Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema timer da quadro

Salve,
Mi aiutate a far funzionare questi 4 timer collegati alle 4 prese?
http://www.euroimpresecastelliromani.it/timer/
Al momento ho collegato fase al pin 2 e neutro al pin 1 e l'orologio del
timer funziona.
Al 3 ho collegato un cavo blu e al 4 un cavo marrone e con questi sono
andato a una delle prese sulla sinistra ma non ho corrente.
Forse ho capito parte del problema ma prima di rompere il timer chiedo a
voi.
Ho cercato la fase e come previsto l'ho trovata nel pin 2, ho provato con il
tester e fra 1 e 2 ho la 220.
Ora la logica mi ha portato a trovare due soluzioni lasciando inalterati i
pin 1 e 2 visto che li è tutto in ordine:
Devo ponticellare 2 e 4 e lasciare gli altri cavi così come sono, ma così
non seguo lo schema consigliato sul bugiardino del timer.
Oppure devo ponticellare 2 e 4 e collegare un cavo marrone fra pin 3 e presa
e un cavo blu fra pin 1 e presa.
Grazie a chi mi aiuterà
Rob

 
http://www.euroimpresecastelliromani.it/timer/
Sullo schemino stampato sulla confezione c'e` tutto...... basta 
sostituire al rele` ausiliario la presa di corrente..... il punto e` che 
dipendentemente dal carico inserito sulla presa,  il contatto 
dell'orologio puo` deteriorarsi rapidamente... (ecco il perche` del 
rele` ausiliario inserito nello schema).
ciao max

 rele` ausiliario inserito nello schema).
Ok,
per ora non metterň il relč, quale delle due soluzioni che avevo dato č
quella che mi fa funzionare il timer?
Ciao
Rob

 quella che mi fa funzionare il timer?
la seconda che hai detto
ricapitolando:
- fase al pin 2 e 4 del timer
- neutro al pin 1
- cavo marrone dal pin 3 alla presa
- cavo blu dal pin 1 alla presa
ciao max

 - cavo blu dal pin 1 alla presa
Grazie mille,
alle 4 prese collegherň:
A 1 pompa da 5watt
B 1 pompa da 5 watt
C 4 neon compatti da 9watt
D Plafoniera HQI da 150 watt
Nella mail precendente dicevi dell'usura dipendente dal carico sulla presa e
quindi della necessitŕ di un relč ausiliario, ora mi informo di cosa sia un
relč :-) e poi vedo di provvedere per tutelare soprattutto il timer coi
150watt
Ciao
Rob

vedi quanto reggono in amper i contatti del timer

 150watt
Con questi carichi puoi stare tranquillo.... e risparmiare il/i rele` 
ausiliari :-)))
Il rele` piu` diffuso e` il tipo monostabile,  e` un dispositivo che 
apre e/o chiude dei contatti quando la sua bobina viene eccitata.....
Primo vantaggio e` che usandolo, si realizza una elevata separazione 
galvanica (isolamento) tra il circuito pilota ed i propri contatti di 
potenza.
Secondo vantaggio e` che con la poca corrente assorbita dalla bobina, si 
puo` pilotare una forte corrente che scorre tra i suoi contatti, quindi 
diventa cosi` l'elemento sacrificabile della catena, del resto e` meglio 
sostituire un semplice rele` che un costoso circuito elettronico.
Terzo vantaggio che uno o piu` rele`, possono essere usati, per cablare 
una semplice logica di funzionamento, invertire una funzione, realizzare 
dei blocchi di funzionamento e sicurezza.... naturalmente senza 
rinunciare ai vantaggi descritti precedentemente.
Unico svantaggio il costo maggiore ed una maggior complessita` di cablaggio.
ciao max