Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Misuratore per gasolio riscaldamento

Vorrei contabilizzare il gasolio consumato dalla caldaia.
Ho la cisterna interrata esterna e nessun indicatore di livello.
Si posso inserire un'asta quando e' piena, farci dei livelli sopra ma e' 
troppo scomodo.
Ho pensato di inserire sul tubo che arriva al bruciatore un contalitri, tipo 
misuratore dell'acqua cosi' potrei  leggere  persino il consumo giornaliero.
Mi sorge un dubbio ...sono tarati solo per l'acqua e passando gasolio si 
rovinano oppure esistono misuratori apposta per gasolio?
Grazie. Ciao
VOID

 rovinano oppure esistono misuratori apposta per gasolio?
a intuito direi che dovrebbe essere il contrario.

 ha scritto nel messaggio 
news:1593953.4...@picdp.dyndns.org...

Sorry ma non capisco la risposta.
Io intendevo usare un normale contatore dell'acqua e mi domandavo se il 
gasolio poteva rovinarlo a lungo andare e soprattutto se la misurazione 
sarebbe la stessa cioe' se passa un litro d'acqua o un litro di gasolio la 
misurazione e' la stessa.
Ciao.
VOID 

 rovinano oppure esistono misuratori apposta per gasolio?
La seconda che hai detto.
Oramai credo siano difficilmente reperibili per il mercato civile,
nonchè, in ogni caso,  molto cari per applicazioni domestiche.
Tra i più conosciuti, quelli della Contoil (15 oppure 75 litri/h
di portata), oppure i Bopp & Ruether (ma per portate sino a 150 litri/h,
quindi troppo alte).
Lascia perdere.
Molto più economici i misuratori da cisterna pneumatici, che danno
la percentuale di riempimento del serbatoio con riferimento alla capacità
massima, azionati con una pompetta manuale.
Abbisognano di taratura, sono inaffidabili, e si starano nel tempo.
Lascia perdere.
Rimane la buona vecchia asta graduata, scomoda ma precisissima.
Questa sì che è consigliabile.
Cordialità.
                 Paul

 rovinano
si rovinano. garantisco :(
si è rovinata la girante in plastica ed ho buttato via tutto.

Void ha scritto:

no il gasolio è più leggero dell'acqua, otterresti una misura non 
attendibile... ti consiglio l'asta graduata...
chiedi consiglio al tuo ferramentista di fiducia ;-]
-- 
custode

 attendibile...
Possibile che nel contatore volumetrico non si possa inserire anche
una bilancia per rimediare....?
Cordialità.
                 Paul

paulhass ha scritto:

non conosco il tuo, ma dovrebbe esserci un modo per ritarare il 
contatore, dovresti fare delle prove prima di inserirlo nel circuito...
-- 
custode

 VOID

 se vuoi avere solo un'idea del consumo, va benissimo
Io direi di no...
Il più piccolo contatore domestico per acqua ha una portata
misurabile di 3.000 litr/h, ed una di "rottura d' inerzia" (cioè di
possibile funzionamento) di circa 7 litri/h.
Un bruciatore di gasolio domestico ha una portata di circa 3 litri/h,
cioè 1.000 volte inferiore...
Inoltre il contatore d' acqua se è di tpo con "quadrante asciutto",
trafilerà dalle tenute, e se è del tipo con "quadrante bagnato" dopo
un  breve periodo non vedrai più nulla....
Cordialità.
              Paul

 wrote in message 
news:1659512.U...@picdp.dyndns.org...

ripeto:
NON va bene, e lo dico per esperienza DIRETTA: io ho provato, la girante in 
plastica si è rammollita e non girava piu.
La classe non è acqua.... il gasolio nemmeno.