Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Visto che si parla di presa elettrica esterna..

..la voglio portare in terrazza  :)
 
Foro gia' fatto, vicino a una presa elettrica interna.
 
fuori ci va una presa multistandard protezione IP55 (non ci dovrebbe piovere direttamente, di solito..)
 
Ora: porto all esterno (dalla presa) N-F-Gnd
 
in mezzo ci metterei un interruttore magnetotermico (o un differenziale?) mi rompe un po' mettere un quadretto solo per il MT, pensavo alle prese con MT integrato tipo quello delle lavatrici (che non trovo. fuori standard?)
se metto un differenziale il quadretto (vabbe' e' dietro il divano) mi tocca. o esisteno differenziali che stanno dentro una scatoletta da parete?
 
ogni consiglio e bene accetto  :)
 
thx!

 ...la voglio portare in terrazza  :)

Io cercherei un quadretto da cantiere mono-presa con interruttore
bipolare rotativo e presa a norma IP67. Lo fissi al muro, agganci ai due
lati liberi del bipolare i tuoi fili di fase e neutro (rispettando la
polarità!) e la terra nell'apposito alloggiamento.
Poi lo puoi anche innaffiare!
 
A parte, per i casi di necessità, modificherei una ciabatta multipolare
mettendo sul filo una spina IP67 (quelle blu rotonde, per intenderci,
molto simili alle tripolari rosse). Oppure, se la presa in questione è
al servizio soltanto di un paio di apparati, ne modifico il cordone
montando una spina IP67 ad ognuno.
Se una presa è poca, esistono quadri a n-mila prese, con differenziale,
mt, ecc. ecc.

 ogni consiglio e bene accetto  :)
metti un semplice interruttore bipolare senza protezioni aggiuntive.
https://www.google.it/search?q=interruttore+bipolare+per+503&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi469Scp-DKAhUHog4KHfCXAOgQ_AUIBygB&biw=1095&bih=696
 
e soprattutto non ti dimenticare di tenerlo staccato di notte o quando 
non sei in casa.
 
bye

 di *protezione*
 
vogliate leggere "non aumenta il livello di *sicurezza*
 
 
bye
 

 non sei in casa.
 
sicuramente ON solo quando serve, ma era per evitare che si formi umidita' o entri una cimice :)  e mi crei un corto/dispersione che poi divento matto a cercare in tutte le prese di casa :)

 ma era per evitare che si formi umidita' o entri una cimice :)  e mi crei un corto/dispersione che poi divento matto a cercare in tutte le prese di casa :)
 
Se utilizzi una custodia con adeguata protezione (IP55 o sup.)  cimici & 
affini non potranno entrare, per quello che riguarda l'umidita` non mi 
farei tanti problemi... il materiale normale in custodia IP20 (tanto per 
capirci quello che abbiamo in casa tutti quanti) se correttamemte 
installato, e` protetto contro lo sgocciolamento sulla parete o la 
condensa, pensa allo stato del locale da bagno dopo che ti sei fatto una 
doccia ben calda e prolungata. :-)
 
bye

 se metto un differenziale il quadretto (vabbe' e' dietro il divano) mi tocca. o esisteno differenziali che stanno dentro una scatoletta da parete?
 
Essendo all'esterno, il differenziale potrebbe avere piú senso... ma sei 
comunque protetto da quello generale dell'abitazione, che suppongo sará 
da 20mA.
Al limite, perché una eventuale infiltrazione di acqua faccia saltare 
questo e non quello generale (lasciandoti senza corrente) dovresti 
metterne uno piú piccolo... ma ha senso?
 
Magnetotermico, per farne che?

Ti hanno già detto tutto: in casa metti un bipolare, fuori la presa che ti serve. Io metterei un idrobox ma anche gewiss (quelle con lo sportellino rigido o trasparente) vanno bene.
Se vuoi fare le cose anche belle potresti mettere nel muro la classica scatolina 503 e sopra la placchetta con lo sportellino.
 
Io andrei dal bipolare alla presa esterna con un fror


FROR2 a parte che e` un po' esagerato dato che non serve il doppio 
isolamento per il resto sono d'accordo... ma la domanda e`:
 
"perche` lo dici a me? :-)"
 
con simpatia
bye

Perché quoto il post senza pormi troppi problemi: scusa.
 
Il fror è un po' tantino, hai ragione.
Ma tanto per 3 metri di cavo non è che cambi molto...

 Perché quoto il post senza pormi troppi problemi: scusa.
 
oh.. non c'e' mica bisogno di scusarsi... :0)
 
volevo solo attaccare "bottone" :0)
 
bye