Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito su salvavita

Qualcuno mi saprebbe spiegare perche' un salvavita scatta anche in
assenza di motivi per intervenire? Mi spiego meglio; piu o meno da
quando l'enel mi ha cambiato il contatore il mio salvavita interviene
senza che ci siano ne corti ne apparecchi malfunzionanti ne
sovracarichi e neppure picchi di tensione dovuti a temporali, quale
altra causa ci potrebbe essere? Puo essere causato dal nuovo
contatore, il famoso contatore elettronico che ha gia fatto parlare di
se per i problemi  di taratura?
TIA
Vittorio

se ti salta il salvavita hai qualche dispersione.. e non ci sono cazzi.. per
quanto riguarda il contatore elettronico non ha problemi di taratura, anzi
.. è troppo preciso e appena superi la potenza che hai da contratto +  il
10% scatta ;) ma ti scatta il contatore o il salvavita vero e proprio?

 Vittorio
Anche il mio salvavita faceva di quella storia e sono impazzito a cercare
cosa fosse....alla fine era proprio lui che si era sballato col tempo
.......
Una volta sostituito la situazione è tornata alla normalità  ...
Perchè si è rovinato ?
L'elettricista mi ha detto che sono stati i miei frequenti test di prova a
farlo starare.......sopra c'e scritto di provarlo mensilmente se noti .....
ed io eseguivo i test......
Ha durato 12 anni comunque.

 > Vittorio
L'interruttore differenziale (salvavita) puo' scattare anche in  presenza di
un impianto molto grande.
A me e' successo e ho risolto dividendo l'impianto in 2 (circuito luci e
circuito prese) e mettendo 2  salvavita.
Da allora non sono piu' scattati nessuno dei due.
Credo che la cosa sia dovuta al campo magnetico che creano i cavi
attraversati da corrente (all'interno delle canaline) e creano una corrente
elettrica  indotta verso il cavo di terra.
A riprova di questo collegando il filo di fase ad un cavo all'interno di una
canalina dove ci sono altri cavi *non* collegati a niente, all'altro capo
con un semplice cercafase non si riesce a sapere qual'e' il cavo collegato
perche' il cercafase stesso si accende su ognuno dei cavi.
Pero' se scatta il differenziale all'interno del nuovo contatore elettronico
credo che occorra chiamare l'Enel per la sostituzione o la taratura.
Ciao, Vittorio
 --
Nella risposta privata elimina TAGLIAVIA dall'e-mail

Andrea Piano (VaFfa) ha scritto:

Sul manuale c'è scritto che tiene fino a +10% del valore nominale della
potenza della fornitura per un tempo illimitato es. 3.3kW e per 180' 4kw,
dopo stacca. Sopra i 4kW stacca subito.
Ciao
Mirco
-- 
Mirco Zorzo 305---> 40k km--->€€€--->Polo tdi---> 95k km , rca 11, 15pt 
-peso=-spazi d'arresto +prestazioni o minori consumi
MDK Linux 2.4.21 Registered user #287263

 assenza di motivi per intervenire?
Oltre ai problemi di eccessiva estensione dell'impianto a valle (e quindi
suggerita suddivisione sotto più differenziali) che qualcuno ti ha dato,
avvolte scatti intempestivi dei differenziali possono avvenire anche in
presenza di picchi di tensione presenti sulla rete ENEL, ad esempio se
abitassi nei pressi di grandi fabbriche o cantieri dove vengono azionati
grossi carichi induttivi (motori, trasformatori ecc...) che durante l'avvio
e sopratutto l'arresto possono appunto generare questi picchi (transitori)
che possono influenzare il normale funzionamento dei differenziali.
Ci sono differenziali immuni a questo inconveniente, anche se credo che
quelli nuovi lo siano tutti o perlomeno siano molto meno sensibili di un
tempo a questo genere di difetto.
Saluti,
Enrico.



E' proprio il salvavita a scattare e lo strano e' che l'impianto di
casa non e' stato minimamente modificato tranne che per il nuovo
contatore enel; se per cinque anni ha funzionato perfettamente e se
testando gli elettrodomestici uno per uno non succede nulla forse ha
ragione chi ha detto che possono essere dei picchi di tensione oppure
il salvavita e' arrivato al capolinea a causa di qualche temporale.
Provero' a sostituirlo.


Anche io ho avuto lo stesso problema con un differenziale nuovo pero',
dopo averlo sostituito con uno di un'altra marca ora non salta piu',
probabilmente era difettatto, vatti a fidare delle marche note. 
Ciao
-- 
Fritz
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.