Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sbalzi di temperatura sotto la doccia

Cari amici, come alcuni di voi mi hanno consigliato, 
ho analizzato un pò meglio la situazione dell'impianto 
idraulico. 
 
Come vi dicevo ieri, ultimamente ho notato degli strani
 sbalzi di temperatura sotto la doccia, uniti ad un 
abbassamento di pressione. In pratica succede che inizio 
a fare la doccia, seleziono la miscelazione giusta per 
le mie esigenze, poi dopo qualche secondo improvvisamente
 la pressione dell’acqua diminuisce drasticamente e, 
con essa, la temperatura, che diventa improvvisamente 
fredda, dura così per pochi secondi, poi torna calda e così
via, per tutta la durata della doccia, in continuazione
si alternano questi sbalzi di pressione/temperatura. 
Io sono in possesso di uno scaldabagno a gas 
istantaneo e il problema ce l’ha identico il mio vicino 
di appartamento, anche lui con scaldabagno a gas 
istantaneo, per cui ne deduco che è un problema riguardante 
l'impianto centralizzato. 
 
Ho provato anche ad abbassare la temperatura dello 
scaldabagno, ma addirittura non si accende nemmeno 
la fiamma! Quindi sono costretto a selezione temperatura
 massima, che lavora anche con basse pressioni ma 
devo miscelare moltissimo, ma con un notevole spreco 
di gas. In ogni caso, come vi dicevo, anche con il 
selettore di temperatura al massimo, il risultato è 
questo sbalzo di temperatura. 
Dove bisogna intervenire secondo voi? Va regolata 
la pressione? Eppure il mio vicino dice che se fosse 
un problema di pressione, l’autoclave attaccherebbe 
e staccherebbe di continuo, cosa che non succede 
affatto (dice che è sceso nel locale autoclave e 
ha visto che il motorino attacca quando segna 2,5 bar,
 e stacca quando arriva a 3,5 bar, anche se lui 
dice che è impossibile e quindi forse è tarato 
male il manometro).

male il manometro).
 
A quanto pare ne capite uno meno dell'altro.
Chiamate un idraulico.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
 
l'importante č che capisce te... :) ne :(
fai anche te... cosi a casa tua ?
chiami l'idraulico ?
 
 

abbassamento di pressione. 
 
Ma solo quando fai la doccia? - Se apri un altro rubinetto acqua calda
che succede?

chiami l'idraulico ?
 
Quando non so che pesci pigliare, chiamo qualcuno che ne sappia di
piu'. E non il vicino che ne sa ancora meno di me.


 che succede?
 
Sì sì stesso problema, è che magari dà meno fastidio perchè ti stai magari solo lavando le mani e non sei sotto la doccia


Ti è stato consigliato mi pare di fare una pulizia serpentina.
E' stata fatta? - Se il tuo vicino ha lo stesso problema non è
che avete lo stesso bollitore vecchio uguale? :-)
 
Hai smontato il salcazzo e verificato che il filtro staminchia non
sia pieno di sabbia/depositi?


 
le perdite di carico sono diverse per i due circuiti, calda e fredda, 
per questo motivo un abbassamento della pressione in ingresso fa variare 
le portate dei due circuiti in maniera diversa uno dall'altro.
 
Dovresti mettere un "impedenza" (rubinetto)  sul circuito della fredda 
(a valle dal punto in cui la fredda entra nel boiler) e regolarlo in 
modo che le portate di calda e fredda all'uscita sulla doccia siano 
uguali. A questo punto indipendentemente dalla pressione di ingresso le 
portate di calda e fredda allo sbroffino rimangono uguali, quindi niente 
sbalzi.

 sia pieno di sabbia/depositi?
 
No impossibile, nessun segno di questo genere e soprattutto lo scaldabagno è nuovo di zecca comprato 2 mesi fa

 male il manometro).
 
E' l'autocazzo di sicuro chiamare idraulico cagare moneta e fare doccia a 
temp costante. 
 
 

jap ha scritto:

Si, Sto Cazzo, la teoria è na cosa la pratica tutt'altro, il boiler a gas 
non lavora linearmente, non è un accumulo elettrico. 
 
 

 sbalzi.
 
Ci ho appena provato dopo aver letto il tuo post, visto che un rubinettino ce l'ho già in ingresso del  boiler, l'ho messo a metà circa, ma se faccio così la pressione è talmente bassa che non si accende neanche la scintilla, dunque niente acqua calda ovviamente...
Che sia un problema dell'impianto centralizzato non c'è dubbio, è solo che non capiamo dove dire di mettere le mani, per questo chiedo consiglio a voi che siete molto più esperti, a volte, di molti artigiani, perchè non sempre gli idraulici hanno le intuizioni giuste....
 

 accende neanche la scintilla, dunque niente acqua calda ovviamente...
 
Preciso, in culo al teorico, CVD. 
 
 

 Ci ho appena provato dopo aver letto il tuo post, visto che un rubinettino ce l'ho già in ingresso del  boiler,
 
non devi aumentare le perdite di carico del ramo "calda" , ma di quella 
fredda. Adesso non ho tempo, domani ti faccio uno schemino.


Avesse fatto quello che ho scritto... ha fatto l'esatto contrario.
 
