Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che perde e allaga la casa

Ciao a tutti,
ho bisogno di un vostro consiglio per tamponare la situazione. Ho la
caldaia, una Leblanc Acleis Balcony situata in esterno nel muro della
cucina che perde acqua dalla valvola di sicurezza, ma ne perde così
tanta che mi ha persino allagato la cucina!!!!
I tecnici visto che non possono intervenire sino a lunedi nel tardo
pomeriggio mi hanno detto di spurgare i radiatori per far abbassare la
pressione. Io lo faccio, riporto la pressione a 1 bar ma non appena
riaccendo l'acqua della caldaia mi schizza a 2,5 bar.
Non so più che fare e appena risale la pressione ricomincia a
gocciolare..... Avete una soluzione tampone valida? grazie :-)
 
-- 
Benedetta
 


 
oi Benedetta, ma se la pressione risale immediatamente... e' aperto il 
rubinetto di carico!
hai controllato BENE?  nel senso:  spesso la ghiera e' "a testa in giu'" 
significa che mentre credo di chiuderlo del tutto, sto portando il vitone a 
fondo corsa tuttoaperto...
 
Paolo

Benedetta ha scritto:

forse hai il vaso di espansione scarico di aria ..quinid non c'è piu 
quel cuscino di aria che permette l'aumento del volume dell'acqua quando 
si scalda..
 
se hai un po di manualità potresti verificare anche di persona..è una 
cosa semplicissima, come gonfiare una camera d'aria
la cosa piu difficile è riuscire a farti trovare il vaso d'espansione 
nella caldaia..dopo di che intercetti la valvola (tipo quella delle 
macchine) e verifichi la pressione di precarico (va fatto ad  impianto 
freddo)..deve essere a 1bar.
cmq dovrebbe essere un "serbatoio" di colore rosso (normalmente) e 
dovrebbe trovarsi da un lato..lungo tutta l'altezza della caldaia
Nel caso è piu bassa devi gonfiarlo con un compressore o con una pompa a 
pedale/mano.
 
una volta regolarizzata la pressione del vaso..dovrai rimettere la 
pressione di esercizio dell'impianto a circa 1 bar..
 
soluzioni tampone non ce ne sono (Se questo è il problema) o meglio 
basta non usarla..
 
ciao
 
 
 

 
 
 
-- 
Benedetta
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ee9c16c$0$1375$4faf...@reader1.news.tin.it...

Se fosse solo il vaso d'espansione la pressione nel circuito dovrebbe 
diminuire ed mandare a zero il pressostato che dà l'OK all'accensione.
Se la perdita continua bisogna controllare la saracinesca in entrata del 
circuito del riscaldamento.
Con il vaso KO riesci a riscaldare un paio di giorni almeno prima che la 
pressione scenda a zero.
Almeno su quella che ho avuto modo di osservare.
Un consiglio che posso dare è di abbassare la temperatura di esercizio in 
modo di limitare l'espansione dell'acqua dovuta alla temperatura.
Ho notato che con vaso d'espansione guasto il tempo d'intervento è 
inversamente proporzionale alla temperatura e questo ha la sua logica.
Guido
 
 

 pressione di esercizio dell'impianto a circa 1 bar..
 
Ma perchè a 1 bar se la pressione mi hanno detto che deve stare a 2 bar
(c'è scritto anche nel manuale di istruzioni).
 
 
 
-- 
Benedetta
 

 ha scritto nel messaggio 
news:201112151...@mynewsgate.net...

Quando vedi il manometro giungere a 1 devi chiudere il 
rubinetto!!!!!!!!!!!!!
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:201112151...@mynewsgate.net...

A 2 bar arriva quando l'acqua è calda!
Se parti con la pressione a 1 vedrai che mentre l'acqua aumenta di 
temperatura il manometro si avvicina a 2.
Se la metti a 2 quando si scalda rischia di andare a 3,5, pressione alla 
quale tarano la valvola di sicurezza-
Può essere che hai il manometro starato e quindi ........
Io proverei ad aprire l'acqua lentamente finchè senti la caldaia partire.
Può essere che ci sia uno scollamento tra il manometro che vedi ed il 
pressostato che pilota la caldaia.
Ciao e buona fortuna, Guido 
 

 Guido
 
considera che lei la rimetteva a 1bar ogni volta..piano piano..è finito 
i cuscino e  quindi l'impianto è senza vaso..ecco perche la valvola tira 
fuori molta acqua..
 
insomma non so quanto puo valere il tuo ragionamento..
 
anche abbassando la teperatura ..se la pressione schizza..10°C in piu o 
in meno..non cambia poi molto..solo la quantità dell'acqua al massimo, 
ma cmq la valvola apriraà!
 
ciao
 

guybonet ha scritto:

niente niente..la caldaia/impianto non ha nessun problema ma è benedetta 
che mette l'impianto a 2 bar a freddo..quindi è comprensibile che 
l'impianto vada in sicurezza..

 
http://www.topgear.it/shop.php?cod=vgg4x4&act=zoom&id_art=432
 
 
si trova nei vari brico a 5/10 euro
 
il manometro deve segnare 1 bar a freddo.
 
una volta che hai ripristinato al pressione del vaso devi ripristinare 
anche quella dei termosifoni sempre ad 1 bar
 
ciao