Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia perde pressione ogni 2-3 settimane

in circa una 20ina di giorni dal manometro su circuit di mandata vedo che
perde circa 0,2 bar; già è la 2a volta che ricarico;
caldaia nuova messa un paio di mesi fa;
 
non so se impianto perdeva anche prima in quanto non so se vecchia caldaia,
mi sembra una sime di quelle enormi con anche accumulo acqua calda aveva la
ricarica impianto automatico;
 
la nuova caldaia è collegata al vecchio impianto con vari tubi in rame
saldati in molti punti ; sembra pero' che non vi siano perdite;
 
che altro puo' essere?
 
l'impianto a freddo è a 1 bar , quando accendo è a 1,8bar
 
 
 

che altro puo' essere?
 
Una perdita da qualche altra parte.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 
"de" <nospam--...@libero.it---nospam> ha scritto nel messaggio 
news:imlllp08ohtb.1144jw44mwz5j$.dlg@40tude.net...

...e, naturalmente, la scala è indicata in millibar su quadrante da 150 mm! 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f09b9b9$0$1379$4faf...@reader2.news.tin.it...

Scherzi a parte...  qualsiasi idraulico SERIO... a fine lavori esegue la 
cosiddetta "Prova Idraulica".
Chiude tutto e "inserisce" una Pompa Manuale ad Alta Pressione.
Pompa... e mette l'impianto in pressione.
Lascia in pressione per uno o più giorni e "controlla" su un manometro di 
PRECISIONE l'eventuale caduta di pressione.
Logico che sarebbe indice di "perdita" o "trafilamento"!
E mò?
 
 
 


 
viao, prova ad esaminare, se hai i termoarredi radiatori... come
gira l'acqua , se bene o male.. ascolta il caldo non devono esserci
bolle aria nell'impianto... se girano e ti si sblocca una parte
improvvisamente , degli elementi, poi passando per il de areatore,
ti cala la pressione... magari stessa cosa... dell'avvio ... se la
hai appena cambiata... ti han tolto l'aria.. ma magari si ferma
da qualche parte, non te ne accorgi... carichi acqua.. rimetti
a 1 ... ti sfiata da sola.. scendi a 0.8 e non ti parte ne sanitaria
ne riscaldamento
 
per cui controlla....
 
valvola e dententore ( mi č esplosa un valvola il mese scorso ...
controlla lo stato... calcare , colore, polvere... si sa mai,,,
magari gocciola qualcosa dalle valvole )
 
controlla i collegamenti detentori valvole al termosifone
e la chiusura elementi, se hai valvola e detentore dalla
stessa parte .
 
controlla la valvola di sfiato, che non perda, non dalla parte
del cappuccio bianco, ma dalla parte che esce dal calorifero,
controlla gocciolamento, calcare, segni....
 
INFINE CONTROLLA IL CALORE... SE TROVI UNO O DUE RADIARTORI
CHE SON CON DENTRO L'ARIA, ALLRA č LO SFIATO BLOCCATO...
CHE PER CASO, A VOLTE SFIATA E TI FA CROLLARE LA PRESSIONE.
SE SONO I CALORIFERI... NELLA PARTE DELLO SFIATO, HAI DUE
CHANCES, O SVUOTI E CAMBI LO SFIATATORE... OPPURE NON SVUOTI
E PROVI AD ALLENTARE IL COLLEGAMENTO CHE DALLA VALVOLA
PASSA NEL RADIATORE... TI ESCE UN MISCO SPRUZZO E PARTE DA
QUELLO... IL RICIRCOLO
 
CIAO
 
MARIO

 caldaia nuova messa un paio di mesi fa;
 
Io avevo un problema simile ma perdeva molto di più. Alla fine erano le 
valvole dei termosifoni (abbastanza vecchie) che l'idraulico mi ha 
sostituito, anche se mi sono sempre chiesto: se un rubinetto perde mica 
è da buttare, basta cambiare la guarnizione di solito...
 
Comunque nel tuo caso potrebbe essere qualsiasi raccordo stretto male, 
anche tra tubi e valvole, o nella caldaia stessa. Una volta per esempio 
mi è capitato che il tecnico frettoloso avesse stretto male un dado 
dello scambiatore, si vedeva bene la strisciolina di calcare.
Insomma devi andare per esclusione, con pazienza.

 mica è da buttare, basta cambiare la guarnizione di solito...
 
