ha molto senso, parlando in 
generale, esistono prodotti asiatici che sono migliori dei nostri e 
molto del 100% italiano di fatto è un assemblato in italia
 
ma queste son cose che sai meglio di me