Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: bypass miscelatore a cavallo del boiler

vorrei fare una modifica ad un impianto idraulico (boiler elettrico da 90? lt)
 
Seguite il mio ragionamento: se metto il termostato al massimo rischio sempre di bruciarmi, però accumulo tante calorie e posso farci tante docce.
Se tengo il termostato ad una temperatura non "pericolosa" ci posso fare relativamente poche docce una di seguito all'altra.
Come riprodurre il concetto di "acqua caldissima mescolata all'acqua fredda"?
 
Ho avuto quest'idea di mettere un rubinetto a cavallo dei flessibili del boiler (ovvero in parallelo al boiler), in modo da miscelare subito e per tutti i rubinetti l'acqua caldissima all'acqua fredda.
Osservazioni? Caveat?
 
Preciso che l'efficenza energetica non ciene presa in considerazione.
 
Conto di usare dei rubinetti miniball da 1/2 pollice per isolare il boiler dalla parete (al momento non ci sono) per eventuale ispezione /pulizia. Aggiungerne uno di traverso mi costa quasi niente.
 
E' possibile farlo? come faccio ad avvitare assieme due T (con in mezzo il rubinetto bypass) e poi avvitarli nel muro? Esiste un componente speciale che mi permetta di farlo, o devo utilizzare per forza i flessibili che hanno la ghiera rotante e la guarnizione in battuta?
 
Ciao e grazie :)

Osservazioni? Caveat?
 
 
Non sono sicuro di aver capito giusto cosa intendi fare.
Il concetto sarebbe una cosa di questo genere?:
http://s22.postimg.org/e1brhxzmp/Immagine.jpg
 
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Fabbrogiovanni
 
Giustissimo! Grazie a Dio ho qualcuno che disegna per me :)
 

Giustissimo! Grazie a Dio ho qualcuno che disegna per me :)
 
Ok, proviamo a mettere in pratica il tuo ragionamento? :-)
 
Quello di destra è il tubo dell'acqua fredda che arriva dall'acquedotto ed 
entra nello scaldabagno
Quello di sinistra è quello dell'acqua bollente che esce dallo scaldabagno.
 
Cosa può succedere se tu metti in comunicazione i due tubi?
Io prevedo che quando apri qualsiasi rubinetto dell'acqua fredda in giro per 
casa preleverai anche un po' di acqua calda.
E questo è male:-)
 
Invece, quando apri rubinetto acqua calda se ne porterà dietro un po' di 
fredda dal collegamento.
Come pensi di riuscire a dosare la quantità di fredda, in modo da avere la 
temperatura giusta per la doccia?
 
Secondo me, che però non sono un vero idraulico, il progetto non può 
funzionare.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

Ho avuto quest'idea di mettere un rubinetto a cavallo dei flessibili del boiler 
 
 
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-TERMOSTATICO-SOTTOBOILER-/160663920558
 
 
 
 

 
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-TERMOSTATICO-SOTTOBOILER-/160663920558
 
 
Esattissimo! Quindi non sono matto! :-)
Semplicemente questo è un miscelatore automatico, io pensavo di farlo manuale.
Costicchia, ma adesso me lo studio per bene. :)
Grazie

 Fabbrogiovanni
 
Doez ha tirato fuori un dispositivo che funziona proprio così! Quindi non dovrebbe essere impossibile! :-)
Adesso mi documento meglio :-)


 
 
john mi ha anticipato....
 
costicchia perche' dentro ci sta la molla che si dilata una volta 
arrivata a temperatura e chiude le memebrane evitando all'acqua di passare.
 
probabilmente fara' anche da valvola di ritegno per evitare un ritorno 
di acqua fredda dal tubo della calda all'interno del boiler
 
non e' un semplice rubinetto
 
 

dovrebbe essere impossibile! :-)
 
Certo, quello di Doez funziona perchè la regolazione è automatica e in tempo 
reale.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 però accumulo tante calorie e posso farci tante docce.
 
Se hai l'acqua dell acquedotto dura potrebbe essere un problema.
 
La solubilita' della CO2 in acqua diminuisce in modo esponenziale
 
http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/1148/solubility-co2-water.png
 
 
e da 40 a 60 dimezza e si azzera sopra i 90C quindi ti troveresti semplicemente con tutti i sali che si fermerebbero
nel serbatoio, gia fatto un lavoro come il tuo con un boiler da 30 litri (con resistenza maggiorata a 2500W),
dopo due anni era un pezzo di calcare.
Pero effettivamente avevi 60-80 litri di acqua a 40C(oltretutto con 2500W dimezzavi i tempi di riscaldamento).
 
 
 
Giulia
 
 
 

 reale.
 
Il miscelatore termostatico potrebbe essere carino, ma anche un miscelatore manuale che fa una regolazione base mi andrebbe bene. D'altra parte adesso si fa "a mano" con i due rubinetti, in tempo reale, sotto la doccia!

 Giulia
Good!