Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Monitorare Tensione

Ho dei continui sbalzi di tensione in casa, le luci si abbassano
improvvisamente per qualche secondo, a volte qualche minuto e poi
tornano normali.
Misurando con un tester, in quei momenti, rilevo la tensione anche a
180 volt.
Non parliamo poi dei cali di tensione sotto carico, quando attacco
delle apparecchiature "!affamate" di ampere, nonostante il contatore
da 6Kw non riesco a superare i 4,5 di assorbimento, la tensione scende
bruscamente e più collego carichi più scende.
Esistono apparecchi per tenere sotto controllo la tensione elettrica
erogata dallìENEL ?
Intendo un qualcosa da collegare magari al computer che tenga traccia
della tensione in arrivo e volendo che faccia una spece di grafico.
Per ora ho collegato un tester che mi segnala il minimo e il massimo,
ma vorrei vedere l'andamento durante le 24 ore.
Grazie ovviamente a tutti.
-- 
KaF e Tizi
+
Skipper, Toffee, Yuma, Seta, Mirò e Minou...
http://www.kaffa.it/foto/

 erogata dallìENEL ?
Se non ricordo male si chiamano "voltmetri registratori".
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)
"Le persone si giudicano da come ti trattano
 quando non hanno bisogno di te" (C.G.) 

Dopo dura riflessione, KaF ha scritto :

Esistono, ma non penso che costino poco.
Detto questo la rilevazione tensione va fatta sui morsetti del 
contatore e non nella presa PC.
Se pensi che sia un problema Enel, chiedi l'uscita del tecnico: poserà 
un registratore; se questo rileverà un difetto di tensione cercheranno 
di sitemartela; se non rileverà nulla: pagherai l'uscita del tecnico 
(mi sembra sui 25 euro).
-- 
Marco

Se non ricordo male si chiamano "voltmetri registratori".
Credo di si, solo che costano una paccata....
Mi chiedevo se era possibile smanettare su un qualcosa da collegare al
PC, magari tramite seriale, e un SW che legga la tensione ogni tot e
la registri
A fare il grafico poi ci si mette un attimo....


 erogata dallėENEL ?
Yes! Un ups con presa dati fa esattamente quel lavoro, oltre a salvarti il 
PC :-)
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream" (cit.
Kashmir - Led Zeppelin) 

(mi sembra sui 25 euro).
Ho già chiamato l'enel e pare che verranno a registrare la tensione
per una settimana.
Qualcosa però mi dice che in quella settimana non ci saranno problemi
di fornitura.... 
Ovviamente rileveranno l'abbassamento di tensione dovuto ai carichi,
visto che la linea che mi porta corrente è secondo me ampiamente
sottodimensionata.
Era adatta ad una fornitura di 6KW trifase a 380 Volt, e i furbi hanno
pensato bene di farmi volturare il contratto per una fornitura
monofase.
La sezione dei cavi delle singole fasi, unita alla lunghezza della
tratta, non sono sufficienti a trasportare l'amperaggio richiesto
senza un calo rilevante di tensione.
Mi piacerebbe comunque avere la possibilità di monitorare la tensione
in autonomia, e per questo sto cercando di capire se esiste un
"accrocchio" elettronico da poter utilizzare all'uopo, magari con
l'ausilio di un PC per tenere traccia dei valori, senza spendere una
paccata di euri....


PC :-)
URKA
non ci avevo pensato.
ho 3 UPS dell'APC (SMERT UPS)
uno da 700, uno da 1000 e uno da 2200
Su quello grosso collego il mio PC, con monitor stampanti etc etc
su quello medio il PC della mugliera e sul piccolo i modem ADSL e
l'HUB Wireless.
Hanno "ambetre' " la presa dati, solo che non so se riesco a rilevare
la tensione in ingresso, ma so che posso rilevare le interruzioni di
corrente e da li pilotare l'eventuale spegnimento del PC.
Ora guardo se č possibile leggere il dato della tensione, sarebbe la
cosa + indolore....
-- 
KaF e Tizi
+
Skipper, Toffee, Yuma, Seta, Mirň e Minou...
http://www.kaffa.it/foto/

 salvarti il PC :-)
Toh:
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BK650EI
questo dovrebbe fare quello che cerchi, grazie al software powerchute dato 
in bundle con l'oggetto.


