Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [LUNGO] Help perdita impianto clima!

Circa 6 anni fa ho comprato un appartamento nuovo con
predisposizione climatizzatore fatto dal costruttore.
Tramite un amico sono riuscito a comprare un Daikin
dualsplit ad un ottimo prezzo e me lo ha montato lui stesso.
Quell'estate l'ho passata al fresco, ma l'anno dopo, quando
sono andato a riaccendere il clima usciva solo aria normale.
Richiamato il mio amico ha rifatto le cartelle, riempito
col gas e anche quell'estate è andata bene(nessuna spesa).
L'anno dopo stessa storia, il mio amico non facendo più quel
lavoro, mi ha mandato un conoscente che ha riempito
nuovamente col gas dicendo che secondo lui le cartelle
erano state fatte male e perdeva da li(spesa 100 euro).
Ovviamente estate al fresco!
Anno dopo stessa storia...
Ho chiamato una ditta spiegando il problema, sono venuti
con tutti gli strumenti e hanno controllato l'impianto
per circa 6 ore dicendo che anche secondo loro la perdita
era dovuta alle cartelle; ha rifatto il tutto assicurandomi
che il problema era risolto(spesa 120 euro).
Finita l'estate (ovviamente passata al fresco) verso Ottobre
ho provato a riaccendere il clima e ancora non funzionava!
Per quest'estate vorrei risolvere DEFINITIVAMENTE la cosa!
Le alternative sono:
-> tolgo tutto (avrei voglia di prenderlo a mazzate).
-> chiamo la stessa ditta dell'ultima volta.
-> chiamo un'altra ditta.
-> chiamo un esorcista.
Quale sarebbe la procedura EFFICACE per trovare la perdita
(che a questo punto mi sembra ovvia e non credo dipenda dalle
cartelle)?
Grazie...

 ha scritto nel messaggio 
news:97804789-e16b-4483...@k33g2000yqc.googlegroups.com...
cut
Quale sarebbe la procedura EFFICACE per trovare la perdita
(che a questo punto mi sembra ovvia e non credo dipenda dalle
cartelle)?
Grazie...
se non ricordo male vendono uno spray che indica dove si trova la perdita
cambia colore a contatto con il gas o roba simile
ma dovresti spruzzare anche dentro gli split e la pompa quindi almeno un 
paio di bombolette
cerca su google ma prima accertati che gas utilizza il tuo impianto
dietro la pompa dovrebbe esserci una targhetta con riportato il tipo di gas
se fosse uno degli split a perdere o la pompa esterna basterebbe cambiare 
solo un pezzo
ciao
S B

 solo un pezzo
Il gas mi sembra il 410, poi controllo.
Ma se la perdita fosse nell'impianto (tubi nel muro) come lo trovo?
E poi mi sa che, non essendoci più il gas, lo spray non troverebbe
nulla...

Ciole ci ha detto :

I montatori dovrebbero avere uno strumento elettronico, una specie di 
naso che fiuta la perdita che, a questo punto, deve essere dentro ad 
una delle due unità.
-- 
Saluti,
Bama

 ha scritto nel messaggio 
news:4bd17e4d$0$1132$4faf...@reader1.news.tin.it...

Oppure molto piu' semplicemente e, se hanno gia' controllato tutte le parti 
esterne,
 quasi certamente dentro al muro. 

Sembra che Rhodon abbia detto :

se non è un fabbricato industriale, non credo che ci siano saldature 
nel muro e tantomeno giunti  a stringere..
-- 
Saluti,
Bama


Certo, ma tubi difettosi con porosita' sono possibili.
Senza contare una possibile messa in opera difettosa
con curve malfatte che magari col tempo han prodotto
crepe.
 

 crepe.
Ma con lo strumento adatto si trova dov'è la perdita anche nel muro?
Io ho l'impianto fatto così: 
http://www.mediafire.com/?vyztnfw4nmn
con i tubi che "scendono" le scale...

 con i tubi che "scendono" le scale...
Penso di no, ma non lo so di sicuro.
Un'altra ipotesi e' che l'inquilino precedente avesse bucato
i tubi involontariamente magari per appendere un quadro.
Prova a vedere se seguendo le tracce vedi stuccature o cose simili.
 

