Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema elettrico

Ho l'impianto di illuminazione del cortile che dall'ultima consistente
nevicata (potrebbe essere solo una coincidenza) fa saltare il
magnetotermico/salvavita posto a sua protezione. L'impianto lo conosco
bene, l'ho fatto io, è composto da un crecuscolare che alimenta 3
lampioncini con lampade a risparmio energetico e una scatola con due
prese per l'alimentazione delle eventuali luminarie natalizie. Non è
possibile capire se il problema sia un corto o una dispersione essendo
il differenziale e il magnetotermico un componente unico. Il problema
è sicuramente a valle del creposcolare perchè se alzo l'alimentazione
di giorno non scatta. Il problema è che la protezione non scatta
subito ma 2/3 minuti dopo l'accensione delle luci, potrebbe essere un
problema ai circuiti di alimentazione di una delle lampade a risparmio
che causa il corto? Tenderei ad escludere un problema di infiltrazioni
altrimenti dovrebbe scattare subito.
Nel weekend proverò a sezionare l'impianto per cercare la causa del
problema, nel frattempo avete qualche idea su dove potrebbe risiedere
il problema?
 
Ciao
 
-- 
Fritz
 
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.

 altrimenti dovrebbe scattare subito.
 
Supponiamo che tu sia fortunato e il guaio sia causato da una delle lampade?
Io comincerei a svitare le tre lampadine.
Non scatta piů?
Inizio ad avvitarle una alla volta e trovo quella da buttare.
 
Se invece, anche a lampadine smontate, scatta ancora sappiamo che non sei 
fortunato:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

il problema?
 
Difficile dirlo così, devi proprio sezionare e vedere cosa succede.
Se fossimo all'ufficio scommesse, punterei 1 euro su dispersione tra
neutro e terra.
 
Boiler

Io comincerei a svitare le tre lampadine.
 
Stavo per scrivere la stessa cosa.

 il problema?
Io farei così:
individui la scatola di giunzione dove tutti i rami delle varie linee sono giuntati, 
scolleghi tutto, posizioni un sacchetto di carta attorno alla fotocellula (o se hai un by 
pass lo abiliti e con attenzione(magari scollagando di volta in volta il generale) 
colleghi una linea per volta fino a trovare quella che ti fa scattare l'interruttore.
Occhio che potrebbe succedere che pure collegando uno alla volta i circuiti non nun salta 
nulla allora ti trovi di fronte ad una somma di piccole dispersioni che sommate superano 
la soglia di scatto dell'interruttore. In quel caso consiglio di verificare lo stato di 
eventuali scatole di giunzione in pozzetto o situate alle intemperie. Controlla anche la 
presenza di rugiada all'interno dei corpi illuminanti e nella presa per le luci 
natalizie.
 
-- 
Franco
 
 

 tutte e due le levette giu = guasto magnetotermico 
affermazione errata, quella corretta è  "guasto differenziale"
 
-- 
Franco
 
 

Stavo per scrivere la stessa cosa.
 
Porc! anche io stavo per scrivere che stavo per scrivere la stessa
cosa.

che causa il corto?
 
Certo che se non ti viene in mente di levare le lampade una alla volta
per scoprire se e' cosi', non nutro nemmeno molta fiducia nella bonta'
dell'impianto.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
La mia palla di vetro dice che si tratta di una dispersione nel 
crepuscolare o nel circuito ad esso asservito... ;)

 Porc! anche io stavo per scrivere che stavo per scrivere la stessa cosa.
 
dannazione, mi avete preceduto. Penso che sia una lampadina, che si scalda e ... 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Guillotin était trop clément

 Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.
 
Come ti hanno gi� detto inizia a svitare le lampade.
Se, come logico, sono in ambiente stagno o quasi, la neve sciogliendosi
� riuscita ad entrare nei lampioncini e non ne esce pi�.
La lampada, riscaldandosi f� evaporare l'umidit� che si � creata e crea una
dispersione a terra.
Guido 
 

 dispersione a terra.
 
In realtï¿œ i lampioncini da giardino non sono mai stagni.
Sono resistenti alla pioggia ed agli spruzzi, ma hanno (volutamente) un 
forellino nella parte inferiore del corpo illuminante, proprio per far 
sgocciolare fuori l'umiditï¿œ che dovesse entrare.
 
Quindi, se si notasse effettivamente dell'umido in un lampioncino, 
bisognerebbe verificare se non sia occluso il forellino di scolo.
 
Alberto
 
 

dispersione a terra.
 
Questa mi sembra una buona teoria, l'intento della mia domanda era
appunto di sapere se qualcuno ha già avuto esperienza con un problema
simili per sapere quali possano essere le possibili cause.


dell'impianto.
 
Non � che non mi � venuto in mente � che per smontarle ci vuole un p�
di lavoro, specie una dove devo smontare quasi la piantana per poter
togliere la vite sotto, non � sicuramente un lavoro che posso fare la
sera devo aspettare il weekend e sperare che non piova :-).


C'è praticamente in tutte le protezioni combinate.
 
Lo controllero meglio, cosi a memoria non ricordo se è ABB ma è come
questo:
 
http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/29052212642/T/340x340/C/FFFFFF/url/interruttore-magnetotermico.jpg
 
 
con sopra anche il pulsante per il test del differenziale


C'è praticamente in tutte le protezioni combinate.
 
I miei sono questi:
 
http://www.aegelettra.it/prodotti/_doc/presentazione.cfm?idver=57
 
 
In particolare un D90E C10, non trovo però informazioni a parte il
sito AEG che non dice molto.


magnetotermico/salvavita posto a sua protezione.
 
Aggiornamento, oggi ho aperto tutte le plafoniere, dato corrente e
tutto ha funzionato, acqua non mi sembrava ce ne fosse. Nel dubbio ho
dato una pulita a tutto con il compressore per togliere eventuale
umidità e sporcizia, lavato e asciugato le coperture trasparenti e
rimontato il tutto. Vedrò se stasera continua a funzionare tutto
correttamente.
