Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Deviatori ticino

Mi spiegate un po' come funzionano i deviatori?
Quali sono le differenze tra deviatori ed interruttori?
Come installarli? perchè ho esigenza di metterli in coridoio con
lucina notturna.
Ciao e grazie

I deviatori sono collegati a tre fili
Chiamiamoli fase (dove arriva sempre la corrente), L1 e L2.
Il deviatore collega la fase a uno solo dei due fili in uscita, diciamo
a L1, mentre tiene L2 isolato.
Come avrai gia' intuito, quando azioni il deviatore la configurazione
cambia, lafase viene collegata a L2 e L1 viene isolato.
I deviatori vengono *sempre* utilizzati a coppie.
Nel primo deviatore entra la fase ed escono L1 e L2, il secondo e'
montato al contrario : entrano L1 e L2 e esce la fase. In questo modo
puoi comandare l'accensione o lo spegnimento agendo su uno solo e
qualunque deviatore, in qualunque momento.
Se servono piu' di due punti di comando, tra i due deviatori devi
montare uno o piu' invertitori.
Sono dispositivi che, quando azionati, scambiano tra loro i fili L1 e
L2, e vanno sempre installati tra due deviatori.
In pratica, una lampadina comandata da piu' punti deve essere
installata cosi':
(fase)--(deviatore)==(invertitore)==(invertitore....quanti ne
vuoi)==(deviatore)----(lampadina)---(neutro)
Per installare le lucine notturne senza stare a impegolarti con i
diodi, devi portarti una alimentazione a parte. 
cia'
Max

Jerkish ha scritto:

L'interruttore ha un contatto singolo che apre o chiude un 
circuito elettrico; il deviatore ha un contatto che puo' 
assumere due posizioni, quindi, 
p.es
., accendere o una o una 
altra lampada.
L'interruttore ha 2 morsetti, il deviatore 3 (comune,usc.1 e 
usc.2); questo in teoria.
Interruttori e deviatori si installano in serie al carico da 
comandare.
Penso ti convenga,prima di metter mano alla corrente, di leggere 
qualche testo di impianti elettrici: e' pericoloso il fai da te 
improvvisato! Piero
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it

Mi spiegate un po' come funzionano i deviatori?
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/index.htm
Potrebbe servirti anche l'invertitore
oppure pulsanti + rele passopasso
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

I deviatori vengono *sempre* utilizzati a coppie.
Quasi "sempre": un esempio dell'uso di uno solo può essere proprio quello di Jerkish, un bel deviatore che alimenta
l'impianto del corridoio (con i suoi bravi deviatori) "o" le lucette notturne.
--
Bye
         OldVitt

 oppure pulsanti + rele passopasso
----------
salve mi collego a questo post in quanto gią ho scritto
in NG elettronica ma ancora non ho trovato soluzione...
in sostanza dovrei montare un invertitore nel salone
in maniera da far accendere e spegnere la luce da un
terzo punto...
siccome mi hanno detto che un invertitore
ha 4 contatti e all'invertitore vanno due fili da ogni deviatore,
mentre i comuni dei deviatori vanno uno alla fase e l'altro alla lampada.
come posso fare a fare i collegamenti se io devo fare un proseguimento
da un deviatore ??? penso che dovrņ rinunciare a questo progetto...
altre soluzioni ???

come posso fare a fare i collegamenti se io devo fare un proseguimento
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/invertitore.htm
Poi nella catena puoi aggiungere altri invertitori a volonta'
