Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [ERA] Pozzetto del contatore dell’acqua pieno di acqua

Magari a qualcuno puo' interessare.
Un mese fa ho postato un questito relativamente al drenaggio di un
pozzetto dove e' collocato un contatore dell'acqua, pozzetto che
risulta essere sempre pieno di acqua. Lo svuoto e tempo un mese e'
ancora pieno.
Ho quindi chiesto l'intervento di un tecnico dell'acquedotto perche'
sospettavo una perdita a monte del contatore.
Vengo al dunque: non ci sono perdite. La verifica che e' stata fatta è
la seguente (lo scopo e’ verificare se nella tratta tubatura
principale-pozzetto ci sono perdite): chiusura della valvola dalla
condotta principale alla mia utenza. Smontaggio del contatore e
montaggio di un manometro sul tubo di arrivo. Riapertura della valvola
e lettura del manometro: 3 Atmosfere. Richiusura della valvola e
attesa di 5 minuti. Rilettura del manometro (sempre 3 atm, nessuna
variazione).
Quindi, lato tubazione dall’acquedotto, non ci sono perdite. Lato
tubazione a valle del contatore neanche, verrebbero rilevate dal
contatore. Quindi niente perdite, meglio così.
A questo punto il pozzetto si riempie di acqua piovana e probabilmente
un po’ d’acqua dagli irrigatori. I miei sospetti sul deterioramento
dei rubinetti (saracinesche) a monte e a valle del contatore non sono
fondati: viene via la vernice delle manopole ma queste (sono di una
lega che non arrugginisce) rimangono intatte. La cosa strana e’ che
vedevo un lato della manopola (dei due rubinetti) un po’ “mangiato”:
beh, è stato tagliato apposta, forse perché interferiva con qualcosa
(mah). Comunque i rubinetti funzionano.
Chiedo al tecnico: “mi conviene drenarlo, sto pozzetto?”. “Se vuole
sì, ma non è necessario, non c’è niente che si rovini, là dentro, con
l’acqua”. Fine della storia (per il momento :))
Fino ad ora zero spese. Psicologicamente mi dà fastidio sta acqua lì
dentro, per cui o ignoro la cosa o mi invento una soluzione.
Probabilmente qualcosa mi invento, ma deve costare poco, essere
efficace e possibilmente non complicata (tipo una piccola fusione
nucleare localizzata, per far evaporare l’acqua, o una sorgente
microonde… cose semplici, insomma:).


mah! che non si rovini stando a mollo ho più di qualche dubbio.
Anch'io per una quindicina d'anni ho avuto il tuo stesso problema, ma
nel mio caso il motivo era noto. Era causato da un pozzetto dello
scarico delle acque fognarie posto ad un metro da quello dell'acqua,
per cui quando quello della fogna saliva di livello a causa di un
problema (ora risolto) di ostruzione, l'acqua sporca si infiltrava nel
pozzetto del contatore ed ogni volta con la pompa li dovevo svuotare.
Non so se tu nelle vicinanze puoi avere qualche altro pozzetto pieno
d'acqua o che periodicamente si riempie d'acqua.
Gigi


Qualche pozzetto c'e' (ad esempio a meno di due metri ho un "firenze",
che pero' e' molto piu' profondo). Penso effettivamente si tratti di
acqua piovana, il tecnico dell'acquedotto se l'e' svuotato a mano, con
una caraffa (gli avevo offerto la mia pompa, ma la risposta, un po'
scontata, e' "faccio prima cosi'"), se l'acqua non fosse stata "sana"
me l'avrebbe detto subito, lui l'occhio ce l'ha (qualora non fosse
sufficiente il "naso" :)).
Cosa si usa per inginocchiarsi per terra? Un vecchio tappetino di
auto. Gratis, impermabile ecc ecc

 efficace e possibilmente non complicata
Classica pompa (o solo interruttore) di sentina uso nautico ?? ;))
cmq 1 galleggiante che attivi  anche in presenza di poca acqua .. 1 pompa di 
svuotamento ....
potresti provare a costruirti 1 accrocchio  con 1 motorno lavavetri di 
auto...


Non male come idea. Vediamo cosa riesco a trovare. Tnx