Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quanti Kcal/watt per questa stanza?

Ciao
ho in cucina un calorifero h60 da 5 elementi circa 140 Kcal
ciascuno...
La cucina e' 4x4 h 3, esposta su due lati piano terra, provincia di
milano, nessun cappotto e una gran bella porta finestra di 2,5 metri
L'idraulico ad occhio mi ha detto che va bene
Voi che mi dite?
(non mi chiedete trasmittanza delle pareti! :)
Ste

65cv scriveva il 31/08/2011 :

cambia idraulico, almeno 1500 Kcal, a spanne.

 (non mi chiedete trasmittanza delle pareti! :)
che avrai freddo !!!
Minimo il doppio di elementi ...
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================

Vedo che siete in linea con i miei calcoli
Altre opinioni?

 Altre opinioni?
Se la cucina la usi (nel senso che ci fai da mangiare) probabilmente ha 
ragione l'idraulico.
Dipende anche dove abiti. se stai in ValPusteria magari ti serve, se abiti 
ad Enna magari no.
io ho una cucina più piccola, la uso solo per cenare. Abito in provincia di 
Bergamo e il calorifero è sempre spento. Basta il calore della cucina quando 
faccio da mangiare o uso il forno. Per il resto della giornata in cucina non 
ci sto mai.
Ciao 


Beh perň una idea di come sono fatte potresti darla.
A spannissime direi che ti servono ca 1300 W (considerando una 
trasmittanza 1,6 per i muri e 3 per la porta finestra (doppi vetri di 
vecchia generazione) che suppongo larga un metro piů la dispersione del 
pavimento (se c'č visto che sei in un piano terra) meno l'apporto 
gratuito dato dalla cucina.
Facciamo finta che le ultime due voci si compensino :-)

 Facciamo finta che le ultime due voci si compensino :-)
Le spanne gia' valgono considerato che al momento ho 5 elementi da
159 :)
o sono 4 cacchio... devo rincontrollare appena arrivo a casa
Ste

 159 :)
Sono ca 185 W l'uno per un totale di 922 W.
Come ordine di grandezza siamo vicini ... diciamo un po' scarsini.
Ma date le spanne ... non si puň essere piů precisi.

 Ma date le spanne ... non si può essere più precisi.
ora li conto per benino questi elementi, fino a cinque dovrei farcela
Per la moltiplicazione uso la calcolatrice :)
Per decidere demando al capo di casa :D

 Per la moltiplicazione uso la calcolatrice :)
Pensa che io la calcolatrice l'ho usata ma siccome non ci vedo più una 
cippa ... il prodotto è sbagliato ... di poco eh :-)

Voi che mi dite?
Sono pochi e piccoli (interasse 60 cm).
Da un calcolo veloce ti servono 1600 W, ne servono almeno il doppio, io
ne metterei quattordici.
-- 
Paolo "Spino"

Ma date le spanne ... non si può essere più precisi.
Il valore nominale riportato sulle tabelle è riferito ad un salto medio
di temperatura fluido-ambiente pari a 50°C, il valore della potenza deve
essere corretto con gli opportuni coefficienti reperibili sulla scheda
tecnica.
-- 
Paolo "Spino"

 tecnica.
Certamente dipende dal salto termico ... e anche dalla portata.
Aggiungiamo anche che il dimensionamento va equilibrato con quello degli 
altri radiatori e in particolare con quello che ha maggiore influenza 
sull'eventuale termostato ambiente.