 Un'altra ipotesi e' che l'inquilino precedente avesse bucato
con un buco non credo che reggerebbe una stagione...
-- 
Saluti,
Bama

 Prova a vedere se seguendo le tracce vedi stuccature o cose simili.
Non esiste inquilino precedente, ho comprato in fase di costruzione...
Effettivamente lungo le scale dove ci dovrebbero essere i tubi ho
attaccato una 50na di foto, ma non credo che i chiodini che ho usato
abbiano potuto forare i tubi, o no ?!

 abbiano potuto forare i tubi, o no ?!
Il ferro o l'acciaio con cui sono fatti i chiodini è più duro del rame, in 
teoria riescono a forarli.
Metti che sei stato fortunatissimo, la punta di un chiodino è arrivata 
proprio in centro al tubo e alla profondità giusta da provocare un 
micro-forellino.
-- 
Fabbrogiovanni
Piacenza: 9 Maggio 2010
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/e52c206470c0cc08?hl=it
 

 ha scritto nel messaggio 
news:hqsi2l$erc$1...@tdi.cu.mi.it...

Esattamente quello che avevo pensato anch'io.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4bd1d28e$0$1117$4faf...@reader2.news.tin.it...

a questo punto l'unica sarebbe ricaricare un po di gas e provare con lo 
spray dove possibile, altrimenti serve un  "cercafughe gas refrigerante 
elettronico"
magari testandolo sugli sbocchi delle tracce, a distanza di qualche giorno 
qualcosa dovrebbe rilevare.
su ebay si trovano sia le bombole di gas complete di raccordo, che i 
cercafughe a prezzi non tanto fai da te ma accessibili :)
comunque é strano che i tennici precedenti non abbiano fatto una ricerca 
prima di rifare tutte le cartelle,
strano ma umano ! aaaaah il vil denaro :(
ciao tutti
S B

 S B
Spero che i prossimi che chiamerò, spiegandogli tutta la storia,
sappiano come e dove intervenire...
Ma secondo voi quanto mi può costare un intervento del genere?

 Ma secondo voi quanto mi può costare un intervento del genere?
Ciao,
stesso problema, stessa situazione e ci sono ancora in ballo.
a Bologna città: per 1 ora (1ORA!) di intervento tra diritta di
chiamata, refill gas e controllo split mi hanno fatto preventivo 110€
+ IVA ...un po caro no?
La prova da me che hanno fatto 2 anni fa è stata la seguente:
scollegato dalla motocondensaante le unità, messi in pressione a 10bar
gli split e due manometri in vista: per una settimana ogni mattina
guardavo che non scendessero:
se non scendono => cartelle agli split ok e NO perdite in tubi/split
=> il problema è o alle cartelle della motocondenstante o alla
motocondensante stessa
se scendono => staccare lo split e chiudere alle cartelle e riprovare
a mettere in pressione solo i tubi => se non scendono => split ha una
perdita, se scendono => tubi hanno perdita => son cazz...amari
...da me ha retto per 2 anni, speravo di esserne uscito, poi alla fine
dell'estate scorsa la diagnostica dell'impianto mi ha detto 'gas
finito' e  sono di nuovo a piedi...questa storia delle cartelle mi fa
impazzire: possibile che l'industria termoidraulica non abbia
escogitato negli anni  un sistema di raccordi a tenuta stagna per
quelle pressioni che sia più affidabiler?!... mah?!?!...se qualcuno
conosce un installatore serio su bologna mi dia rif please che ho
bisogno di un intervento SERIO. grazie

+ IVA ...un po caro no?
Fare la ricarica all'automobile quanto costa?
E li ci mette meno di un'ora e non ha il diritto di chiamata, non deve
fare il viaggio per arrrivare fin da te, non deve trasportare le
attrezzature ecc.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it