Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia

Problema : carico l'acqua alla pressione di 1,5 bar faccio partire il
riscaldamento e dopo 10 minuti la pressione arriva a 3 bar (e continua a
salire con il passare del tempo).
Evidentemente c'e' una vavola che fa fuoriuscire acqua quando c'e' troppa
pressione infatti trovo il pavimento bagnato.
La caldaia e' una baxi a basamento e serve un solo appartamento (autonomo)
Il rubinetto per il carico dell'acqua e' perfettamente funzionante
(sostituito lo scorso anno). Da che cosa puo' dipendere??
Grazie 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

  Da che cosa puo' dipendere??
termostato rotto?
sonda staccata?
-ice- 

 Da che cosa puo' dipendere??
Hai il vaso di espansione guasto!! Oppure semplicemente non c'č aria al suo 
interno.
Non so come sia fatta la tua caldaia, ma se guardi bene da qualche parte 
troverai un contenitore sferico, o piatto a forma di disco (a volte č 
dipinto di rosso) disposto verticalmente, dove in alto č collocata una 
valvola del tutto simile a quella di una ruota di bicicletta, che serve per 
immettere l'aria nel vaso di espansione.
Se vuoi provare da solo, procurati una pompa da bicicletta, svita il tappo,e 
se l'attacco della valvola ti corrisponde, pompa un bel po' di aria 
all'interno. Rimetti il tappo, verifica che i termosifoni siano sfiatati, e 
riporta la pressione a 1.5 a freddo. Poi accendi la caldaia, e tieni sotto 
controllo la pressione... se non sale oltre i 2, sei a posto.
B.

 B.
Si e' vero!!, ho una palla di colore bianco di fianco alla caldaia.Stasera
provo a gonfiarla e vediamo che succede.
Ma quanto devo gonfiarla? come mi regolo?


 Grazie
Quella "palla" (in realtà si chiama vaso di espansione) dovrebbe contenere 
aria, ma nel tuo caso sicuramente è piena di acqua. L'aria, a differenza 
dell'acqua, ha la proprietà di comprimersi, quindi la sua presenza dentro la 
sfera serve a compensare la dilatazione dell'acqua (a causa del cambio di 
temperatura) all'interno del circuito chiuso del riscaldamento.
Non posso dirti quanto devi gonfiarla, dipende dalla sua dimensione, 
dovresti riuscire a stimare ad occhio il volume e regolarti di 
conseguenza... magari procedi a piccoli passi, inizia con una decina di 
pompate e successiva verifica. In ogni caso, se esageri, ti troverai 
dell'aria nel circuito che potrai tranquillamente spurgare dalle valvole dei 
termosifoni.
Cerca piuttosto di capire se la valvola tiene o se è guasta!! Ossia, dopo 
che avrai caricato l'aria, verifica se la valvola tiene oppure se perde aria 
(a tal scopo io uso il sapone liquido leggermente diluito, ne metti un po' 
sulla valvola, se fa le bollicine te ne accorgi subito).
Ciao
B.

 B.
1" / (1 - (v²/c²)) ^ ½ Scusa se ti rompo di nuovo , ma se dovessi
cambiarla e' complicato? Occorre svuotare l'impianto? chiudere l'acqua?
costo? insomma piu' mi delucidi piu' te ne saro' grato.
Ciao


M@X1 ha scritto:

Il vaso d'espansione ha una membrana in gomma all'interno, per tenere 
separati acqua ed aria. Di solito si buca prima lui. Ed in quel caso 
l'unica è cambiare tutto il vaso. Naturalmente, occorre abbassare il 
livello dell'impianto, prima. E dopo riportarlo alle pressioni (acqua ed 
aria) + corrette.