Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: comandare una pompa

salve a tutti,
dovrei comandare il funzionamento di una pompa in funzione di tre
elettrovalvole.
Mi spiego, la pompa dovrebbe avviarsi solo se almeno una delle tre
elettrovalvole sono alimentate.
Naturalmente tutto in 220.
A occhio sembra semplice, mi sapete dire come fare? 
grazie

 A occhio sembra semplice, mi sapete dire come fare?
Con i tre contatti NA delle elettrovalvole posti in parallelo è
troppo difficile ? :-)
Cordialità.
            Paul

paulhass ha scritto:

Ma... forse ho capito male io, forse e' un tipo di collegamento
elettrico che mi sfugge (molto probabile) ma se e' cosi' potresti
spiegarlo?.....
Perche' io tenderei a pensare che se accendi una elettrovalvola si
accendono anche le altre due collegate in parallelo. Invece penso che
lui le voglia manovrare separatamente.
Boh, come prima idea io aggiungerei un pressostato.  Anzi, avrei
cercato una pompa con autoclave cinese gia' fatta (viste a meno di 100
euro), puoi mettere a valle di questa qualunque utilizzatore e
rubinetto manuale, oltre alle tre elettrovalvole.... Se una delle tre
si  apre automaticamente con il calo di pressione la pompa si
accende.... Insomma, questa e' una soluzione abbastanza standard quando
l'acqua proviene da un pozzo o un serbatoio o c'e' poca pressione
nell'acquedotto.
Se no, ma di questo sono molto meno sicuro e non ho nessuna esperienza
pratica, forse con tre rele' con circuito di comando a 230 volt. Ogni
circuito di comando di ogni rele in parallelo con ciascuna
elettrovalvola. I circuiti di potenza dei rele' in parallelo tra loro e
in serie alla pompa.
Se anche solo una delle tre elettrovalvole e' alimentata, il
corrispondente rele' chiude il circuito e alimenta la pompa.
Dopotutto qui serve una porta logica OR e le prime porte logiche erano
fatte con i rele.
Detto questo in non mi ci imbarcherei mai.... userei la soluzione
dell'autoclave, che e' fatta apposta.

 spiegarlo?.....
Tranquillo, non ti sfugge nulla.
Sono io che mi sono "portato avanti" al problema di fabià.
Ho scommesso tra me e me che la pompa di cui parla è un circolatore
da impianto di riscaldamento, e le elettrovalvole sono quelle di
zona.
Una configurazione comunissima, che si risolve, come già detto,
utilizzando i contatti ausiliari delle elettrovalvole (che sono fatti
apposta per quello).
Se invece era tutt' altro, me ne sto zitto ed imparerò ad attendere
maggiori informazioni prima di rendere pubblici i miei sbagli...:-)
Cordialità.
                Paul

paulhass ha scritto:

Paul ha esattamente centrato il problema. Se tutte le valvole sono
chiuse vorrei che la pompa non andasse.
Non ho però capito dove siano i contatti ausiliari. forse le mie
eletrovalvole sono un po vecchie.

 eletrovalvole sono un po vecchie.
Non è detto che ci siano..:-)
Le valvole di zona, secondo le marche ed i modelli, possono
essere in varie versioni (con o senza i contatti ausiliari), oppure
possono essere in unica versione, ma con la possibilità del
montaggio dei contatti ausiliari.
Guarda qui, ad esempio, un tipo di valvola di zona della Caleffi,
che è disponibile in varie versioni (per essere più precisi la valvola
di zona è unica, mentre ad essere disponibile in più versioni
è il motorino elettrotermico di comando).
http://i3.tinypic.com/2lx79dc.jpg
Controlla bene marca, tipo e modello delle tue valvole, e dopo
puoi provare a vedere, in rete o dai fornitori di termoidraulica,
se esiste la possibilità dell' equipaggiamento dei contatti ausiliari
per le stesse.
Cordialità.
             Paul