 cosa + indolore....
Con gli Smart UPS puoi eccome, li usavo in azienda dove lavoravo fino ad un 
anno fa :-)
Scaricati il programma Powerchute dal sito dell'UPS e vedrai :-)


Scaricati il programma Powerchute dal sito dell'UPS e vedrai :-)
sto scaricando....
ora guardo se trovo anche un cavo seriale se no lo faccio :-)
Grazie
-- 
KaF e Tizi
+


in bundle con l'oggetto.
TNX...
a proposito.... hai sempre il TL o hai cambiato "cavallo" ?
-- 
KaF e Tizi
+
Skipper, Toffee, Yuma, Seta, Mirņ e Minou...
http://www.kaffa.it/foto/

oppure compri un tester che si possa collegare al pc  tramite seriale
io lo collego al mio notebook tramite seriale/usb come il mio
http://www.uni-trend.com/UT60E.html
 

 a proposito.... hai sempre il TL o hai cambiato "cavallo" ?
Sempre!
Ma lo uso poco ultimamente... Troppo lavoro, niente donna con cui 
condividere i giri (e son stanchino di fare il lupo solitario), e dall'anno 
prossimo l'incognita formigozzo che vuole impedire le euro 0 in Lombardia (e 
io me la giro con un ben peggiore "ecologicissimo" millenove turbo 
diesel...).


Grazie ovviamente a tutti.
Strumenti buoni a prezzi buoni ne esistono parecchi.
Da collegare a una porta seriale ed hanno il software a corredo.
Uso questa serie quotidianamente quando non necessito di precisioni
ottenibili da strumenti da 5 1/2 o 6 1/2 digit.
Ad esempio:
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/it/and/shop/is/IT/and/id/is/01/and/node/is/aeaeaaaaafaa/and/series/is/1.html
ciao ciao Branco

 erogata dallìENEL ?
Sì, ma costano un patrimonio.
Puoi provare con un gruppo di continuità che abbia il software che tiene il
grafico della tensione. Il mio Onlite ha questa funzione.
Ciao
Fabio

il giorno Tue, 14 Nov 2006 21:39:00 +0100, KaF
<kaffa_NOSPAM_@kaffa_NOSPAM_.it> ha scritto:
Rispondo a Tutti....
Grazie dei consigli.
Come consgliato per primo da Gentle, ho risolto scaricando il software
del gruppo di continuità che mi fa i grafici dell'ultima mezz'ora,
ultima ora, ultime 6, 12 e 24 ore.
Se poi non mi accontanto salvo i dati in CSV e faccio il grafico in
excel o similari.
Soluzione economica (già avevo il gruppo di continuità) e precisa.
Ho già archiviato un paio di grafici da sbattere in faccia ai tecnici
ENEL che verranno a fare i fighi con il loro registratore....
oggi ho avuto un minimo di tensione di 181 volt, sotto un carico di
circa 4,5 KW
di + non riesco a prelevare dalla rete, perchè la tensione si abbassa
oltremisura.
Vedremo cosa escogiteranno i volponi per risolvere il problema.
Ancora grazie a tutti


 oltremisura.
Da contratto sono ammesse variazioni del 10%.
181V su 230 nominali č il 21% in meno.
Mi sa che dovranno tirarti un cavo piů grosso dalla cabina a casa...


KaF ha spiegato il 15/11/2006 :

La tensione 181 V misurata nella presa PC non vale nulla. Ti ripeto che 
va misurata all'uscita del contatore.
Devi comunque aver fiducia su chi verrà a farti la verifica.
Mai visto fregare nessuno.
I "volponi", dall'alto delle loro conoscenze, dovranno sostituire il/i 
cavi che arrivano a casa tua con altri di sezione superiore.
-- 
Marco

 A fare il grafico poi ci si mette un attimo....
Comprati un UPS guasto (o uno buono) e poi usa il suo programma di log dove 
memorizza ogni tot
- A e V di entrata e altri dati d'uscita che puoi ignorare tranquillamente
UPS della serie NEO (brand della catena Esprinet) ha un software che lo fa 
gia', altrimenti potresti sfruttare i driver generici di windows e magari 
usare un software per il logging.
-- 
Gigio2k
www.g2kweb.it
mi trovi su --> 
http://www.g2kweb.it/?3099