Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Circolatore stufa a pellet

Ciao a tutti. Ho una stufa a pellet che fa circolare l'acqua nei termosifoni di casa.
Ieri all'accensione e' uscito un allarme e guardando sul manuale corrisponde a "circolatore bloccato".
vado per sbloccarlo ma svitando la vite in bronzo posta dietro al circolatore, c'e' un'uscita iimportante di acqua in pressione. 
E' normale? Da li non dovrebbe uscire solo qualche goccia?
Il ciroclatore e' quindi sicuramente guasto e da cambiare? 
Grazie anticipatamente a chi mi sapra' aiutare un po'.... sono al freddo. 

 
 
Succede anche a me lo stesso blocco e ogni volta che viene l'idraulico 
pare che abbia rifatto le condutture dell'acquedotto.
Potresti dettagliare meglio la procedura?
 
Apri
Schizzo (momentaneo?)
Metti in rotazione (manualmente?)

 Metti in rotazione (manualmente?)
 
La procedura corretta sarebbe:
- Spegni la pompa
- Apri il tappino sul retro della pompa
- Con un cacciavite a taglio, lungo il necessario, cerchi il pernetto della girante 
- Fai girare a mano fino a che senti la girante libera e poi richiudi il tappo
- Riaccendi la pompa
 
Se la girante era gia' libera o se si blocca ogni volta che la fermi, potrebbe essere il condensatore 
che c'e' nella scatolina di alimentazione.
 
L'unica volta che mi e' toccato farlo (su un altro circolatore, non questo), ricordo che dal tappo dietro
usciva qualche goccia, qui invece esce l'acqua in pressione come se aprissi un rubinetto.... non credo 
sia molto normale, ci sara' sicuramente una guarnizione andata e mi chiedo se questo significhi che 
la pompa e' sicuramente da buttare e quindi il problema e' lei (posso sostituirla da solo) o se ci possa 
anche essere qualcos'altro (chiamo un tecnico). 

Il 05/12/22 14:09, 
bric...@gmail.com
 ha scritto:

Quelle pompe sono a rotore sommerso, vale a dire che non hanno tenute 
idrauliche sull'alberino e l'acqua invade anche il motore.
La pressione è quella del vaso di espansione che pressurizza il circuito.
Non è comunque detto che il circolatore sia bloccato, può essere anche 
una valvola chiusa o qualche altra cosa che impedisce la circolazione 
dell'acqua. Anche una bolla d'aria piazzata bene. O la valvola 
anticondensa (se c'è) bloccata in bypass.

 anticondensa (se c'è) bloccata in bypass.
 
Quindi anche se da li esce acqua in abbondanza la pompa potrebbe essere ancora buona... chiamero' un tecnico.
La valvola anticondensa sarebbe il barilottino in ottone con tappino in plastica posto poco lontano dalla pompa?

Il 05/12/22 08:27, 
bric...@gmail.com
 ha scritto:

Io chiudo sempre i rubinetti d'intercettazione prima di svitare il tappo 
dietro ... :)
-- 
E. Delacroix
 
 

 dietro ... :)
 
ma la pressione te la da il vaso d'espansione, di regola che non è 
sezionabile (purtroppo, altrimenti lo chiuderesti e manderesti subito 
zero la pressione in caso di manutenzione). Certo però che almeno non 
vuoti l'impianto.

 La valvola anticondensa sarebbe il barilottino in ottone con tappino in plastica posto poco lontano dalla pompa?
 
Quello è uno sfiato automatico. Chiudi mandata e ritorno e asciuga 
l'acqua che esce, poi guarda se la pompa gira o no. Poi possiamo proseguire.
 
 


Grazie Archibald. La pompa (purtroppo) gira. Dopo aver chiuso mandata e ritorno ho  verificato che la girante fosse libera.
Per togliermi ogni dubbio Ho anche scollegato i due fili che dalla scheda vanno alla pompa e ho provato la pompa 
attaccandola direttamente alla 230V... Gira.
Ho chiamato un tecnico.  

 anticipatamente a chi mi sapra' aiutare un po'.... sono al freddo. 
 
temo che dovrai ringraziare (pagando) il tecnico della stufa.

 temo che dovrai ringraziare (pagando) il tecnico della stufa.
Beh, io ad oggi ho avuto modo di smontare il tappino solo di due circolatori. Da uno e' uscita qualche 
goccia, dall'altro parecchia acqua.
Chi ha piu' esperienza coi circolatori da caldaia (e perdonami, ma non sto parlando di te), magari 
avrebbe anche potuto confermarmi che la fuoriuscita di acqua in pressione fosse sinonimo di 
guasto sicuro alla pompa.
Fosse stato avrei sostituito da solo la pompa ma visto che così non è, e alla prova dei fatti la 
pompa funziona, ho deciso di chiamare un tecnico.
 
Grazie a chi ha dato un contributo costruttivo (e ancora una volta perdonami, ma non sto parlando di te)

 prova dei fatti la  pompa funziona, ho deciso di chiamare un tecnico.
 
credo che in questi casi sia sempre la cosa migliore. tantopiu' che 
c'e' il rischio di restare a piedi quando la caldaia serve e magari il 
tecnico non puo' arrivare subito.
 
Io dovrei sostituire 3 valvole sui caloriferi...so che dovrebbe essere 
banale, ma non riesco a decidermi.