Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Trasformatore di isolamento per impianto giardino

Qualcuno usa, ha usato, o intendera' usare, un trasformatore di 
isolamento per l'impianto in giardino, e ha consigli o...sconsigli, da 
fornire in merito?
 
Si tratta di alimentare robe standard, illuminazione, tagliaerba, ecc...
Il carico piu' grande e' attualmente la taglierba elettrica, da 1.3kVW, 
ma appena si guasta verra' sostituita con una a batteria.
Quindi nel futuro rimarranno solo "servizi", al massimo, da attaccarci 
un tassellatore per fare un buco al muro.
 
 
 
sandro

sandro ha scritto:

perchè ci vuoi mettere un trasf. d'isolamento?
 

sandro scriveva il 11/08/2020 :

considera che spannometricamente un trafo ds'isolamento ti "tassa"
fino al 10% della potenza nominale, per la potenza indicata pesano
20-30Kg, grandi come un fornetto e spesso vanno ventilati:
 
(vedi pagina 6) 
http://www.varat.it/prodotti/cat/Monofase.pdf
 
 
il tutto per un costo medio di 250-300 euro, piu iva ovviamente.


Diverse questioni, che convergerebbero su una soluzione.
 
Innanzitutto, leggendo in giro vedo che e' previsto, un certo ricorso a 
questa soluzione, a prescindere.
In giardino l'acqua e' d'uso comune, per innaffiare, per lavare robe, 
insomma, un mezzo pantano in terra puo' capitare facilmente.
 
 
Il fatto e' che sembra inizi a cedere qualche isolamento. Nemmeno ne 
sono sicuro pero', perche' coi miei strumenti non rilevo questa 
corrente, che dev'essere davvero piccola.
Descrivo l'unico difetto, non costante ma saltuario: quando piove molto, 
oppure dopo una annaffiatura importante, ad impianto di illuminazione 
spento, una delle lampade dei 4 lampioncini si mette a lampeggiare 
(dapprima lentamente eppoi sempre piu' forte e velocemente) e, dopo 
qualche secondo, scatta il differenziale del giardino.
 
Con le vecchie lampade a scarica non succedeva, con quelle alogene men 
che mai. E' infatti sufficiente lasciarle accese, per impedire lo 
sgancio differenziale.
 
Ora, considerato che non riesco a misurare questa corrente, la mia 
deduzione e' che a queste maledette led sia sufficiente il transito di 
un singolo elettrone, per eccitarsi, e che il differenziale non scatta 
tanto perche' c'e' una dispersione quanto piuttosto perche' il lampeggio 
spazientisce lo sganciatore.
 
Se cosi' fosse davvero, la ricerca di una eventuale dispersione sarebbe 
peggio della caccia alle streghe che gia' e' normalmente...come la fermo 
una disperzione immisurabile, in un impianto da esterno...?
 
 
Considerando che non esiste di comprare una motozappa per arare tutto e 
andare a controllare quel che sta sottoterra (che poi anche rifacendo 
tutto si rischia che un maledetto LED trovi comunque un elettrone 
disponibile...), ipotizzavo l'uso di un trasformatore di isolamento per 
bilanciare la corrente differenziale, e avere a questo punto anche la 
protezione di conseguenza.
 
Immaginavo un prodotto simile:
https://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-di-sicurezza/1237383/
 
 
 
 
sandro

sandro ha scritto:

quindi con un trasf. d'isolamento eviteresti che ti scatti il differenziale,
ma il problema dei lampioncini dovrebbe rimanere, s'è causato da un
basso isolamento della linea di alimentazione...bisognerebbe fare
delle prove,magari con 2 trasf. 220/24 -> 24/220
io rifarei l'impianto di alimentazione, ma in maniera che sia compatibile
e sicuro con il luogo aperto e soggetto a pioggia,in alternativa ti vai
a spendere diverse centinaia di euro.
 

 a spendere diverse centinaia di euro.
 
L'impianto e' "sicuro", nel senso che ci sono poche cose in croce. Il 
problema e' che sta sottoterra...senno' avrei gia' iniziato il lavoro... :(
 
 
 
sandro

 sandro
 
 
Se ci sono dispersioni verso terra avrai comunque un passaggio di 
corrente ma senza protezione, sia per la linea che per eventuali 
contatti accidentali.
Quando si usa un trasformatore di isolamento è obbligatorio interporre 
delle segnalazioni che indichino quando una linea va a terra, per 
evitare i rischi di cui sopra.
 
leggi da pagina 64
 
https://www.slideshare.net/PasqualeBalestra/3-impianti-elettrici
 
 
Lo so che è una rogna ma altrimenti ti tocca fare tutto nuovo.
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 Lo so che è una rogna ma altrimenti ti tocca fare tutto nuovo.
 
Conosco il principio di protezione dei trasformatori di isolamento e 
circuiti ausiliari annessi, e non ho nemmeno preso in considerazione, di 
comprare un banale trasformatore 1:1, ottima e facile soluzione da 
50euri... ;)
 
 
 
sandro