Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: installazione climatizzatori...

secondo voi, si possono installare le unita esterne dei climatizzatori (per 
esempio daikin) in orizzontale piuttosto che in verticale?
cioè con la ventola rivolta verso l'alto... 

 cioč con la ventola rivolta verso l'alto...
No, secondo me.
Il primo dubbio č sulla lubrificazione del compressore, il secondo sulle 
infiltrazioni di acqua nella parte elettrica. 


no assolutamente....dentro c'è un compressore con olio etc etc insomma è 
come montare il motore dell'auto girato di 90 gradi........ 

 come montare il motore dell'auto girato di 90 gradi........
quindi, per scaricare il flusso di aria in alto deve fare delle tubazioni 
con curva a 90°...
sapete che limite c'č per le curve? 

Maria Stella wrote:

Esatto, è proprio quello che intendevo.
Non sono a conoscenza di clima che consentano il montaggio in posizione 
"sdraiata", ma non è detto che, magari, non esistano....non so. 

 tubazioni con curva a 90°...
Mah, puoi usare delle tubazioni "autocostruite", usando lamiera zincata 
oppure creandole con fogli di polisirene.
Ti dico così perché non so se esistano canali già pronti per realizzare 
quello che ti serve.
Assicurati, piuttosto, che "tanta aria esce, tanta ne deve rientrare", ossia 
che ci sia una alimentazione sufficiente di aria di rinnovo per la macchina.
Devi metterla all'interno di una veranda? Come mai questa necessità? 

"Starflex" <XXX...@XXXXX.XXX> ha scritto nel messaggio 
news:gabl1r$re$1...@tdi.cu.mi.it...

è un problema di un mio amico...
il proprietari di un negozio ha messo l'impianto di climatizzazione sparando 
l'aria di uscita in un cortile 4x4 completamente chiuso...
il flusso di aria viene diretto verso il basso per poi risalire lungo la 
parete della casa del mio amico.
risultato:
-parete riscaldata d'estate
-aria di rinnovo che viene ripescata dall'aria espulsa!!
ergo
-o viene direzionato il flusso in modo tale da sparare l'aria sopra e dietro 
(creando una condotta di 4-5m con due curve a 90°)
-o vengono spostati le unita esterne in altro luogo (alzandole sopra il 
cortile e ribaltandole nella direziona opposta)
-oppure vengono denunciati...
stiamo valutando la soluzione migliore... 

 -aria di rinnovo che viene ripescata dall'aria espulsa!!
Uhmm..parli di cortile, quindi suppongo sia proprio "cortile" a cielo 
aperto.
Beh, dai, potete fare un convogliatore, di sezione sufficientemente ampia, 
che espelle l'aria ad una quota superiore. Già qualche metro, diretta verso 
l'alto e con una curva a 90° a raggio ampio tra macchina e canale, credo 
risolva efficacemente il problema.
Potete farlo realizzare o in lamiera zincata da un artigiano (e qui, sui 
costi, cedo la parola a chi ne sa più di me), oppure in pannelli in 
polistirene. In questo caso però il lavoro sarebbe veramente "posticcio"...
Non credo ti interessi superare la quota delle finestre del tuo amico: basta 
direzionarla, subito dopo la macchina, verso l'alto. Sarà poi il gradiente 
termico (aria espulsa dalla pompa di calore più calda dell'aria ambiente) a 
continuare a farla salire. Avergli tolto, però, la componente orizzontale (o 
meglio, averla deviata in partenza) eviterà di far arrivare l'aria sulla 
parete e di farla lambire interamente proprio per il gradiente termico.
Un suggerimento: il condotto fatelo "ampio", ossia, non prendete come 
riferimento il solo diametro o superficie da cui esce  l'aria calda. La 
curva infatti comporta una perdita di carico (una resistenza) al passaggio 
dell'aria, tanto maggiore quanto minore è il raggio di curvatura (ossia, 
tanto più è "secca" la curva) e proporzionale anche alla velocità del 
flusso.
Se fate un condotto stretto, la velocità aumenta, e con essa le perdite di 
carico. Se fate un condotto più ampio, la velocità diminuisce, e così le 
perdite di carico: ci sarà ina resistenza inferiore al passaggio dell'aria 
(e la pompa di calore lavorerà meglio).
Ovviamente, quest'ultimo discorso in un'ottica lungimirante in cui volete 
salvaguardare la funzionalità della macchina del vostro simpatico 
dirimpettaio. :) COmunque, parlatene con lui: credo che una soluzione la 
possiate trovare di comune accordo, se affrontate il discorso in toni 
civili.
Altrimenti, bucare lo scambiatore esterno e renderla inutilizzabile è 
operazione di pochi secondi :D