Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria nei termosifoni

Ciao, sicuramente questo argomento è stato già trattato, ma mi
interesserebbe sapere come e perché si forma l'aria all'interno dei
termosifoni.
Ciao Ale

 ha scritto nel messaggio
news:aQcTb.237284$_P.81...@news4.tin.it...

sono gas generati dalle reazioni chimiche dell'acqua introdotta nel circuito
solitamente la produzione si attenua nel tempo.
se per qualsiasi motivo si immette nuova acqua nel circuito, la reazione
riprende a produrre gas e si attenua al suo decadimento
uno dei maggiori responsabili di solito è il calcio.
ciao Abele

 uno dei maggiori responsabili di solito è il calcio.
Se non ti dispiace, prendo le difese del povero calcio, che
negli impianti di riscaldamento ad acqua calda è del tutto incolpevole.
La formazione (o meglio, la combinazione/ricombinazione) dei gas
disciolti nell' acqua degli impianti termici è un fenomeno complesso,
che non è stato ancora del tutto chiarito completamente.
Per quanto ne sò, le cause imputabili in ordine di importanza sono :
- il tenore di anidride carbonica nell' acqua.
  La solubilità della CO2  diminuisce con l' aumento della temperatura
  dell' acqua, e quindi si libera allo stasto gassoso, salvo ricombinarsi
  al raffredamento.
  Questo è il motivo per il quale certi impianti, anche se ben spurgati
  dall' aria, producono a caldo formazioni gassose.
 - il tenore di ossigeno, che non deve suoperare le 8 ppm. L' ossigeno
   è un po' meno imputabile della CO2, ma in compenso è un energico
   promotore della corrosione nel ferro.
- il valore del ph, che non deve mai essere inferiore al neutro (ph 7).
- gli errori progettuali e di esecuzione della rete distributiva, come
  la formazione di contropendenze, di sacche, e l' eccessiva velocità
  dell' acqua, che porta localmente a diminuzione della pressione
  in circolo e conseguente liberazione dei gas disciolti.
Salvo questa ultima causa, la produzione dei gas disciolti si può
attenuare notevolmente con l' additivazione dell' acqua
con appositi reattivi come le ammine filmanti, che tra l' altro hanno
un discreto potere anticorrosivo.
Cordialità.
            Paul

 ha scritto nel messaggio
news:bvlb6b$3pr$1...@lacerta.tiscalinet.it...

non sono un chimico ma mi risulta che i sali di calcio e di magnesio, in
seguito all'innalzamento della temepratura, inneschino una reazione che
provoca la formazione di bicarbonato di calcio e di anidride carbonica.
il calcio precipita e crea le note incrostazioni mente l'anidride carbonica
esercita un'azione corrosiva nei confronti delle parti metalliche.
considerando che il calcio è tra i componenti che più facilmente si trovano
nelle nostre acque,  ne deduco che sia tra i maggiori colpevoli ma giuro che
non ci metto la mano sul fuoco
ho notato che utilizzando filtri da 90 micron sull'ingresso ed addolcendo
l'acqua non appena supera i 15 gradi francesi, si riducono molto i depositi
sui tubi ed anche i brontolii intestinali dei termosifoni.
cosa poi realmente avvenga  nell'impianto a livello molecolare non sono in
grado di spiegarmelo
ciao abele

depositi sui tubi ed anche i brontolii intestinali dei termosifoni.
Vedi sopra.
Aggiungo che usare filtri meccanici all' ingresso di un impianto termico
interessa solo a chi li vende. A parte il filtro desabbiatore, che ogni
impianto idraulico (non necessariamente termico) dovrebbe avere, nessun
filtro meccanico trattiene la silice (SiO2), cioè la forma disciolta
della normale sabbia, che è uno dei componenti della salinità dell' acqua,
nè altri composti quali cloruri, carbonati, solfati, ecc.
In conclusione, il trattamento chimico dell' acqua negli impianti termici
per riscaldamento è irrilevante, salvo un eventuale condizionamento
con prodotti inibenti la corrosione e lo sviluppo gassoso (cioè l' aggiunta
di prodotti a base amminica).
Altro discorso invece si pone per gli impianti riconducibili ai generatori
di vapore, dove i continui spillamenti provocano frequenti reintegri
d'acqua e quindi  la necessità di  un accurato condizionamento
dell' acqua di rinnovo.
Cordialità.
               Paul

 (soluzioni acide).
non è così come dici tu: l'anidride carbonica si scioglie in acqua e
maggiormente in quella fredda (come per altro fanno tutti gli altri gas). La
responsabile del pH acido dell'acqua (6.5-6.7) è proprio la CO2 che reagisce
con l'acqua dando come prodotto di reazione acido carbonico (H2CO3) che è un
acido debole  in equilibrio con H+ e HCO3-; se l'acqua è già acida, questa
reazione (dissociazione) non è favorita e diminuisce la quantità di CO2
disciolta in acqua.

 maggiormente in quella fredda (come per altro fanno tutti gli altri gas).
Ho capito male o stiamo dicendo la stessa cosa ?
Comunque, non essendo un chimico,  riporto un testo di riferimento
ad uso dei tecnici impiantisti termotecnici :
"L' impiego ed il trattamento dell' acqua negli impianti industriali
e civili", edito dalla NALCO ITALIANA, leader nel settore dei
trattamenti per acque industriali.
Copio ed incollo :
" L' anidride carbonica è abbastanza solubile in acqua.
Tale solubilità diminuisce con l' aumentare della temperatura
della soluzione. Scaldando un' acqua contenente anidride carbonica
si ha che questa si libera allo stato gassoso.
Se l' anidride carbonica si scioglie in acqua pura (distillata) dà origine
a soluzioni leggermente acide provocando fenomeni rilevanti di corrosione
delle parti metalliche."
Che ne pensi ?
Cordialità.
            Paul

 delle parti metalliche."
Yesssssssss, è così
ciao