Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadario che fa saltare la luce

Oggi ho messo su un lamapadario nuovo. Nel vecchio lampadario c'erano
due lampadine a incandescenza e tutto andava bene. Monto il nuovo con
due lampade a risparmio energetico e le lampadine si accendono anche a
interruttore spento, se accendo la luce salta tutto. Sostituisco una
delle due lampadine con una a incandescenza e tutto funziona bene.
Qualcuno sa il perchè? Mi hanno detto che può succedere che con i neon
e le lampade elettroniche ci siano problemi di fase. Come posso
risolvere?

 risolvere?
Riassumendo:
A) Due lampade neon, interruttore spento: luci ON
B) Due lampade neon, interruttore acceso: FAULT
C) Un Neon, una incandescenza: interruttore spento: luci OFF
D) Un Neon, una incandescenza: interruttore acceso: luci ON
Non mi capacito di cosa possa succedere.
Ipotizzerei una dispersione all'interno del lampadario ma non mi spiego i
comportamenti ai punti C e D.
Potrebbe essere che la dispersione sia causata dalla conformazione fisica
della lampadina al Neon inserita e poi sostituita da quella ad
incandescenza.
Puoi provare ad accendere il lampadario con quella lampadina (NEON) svitata
e poi (con molta cautela e con i guanti del caso) avvitarla lentamente per
capire se la causa risiede in quell'avvitamento lě.
-- 
Michele

 Michele
Mi interesserebbe almeno mettere alcuni punti fermi.
Dal momento che prima con il lampadario vecchio tutto funzionava e dal
momento che con le lampade a incandescenza tutto funziona, si può
escludere che il problema risieda nella linea elettrica e nel
lampadario ma sia da addebitare alla sola lampadina?

 lampadario ma sia da addebitare alla sola lampadina?
dici di aver cambiato il lampadario...ma coem hai fatto i collegmaneti 
del nuovo????????
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)


I collegamenti sono ok. Collegato i morsetti. Non vedo altri modi di
collegarlo. e comunque solo con due lampade elettroniche non funziona.
la cosa è un po strana

 la cosa è un po strana
non mi torna le lampade elettronhea accese con interruttore off....(poi 
passo al resto..ma per ora anializavo questa cosa qui)....se L e N 
vengono invertite ci sono accensioni delle lampdde ma...non continue , 
per lo più lampeggii!!
Bacio
cai
-- 
Cai
(Pisa)

 lampadario ma sia da addebitare alla sola lampadina?
No!
Hai cambiato sia il lampadario che le lampadine.
Nulla sappiamo di cosa sarebbe successo col vecchio lampadario e le nuove
lampadine al neon.
-- 
Michele


Si infatti ci sono lampeggi, non continue

 la cosa č un po strana
Se hai un tester puoi provare a vedere cosa succede (ipotizziamo tre
morsetti A, B, C) tra le diverse coppie di morsetti in misurazione di
resistenza:
A - B = Resistenza?
A - C = Resistenza?
B - C = Resistenza?
... e ripetere tali misurazioni con le lampadine avvitate.
In teoria se A e B sono le due fasi mentre C č la terra dovresti avere che
nel primo caso le tre misurazioni ti danno tutto aperto (infinito)
Nel secondo caso dovresti avere A - B resistenza molto bassa (con lampade ad
incandescenza oppure BOHHHH con lampade al Neon) mentre le altre due
misurazioni A - C e B - C dovrebbero darti comunque resistenza infinita.
Se cosě non fosse c'č un qualche problema nel lampadario.
Se invece va tutto bene, allora potrebbe esserci qualcosa di strano
nell'impianto ma non riesco proprio a capire cosa!
-- 
Michele

 Si infatti ci sono lampeggi, non continue
ah ok..allora per quello inverti il collegamento che hai fatto al 
lampadario (fase e neutro)



Già provato. Non cambia niente

 Già provato. Non cambia niente
che alimentazione hai?
linea 230 e neutro a terra?
o due fasi da 125??
kk
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 Si infatti ci sono lampeggi, non continue
Il lampeggio con lampada elettronica (Neon) è capitato anche a me. Nel mio
caso però il problema era che l'interruttore era un vecchio interruttore
elettronico (Dimmer). Con interruttore spento passava comunque un po di
corrente tale da far lampeggiare la lampada elettronica ma da NON accendere
quella ad incandescenza.
Accendendo completamentel'interruttore elettronico, nel mio caso, tutto
funzionava correttamente.
Di base il lampeggio denota il debole passaggio di una corrente. Per questo
ipotizzo una dispersione interna al lampadario.
Mi sono fatto uno schema elettrico ... vedo se riesco a fartelo ascii:
L ---------------------------------|
                               (LAMPADA)
N ---------(INTERRUTTORE)----------|
                               (DISPERSIONE)
Terra -----------------------------|
-- 
Michele



 linea 230 e neutro a terra
ok passimao ad altra domanda interruttori con luce di cortesia?


 O solo due? (Fase - Fase) o forse (Fase - Neutro)
fase neutro terra

 o due fasi da 125??
Ipotizzo, spero che bbia due fasi e non Linea Neutro, cosě il mio schema
avrebbe piů senso.
In ogni caso ho ancora un po' di dubbi e sono proprio curioso di sapere cosa
ci sia che non va.
-- 
Michele

 ok passimao ad altra domanda interruttori con luce di cortesia?
no

 incandescenza oppure BOHHHH con lampade al Neon)
Le lampade al neon son dei corto-circuiti in corrente continua (cioè 
secondo il tester), quindi lettura 0 Ohm. A meno che non stiamo parlando 
di lampade con circuito di pilotaggio integrato nello zoccolo, tipo CFL.
Ho solo un dubbio: non è che il nostro amico non sa che occorre montare 
un reattore ed uno starter (quest'ultimo se usa un reattore non 
elettronico)?

 ci sia che non va.
per questo ho preferito chiedere che fere ipotesi....e ..da quanto dice 
lui...è proprio linea e neutro!


Gambo ha detto questo martedì :

e sei stato attento a dove collegare la terra sì?
KK
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 non elettronico)?
Lui parlava di lampade a risparmio energetico, elettroniche quindi dovrebbe
essere tutto integrato.
Inoltre ha un impianto Fase - Neutro - Terra, l'interruttore senza luce di
cortesia (presumo un normale interruttore meccanico).
La faccenda č MOLTO misteriosa.
Io cercherei di fare delle misure con tester sui singoli elementi
(lampadario, interruttore, ...)
Occorre prima isolare la causa del problema. Se non si sa dov'č non la si
puň risolvere.
-- 
Michele (GE) Fazer 600 ex XJ 600S Diversion
ICQ: 108785194 - MSN: mikeipe...@SPAMhotmail.com - SKYPE: mikeipe68
Membro del CAPB: (tessera n#004)
Se mi interessasse andare piů forte mi basterebbe imparare
a sfruttare un po' di piů la mia ... Invece mi diverto cosě. (LPV)

 interruttore spento, se accendo la luce salta tutto.
Hai dimenticato di precisare la cosa più importante cioè
cosa significa *salta tutto*
interviene il differenziale (dispersione) o il magneto-termico
(cortocircuito)?
Bye!
Scossa


Cioè? l'ho collegata dove previsto nel lampadario.

 Cioè? l'ho collegata dove previsto nel lampadario.
era segnalato?
era diverso dagli altri (alla scocca magari) o era uno degli ingressi 
del mammouth magari poco segnalato? (del tipo l'ho attaccato in mezzo 
perchè in genere la terra è lì??????)


 interruttore spento, se accendo la luce salta tutto.
