Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ho fatto un danno...

Ciao
ho applicato uno scaffale alla parete della cucina e su due metri di
muro ho beccato proprio il punto dove c'e' il tubo di scarico che viene
dal piano superiore...
Ovviamente ora ogni volta che uso molto l'acqua al bagno sopra, ecco il
rigoletto di acqua che esce dal muro della cucina.
Quale e' il miglior modo di intervento? rompo quel pezzetto di muro e
applico una pecetta al tubo? Si tratta dei tubi in plastica (la casa e'
stata costruita dieci anni fa)... quale e' il miglior sistema per
risolvere la questione in modo definitivo? che tipo di colla uso?
Grazie

 Grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

"Francuzzo" ha scritto

E' importante sapere di che tipo e' la plastica utilizzata.
In ogni caso dovresti cercare un pezzo di tubo dello stesso tipo e della 
stessa sezione e ritagliarne un piccolo pezzo a forma di sella ----> "("
Devi poi liberare la parte di muratura attorno al foro, ripulire il tubo 
della polvere e incollare "la sella" o con il tangit (se il tipo di plastica 
e' del tipo a incollare) o con del silicone neutro antimuffa (se e' plastica 
ad innesto).
In tutti e due le situazioni sarebbe utile che la riparazione avvenga in un 
momento della giornata in cui non scorre acqua nella tubazione e con le 
parti da incollare ben pulite ed asciutte.

     ciaofelix:-)
Grande Felix...sintetico e veloce ;)

Il tubo è in PVC, ovvero le colle più comuni disponibili sul mercato
non attaccano, o fanno solo finta di attaccare. In particolare lascia
proprio perdere il silicone che non attacca.
Fai una pezza come ti ha detto Andy ricavandola da un altro segmento di
tubo, e falla bella abbondante, e compra in colorificio o in un
materiali edili il mastice apposito per i tubi in PVC. Ricordati, se ti
danno quello da scaldare, che il PVC quando fuma sta emettendo diossina.

 risolvere la questione in modo definitivo? che tipo di colla uso?
Devi vedere che tipo di plastica e'...
Avendo la casa solo 10 anni secono me e' altamente probabile che non sia pvc
ma PE (molto venduto e' Geberit ) che normalmente e' di colore nero.
Dipende molto dalle zone.. ma ad esempio dalle mie parti (nord) sono circa
20 anni che non si usa piu' il pvc nelle case a favore di questo ottimo
materiale.  (resiste alle martellate.. si salda nei disegni piu'
particolari, e 'elastico, antiincrostante, calpestabile, riparabile)
 Il pvc vedo che talvolta lo usano ancora nel terreno, es. fogne, perche'
costa meno .
Il PE e' un materiale plastico che sia salda per fusione, la riparazione in
casi come il tuo e' facilissima e' di tenuta parti al nuovo pero' e' meglio
se chiami un idraulico pratico di queste saldature.. ci mettera' 10
minuti... se gli fai trovare il tubo messo a nudo..
 Le colle non attaccano su questo materiale... sembra avere l'antiaderenza
del teflon... (preziosa all'interno dei tubi).
Franxo

 non attaccano, o fanno solo finta di attaccare.
Se è davvero PVC (probabile), usa il TANGIT. E' eccezionale.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 costa meno .
Interessante la tua considerazione.
Qui nel centro Italia abbiamo invece seguito il percorso inverso 
abbandonando i tubi geberit pe a favore dei pp ad innesto e del pvc a 
incollaggio.(parlo di piccoli impianti)
A me non piace la saldatura "testa a testa" del pe geberit perche' per 
quanto tu possa preparare bene le parti da unire difficilmente riuscirai ad 
evitare il ricciolo interno...e sui tratti orizzontali questa situazione non 
e' ideale se consideri il fatto che tra la raccorderia del pe non esistono 
le scatole sifonate a pavimento.
E' molto silenzioso e e leggero...ma, imho, scomodo da riparare.
Se il tubo che Francuzzo deve riparare fosse di geberit pe dovrebbe reperire 
una piasta elettrica un modo da poter effetture un intervento a caldo.

se non riesci ad incollarci nulla e il foro č piccolo infilaci una piccola 
vite autofilettante e poi sigilla con altri materiali , metticela in inox 
cosě non arruginisce, vedrai che non perde piů... ciao -al-