Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: lampadario appeso... cercafase acceso!

ho un lampadario "appeso" tramite classici cavetti acciaio, è tutto in
metallo
l'elettricità arriva da un punto separato rispetto ai cavi di
ancoraggio, e il relativo "cappellotto" metallico ha una vite per la
messa a terra
il lampadario in sè no, ha solo due cavi che gli arrivano tramite il
cappellotto suddetto, ma non il terzo di terra
collegato, montato e... se tocco con il cercafase il corpo del
lampadario, si accende la lucetta!
se tocco invece il "cappellotto" di metallo dentro cui ci sono i cavi,
il collegamento ecc invece niente
se collego a terra anche il corpo del lampadario, con uno spezzone di
cavo, tutto ok la lucetta del cercafase si spegne
che può essere?
soprattutto, può anche essere pochissima tensione? come la misuro?
(prima di provare con le dita bagnate :DD )
un polo del tester sul lampadario, l'altro... a terra?

un polo del tester sul lampadario, l'altro... a terra?
Se è alogeno e hai un trasformatore elettronico ti risparmio la
misura: 115V.
Se non colleghi la terra, il filtro EMV d'entrata si trasforma in un
partitore capacitivo che ti porta la massa a metà della tensione di
fase rispetto al neutro. Dato che il neutro è circa al potenziale di
terra hai un centinaio di V rispetto a terra.
Ciao Boiler

 terra hai un centinaio di V rispetto a terra.
un caso così è pericoloso da toccare a mano?

Prendi una scossettina impercettibile se sei ben isolato da terra, ma se 
per caso lo tocchi a piedi scalzi o in altre circostanze che aumentino 
il normale rischio elettrico, la scossa diventa fastidiosa. Secondo me 
se hai l'impianto di terra ti conviene proprio collegarlo.

un caso così è pericoloso da toccare a mano?
No. L'ho fatto oggi testando un alimentatore.
Al limite puo' essere fastidioso. Questo dipende dalla tua sensibilità
alla corrente elettrica.
Altro discorso per un cardiopatico. Lì ci starei molto attento...
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:1133640133.3...@g49g2000cwa.googlegroups.com...
che può essere?
soprattutto, può anche essere pochissima tensione? come la misuro?
(prima di provare con le dita bagnate :DD )
un polo del tester sul lampadario, l'altro... a terra?
Non ho capito se il lampadario è collegato a terra o meno... se ho capito 
bene la terra è collegata a livello dei cavi di ancoraggio, lato gancio a 
soffitto... ma mi sembra una cosa anomala. Che tipo di lampadario è? Sei 
sicuro di averlo montato nel modo corretto? Sul corpo del lampadario è x 
caso disegnato un simbolo a doppio quadrato?
Una bella roba non sembrerebbe... ;)
Ciao,
Enrico.

 caso disegnato un simbolo a doppio quadrato?
esatto, il lampadario non ha la terra, perchè gli arrivano solo i due
poli tramite cavo
il "cappuccio" che nasconde il cavo elettrico sul soffitto è in
metallo, e lui ha la terra
non è però "mal fatto", perchè il cavo alimentazione ha la doppia
guaina, è dotato già di mammuth per collegarlo, i cavi sono stagnati
in punta, il tratto in cui si dividono è coperto con una guaina e
ognuno dei due cavi nel punto in cui è "singolo" è ulteriormente
coperto da una calza sintetica
è dotato di cavi, tasselli, ganci, sospensori... credo proprio sia un
"doppio quadrato" altrimenti non si spiega perchè questa enorme cura
in tutti i dettagli per poi dimenticarsi la terra :)
in ogni caso stavo proprio pensando di aggiungerla io (c'è cavo a
sufficenza di riserva per poterla aggiungere... esteticamente identica)

 ha scritto nel messaggio 
news:1133695697.7...@g44g2000cwa.googlegroups.com...
č dotato di cavi, tasselli, ganci, sospensori... credo proprio sia un
"doppio quadrato" altrimenti non si spiega perchč questa enorme cura
in tutti i dettagli per poi dimenticarsi la terra :)
---------------------
Ma il simbolo c'č o no? Se č a doppio isolamento deve essere ben segnalato.
in ogni caso stavo proprio pensando di aggiungerla io (c'č cavo a
sufficenza di riserva per poterla aggiungere... esteticamente identica)
------------------------
Se č doppio isolamento lascialo stare cosě com'č... il cercafase puň 
accendersi anche con una corrente ridicola e probabilmente non corri alcun 
pericolo.
Ciao,
Enrico.

Forse ti conviene scollegarlo completamente e con un tester misurare la 
resistenza tra le singole fasi e la massa del lampadario, cioe' il corpo 
metallico dove trovi tensione.
Probabilmente in qualche punto c'e' un debole contatto e non e' affatto 
sicuro, se puoi smonta o scollega i singoli portalampada finche' non trovi 
il punto in cui c'e' il contatto e lo elimini.

Ma se collegando la terra al corpo metallico non scatta il salvavita, la 
dispersione deve essere veramente minima, non credo insomma che ci sia 
un percorso conduttivo tra fase e corpo del lampadario. Forse si tratta 
di un accoppiamento capacitivo o del filtro EMI del varialuce. In quel 
caso basterebbe collegare a terra l'apposita presa del varialuce.