 

jap ha scritto:

Anche questo è vero, ero preso dalla foga di coglionarti. 
 
 

Anche questo è vero, ero preso dalla foga di coglionarti. 
 
La foga è sempre cattiva consigliera.

3/4 di minchia ha scritto:

Esatto, e ora che ci penso potrebbe aver ragione, va come sono sincero. 
 
 

  sbalzi di temperatura sotto la doccia,
 
Anni fa ho avuto lo stesso fenomeno. L'idraulico ha smanazzato su
non so quale regolazione di temperatura e tutto s'è risolto. Se non
ricordo male, la temperatura saliva troppo e si spegneva la fiamma.
Poi ripartiva appena la temperatura si riabbassava.
 


Potrebbe essere per gli sbalzi di temperatura... ma per quelli di pressione mi pare che possa dipendere solo dal differenziale del pressostato. Mi pare non sia stato detto, ma se gli abbassamenti di pressione sono in corrispondenza della variazione all'autoclave, ci sta che diminuendo la portata la caldaia si spenga. Così si spiegherebbe tutto...
 
 
Giovanni

 male il manometro).
 
Che il differenziale attacchi e stacchi a quei valori va bene, ma bisogna vedere quanto spesso attacca. Se ci fosse il polmone dell'autoclave scarico, per esempio, attaccherebbe e staccherebbe molto più spesso del normale e alla doccia avresti il fenomeno che lamenti. Comunque, anche se il polmone fosse carico l'escursione della pressione ce l'avresti ugualmente e i problemi rimarrebbero anche se più sporadici. Potresti, però, migliorare molto togliendo il differenziale e istallando un press control. A quel punto, finché la doccia fosse aperta, la pompa girerebbe di continuo e avresti sempre la massima pressione.
 
 
Giovanni

 abbassamento di pressione.
 
se lo hai notato 'ultimamente' e poi dici che lo scaldino
ha due mesi forse il problema è legato alla sostituzione..
Anche il tuo vicino che ha un problema simile lo ha
sostituito da poco?
Perché da come descrivi o qualcuno si diverte ad aprire
altro rubinetto (in casa o comunque nella stessa linea)
o c'è un problema sullo scaldino..
Comunque io e i miei abbiamo sempre litigato con gli
scaldini a gas, abbiamo risolto solo montandoci a valle
un piccolo scaldino elettrico da 10litri regolato a 40gradi..

Il 10/07/2013 11:22, 
carlo...@alice.it
 ha scritto:
 
 
 
ecco uno schemino 
http://i.imgur.com/K2L0cU2.jpg?1
 
 
io l'ho tradotto in elettrico ma è uguale, immagina che i 100V siano la 
pressione di ingresso e che aumentino o diminuiscano in valore assoluto 
al variare della pressione di linea, la corrente I3 è indice della 
temperatura dell'acqua con 1,6 A facciamo finta di essere a 35 C° vedi 
che aumentando la pressione di linea o diminuendola la corrente I3 
cambia, per averla fissa devi mettere in serie a R2 (circuito fredda) 
una resistenza (rubinetto) tale che i due rami siano uguali, R3 è il 
rubinetto alla doccia ipotizzata a metà esatta.
 
Poi c'è una variabile in più, il boiler "rapido" ha una potenza fissa, 
per cui se diminuisce la portata di acqua che lo attraversa la 
temperatura aumenta di usacita, ma questo se ci pensi va in favore.

>Potrebbe essere per gli sbalzi di temperatura... ma per quelli di pressione mi >pare che possa dipendere solo dal differenziale del pressostato. Mi pare non >sia stato detto, ma se gli abbassamenti di pressione sono in corrispondenza >della variazione all'autoclave, ci sta che diminuendo la portata la caldaia si >spenga. Così si spiegherebbe tutto...
 
Ciao, in effetti l'abbassamento di pressione della doccia va in parallelo alla variazione dell'autoclave. Dunque cosa si potrebbe fare? Aumentare il livello minimo e massimo dell'autoclave? Del tipo minimo 3 bar e massimo 4 bar?
Siamo un palazzo di appena 3 piani, quindi calcola circa 10 metri di altezza
In alternativa questo press control si azionerebbe ogni qualvolta si apra un rubinetto nel palazzo? 
 


Esatto, ma, per quanto riguarda il consumo, non credere che cambi molto... Difatti, il maggior assorbimento avviene durante lo spunto della partenza e se consideri quante volte durante il giorno attacca e stacca adesso il motore ti puoi fare un'idea dello stress elettrico a cui è soggetto.
 
In alternativa al press control, però, potresti aumentare la pressione sul pressostato a 4 bar e istallare un riduttore di pressione tarato a 3 bar.
Questo intervento di aggiungere un riduttore l'ho fatto anche per me.. Difatti, la pompa andava da 5 bar a 4 bar e questa escursione si ripercuoteva pari pari sulla temperatura dell'acqua della doccia. Con il riduttore tarato a 4 bar ho risolto tutti i problemi e con la spesa del solo riduttore, visto che me lo sono montato da me.
Se siete tutti d'accordo potete istallare un riduttore generale; oppure, altrimenti, se hai il tuo sottocontatore, metterlo solo sulla tua linea.
 
 
Giovanni