Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: temperatura uscita aria climatizzatore split

Buonasera a tutti,
volevo chiedervi quanto deve essere normalmente la temperatura di uscita 
d'aria, dalle bocchette di un climatizzatore fisso mod. split?
Vorrei essere sicuro che non sia necessario una ricarica.
Grazie
Buona serata 

i climatizzatori fissi NON si RICARICANO periodicamente; se installati 
correttamente sono come il frigorifero di casa in cui il gas è eterno
Semmai dovresti controllare la differenza di temperatura fra aria aspirata e 
aria in uscita
Ci sono molte variabili fra cui ad es a che velocità funziona il ventilatore 
dell'unità interna da come è progettata la macchina e adesso che vanno di 
moda gli inverter la cosa si complica ancora
Comunque con ventola al minimo puoi avere in uscita da pochi gradi sopra lo 
zero fino a 10-12 gradi con la ventola al max puoi aver anche 14-15 gradi
Comunque per capire se la macchina lavora bene basta dare un occhiata ai 
rubinetti esterni  e vedere come si forma la condensa..ma ci vuole 
occhio..se ce l'hai vedi subito ad occhio se la macchina è carica il giusto 
o ci sono sospetti che sia scarica o sovraccarica (purtroppo vista questa 
moda delle ricariche ad opera di praticoni capita anche di avere a ch fare 
con macchine troppo cariche che diventano rumorose etc etc)
Quando vi fate installare o riparare un clima petendete che venga collaudata 
la perfetta tenuta dell'impianto e che il tutto sia garantito nero su 
bianco..e vedrete che le ricariche non servono + 


ho visto controllarli con la  misura della corrente di assorbimento con una 
pinza amperometrica  ma è passato troppo tempo e non ricordo più le 
procedure e i valori
-- 
ciao
Abele 

 procedure e i valori
quello è un metodo disastroso perchè l'assorbimento è significativamente 
diverso solo con notevoli differenze di refrigerante rispetto a quello 
previsto
Quel sistema si basa sul fatto che nelle condizioni nominali l'assorbimento 
in Ampèr è quella indicata in targhetta
La corrente assorbita tende a essere inferiore se manca gas e superiore se 
ce n'è di +
Ma ripeto la corrente inizia a variare solo con forti differenze sull carica 
di gas
Il metodo ottimale per controllare la carica è la misura del 
surriscaldamento ma per gli inverter e magari mutipli si fà prima a 
recuperare e ricaricare a peso 


non esageriamo con il disastroso,
non si basa sul controllo dei valori di targa che non sono utilizzabili 
perchè sono i valori standard  della targhetta ma si basano sul confronto 
del reale valore assorbito rispetto a quelli di altre centinaia di 
apparecchi
l'uso della pinza amperometrica digitale è il metodo utilizzato per 
verificare  rapidamente centinaia di condizionatori in una giornata sola e 
quelli che presentano valori fuori norma vengono poi verificati  con 
l'apposito apparecchio
non conosco gli inverter che ai miei tempi ancora non esistevano neppure 
nella fantasia dei progettisti e non so come si verificano   , ricordo che 
con quelli tradizionali non si misurava il surriscaldamento ma le  pressioni 
relative
almeno questi sono i miei ricordi ma con il caldo che finalmente è arrivato 
, magari il mio povero ultimo mononeurone stà boccheggiando  ;-)
-- 
ciao
Abele 

 l'apposito apparecchio
A patto che la tensione sia quasi costante.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 A patto che la tensione sia quasi costante.
e anche con tutti i distinguo del caso che rano sempre necesasri
però devo anche dire che erano tutti uguali, di varie potenze ma non più di 
2 o 3  e dopo un pò ci facevano la mano e in quel modo ne scremavano il 90% 
e gli  altri popi si ricaricavano o si riparavano.
certo che nel suo caso avendone uno solo non lo può certo fare perchè come 
dici tu dovrebbe usare i dati di targa e non avrebbe senso
-- 
ciao
Abele 

e ti credo che erano tutti uguali...es uno splittino da 1000 watta a R22 con 
circa 900 grammi di gas anche con 70-80 grammi in + di refrigerante continua 
ad avere il solito assorbimento in ampèr mentre la pressione è + alta di 0,5 
0,8 e anche 1 bar mentre il surriscaldamento è completamente sbalalto ed è 
il tubo grosso ad essere + freddo
Per cui per una valutazione empirica al posto della pinza amperometrica 
rende di + appoggiare i polpastrelli dell'indice e del medio delle mani sui 
rubinetti dello split!! 


... mi piaceva di più la prima frase ... ;-)


Grazie mille,
allora posso dire che il mio dovrebbe essere ok.
A velocità ventola minima misuro 10°C e a velocità massima misuro 12°C.
Purtroppo un paio di anni fa mi hanno installato un clima che perdeva dagli 
attacchi dello split interno, poi mi è stato sostituito in garanzia, e 
quindi....ero un pò preoccupato.
Grazie a tutti per l'aiuto
Buona partita ;o)) 

Scusate, sempre a riguardo dei condizionatori split.
Me ne hanno appena installato uno, e quando è in funzione si sente, proveniente dai tubi di connessione in/out, un leggero gorgogliamento (lo stesso che fanno i termosifoni quando hanno un po' d'aria da spurgare). 
E' normale ??
Grazie
Massimo 
Boscaiolo ha scritto:

-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it