Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Schema varialuce

Ho un vecchio varialuce da incasso smontato anni fa di cui non ricordo lo 
schema.
Lo schema e' impresso in un adesivo sul fianco ma e' strappato in un punto.
 
Non vorrei andare a tentoni.
E' compatibile con la serie 8000 e il pomello fa anche da interruttore 
premendolo.
Sul WEB non lo trovo.
 
Le foto:
 
http://i.imgur.com/QEptOTW.jpg
 
 
http://i.imgur.com/Dc0XSCj.jpg
 
 
http://i.imgur.com/GgtV7mD.jpg
 
 
 

 Sul WEB non lo trovo.
 
http://www.eginsrl.com/uk/incasso.htm
 
 
Credo siano questi, ma non c'e' schema. 
 
 

E' quello che consigliavo due settimane fa a Fabbrogiovanni,
guarda lo schema di montaggio:
http://www.relco.it/italiano/Catalogo/Catalogo2012/pdf/varialuce-comando-deviatore.pdf
 
Salutoni

 guarda lo schema di montaggio:
 
Il mio e' un tutto in uno, con 3 pin marchiati 1-C-2.
Non posso andare a casaccio.
 
Comunque grazie.
 
 

 Non posso andare a casaccio.
 
assodato che C e' il comune, io scommetto che 1 e' l'ingresso 230 e 2 e' 
l'uscita dimmerabile.
 
 
 
-- 
Guillotin n'avait coupé trop peux

 l'uscita dimmerabile.
 
Scommessa persa.
Ho ricordato di averne montato uno da un amico il quale si e' premurato di 
aprirlo e farmi una foto.
 
I pin sono C e 2
 
Ecco lo schema:
http://i.imgur.com/YfXOnSK.jpg
 
 
 

 I pin sono C e 2
Quando premi il pulsante/manopola dai ciclicamente il contatto (della fase connessa al C) una volta ad 1 e la successiva a 2.
Quindi non fa differenza attaccare la lampada ad 1 o a 2.
Salutoni

 Quindi non fa differenza attaccare la lampada ad 1 o a 2.
 
Buono a sapersi.
Grazie.
 
 

 Quindi non fa differenza attaccare la lampada ad 1 o a 2.
 
Dubbio: invece di collegare un carico da accendere e spegnere (oltre che 
dimmerare), potrei quindi collegare due carichi da dimmerare 
alternativamente?
Entro con la fase in C e prendo le fasi regolate da 1 e da 2 
alternativamente per i due carichi.
 
 


Secondo me C è il comune in uscita dimmerabile che va alla lampada, 
mentre 1 e 2 sono i contatti deviati che vanno ad un altro deviatore o 
ad un invertitore.

 ad un invertitore.
Il dimmer non e' altro che un TRIAC con il suo circuitino di comando (5-6 componenti).
Quindi se hai un solo punto di comando, cioe' non usi un impianto con deviatori (e invertitori), il dimmer se ne frega di come lo colleghi, e' in alternata!
Basta che un filo lo attacchi al "C"omune.
Salutoni
 


si, ma o accende 1 o accende 2 pervhè oltre al Triac deve esserci un 
deviatore.

 deviatore.
 
Allora, questo e' lo schema completo.
http://i.imgur.com/H4KYbAj.jpg
 
 
Come vedete e' possibile inserirlo in un circuito commutato, il classico nel 
quale puoi accendere da due punti di comando.
Ha ragione Bruno a dire che ad ogni pressione, una volta va sull'1 e la 
successiva volta va sul due.
 
La mia domanda era: sarebbe possibile usarlo in un contesto senza 
interruttori per variare due carichi alternativamente?
 
Ovviamente quando il deviatore e' sull'1 il circuito sul 2 non verra' 
alimentato (lampada spenta) e viceversa.
 
Lo scenario e' il seguente: mi serve luce dimmerata in due mensole, ma solo 
una alla volta.
Premo e accende la luce sulla mensola 1 che posso regolare come voglio.
Ripremo e accende la luce sulla mensola 2 che viene regolata sempre 
(ovviamente!) con lo stesso potenziometro.
 
Un interuttore a monte spegne il tutto.
 
 

 Un interuttore a monte spegne il tutto.
Ovviamente altrimenti una delle 2 luci rimarrebbe accesa... al minimo.
Salutoni 

 Ovviamente altrimenti una delle 2 luci rimarrebbe accesa... al minimo.
 
Fra l'altro ho visto che si puo' risolvere uno degli annosi problemi di 
questi maledetti dimmer: il carico minimo.
 
Funzionano bene con un carico minimo di 100W (e diciamo anche 200W).
Con carichi sotto i 100W fanno cagare: funzionano per meta' corsa e da zero 
a meta' la lampada e' spenta.
Partendo da zero devi arrivare a oltre la meta' della corsa per accendere di 
botto, per poi poter tornare a 1/3 corsa dove si spegne tutto.
 
Usando una sola semionda (un diodo in serie alla fase) il funzionamento 
diventa perfettamente regolare anche per una lampadina di 40W che, pero', al 
minimo risultera' essere un filino accesa.
 
Poco male: si spegne dall'interruttore.
Anzi, e' un monito per non dimenticare l'apparecchio acceso con 
potenziometro al minimo.
 
 

 al minimo risultera' essere un filino accesa.
 
OVVIAMENTE quando il dimmer e' al massimo la lampada sara' accesa al 50%!
Si potrebbe mettere un interruttore extra che cortocircuiti il diodo in modo 
da avere la modalita' 1 (da zero a 50%) e la 2 (da 50% al massimo)
 
E' molto comodo quando si vuole davvero un filo di luce con quel tipo di 
dimmer.