Pure un cotton-fiocc quando si sborca mica è da buttare, basta cambiare il 
cotone... o_O 
 
 

 cotone... o_O
 
Anche col.... preservativo...
Basta "sostituire"..... l'uccello!
 
 

 cotone... o_O 
 
Si ma un cotton fiocc non costa come una valvola, le cui parti 
metalliche dovrebbero essere non dico eterne ma quasi... dici che è 
tanto complicato farle in modo da dover sostituire solo le parti 
deperibili?
O forse non conviene...

 
"transalp" <tran...@no.spam> ha scritto nel messaggio 
news:jecmhh$ad3$1...@speranza.aioe.org...

Generalmente i rubinetti o valvole utilizzati su impianti di riscaldamento 
sono ad otturatore oppure a Tenuta Metallica (ottone su ottone o inox su 
inox).
Sono costruiti, montati e collaudati uno per uno su macchine automatiche 
senza intervento umano.
SOLO il tempo di "pulirlo" per smontarlo COSTA più di buttarlo!
Se la Tenuta è Metallica... Rettificarla o Spianarla o Lapparla sarà 
pressoché impossibile da fare senza una adeguata attrezzatura specifica per 
ogni modello di valvola.
Ergo...  Sostituzione. 
 
 


ho avuto il tuo stesso problema, avevo il livello del sale 
dell'addolcitore sotto il livello giusto e tutti i giorni dovevo 
caricare... non mi chiedere perchè, ma da quando l'ho messo a livello 
tutto è andato a posto, da un mese non lo sto piu toccando...
Ciao
Alberto


scusa ma in che punto dell'impianto è posizionato l'addolcitore?
non capisco come possa incidere sul circuito termico dei radiatori
a parte di come poi sia o no riempito;
 
 
 
 

Il 08/01/2012, de ha detto :

Questo sbalzo di pressione non e' normale (di solito e'
0,2 0,3) quindi questo e' dovuto al polmone di compensazione
che potrebbe essere scarico di aria (piccola perdita).
Il fatto invece che tu debba ricaricare l'impianto puo' essere
dovuto ad una sola cosa: perdita. Devi trovarla, se e' nei muri
son solo cazzi.
Puo' essere piccola, un bicchiere d'acqua ti abassa di o,1 la 
pressione,
a spanne ovviamente.
 
 

Il 08/01/2012 16:36, de ha scritto:

che intervenga la valvola di sicurezza che scarica l'acqua?
 

 a spanne ovviamente.
 
non vorrei che la precedente lavorava su 1,2 e non perdeva e ora questa a
1,8 in qualche punto va a perdere o a causa del fatto di avere vecchi tubi
in ferro (per una parte dell'impianto) la pressione più alta possa
fuoriscire da qualche parte;
 
 
 
 
 
 
 
 

 che intervenga la valvola di sicurezza che scarica l'acqua?
 
dovrebbe scattare a 3 o sbaglio?
per controllre vista la pca fuoriuscita posso vedere se bagnata la zona ;
ad occhio a terra caldaia nient ma potrebbe comunque esservi qualcosa

Il 08/01/2012 16:36, de ha scritto:

vaso d'espansione
controllare e ricaricare
 
 
 
 
 
 

 ad occhio a terra caldaia nient ma potrebbe comunque esservi qualcosa
 
se il vaso d'espansione è carico la pressione salirebbe solo di 
qualche decimo
 
se il vaso è scarico o rotto, l'acqua, aumentando di volume per l'alta 
temperatura, non ha più il posto fisico per starci e da qualche parte 
se ne deve andare...
poi tu vedi che (raffreddandosi) cala la pressione e automaticamente o 
mualmente viene aggiunta acqua ed incomincia il circolo vizioso
 
 
 
 
 
 
 
 

 controllare e ricaricare
 
come si fa?
 
una domanda:
in fase di installazione idraulico doveva fare qualche operazione
particolare su tale vaso?
 
che io ricordi non ha fatto niente

 a parte di come poi sia o no riempito;
 
è proprio sull'entrata dell'aqqua, credo, posizionato sotto la 
caldaia... guarda non mi chiedere perchè, ma so CON ASSOLUTA certezza 
che è cosi...
Ciao