Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Messa a terra

Ciao,
quali sono i parametri per valutare la messa a terra di un impianto civile 
?, si deve misurare la resistenza con dei metodi opportuni ? che valore deve 
avere (ho letto 20 ohm) è vero che se premo il tasto "test" del 
differenziale e quest'ultimo scatta allora l'impiano è adeguato ??
Grazie



Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, marco il 06/09/2010 ha pensato bene di 
dire:

Il test del differenziale tramite pulsantino, verifica l'efficienza del differenziale 
stesso e non la presenza/bontà/assenza della terra.
Non esiste un valore minimo "tipo" per gli impianti di terra  ma piuttosto un limite 
oltre il quale la terra non è da considerarsi efficace. Il valore non lo ricordo ma è 
parecchio piu alto dei 20 ohm da te citati.
La sinergia tra impianto di terra e protezione differenziale garantisce una ottima 
protezione dai contatti diretti ed indiretti verso terra.
Googlando potrai trovare il valore limite di efficienza degli impianti di terra.
-- 
Franco

 da te citati.
Ma c'è la possibilità di provare, a livello casalingo ossia con attrezzatura 
molto amatoriale, l'efficienza di un impianto di messa a terra?
Ho dei dubbi sul mio impianto e mi piacerebbe sapere se è sicuro.
Ciao
Clipper

 Clipper
Noi in ditta per fare delle prove "veloci" usavamo una classica lampadina ad 
incandescenza inserita tra il polo centrale delle prese (terra) ed alternativamente nei 
retsnti due poli.
Se la terra è relativamente efficiente (ed il differenziale pure) con uno dei due poli la 
protezione differenziale deve scattare, viceversa c'è qualcosa che non va.
Ovvio che questa prova è assolutamente empirica  ma puo dare gia un'idea grossolana sullo 
stato dell'impianto.
-- 
Franco

stato dell'impianto.
Un metodo meno brutale è il cortocircuito di terra e neutro in una
presa. Poi si attacca un carico.
In un sistema TN-C-S, dove l'impedenza di terra è praticamente nulla,
il differenziale deve staccare non appena il carico assorbe 60 mA.
In un sistema TT ci vuole di piú. Quanto di piú, dipende dalla qualità
della messa a terra.
Boiler


Vuoi sapere la cosa divertente ? ho dato un occhio allo stato dei "puntazzi" 
di casa (ne ho 3 prima avevamo il 380 per uso industriale quindi 
probabilmente una esigenza migliore in termini di messa a terra) e ho notato 
che l'impianto di casa è stato isolato ! (probabilmente a seguito di 
ristrutturazione della vecchia officina) ho attaccato un cavo (volante) per 
i prossimi giorni e domani chiamerò un elettricista (sperio più serio) di 
quello che mi ha fatto i lavori in occasione della ristrutturazione..... 

 differenziale e quest'ultimo scatta allora l'impiano č adeguato ??
no 

 Ho dei dubbi sul mio impianto e mi piacerebbe sapere se è sicuro.
io non lo farei, si chiama un elettricista che con lo strumento ci mette 5 
minuti 

 ha scritto nel messaggio 
news:4c853c2a$0$30910$5fc...@news.tiscali.it...

L'ultima risposta di "luca" è perfetta tranne per quel "MINIMI" che dovrebbe 
essere "MASSIMI".
Per fare una cosa "fai da te" compera il Securtest della OVA, dal costo 
minimissimo, lo infili in una presa e se il differenziale scatta l'impianto 
è sicuro.
Puoi ripetere l'operazione per ogni presa per verificare il buono stato di 
ciascuna.
Altrimenti il consiglio di far effettuare la misura da un elettricista è il 
consiglio valido.
Cordialità
Liberty Kid 

OPSSSSS
MASSIMO!!!

 stato di ciascuna.
E questo però controllerebbe anche la terra o no?
Perchè il mio dubbio è che da qualche parte non abbiano tirato i fili di 
terra, e non mi va di aprire tutte le prese e le scatole per controllare :-(
Clipper 

 ha scritto nel messaggio 
news:4c865e29$0$18988$4faf...@reader5.news.tin.it...

Certamente, se il conduttore di terra manca o il valore della resistenza di 
terra è fuori dai 1666 ohm, l'apparecchietto non fa scattare il 
differenziale e quindi ti segnala l'anomalia.
Però non ti può far distinguere se a quella presa manca il conduttore di 
terra o se il valore della resistenza di terra è troppo alto.
Una volta riscontrata l'anomalia non rimane che metter mano al cacciavite 
per togliersi il dubbio.
Cordialità
Liberty Kid 


Interessante :-))
Grazie
Clipper