Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spostare interruttore

Salve,
devo spostare un interrurrore dall'attuale posizione a una parete
contigua.
Qui una foto dell'ambiente con indicazione della nuova posizione
dell'interruttore:
http://imageshack.us/photo/my-images/40/p1000551d.jpg/
vorrei provare a sfruttare l'intercapedine della porta come si vede
nella foto per far passare il corrugato e fare solo delle piccole
tracce dall'attuale interruttore all'intercapedine e dall'altro lato
della porta dall'intercapedine a alla nuova posizione.
Devo fa passare 6 fili, che dimesioni deve avere in corrugato?
Le dimensioni delle tracce? (profondità e altezza)
Come facccio a tagliare il legno del telaio sul quale è montata la
porta?
Posso giuntare i fili nella cassetta attuale che andrei a coprire con
uno specchio (quindi sempre ispezionabile) o è comunque consigliabile
arrivare alla casetta di derivazione?
Grazie
Sayd

arrivare alla casetta di derivazione?
Ragionamento da non elettricista: anche prendendoli dalla scatola di 
derivazione dovrai sempre giuntarli, quindi tanto vale partire dalla scatola 
del vecchio interruttore.
-- 
Fabbrogiovanni 

 porta?
tracce a parte perchè non fai correre i fili lungo il telaio della porta
(una U rovesciata) dentro un canalina sottile che riesca a stare sotto il
rifascio della porta. se usassi covi con guaina (tipo due cavi 3x1,5)
potresti evitare anche l'uso della canalina essendo già in doppio isolamento.
Ciao
Swift

 ha scritto:

Si,
ma nei piccoli tratti di muro dove devo fare le tracce sempre
corrugato devo mettere, tanto vale metterlo dappertutto...
Grazie
Sayd

 Sayd
Il cavo a doppio isolamento può essere murato direttamente.


Ma se lo muro e un domani mi serve aggiungere, togliere, sostituire
che faccio?, rispacco tutto?
Sayd

 Sayd
Certamente ...
Anche adesso se lo vuole murare spacca tutto.


No, scusami, se faccio passare i fili in un corrugato, dovesse
succedere qualcosa li posso sfilare, posso aggiungere.

 succedere qualcosa li posso sfilare, posso aggiungere.
Certo ... potrebbe essere un vantaggio.
Comunque è raro nei comandi punti luce avere questa necessità.
Io comunque mi riferivo all'obbligo normativo.
Ci si comporta nel modo che si ritiene più conveniente.


Fatte le tracce:
http://imageshack.us/photo/my-images/843/p1000553g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/p1000554x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/855/p1000555t.jpg/
Quella per il nuovo cestello mi è venuta male come si vede chiaramente
dalle foto ma dietro il cemento non c'era assolutamente nulla, al
primo colpo si è fatta una voragine. Ho una sacchettina di cemento
grigio a presa rapida che userei per fissare scatola e corrugato, mi
verrebbe di utilizarlo anche per coprire quello spazio inseredo
qualche pezzo di forato dentro in modo da dare un pò di fondo. si
accettano consigli.
Sayd



Mi sento di sconsigliarti un'operazione del genere. I fili è meglio che 
girino sempre in modo il più in verticale possibile, nei muri, protetti 
da un bel tubo helios. Fargli scavalcare una porta... mah, fallo con una 
canalina a vista, applicata sul muro: meglio che si capisca che in quel 
punto ci sono cavi elettrici. Poi tinteggerai la plastica della canalina 
dello stesso colore del muro, per dissimularla un po'. 
-- 
Ciao!
Stefano

 qualcosa li posso sfilare, posso aggiungere.
Teoricamente, si. In pratica, volendo fargli fare una "U" rovesciata ad 
angoli di  90 gradi il più possibile vivi... no. Non riuscirai più a 
passare cavi. A meno di usare una canalina (come già suggerito per motivi 
di sicurezza elettrica) a vista, rotonda o rettangolare. Ispezionabile in 
toto od almeno sui raccordi.
-- 
Ciao!
Stefano


Tutto vero.
Ma la parte piegata a 90° sarà comunque ispezionabile perchè posta
dietro la mostra della porta che quando rimonterò farò in modo di
renderla sempre "smontabile" in futuro mettendo pochissimi punti di
silicone. Per i pochi cm murati a destra e a sinistra ho usato due
spezzoni di corrugato.
Fissato cassetta e spezzoni con cemento a presa rapida, stasera do una
mano di stucco a riempire.
Grazie
Sayd