Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: attacco fili nel interruttore differenziale

Salve.
ieri mi è capitato di togliere le mostrine da due interruttori differenziali
magnetotermici siti uno al 1^ paino e l'altro in mansarda.
Sono 2 modelli di marca diverse.
Pensavo che per una questione di norme di sicurezza e uniformità gli
attacchi della fase e del neutro dovessero avvenire in modo uguale su tutti
gli interruttori.
Mi spiego: in quello al 1 piano il marrone è a sinistra mentre  il blu a
destra (guardando l'interruttore di fronte)
Invece in mansarda il marrone è a destra mentre il blu a sinistra.
Comunque schiacciando i tasti T di prova entrambi scattano.
E' indifferente la posa dei cavi oppure in uno dei due hanno cambiato il
colore dei cavi usando il marrone per il neutro e il blu per la fase?
Devo preoccuparmi ? ;-)  Però sono vent'anni che i fili sono così
Grazie in anticipo


no
Bacio
Cai 

 disse:

E' meglio che verifichi che il blu porti effettivamente il neutro e il
marron (nero o grigio) sia il conduttore di fase, non si sa mai.
(mi č capitato di vedere le cose piů orripilanti, in giro)

 (mi č capitato di vedere le cose piů orripilanti, in giro)
per quanto riguarda la discussione sul differenziale cla cosa non ha 
significato, per tutto il resto...beh potrebbe non aver ripercussioni (detta 
cosě in prima battuta) se al posto dei normali interruttori di casa ha dei 
bipolari!
Bacio
Cai 



Beh, se va a mettere le mani in posti dove fase e neutro corrono su
cavi invertiti, si diverte eheh. Parrucchiere necessario, come dire.
;-) 


beh stai parlando di altro posto ceh il differenziale!!!!
per quello ti dò ragione...ma la situazione peggiore potresti averla su un 
portalamada in cui credi di aver staccato la fase e ionvece hai staccato il 
neutro e con il corpo richiudi il circuito verso terra!
però....differenziale buono...stacca l'elettroshock!
c'è della corrente che transita sulal fase e ceh non si richiude sul 
neutro....perdita che il diff non digerisce bene e decide di intervenire!
:0)
Bacio
Cai 

 ha scritto nel messaggio 
news:f29uev$iop$1...@tdi.cu.mi.it...

non devi preoccuparti; a parte che puo' dipendere dalla
marca dell'interruttore , in genere indicano dove fa la fase (f o p)
pero' non e' fondamentale.
alberto 

 pero' non e' fondamentale.
Neanche su questo sono d'accordo. Se l'interruttore e' ad un polo+neutro 
e' si scambiano fase e neutro, non e' piu' garantito il funzionamento 
del magnetotermico. Se invece e' un differenziale puro (che come 
indicato da Claudia) e irrilevante, ma in tal caso non ci sara' 
indicazione ne' di fase di neutro.
IMHO :-)
R.L.Deboni

 Invece in mansarda il marrone è a destra mentre il blu a sinistra.
C'e' una lettera N su uno dei morsetti ?
In ogni caso quello che conta e' la "continuita'".
Se all'interruttore il neutro arriva a destra, e' ovvio farlo uscire a 
destra, se entra a sinistra, e' ovvio uscire a sinistra :-)
Questo se si tratta di differenziali puri o differenziali magnetotermici 
a 2 poli (cioe' con la limitazione di corrente su ambedue i poli).
R.L.Deboni

 2 poli (cioe' con la limitazione di corrente su ambedue i poli).
Sugli accrocchi c'č proprio scritto:
"interruttori differenziali magnetotermici" 

 "interruttori differenziali magnetotermici" 
L'interruttore senza la "N" e' probabilmente un 2 poli, percio' non c'e' 
una posizione preferenziale.
R.L.Deboni

 fase di neutro.
giusto, avevo tralasciato la funzione di magnetotermico (leggendo 
velocemetne avevo preso per buono solo il differenziale)!!
Bacio
Cai 


In effetti anch'io ho dato per buono si parlasse di differenziale +
magnetotermico.
Generalmente, negli impianti civili (di casa, ad es.) il differenziale
puro č raro. In un caso ne ho montato uno a monte di una
predisposizione per vasca idromassaggio, da 10 mA, poichč non ero
sicura di che vasca avrebbe montato il cliente. (metti che avesse
usato una tinozza di zinco con un trapano agitatore per vernice...)
;-)

 ;-)
Ha fatto bene, ma non tanto per la tinozza di zinco, ma perche' quando 
si e' bagnati si conduce fin troppo bene ...
R.L.Deboni

 quel che riguarda la sicurezza è indifferente
No attenzione ci sono ancora in circolazione dei differenziali N+F questi 
proteggono SOLO F e la fase deve passare di li, se ci metti il neutro il 
test funziona ma non proteggono davvero, quelli attuali sono quasi tutti se 
non tutti 2P proteggono da entrambi i poli e non importa da che parte gli 
infili la fase. 

 Cai
Salvo trovarsi una fase interrotta della lampadina che sta cambiando con le 
ciabatte nei piedi che in realtà è un neutro interrotto su un relais per più 
pulsanti....