Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che non parte perchè?

Stasera doccia fredda! aprendo qualsiasi rubinetto dell'acqua calda (sia in
cucina che al bagno) fuoriesce soltanto un filo d'acqua senza che la caldaia
parta, e naturalmente l'acqua è fredda...se invece apro l'acqua fredda
l'acqua esce regolarmente dai rubinetti...il riscaldamento invece funziona
bene...avete idea di cosa può essere? E' soltanto un'allucinazione e domani
mattina farò una bella doccia calda? :-/ ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:213Z230Z129Z26Y...@usenet.libero.it...

Hai la serpentina otturata dal calcare, se l'acqua non passa attraverso la 
serpentina la caldaia non parte. Una buona ripulita con acido apposito le 
ridarà vita. 

emi ha scritto:

ipotesi numero 1 si e' bloccata la valvola a tre vie
se la stessa ha un comando manuale prova a cambiare di posizione con il 
ditino
se ci riesci e vedi che arriva acqua calda ha trovato il problema
la soluzione pero a meno di grande abilita manuale non e' semplice
io alla mia la ho cambiata da solo ma non conosco la tua di abilita in 
materia
ipotesi numero 2
parziale ostruzione dell'ingresso dell'acqua alla caldaia che non 
permette al flussometro di "sentire"  l'apertura del rubinetto e di 
conseguenza non interviene la valvola a 3 vie
ipotesi numero 3 (meno probabile)
rottura del sensore dell'apertura rubinetto o della parte elettronica di 
competenza
-- 
Mio figlio rivuole indietro il mondo che mi ha prestato ... con gli 
interessi ...

 ridarà vita.
Immaginoche bisognerà chiamare la ditta...hai idea della spesa?
ciao!!


 ditino
...perdonami, come faccio a riconoscerla? è un deviatore? quale tubi
gestisce?
ciao!


>

Al 95% dei casi hai la serpentina otturata, un idraulico te la potrebbe 
pulire diciamo con 70 euro. Potrebbe anche darsi che la tua caldaia fa anche 
da riscaldamento con termosifoni, in questo caso forse c'è un abbassamento 
di pressione, prova ad aprire il rubinetto che carica l'impianto dei 
termosifoni. Ma purtroppo la prima ipotesi è la più probabile 

 ciao!
una foto di una comune valvola tre vie
http://www.alfredoneri.com/images/Valvola_a_3_vie.gif
se posti marca e modello della caldaia sarebbe meglio



La marca č savio, il modello č "acquapiů"...conosci?
Adesso ho riprovato ed č partita! riesce l'acqua calda anche se a pressione
un pň fiacchetta..! meglio di niente!!


 ha
scritto:

Si infatti credo anch'io! bhe grazie di tutto!! ciao



Ti ringrazio per l'aiuto :) un saluto
EMi


 un pò fiacchetta..! meglio di niente!!
ipotesi 2 parziale ostruzione delle condutture
soluzione A) aumentare la pressione idraulica dell'impianto per ovviare 
alla ridotta sezione
Soluzione B) disostruire le condutture
per quanto riguarda la soluzione B
esiste un modo economico e da pieno stile fai da te
chiudi il rubinetto generale dell'acqua
prendi un tubo di gomma lo fissi all'uscita dell'acqua del galleggiante 
dello scarico del bagno
l'altra estremità la fissi al contenitore di acido (quello per 
disincrostare le tubature lo trovi nei negozi di idraulica)
ora apri l'acqua calda
e cerchi di far passare (facendo pressione al contenitore dell'acido) il 
liquido nelle tubature
non appena vedi che fuoriesce dal rubinetto lo chiudi e aspetti un paio 
di ore
poi stacchi tutto e riapri il generale dell'acqua
fai scorrere l'acqua calda per un po per eliminare le scorie
ed hai finito
costo dell'operazione 3 o 4 euro


 ha scritto nel messaggio 
news:47c74454$0$37197$4faf...@reader3.news.tin.it...

mamma mia :(