Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dimensioni foro presa aria cucina

Salve,
ho praticato nella mia cucina il foro per la presa d'aria utilizzando
un tubo circolare del diametro di 10 cm (superficie totale 78.5 cmq).
In cucine ho solo un piano cottura con 5 fornelli con potenza totale di
circa 11 Kw. Stando alla norma 6cmqX11Kw = 66 cmq il foro dovrebbe
essere sufficiente. Tuttavia in cucina ho anche installato un
elettro-aspiratore della potenza di 125 metri cubi/h. Dalle tabelle
trovate su internet ho scoperto che per tale aspiratore sarebbe
necessario un foro con una superficie di almeno 420 cmq (Una
enormità!) considerando una velocità dell'aria di 1 m/s.  Ho fatto un
po' di calcoli e se non allargassi il mio foro la velocità dell'aria
dovrebbe salire a circa 4.5 m/s (l'aspiratore dovrebbe far diminuire la
pressione dell'aria in cucina e far aumentare la sua velocità di
entrata, quindi compenserei la piccola dimensione del foro con una
maggiore velocità di entrata dell'aria) Evitando di consederare il
fatto di essere o meno a norma... posso lasciare tutto così o è
meglio che allarghi il foro ?

 meglio che allarghi il foro ?
Evitando le Norme (ma perchè ?), direi che l' apertura esistente di
66 cmq è veramente scarsa, visto anche che la potenzialità termica dei
tuoi fornelli è di 11 Kw (sei sicuro di questo dato, che è inusuale per
dei fuochi domestici?).
Cordialità.
                 Paul

meglio che allarghi il foro ?
Io allargherei meglio stare tranquilli in ste cose sai che se poi
accade qualche cosa e si scoprisse che non eri a norma eventuali
assicurazioni potrebbero dirti ciccia oltre a finire nelle rogne.
-- 
************************************************************
* Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
 *
************************************************************
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 - 
http://www.wordpress-it.it
 
http://www.grassochecala.it
 

Concordo pienamente con quanto avete osservato e scritto. Circa le
norme, sono
d'accordo con voi: vanno rispettatate! La mia era una questione di
'equivalenza'... foro più piccolo, maggiore velocità dell'aria...
foro più grande, minore velocità. Mi avete convinto: allargo il foro
di ventilazione: tuttavia non potrò arrivare ai 22 cm... (ho problemi
di spazio!)... posso arrivare a circa 19 cm... Circa i fuochi della
cucina... ho letto le potenze dei singoli elementi sul manuale
d'uso...quindi dovrebbero essere quelle!
Grazie ancora per la disponibilà e i consigli.

di spazio!)... posso arrivare a circa 19 cm...
Il problema di spazio potrà essere o in basso, o in alto, o a destra, o a sinistra, difficilmente da tutte e quattro le
parti; allora dove ce ne è, allargarsi! (faccina)
--
Bye
         OldVitt

>...... allora dove ce ne č, allargarsi! 
oppure....
basta ricordarsi che un foro da 200cm2 č equivalente a due fori da
100!
Ciao
 Marcello
-Catania-

 -Catania-
Grazie per i suggerimenti!
Vorrei chiedere il vostro parere su di un'altra questione (sembre
inerente il foro!, che ormai ho deciso allargherò!). Il muro che sto
bucando è fatto composto da un mattone forato (7 cm) + intercapedine
(25 cm) + mattone forato. Fatto il buco è necessario metterci un tubo
che colleghi le due estremità o posso lasciare il foro libero (senza
tubo) ? A quel punto prenderei anche l'aria dell'intercapedine e
ridurrei un po' il suo potere isolante che ne dite ? Ho problemi ad
inserire un tubo circolare, posso invenarmi qualcos'altro ?
Ciao!

ridurrei un po' il suo potere isolante che ne dite ? 
Uhm!
Se non ci fosse la possibilità di passaggio di animali (insetti, mammiferi ecc.) potresti lasciarlo aperto.
Io lo chiuderei, se a sezione rettangolare, con quattro tavolette di compensato o faesite o qualsiasi cosa che non si
sciolga col gesso o intonaco che userai per attaccarle.
--
Bye
         OldVitt

 sciolga col gesso o intonaco che userai per attaccarle.
Ottima idea, penso che il compesato possa andare bene... per arraccarle
penso di usare la colla per le piastrelle...