Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadina ad incandescenza.

Non è la prima volta: vado ad accendere una lampadina ad incandescenza e 
si brucia facendo scattare l'interruttore da 16 A.
Da dove può uscire il corto in un filamento che si rompe?


Le lampade a filamento hanno da "freddo" un assorbimento notevole per un istante (vedi sotto) ma no credo sufficiente ad azionare una protezione, a meno che non si tratti di lampada da chilovatt ... . Verfica i collegamenti, Piero
 
wikitesto]
 
Filamento di una lampada a incandescenza attraversato da una corrente ridotta
La lampada a incandescenza è una sorgente luminosa in cui la luce viene prodotta dal riscaldamento (mediamente pari a 2 700 K) di un filamento di tungsteno attraverso cui passa la corrente elettrica. 
 
Si sfrutta infatti l'effetto Joule per ottenere un forte riscaldamento del filamento, fino a portarlo a temperature tali che lo spettro di corpo nero corrispondente contenga componenti visibili sufficienti per illuminare; tale riscaldamento comporta, di conseguenza, un aumento della resistenza elettrica e quindi una diminuzione della corrente che vi scorre. Si giunge così ad un equilibrio dinamico in cui la resistenza elettrica opposta dal filamento di tungsteno al passaggio della corrente elettrica assume un valore stazionario che bilancia la potenza dissipata per effetto Joule. 
.............
Al momento dell'accensione della lampada, poiché il filamento è freddo e la sua resistenza è bassa, si determina un picco di assorbimento della durata di pochi decimi di secondo e del valore di 10-12 volte la corrente a regime.

 Da dove può uscire il corto in un filamento che si rompe?
 
Forse il filamento si è rotto in due pezzi, e l'estremità di un pezzo è 
andata a toccare l'altro 'elettrodo': per un istante la lampadina ha 
funzionato con un filamento che era una frazione di quello originale, 
quindi con una resistenza inferiore quindi ha fatto passare una corrente 
superiore...boh...l'ho buttata la.
 
-- 
Giuliano
 
alias Giuli el Dabro
 
"Prima de parlar tasi"

 Da dove può uscire il corto in un filamento che si rompe?
 
Per me è il portalampdade, magari un filo che tocca dove non dovrebbe.
 


 
Come altri hanno già correttamente detto, "da freddo" il filo ha
una resistenza molto bassa, ma e' il modo in cui si consuma la chiave
per capire: quando il filo si consuma diventa piu sottile, in un
punto particolare della spira può succedere che diventi piu sottile
degli altri, in semplice facciamo un paragone idraulico: immagina un
tubo con una strozzatura, in quel punto il flusso lo farà scaldare piu
rapidamente del resto, essendoci la strozzatura, quel punto fonderà
interrompendo il flusso, ma per via della forma a "molla su molla"
potrebbe svolgersi facendo contatto con un'atro punto, ri-creando
l'evento appena descritto sopra: il filo "intorno" non si scalda come
dovrebbe e quindi fà passare molta corrente e al prossimo 
contatto/corto
che si se si ripete ancora e ancora fà credere al magnetotermico che ci
sia un corto (i magnetotermici hanno un micro-ritardo di fabbrica per
evitare di scattare con il "normale" comportamento delle lampadine
fredde); a riprova di ciò quando avviene la lampadina fà un "pop"
molto piu luminoso che sembra, per suono e intensità luminosa, lo
scoccare della scintilla di una saldatrice.


 
Bella foto, mi piace.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Franz_aRTiglio ha scritto:

Io invece avevo letto che quando si apre il filamento si genera una 
scintilla con abbondante produzione di ioni metallici che in pratica 
cortocircuitano i due conduttori interni della lampadina facendo saltare 
il megnetotermico.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 due conduttori interni della lampadina facendo saltare il megnetotermico.
 
Non discuto sia possibile, ma se fosse la norma scatterebbe il
magnetotermico ad ogni lampadina ad incandescenza che muore, inoltre
(e qui ragiono a braccio perchè non sono un fisico) mi pare dura che
l'arco riesca ad attraversare i gas inerti usando come "ponti" degli
ioni che non credo riescano a convogliare piu di qualche mA... ci
vorrebbe una concentrazione ben superiore a quella prodotta da una
resistenza in tungsteno che si brucia in un punto inferiore al 
micron...


L'effetto ed il rumore sono proprio quelli descritti, anche se a volte 
ho potuto assistere ad effetti anche più marcati, come bulbi che si 
distaccano completamente dalla base a vite cadendo a terra nel momento 
esatto dell'accensione della lampadina.
Guardando nella foto il filamento composto di molte spire, viene da 
pensare che alla tua teoria sulla minore resistenza dovuta al calo di 
temperatura possa essere aggiunta anche una componente induttiva che 
potrebbe venire a mancare o a diminuire drasticamente se nel momento 
della rottura l'avvolgimento si distendesse, favorendo anche qui il 
passaggio di elettricità. Però mi chiedo ancora se questi fattori siano 
sufficienti a spiegare completamente il fenomeno.

 spiegare completamente il fenomeno.
 
Potrebbe essere tranquillamente una concomitanza di piu fattori o
"l'imbastardimento" del tungsteno con altri metalli piu economici, cio
che rimane però e che capita che il contatore scatti quando una
"vecchia" lampadina ad incandescenza defunga all'accensione, a memoria
mia non ho mai visto un contatore scattare se la lampadina "muore"
a caldo; comunque e' un fenomeno in rapida scomparsa, grazie alle
lampadine a basso consumo/led che stanno finalmente soppiantando
questi disnosauri.

Franz_aRTiglio ha scritto:

Era una application note di qualche produttore di circuiti integrati, e 
parlava della sovracorrente che puo' succedere durante la rottura del 
filamento, purtroppo sono passati tanti anni e non so come recuperarla.
 
Comunque qualcosa ho trovato :
 
Lamps blow, and the gas breaks down in the vicinity of the broken ends 
where the field is high (volts per metre being high, as we have 230V 
accross a fraction of a millimetre, so the field can be (briefly) the 
equivalent of a few megavolts per metre.) The gas molecules ache under 
such a tension, and then give up a few electrons, but once the lamp 
volume has a significant number of dissociated ions in it (a plasma) It 
is far easier for these electrons and ions to rush directly for the 
metal stalks of the lamp, missing out that difficult resistive filament 
part, and wo-hoo - up go the amps, until the metal legs melt, or 
somethng trips - the blue flash you see just as the fuse trips is the 
plasma arc..
 
In questa discussione:
 
https://www.theiet.org/forums/forum/messageview.cfm?catid=205&threadid=6084
 


 filamento, purtroppo sono passati tanti anni e non so come recuperarla.
 
[cut di spiegazione fenomeno plasma]
 
Effettivamente non avevo considerato la possibilità che si formasse
del plasma, alla luce di ciò il tuo intervento ha molto senso e 
concordo
che può essere una ragione tutt'altro che improbabile.. ho imparato
qualcosa anche oggi... grazie :)