Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Saldatrici per ferro utilizzo da hobbista domestico.

Ho sentito dire che utilizzando saldatrici per saldare ferro sulla linea 
220 volt e non con la trifase si possono avere problemi all'impianto 
elettrico perchè riscalda tutto e i fili possono subire danni gravi.
Ho sentito dire di persone che hanno speso migliaia di euro a rifare 
tutto un impianto elettrico a seguito di utlizzo di saldatrici 
elettriche per ferro.
Mi diletto a utilizzare qualche attrezzo per lavorare il legno e se 
effettivamente si hanno questi problemi per gli impianti nemmeno ci 
penso proprio a comprarmi nel futuro una saldatrice come avevo 
intenzione di fare.
 
Che ne pensate?
Effettivamente l'impianto di casa ne risente?

 Effettivamente l'impianto di casa ne risente?
 
Boh, a questo punto dovresti prima dirci se le persone che ti hanno 
passato le informazioni sono affidabili e tecnicamente preparati.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Effettivamente l'impianto di casa ne risente?
 
Se non e' dimensionato correttamente per cio' che ci vuoi collegare, si.
 
 
 

 che quello che hai sentito dire sia forse vero.
 
se attacchi la saldatrice a una spina "nata" per i 16A, puoi starci attaccato 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno. 
se non e' cosi', l'elettricista ha fatto delle cazzate.
 

El 21/12/15 a las 08:17, sune escribió:

A scuola 28 anni fa mi insegnarono che una presa da 16A si collega con 
filo 2,5mmq. Se ce ne sono due, 4mmq.
16A a 230v fanno 3680W
 

 si. 
 
Oppure se, stufo di veder saltare i magnetotermici  ogni volta che attacca 
la saldatrice, li ha bypassati senza porsi domande... ;-)
 
Ciao,
AleX

 16A a 230v fanno 3680W
 
Questo avrebbe senso solo se tu volessi prelevare contemporaneamente 16A da entrambe le prese e se il MT a monte fosse da 32A. MA se il MT è da 16A massimo 16A contemporaneamente puoi prelevare, che siano tutti e 16 da una sola presa o 8+8 o 10+6 etc... e quindi il 2.5 è comunque "bastevole" e correttamente dimensionato.
 

scos...@gmail.com
 ha scritto:

Infatti, belle scuola del Cazzo che ha fatto. 
 
 

 Questo avrebbe senso solo se tu volessi prelevare contemporaneamente 16A da entrambe le prese e se il MT a monte fosse da 32A. MA se il MT è da 16A massimo 16A contemporaneamente puoi prelevare, che siano tutti e 16 da una sola presa o 8+8 o 10+6 etc... e quindi il 2.5 è comunque "bastevole" e correttamente dimensionato.
 
E l'elettricista come farebbe a sapere in anticipo se domani 
l'utilizzatore decidesse di collegare due utenze pesanti su quei frutti? 
Magari chiamando l'enel per farsi metere il contatore piú grosso?
 

 Infatti, belle scuola del Cazzo che ha fatto.
 
É il secondo post circa il timore di avere fili troppo deboli nel giro 
di una settimana.
Begli impianti del cazzo che si fanno in giro.

unodiquelli scriveva il 22/12/2015 :

Però l'utilizzatore, oltre che a chiedere l'aumento di potenza, e di 
collegarci due carichi da 16 A cadauno, dovrebbe anche sostituire o 
bypassare il il MT a monte.
 
A questo punto il povero elettricista cosa dovrebbe fare per prevenire 
il libero arbitrio del cliente? :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 il libero arbitrio del cliente? :-)
 
Il mio prof diceva: metti il filo da 4, quindi un po' piú grosso, e vai 
tranquillo.
 

quello che hai sentito dire sia forse vero.
 
Curiosità... esistono delle monofasi che possono saldare 8 ore di fila senza 
fondersi?
Con che duty cicle?
 
 

 Con che duty cicle?
 
130 Ampere al 100% ti bastano?
http://www.fro.it/file/otherelement/pj/presto190%20pro%20ita%20w205054.pdf
 
 
E notare che sono con temperatura ambiente di 40°
Se non stai saldando nel deserto  hai ancora più margine:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Se non stai saldando nel deserto  hai ancora più margine:-)
 
Senza voler strafare con attrezzatura super professionale, anche una 
Presto 140G, alla portata del portafoglio di un hobbysta evoluto,  
permette di saldare senza fermarsi con elettrodi da 2,5:
http://www.fro.it/file/otherelement/pj/presto140g%20-%20presto160g61447.pdf
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
"Fabbrogiovanni"  ha scritto nel messaggio 
news:n5c3b6$bqd$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Urca, non immaginavo..
Ma... sarò vero?
O è come la durata dichiarata delle lampadine? 
 

 O è come la durata dichiarata delle lampadine?
 
Io credo che sia abbastanza vero, magari hanno fregato solo qualche 
mezzo  grado con la temperatura ambiente durante le prove:-)
 
Divertente invece vedere che qualche produttore, uno mi pare Telwin (ma 
non sono sicuro) che trovandosi con un duty cycle troppo basso ha 
pensato di fare le prove a 20°.
Però, con un fondo di onestà, ha messo un asterisco e basta andare a 
fondo pagina e leggere la nota.
 
E chi non legge gli asterischi, peggio per lui:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 tranquillo.
 
Probabilmente 28 anni fa il rame aveva prezzi ben diversi.

> Probabilmente 28 anni fa il rame aveva prezzi ben diversi.
 
Senz'altro, ma non credo che la scelta, nell'ottica della costruzione di 
una casa, comporti un aggravio poi tanto rilevante.