Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore...

Ciao
voglio comprare un condizionatore Sanyo doppia classe A con gas R410A.
Vorrei montarlo da solo - ho una discreta esperienza di termoidraulica
-  ma leggendo in rete mi sono reso conto che la faccenda è un po
complicata soprattutto per via delle pressioni d'esercizio del gas
R410A rispetto lo R407C, ad esempio per questa ragione la flangiatura
dei tubi deve essere molto precisa. Ma non mi preoccupa tanto
cartellare i tubi - ad esempio posso montare l'unità esterna vicina a
quella interna in modo che il percorso dei tubi sia breve e
nell'ipotesi peggiore metto i tubi già sagomati in macchina per farli
cartellare da qualcuno più pratico -; mi preoccupa la pompa del vuoto:
è davvero indispensabile con impianti che usano R410A? Anche con
decorsi brevi della tubazione?
Spero di essere stato chiaro.
---
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 0630-2, 26/07/2006
Controllato il: 26/07/2006 22.41.27
avast! - copyright (c) 1988-2006 ALWIL Software.
http://www.avast.com

Se non è un'idea peregrina posso anche farmi cartellare due pezzetti
di tubo di rame  e saldarli con lega d'argento alle estremità dei
segmenti che uniscono lo split al compressore. Le sostanze della
saldatura comprese eventuali scorie ecc per caso interagiscono
negativamente con il gas R410A?
---
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 0630-2, 26/07/2006
Controllato il: 26/07/2006 22.46.38



ha scritto:
Stamattina sono stato dal rivenditore termoidraulico dove mi servo e
gli ho esposto le mie necessitą. Lui mi ha detto che senza pompa del
vuoto l'impianto non si puņ montare correttamente anche se i tubi
hanno un decorso brevissimo perchč i gas non si devono mischiare con
l'aria e la pompa costa 300 euro. Per la cartellatrice 30 euro e passa
la paura. 
---
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 0630-2, 26/07/2006
Controllato il: 27/07/2006 10.58.13


 negativamente con il gas R410A?
Sarebbe carino che un esperto frigorista, che sicuramente non mancherà in
questo newsgroup, chiarisca una volta per tutte come stanno veramente le
cose e cioè:
1) serve o non serve fare il vuoto ?
2) si possono fare delle saldature lungo i tubi ?
3) si può usare una cartellatrice di tipo economico o servono attrezzi
professionali ?
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 1) serve o non serve fare il vuoto ?
dalla non risposta di elio, sul fatto che possa sostituire
il tubo fisso con un tubo flessibile,
direi che il vuoto non serve, o al limite ci sarebbe un degrado delle
prestazioni minimo !
ah io non sono ne idraulico ne frigorista :)
in sostanza vorrei far diventare un fisso come un portatile split :)
e se ogni volta dovessi fare il vuoto, addio . . .
felice_pago
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

felice_pago
Per quello che ho sentito io in giro chiedendo anche oggi stesso si fa
il vuoto quando la distanza tra compressore e split è notevole oltre 
3 - 4 m. Il mio rivenditore aveva giusto li impolverata una ottima
pompa del vuoto dalle caratteristiche stratosferiche.... e pure dal
costo stratosferico.
---
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 0630-3, 28/07/2006
Controllato il: 28/07/2006 23.07.01


 3 - 4 m.
quindi anche tu confermi che per installazioni, spalla-spalla,
max 1m di distanza il vuoto e' un vezzo ?
