Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale che salta dopo fulmine

Buongiorno,
chiedo qui perche' mi hanno detto
che c'e' gente competente.
Allora sabato scorso c'e' stato un forte temporale
ed un fulmine si e' scaricato su una gru a 50 mt da casa.
La corrente non e' saltata, mentre invece e' saltata
ad altre abitazioni vicino alla mia.
Pero' da lunedi', sporadicamente, circa 2-3 volte al giorno
il differenziale salta senza motivo apparente.
La cosa succede anche ad altre abitazioni vicino alla nostra,
mentre altri non lamentano nessun problema.
Cosa si fa in questi casi?
Chiamare un elettricista lo so, ed infatti ho
gia' l'appuntamento fra qualche giorno,
ma nel frattempo c'e' qualcosa che potrei indagare io,
oppure potrebbe essere di competenza dell'ENEL?
grazie anticipate.
 
 


Per le scariche atmosferiche, hai pensato ad un differenziale a riarmo automatico?
 
 
Giovanni

 grazie anticipate.
 
Probabilmente il differenziale si è danneggiato. Quando un fulmine tocca
terra innalza il potenziale della terra in un'area abbastanza estesa e
in tempi rapidissimi. Se l'appoggio di terra del neutro della cabina di
distribuzione è molto distante, tra terra e fase-neutro viene ad
instaurarsi una tensione molto elevata: anche qualche kV. In queste
condizioni i condensatori di filtro di tutti gli elettrodomestici con la
terra nella spina sono percorsi da una corrente molto intensa:
i(t)=C*dV/dt C è molto piccolo, ma la variazione dV/dt è enorme.
 
Questa legnata una tantum può danneggiare i differenziali.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

Il 17/07/2013, gio_46 ha detto :

No davvero, mi sembra un rimedio peggiore del male.
 
 

 Questa legnata una tantum puï¿œ danneggiare i differenziali.
 
Magari fosse questo!
Con poche decine di euro magari me la cavo.
Grazie.
 
 


Ancora non ti è mai capitato di stare fuori di casa per diversi giorni e al ritorno trovare tutto scongelato, vero?:-)
 
 
Giovanni

 No davvero, mi sembra un rimedio peggiore del male.
 
Perch�?
 
 

 Grazie.
 
Piï¿œ la chiamata dell'elettricista, piï¿œ manodopera...
 
Prima dell'arrivo dell'elettricista potresti provare anche a sezionare
un pezzo dell'impianto per volta mentre sei fuori casa per ore (lavoro)
e vedere se al rientro il differenziale ï¿œ su o giï¿œ. Se ï¿œ su, hai
individuato la parte dell'impianto che dï¿œ problemi. Se, finito il giro,
lo trovi sempre e comunque giï¿œ, credo che il colpevole possa essere lui.
 
Sospetterei anche di apparecchi che montano VDR verso terra al loro
interno come UPS, ciabatte protette, inverter fotovoltaici. Se hai uno
di questi apparecchi, proverei a scollegarlo anche prima di fare le
prove di cui sopra.


 Perché?
 
Perche' bisogna trovare la causa, mica girarci attorno
cazzo, ha ragione, ma siete tutti dei geni su questo NG?
 
E' come quello che si rompe una gamba ed invece di andare
a farsela ingessare e curare decide di camminare per tutta
la vita con il bastone, ma che cazzo di soluzione e'.
 
 

 cazzo, ha ragione, ma siete tutti dei geni su questo NG?
 
Adesso ho capito cosa voleva dire Sereno. In effetti ha ragione.
 
Grazie per l'aiuto incoraggiante e gentile. :-)
 
 

 prove di cui sopra.
 
Avevo pensato più o meno la stessa cosa.
Il fulmine che con il suo fronte ripido danneggia qualche 
apparecchiatura senza romperla definitivamente.
L'isolamento verso massa viene compromesso e magari si verifica una 
situazione al limite dello scatto del differenziale.
 
Per scoprire quale sia l'elemento debole occorre isolare le varie utenze 
e procedere per tentativi successivi.
 
Le utenze maggiormente sensibili a questo tipo di guasti dovrebbero 
essere quelle con una discreta componente elettronica a bordo.
 
In tutto questo non avevo considerato che lo stesso differenziale 
potesse essere causa stessa del guasto, ma ci sta.
 
In bocca al lupo, i guasti sporadici sono i più rognos da individuare.
 
Michele

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.8c827dd7fb...@gmail.com...


 No davvero, mi sembra un rimedio peggiore del male.
 
magari per le scariche atmosferiche forse si ma per tutto il resto forse ï¿œ 
una buona idea
 

 in questo caso sostituire il differenziale non cambierebbe nulla.
 
Curiositï¿œ:
cosa potrebbe essere che si sia guastato a monte del differenziale che 
faccia saltare il differenziale stesso, e perchï¿œ?
 
Michele

 è una buona idea
 
Son quelli che a Genova si chiaman: Tapulli; il mondo n'è pieno.
 
Sono delle pezze che rimediano alla meglio ad un problema NON risolto 
... e magari creano altri problemi.
 
Ad esempio, a lungo andare il continuo attacca stacca di apparecchiature 
potrebbe ridurne la vita. Mi riferisco a quegli oggetti elettronici di 
cui la casa è ormai piena, che soffrono le riaccensioni.
 
E' di gran lunga preferibile sbattersi un po' di più e risolvere il 
problema alla radice.
 
Certo, se poi non si riesce proprio a trovare la causa del problema, 
allora il tapullo diventa un rimedio accettabile.
 
Michele
 
 

 faccia saltare il differenziale stesso, e perchè?
 
bisogna vedere quali apparecchiature ENEL ha in cabina che possono guastarsi 
e dare problemi...
 
inoltre potrebbe NON essere colpa di ENEL ma di un altro utente magari una 
industria che ha un impianto che emette disturbi sulla linea pubblica.
 
che è il caso di un mio cliente che ha un impianto che spara armoniche nella 
rete e da problemi a se stesso (e ad altri) però non vogliono fare nulla.
 
ciao.
 
Lo 
 

 nulla.
 
Ok, quindi tu stai parlando di disturbi presenti in rete che possono far 
saltare i differenziali più sensibili. Questo lo posso capire.
 
Ad esempio: il fulmine ha distrutto un sistema di filtraggio o di 
rifasamento ed ora, in zona, circolano molte più armoniche, anche ad 
alta frequenza, di prima.
 
Questo può essere risolto cambiando differenziale con uno meno sensibile 
ai distrubi al pari del differenziale danneggiato.
 
Per capire se è opportuno fare tale "investimento": la prova è la seguente:
staccare TUTTI i carichi presenti a valle del differenziale. Se il 
differenziale scatta è MOLTO probabilmente colpa sua (danneggiato oppure 
troppo sensibile). Soluzione: cambiarlo.
 
La restante probabilità, IMHO remota, è che uno dei cavi o delle prese a 
valle del differenziale abbia parzialmente perso isolamento e faccia 
quindi scattare il differenziale.
 
Poichè l'OP ha parlato che, diversi ma non tutti, gli utenti della zona 
lamentano questo problema, io sono più propenso a pensare che il 
"guasto" risieda nei disturbi esterni e quoindi nel differenziale troppo 
sensibile.
 
A questo punto si potrebbe chiedere a chi non lamenta il distacco del 
differenziale, quale tipo di differenziale usa e metterci uno analogo.
 
Si potrebbe quasi quasi fare una campagna d'indagine tra tutti quelli 
che hanno lo scatto del differenziale e tutti quelli che tale scatto non 
ce l'hanno. :)
 
Michele