Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: allacciamento termosifoni (Buon Natale Mr. Paulhass)

Più che altro è una curiosità, ma spero che un certo termotecnico
estremo-oriententale mi possa venire in aiuto.
C'è qualche norma o "buona pratica" per dove allacciare i tubi di andata
e ritorno dell'acqua?
Ho spostato un radiatore a 21 elementi in ghisa (4 colonne, h90cm) e in
effetti la cosa che starebbe meglio sarebbe entrare in basso a sinistra
e uscire in basso a destra. Aspetto l'idraulico per l'allacciamento (nel
frattempo mandata e ritorno sono chiusi da 2 rubinetti). L'idraulico mi
dice che si può fare e che è equivalente agli altri termosifoni di casa
(entrambi gli attacchi dallo stesso lato) ed io non ho alcun motivo di
dubitare di lui.
Ma la curiosità rimane: la resa termica viene in qualche modo
condizionata dalla posizione degli allacciamenti? è possibile
quantificare questa eventuale differenza?
Il pensiero mi è sorto vedendo che a scuola di mio figlio alcuni
radiatori sono stati modificati, prolungando i tubi anche in modo poco
pratico e antiestetico, per avere entrata in alto e uscita in basso aul
lato opposto. Ci sarà un motivo se si sono dati questa pena, immagino.
-- 
Ciao.
Pierluigi

 e uscire in basso a destra.
In attesa che la domanda arrivi ai confini dell'impero provo a dire la mia, 
premettendo che la mia conoscenza dei termosifoni è limitata ad aver 
cambiato qualche elemento che ho rotto quando li ho smontati per pitturarli.
Se entri in basso a sx ed esci in basso a dx l'acqua calda va via sparata 
per la via più facile, come le spieghiamo che deve salire a tenere ben calda 
la parte alta?
-- 
Fabbrogiovanni 

 lato opposto. Ci sarà un motivo se si sono dati questa pena, immagino.
 
     La mia casa e' riscaldata dall'impianto fatto installare da mio non-
    no costruttore, nel 1910 il primo nel paese, presumo che allora seguis-
    sero religiosamnte certe regole, tutti i radiatori grossi in ghisa e
con
   i loro 4 bravi piedini, hanno l'ingresso acqua in alto e ritorno in bas-
   so sempre sullo stesso lato.  ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 quantificare questa eventuale differenza?
Copio ed incollo dal "Manuale del Termotecnico" del Rossi :
"...per quanto riguarda gli allacciamenti alla rete di distribuzione
dell' acqua calda, generalmente i raccordi sono sullo stesso lato
con ingresso dell' acqua dall' alto e ritorno dal basso.
Qualora i raccordi si realizzino tutti ed ue in basso l' emissione
si riduce dal 5 al 10 %".
Cordialità.
                    Paul

si riduce dal 5 al 10 %".
Dal 5% al 10% c'è un bel po' po' di differenza.
Ipotizzando l'evenienza peggiore mi ritrovo ad avere un radiatore di 21
elementi che scalda come uno di 19, a parità di tutte le altre 
condizioni. Direi che non rischio di morire di freddo, considerando che
il radiatore è in cucina e che lo tenevo spesso spento o parzializzato,
persino prima che l'idraulico gli aggiungesse nuovi elementi seguendo i
calcoli termotecnici.
-- 
Ciao.
Pierluigi

 grandi) abbiano una maggiore resa termica?
Qui sotto i possibili collegamenti ai radiatori (monotubo escluso) :
http://tinypic.com/j836e8.jpg
A e B a  potenzialità nominale
C a potenzialità ridotta del 5-10%.
Cordialità.
                Paul

C a potenzialità ridotta del 5-10%.
Grazie ancora.
-- 
Ciao.
Pierluigi