Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifoni senza valvola di spurgo

In casa ho molti termosifoni in alluminio, o forse acciaio, (anni '80)
senza valvola di spurgo dell'aria, e senza detentore. Ora, due di
questi sono freddi, segno evidente che c'è qualche bolla d'aria. Ma
come si fa a far uscire l'aria se non c'è una valvola di spurgo
dell'aria? Ho cercato con Google, ma non ho trovato niente. Ho paura a
svitare il vitone esagonale che si trova in alto, dalla parte opposta
alla manoopola. Mi aiutate?
-- 
Cicero®

 ha scritto nel messaggio
news:p1usv018alpgo95js...@4ax.com...


senza valvola di spurgo dell'aria, e senza detentore. Ora, due di
Io sto all'ultimo piano di un condominio, la valvola di spurgo ce l'ho
nel sottotetto e spurga l'impianto intero. Forse e' cosi' anche da te?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio
news:p1usv018alpgo95js...@4ax.com...

Sicuramente è un impianto abbastanza datato e forse un tempo era a
circolazione naturale e in quei periodi usavano in tali impianti non mettere
il detentore(non so il perchè)
Per spurgare l'aria devi chiudere la valvola e allentare la chiavarda
esagonale che collega la valvola al termosifone,fai uscire aria e un po
d'acqua e richiudi,se la valvola è a sx devi allentare dall'alto verso il
basso ,il contrario se la valvola è a dx
mi raccomando ho scritto *allentare* non *svitare* del tutto,è un operazione
abbastanza semplice e dura poco
ciao   edy

I temrosifoni in questione hanno solo un tubo in ingresso ???
Uno in ingresso (in alto) ed uno in uscita (in basso). Dall'altra
parte non c'è né la valvola di spurgo (in alto), né il detentore (in
basso).
-- 
Cicero®

nel sottotetto e spurga l'impianto intero. Forse e' cosi' anche da te?
L'impianto, autonomo, è stato installato su un preesistente
centralizzato. In effetti sul punto più alto in cui passano i tubi (
in un controsoffitto calpestabile) ci sono due grosse valvole di
spurgo. Ma sono posizionate lontano dai due termosifoni in questione.
E poi, gli altri termosifoni funzionano benissimo.
-- 
Cicero®

basso ,il contrario se la valvola è a dx
Ok, ti ringrazio, lo farò domani. 
-- 
Cicero®

 Ok, ti ringrazio, lo farò domani.
Come ulteriore consiglio ti conviene mettere un po' di stracci intorno
alla giunzione (l'ideale è un vecchio polsino da tennis di quelli di
spugna).
In questo modo l'acqua evita di schizzare sulle pareti.
Repo

 ha scritto nel messaggio
news:IeILd.10270$lB4.2...@twister1.libero.it...

Hai ragione, per me la cosa è talmente automatica che ho dimenticato di
scriverla
ciao   edy

spurgo. Ma sono posizionate lontano dai due termosifoni in questione.
in teoria l'impianto dovrebbe essere realizzato in modo che i tubi
abbiano una pendenza che va dalle valvole di spurgo (punto piu' alto)
a calare verso i radiatori.
cosi' che l'aria salga sempre verso le valvole.
pero' evidentemente ci deve essere qualche problema se hai i radiatori
freddi, controlla che l'acqua circoli bene.
ma le valvole di spurgo funzionano?
-- 
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Coloro che sono disposti a farsi togliere alcune liberta' 
essenziali per ottenere un piccolo, temporaneo senso di sicurezza
non meritano ne liberta' ne sicurezza. [B. Franklin]

ma le valvole di spurgo funzionano?
Ehm...leggi il subject...:-))
-- 
Cicero®