Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termisifoni bagno

ho due scaldasalviette nei due bagni appese alla parete, abito 
all'ultimo piano e spesso i due caloriferi (solo questi gli altri sono 
ok) sono metà fredi, la parte in alto e necessitano di spurgo, quasi 
una volta la settimana se non più frequentemene. Hano appena acceso i 
caloriferi da me e oggi ho dovuto già spurgarli.
Se prendessi quelle valvoine a sfiato automatico risolverei? Sono in 
orizzontale, ho visto queste:
 
https://www.amazon.it/Sanitop-Wingenroth-Valvola-automatica-sfiato-radiatori/dp/B002COKSKE/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=valvola+sfiato+1%2F2+pollice&qid=1634138131&s=tools&sr=1-12
 
 
oppure queste ma esteticamente da mettere in bagno non mi paiono il 
massimo
 
https://www.amazon.it/Caleffi-502040-Valvola-Minical-Capacit%C3%A0/dp/B00FG0H08E/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=valvola+sfiato+1%2F2+pollice&qid=1634138131&s=tools&sr=1-15
 
 
che consglia l'idraulico?

 ha scritto:

Non mi sembra logico che tu debba spurgare così frequentemente.
Da me, impianto con 34 anni alle spalle, spurgo all'inizio della
 stagione invernale solo il termosifone più in alto e per un anno
 non se ne parla più.
Non sono un idraulico e se fossi in te ne chiamerei uno bravo.
Magari è sintomatico di un problema ben più grave.
A che temperatura tieni la caldaia?!
 
-- 
Bye, Guido.

 ha scritto:

Mettere valvole di scarico automatico non risolvi e dovrai
 comunque reintegrare la pressione del circuito altrimenti la
 caldaia si spegne per mancanza del consenso del pressostato.
-- 
Bye, Guido.

guybonet ci ha detto :

è un impianto condominiale e sono all'ultimo piano ci sono 20 
appartamenti. La colonna si ferma al mio piano e i caloriferi 
scaldasalvietta sono montati più in alto della colonna, è normale che 
si formi l'aria lo fa da quando ci abito più di 10 anni. Spero di 
risolvere con le valvole, l'impianto non ha nulla sugli altri 
termosfoni in ghisa spurgo solo un paio di volte a stagione

 che consglia l'idraulico?
 
se spurghi / sfiati di continuo e l'aria continua a formarsi è probaile 
che tu abbia problemi nell'impianto,
 
1. entra troppa aria dal reintergo dell'acqua fredda dell'impianto
 
2  le valvole principali dell'impianto non lavorano correttamente (i 
cosidetti jolly o meglio detti disaeratori automatici che trovi 
installati nei pti più alti dell'impianto nei collettori principali)
 
perciò fai cambaire sti jolly o cmq controllare che funzionino e se li 
cambiano fai mettere anche un prodotto filmante
 
se non funziona neanche così allora è un problema di impianto nel senso 
di potenza eccessiva del circolatore in sezioni molto piccole di 
tubazioni (ma qui abbiamo già microbolle ed è un'altra cosa)
 
 
 
 
 


  Ti consiglio di porre il problema all'amministratore e all'idraulico 
che gestisce l'impianto. E' un problema dell'impianto condominiale.

 caloriferi da me e oggi ho dovuto già spurgarli.
 
Tecnicamente il problema è del condominio...
In cosiddetto "punta di diritto" potresti pretendere che sia il gestore 
dell'impianto a venire a spurgarti i termosifoni a spese del condominio, 
finchè non si decidono ad installare valvole automatiche in cima ai 
montanti, dove dovrebbero stare.

 dove dovrebbero stare.
 
purtroppo è questo il problema, l'impianto è fatto di merda e i 
montanti di quella colonna finiscono nel mio appartamento e ci sono le 
valvole sopra di essi ma i due scaldasalviette dei bagni sono più alti 
dei montanti


e allora se sai qual è  il problema metti i disaeratori in cima a sti 
scaldasalviette e non rompere i coglioni, no?

Il 14/10/2021, Apteryx ha detto :

ah infatti io chiedevo solo quale era il tipo migliore, invece sono 
partite le spieghe su come fosse il mio impianto

che consglia l'idraulico?
 
https://i.postimg.cc/BvpgFNw8/primadopotermo.jpg
 
 
Allora, termosifone alto 2 metri in bagno, non termoarredo perchč
quelle ricchionate non ci piacciono e si bucano spesso, proprio
termosifone in alluminio a elementi da 8cm. 
Problema aria nelle parti alte. 
3 anni fa ho messo lo sfiato automatico di sinistra ma ugulamente
restavano 30-40 cm di aria in cima e l'acqua gorgogliava.
2 anni fa cambiato con quello a destra: il freddo si era ridotto a 10
cm ma l'acqua continuava a gorgogliare.
1 anno fa ho messo una prolunghetta e ho alzato lo sfiatatore di un 10
cm: tutto caldo e piů nessun rumore d'acqua. 
Questo il mio consiglio, lo sfiato lo trovi al leroy merlin 5-6 euro,
i tubi pure. Se hai problemi di ricchionaggine e ti fa schifo cazzi
tuoi, io ho risolto.

partite le spieghe su come fosse il mio impianto
 
Usenet č pieno di chiacchieroni che non sanno un cazzo!

 tuoi, io ho risolto.
 
ottimo trovato al leroy lo monto in settimana senza canotto per ora, 
provo