Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico

Oggi ho iniziato la realizzazione di un piccolo impianto elettrico a casa di 
mia nonna e per il momento o fatto solo le "garage" e passato le canaline, 
domani dovrei richiudere tutto e "dopodomani" passare i cavi...
... solo che ho qualche dubbio! Spero di non aver mancato niente ed allo 
stesso tempo di non aver fatto lavoro inutile.
Ho fatto uno schema delle linee che ho tracciato e dei punti luce/corrente 
di cui necessito.
Ogni linea corrisponde ad una canalina, ho ipotizzato che in "entrata" me ne 
servivano almeno 2, una per le prese e l'altra per le luci, o sbagliato?
Oltre a questo piccolo dubbio, ne ho altri tre:
1° ho del cavo sez.1.5, va bene per attaccarci un piccolo Tv ed un piccolo 
frigorifero? O meglio utilizzarne uno di sezione maggiore, tipo 2.5?
2° ho messo delle canaline da 2 cm, quante coppie di fili posso metterci 
dentro?
3° vorrei poter accendere e spegnere entrambe le luci da entrambi gli 
interruttori, come posso farlo? Mi consigliate di comprare 4 interuttori 
"singoli" o di comprare 2 "che comandano entrambe"? (spero di essermi 
spiegato)...
Lo schema dell'impianto č visibile al seguente link 
http://xoomer.virgilio.it/_XOOM/bestpc/pagine/schema.htm
Grazie
Gianluca 

 spiegato)...
Se vuoi accenderle e spegnerle sia da una parte che dall'altra ti servono 4 
deviatori. Il neutro andrà direttamente nella lampada, mentre una fase entra 
in un deviatore ed esce in quello dalla parte opposta per poi arrivare alla 
lampada. Inoltre ogni deviatore necessita di altri due fili che collegano un 
deviatore all'altro.

 spiegato)...
Se ho ben capito due coppie di deviatori.
Ciao
Kep

 rogne (forse) se succede qualcosa a qualcuno.
grazie, domani lo acquisto (giuro) mi piace essere "informato".
ho cancellato tutto il resto perchè preferisco leggere il libro e poi 
chiedere qualcosa che non mi è chiaro... ma vorrei spezzare una lancia a mio 
favore...
nella realizzazione di "questo piccolo impianto" 2 prese e 2 punti luce, sto 
trovando molti "ostacoli" da diverse persone tipo: muratore, un amico di 
famiglia che realizza impianti di condizionatori, cugini e zii. Ad esempio 
io avevo "presupposto" 2 diverse canaline per le luci e per le prese mentre 
loro dicono che posso mettere tutto insieme... ed allo stesso tempo dicono 
che è inutile acquistare cavo sez 2,5 ma basta (ed avanza) quello da 1,5 
(detto dall'amico di famiglia che monta i condizionatori). Ho detto ciò per 
far capire che a me piace fare le cose "a dovere" e se commetterò qualche 
errore in parte non è colpa mia! :-)
Gianluca
P.S. cmq ricapitolando, dovrei metterci solo un piccolo frigorifero (forse) 
ed un piccolo tv (sicuro), è inutile se compro del cavo da sez 4 per la 
"dorsale principale" ? Anche perchè ho visto che "fuori la porta" arriva il 
cavo da 4... quindi metterei un salvavita e poi dovrei percorrere 8 mt prima 
di arrivare alla stanza...
P.P.S. se per caso sei di Napoli e mi consenti di offrirti un caffè ti 
vorrei far vedere "L'ELETTRICISTA" cosa ha realizzato... fili senza guaina o 
canalina messi nel cemento... 

 o canalina messi nel cemento...
cioe'? direttamente il rame?


no no... non direttamente il rame, per "guaina" intendevo dire che non ha 
usato un filo (tripolare con guaina, quello tipo delle "ciabatte") ma ha 
fatto un semplice foro e poi ha chiuso il tutto con il cemento!
Gianluca 

 canalina messi nel cemento...
Disgraziatamente sono di Pavia , se no un caffe' lo venivo a bere
volentieri, specie a Napoli ;)
Ciao
Kep

 volentieri, specie a Napoli ;)
vabbè, se qualche volta passi da queste parti...
P.S. cmq ho fatto tutto con il cavo da 2,5 (3 prese e 3 punti luce), avrei 
voluto fare le "portanti" con il cavo sez 4 ma il problema era trovare 
"matasse" più piccole dei 100 mt, quindi ho optato per fare il tutto in 2,5.
Ho montato anche i relè per le luci e funziona tutto!
Ho solo un curiosità (in realtà sono sicuro di aver fatto bene) da 
chiederti, i "miei zii esperti" sostengono che l'entrata del differenziale è 
da SOTTO, io penso che sia da SOPRA. Qual è? E poi il neutro (nei 
differenziali BTICINO) è a destra? In ogni caso basta la verifica premendo 
il tasto TEST o devo fare la prova mettendo la FASE a terra?
P.P.S. il libro non l'ho ancora trovato (nel senso che non ho trovato il 
tempo per andare a prenderlo ^__^) ma provvederò al più presto... cmq volevo 
sapere se è "completo" o se devo integrarlo con qualche altro (accetto 
consigli).
Ciao
Gianluca 

 consigli).
Per dedicarsi al fai da te elettrico (in casa propia) e' piu che sufficente,
evita in ogni caso di fare lavori a terzi, in causo di malaugurato incidente
avresti rogne a non finire, anche se il lavoro fatto risultasse a norma.
Ciao
Kep