Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Diametro rame cavo elettrico

Un saluto a tutti.
In casa dove ho la normale 220, mi trovo 32 m di cavo trifase con tanto 
di prese IP 67 alle estremità. Non so da dove venga, ma mi servirebbe 
per collegare delle pompe in un pozzo e 30 m. è la unghezza giusta. E' 
possibile risalire al diametro dei singoli conduttori di rame sapendo 
che quello esterno è 14 mm?

 In casa dove ho la normale 220, mi trovo 32 m di cavo trifase con tanto di prese IP 67 
 
Le prese ip67 si smontano facilmente dando la possibilita' di vedere come sono i conduttori.
 
Giulia
 

 IP 67
 
Intendo IEC309 , perche ip67 e' solo la classe di impermeabilita'.

 ha scritto:

Cerca una sigla lungo il cavo, i cavi industriali in genere sono
 marcati
 
-- 
non firmo niente !


Una pompa 220? Usa tutti i conduttori, anche 2 per 1 fase, e non porti
tante domande che va bene! Ho collegato trapani da 1,2 kW con 2
doppini telefonici da 100m per fare fori su pietra nel bosco dietro
casa!


Secondo me con quel diametro è un FROR 5G4, quindi hai 4 conduttori + terra sez.4.


Grazie, al momento sono in un altra città proverò quando rientro, 
intanto mi informo meglio.


Ho trovato queste sigle:
 
general cavi     ecoflex    CEI 20-52 CEI 20-22      FROR 450/750 V
5C4  0796/05
 
non c'è ne è una che abbia qualche significato per me.
 

 non c'è ne è una che abbia qualche significato per me.
 
5c4  scommetto indica 5 fili da 4mmq
 
 
 
-- 
bed  & breakfast & my IPAD

non c'è ne è una che abbia qualche significato per me.
 
:-)
per te non hanno significato, ma qualcuno ti aveva gia' dato la soluzione 
senza nemmeno sapere la sigla.
 
il 5C4 dovrebbe essere un 5G4, cioe' 5 fili, uno e' la terra, da 4mmq 
 


La differenza tra chi sa e chi no. :-)
E' per questo che chiedo qui.
 
Quindi una pompa da 5 CV 220 V la posso collegare? Non c'è rischio di 
surriscaldamento?
Grazie.

 ha scritto:

Il filo singolo sarebbe sottodimensionato, anche se di poco, se la
 pompa è monofase metti i fili in parallelo a coppie (anche questo
 te lo hanno già suggerito) e sei a posto.
Sulla targhetta del motore dovrebbe anche essere indicata la
 corrente nominale, puoi dircela ?



Ricordo 4500 W ma ora non ho modo di vedere

 >> surriscaldamento? 
 
Tranquillo, con 32m e sez.4, con 5kW e 230V sei a meno del 3% di caduta di tensione.

Una simulazione con AutoCAD mostra che in 14mm di diametro ci
 vanno giusti giusti 5 cavi da 4mmq (d. 2,2mm) con un d. esterno
 di 4mm e una guaina esterna spessa 1,5mm, lasciando un vuoto
 centrale d. 2.8mm.
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://goo.gl/522kv4
 

 
Mi fa impressione come riuscite a scoprire dei dati per me misteriosi da 
poche e vaghe notizie.
Grazie ancora!


Mi hai detto prolunga con prese industriali (quindi ho immaginato un comune cavo PVC di tipo FROR); trifase: quindi 4 conduttori + terra; circa 14mm di diametro esterno: ho aperto il primo catalogo di cavi che avevo sottomano (coi cavi ci lavoro) ed è uscito un sez.4.


Per curiosità con la corrente trifase 380 V per cui fu costruito quanti 
Watt possono passare in un cavo simile?

 Watt possono passare in un cavo simile?
 
Essendo trifase bisogna vedere anche il cos phi e se il collegamento è a stella o a triangolo. Potresti arrivare nella migliore delle ipotesi a circa 40kW, nella peggiore delle ipotesi circa la metà.


Interessante come il collegamento adatto in sostanza permetta di 
risparmiare metà della spesa su un cavo. Non chiedo nemmeno cosa sia il 
cos phi e il collegamento  stella.  :-)

Il cos-fi è il fattore di potenza: una volta, quando c'era solo il
 problema dei carichi induttivi, si poteva parlare semplicemente
 del coseno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente;
 ormai, con tutti i regolatori a commutazione che ci sono ovunque,
 il discorso è più complesso e si parla più genericamente di
 fattore di potenza.


 
?
cosfi o fattore di potenza è solo un modo diverso di chiamare la stessa 
cosa,
cosa ci fosse un tempo di diverso da adesso nulla centra
con il chiamare un parametro in elettrotecnica.
Diciamo che più sfasamento c'è (cos fi più basso) più corrente
nel circuito passa a parità di potenza attiva in gioco (che è poi quella 
che si paga), per questo motivo i gestori della rete tendono a mettere 
sanzioni se le grosse aziende prelevano con cosfi sotto 0.9 perchè tanta 
corrente non renumerata gli procura solo fastidi e perdite.
 
 
 

Un carico non lineare non produce solamente uno sfasamento fra
 tensione e corrente.
