Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ups e differenziale e magnetitermico.

Ciao a tutti,
ho un ups dalla Apc da 1 kw.
Secondo voi, per aumentare la sicurezzam converrebbe installare, dopo l'ups, 
un magneto termico e un idfferenziale in
modo che in caso di corto circuito o altro il sistema non sia piu 
alimentato.
Cosa ne pensate? 

Asso wrote:

Ci sono varie scuole di pensiero, io non installerei per nessun motivo
un differenziale a valle, questo per 2 motivi:
- se ho messo l'ups significa che è importante che i carichi non si
spengano di colpo, anche in caso di guasto reale;
- in caso di guasto a terra a valle dell'ups interviene il
differenziale a monte, l'alimentazione delle utenze arriva quindi
dall'inverter creando un sistema IT temporaneo che garantisce la
sicurezza anche in caso di primo guasto a terra.
Il magnetotermico, specialmente se curva C, sono soldi buttati; la
protezione dal sovraccarico di solito è interna all'ups (ad es.
elettronica per l'inverter e fusibile per la linea).
Saluti
Fabio

 alimentato.
E' inutile. Impianto ed ups hanno comunque protezioni sufficienti. Poi 
considera che la potenza di cortocircuito dell'inverter è talmente bassa, 
che in caso di gusto va subito in protezione.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 alimentato.
Un magnetotermico è inutile perchè praticamente tutti gli UPS hanno il
controllo del carico. Se l'uscita va in sovraccarico (e il
cortocircuito lo è) l'UPS spegne l'inverter. Riguardo alla parte
differenziale, dubito che scatti con un circuito disaccoppiato dalla
rete come è lo stadio di uscita di un UPS.

 rete come è lo stadio di uscita di un UPS.
Una sola precisazione: se non viene aggiunto un trasformatore di
isolamento (solitamente è un optional e solo su gruppi grossi), il
differenziale funziona perfettamente anche in caso di guasto a terra
sul secondario, e anche se si tratta di un gruppo a doppia conversione.
Saluti
Fabio

 sul secondario, e anche se si tratta di un gruppo a doppia conversione.
Uhm questo non l'avrei proprio detto (anche se non ne ero certo,
infatti ho scritto "dubito")... però l'inverter dovrebbe comportarsi
esattamente come un trasformatore di isolamento, o mi sto dimenticando
qualcosa?

 qualcosa?
Mi ero interessato dell'argomento alcuni anni fa, quindi non ricordo i
riferimenti normativi, comunque tutti i gruppi di continuità hanno
sempre come riferimento il neutro enel. Ho eseguito personalmente la
prova strumentale a valle di ups di marche differenti (tutti a doppia
conversione) e in tutti i casi interveniva il differenziale a monte
dell'ups (ovviamente lo strumento dava errore in quanto sentiva
comunque la presenza tensione, ma l'interruttore interveniva
regolarmente).
Sè l'ups invece fosse dotato di trasformatore di isolamento ed alimenta
più di un'apparecchiatura è necessaria l'installazione di un
dispositivo di rilevazione del primo guasto a terra (sistema IT) ed a
nulla servirebbero i differenziali.
Ciao
Fabio

 Mi ero interessato dell'argomento alcuni anni fa, quindi non ricordo i
[...]
Grazie. Non si finisce mai di imparare :-) 

 isolamento (solitamente è un optional e solo su gruppi grossi),
Non per pignoleria. Solo per informazione.
Hanno il trasformatore d'isolamento anche quelli di piccola potenza idonei 
all'uso in locali medici (dove occorra un sistema IT-M).


 idonei all'uso in locali medici (dove occorra un sistema IT-M).
Sinceramente di ups per locali medici gruppo 2 da 1kVA non ne ho mai
visti, solitamente dalle mie parti usano alimentare dall'uscita
dell'ups il trafo di isolamento per il sistema IT-M ed i gruppi statici
di continuità sono di vari kVA con estensione di autonomia per
garantire le 3h (1h in presenza del g.e.) di autonomia.
Mi documenterò su questi gruppi piccoli con trafo integrato, anche
perché sarebbero interessanti anche in altre soluzioni, specialmente se
si alimenta un singolo carico che deve avere la massima continuità di
servizio.
Saluti
Fabio