Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sensore PIR per accensione lampada

Un PIR che comanda una lampada ha il connettore a tre contatti: due fili prendono fase e neutro a 220V (e quindi il PIR è sempre in tensione); il terzo pilota la lampada (che a sua volta va a rete).
 
E' possibile installare un secondo PIR in parallelo al primo?
Fase e neutro la prenderei dal primo PIR. Il contatto che pilota la lampada lo collegherei a quello del primo PIR: c'è il rischio che l'accensione perché scatta uno dei due PIR danneggi l'altro PIR?
--
Grazie,
Carburo

Il 07/03/2015, carburo ha detto :

Piu che altro corri il rischio di avere un comportamento anomalo: 
quando
alimenti il PIR e' sempre "in allarme" o sempre spento per alcuni
secondi poichè deve "misurare" il campo non appena alimentato.
 
Però puoi usare un trucco di cablaggio che non richiede relè, se
inverti fase e neutro sul secondo PIR, avrai l'opposto del primo
PIR come uscita, va da se che i 2 fili della lampada saranno collegati:
 
uno all'uscita del primo PIR, l'altro all'uscita del secondo PIR
 
quindi si accenderà solo se entrambi i PIR sono in allarme
(uno dà fase, l'altro dà neutro).
 
 
[FIDOCAD]
LI 30 35 120 35 0
LI 30 45 105 45 0
TY 30 40 4 3 0 0 0 * Fase
TY 30 30 4 3 0 0 0 * Neutro
EV 150 30 150 30 0
RV 100 50 110 75 0
RV 115 50 125 75 0
RV 130 50 140 75 0
LI 120 35 120 50 0
LI 105 50 105 45 0
LI 120 50 135 20 0
LI 135 20 180 20 0
LI 135 50 145 30 0
LI 145 30 180 30 0
EV 180 40 210 10 0
LI 205 35 205 35 0
LI 205 35 185 15 0
LI 185 35 205 15 0
TY 185 0 4 3 0 0 0 * Lampada
EV 140 110 100 90 0
LI 120 75 120 90 0
LI 135 75 135 100 0
LI 105 75 105 90 0
LI 120 90 120 90 0
SA 120 90 0
LI 105 90 105 100 0
LI 135 100 130 105 0
LI 130 105 125 105 0
LI 105 100 110 105 0
LI 110 105 115 105 0
LI 115 105 125 100 0
SA 115 105 0
SA 125 105 0
TY 105 110 4 3 0 0 0 * Pirometro
TY 145 60 4 3 0 0 0 * Morsetti
TY 100 60 5 4 0 0 0 *  F
TY 115 60 5 4 0 0 0 *  N
TY 130 60 5 4 0 0 0 *  L
LI 30 155 120 155 0
LI 30 165 105 165 0
TY 30 160 4 3 0 0 0 * Fase
TY 30 150 4 3 0 0 0 * Neutro
EV 150 150 150 150 0
RV 100 170 110 195 0
RV 115 170 125 195 0
RV 130 170 140 195 0
LI 120 155 120 170 0
LI 105 170 105 165 0
LI 135 170 135 155 0
LI 135 155 190 155 0
EV 245 260 275 230 0
LI 270 255 270 255 0
LI 270 255 250 235 0
LI 250 255 270 235 0
TY 250 220 4 3 0 0 0 * Lampada
EV 140 230 100 210 0
LI 120 195 120 210 0
LI 135 195 135 220 0
LI 105 195 105 210 0
LI 120 210 120 210 0
SA 120 210 0
LI 105 210 105 220 0
LI 135 220 130 225 0
LI 130 225 125 225 0
LI 105 220 110 225 0
LI 110 225 115 225 0
LI 115 225 125 220 0
SA 115 225 0
SA 125 225 0
TY 105 230 4 3 0 0 0 * Pirometro 1
TY 145 180 4 3 0 0 0 * Morsetti
TY 100 180 5 4 0 0 0 *  F
TY 115 180 5 4 0 0 0 *  N
TY 130 180 5 4 0 0 0 *  L
LI 190 155 190 240 0
LI 190 240 245 240 0
SA 180 20 0
SA 180 30 0
LI 60 270 105 270 0
EV 150 255 150 255 0
RV 100 275 110 300 0
RV 115 275 125 300 0
RV 130 275 140 300 0
LI 120 260 120 275 0
LI 105 275 105 270 0
LI 135 275 135 260 0
LI 135 260 190 260 0
EV 140 335 100 315 0
LI 120 300 120 315 0
LI 135 300 135 325 0
LI 105 300 105 315 0
LI 120 315 120 315 0
SA 120 315 0
LI 105 315 105 325 0
LI 135 325 130 330 0
LI 130 330 125 330 0
LI 105 325 110 330 0
LI 110 330 115 330 0
LI 115 330 125 325 0
SA 115 330 0
SA 125 330 0
TY 105 335 4 3 0 0 0 * Pirometro 2
TY 145 285 4 3 0 0 0 * Morsetti
TY 100 285 5 4 0 0 0 *  F
TY 115 285 5 4 0 0 0 *  N
TY 130 285 5 4 0 0 0 *  L
LI 120 260 75 260 0
LI 75 260 60 165 0
LI 60 260 75 155 0
LI 60 260 60 270 0
SA 60 165 0
SA 75 155 0
TY 70 270 4 3 0 0 0 * Neutro
TY 90 255 4 3 0 0 0 * Fase
LI 190 250 245 250 0
LI 190 250 190 260 0
SA 245 240 0
SA 245 250 0
TY 180 80 6 5 0 0 0 * collegamento "NORMALE"
TY 170 295 6 5 0 0 0 * collegamento "2 PIR"