Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettrico vecchio

Ciao ragazzi,
vi chiedo un consiglio, sperando che qualcuno di voi mi sappia rispondere.
Esiste secondo voi o c'è una possibilità di simulare un cavo di terra in un 
impianto elettrico di vecchio tipo? Mi spiego meglio, nella casetta dei miei 
nonni, il "genio" che anni fa ha rifatto l'impianto elettrico non ha messo 
il cavo di terra, quindi ogni volta che io poggio la mia mano su una parte 
metallica del microonde ad esempio una vite di fissaggio, o qualsiasi altro 
elettrodomestico anche piccolo, ricevo una piccola scossa elettrica.Pensavo 
visto l'evoluzione della tecnica nel corso degli anni, chissà che non esista 
qualcosa che possa migliorare la situazione e rendermi più tranquilla, senza 
ovviamente dover disfare tutto l'impianto e rifarlo, premetto che è stato 
installato anche un salvavita ma le due cose credo siano comunque diverse, 
pur non capendoci niente di elettricità.
Grazie a chiunque voglia rispondere
Buona giornata
Barbara 

Barbara wrote:

l'impianto di terra non è obbligatorio in tre casi:
- doppio isolamento, ovvero tutte apparecchiature con carcasse di materiale
isolante
- impianto in bassissima tensione, sotto i 50 volt
- uso di trasformatori di isolamento.
per il forno a microonde puoi usare la terza soluzione.

 elettrodomestico anche piccolo, ricevo una piccola scossa elettrica.
Ciò che descrivi è una anomalia del tuo impianto non dovrebbe accadere
comunque, anche senza messa a terra.
domanda: Ma il filo giallo-verde è presente nelle prese di energia
elettrica ? O comunque la presa centrale delle prese è collegata o
scollegata ?
Ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

ovviamente dover disfare tutto l'impianto e rifarlo
Spero non lo farai tu, ma lo farai fare ad un elettricista.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 per il forno a microonde puoi usare la terza soluzione.
Io farei realizzare l'impianto di terra, è probabilmente più economico,
tenendo conto poi del fatto che con il classico differenziale da 30mA la
resistenza di terra massima ammessa è 1666 Ohm, quindi facilmente
raggiungibile anche con ridotto impianto di terra.
Inoltre molte apparecchiature moderne hanno filtri contro le emissioni
elettromagnetiche che sono connessi a terra e in assenza di quest'ultima
mandaranno comunque in tensione la carcassa metallica e non funzioneranno a
dovere.
Saluti
Fabio

 dovere.
.....manderanno comunque....

 raggiungibile anche con ridotto impianto di terra.
d'accordo.
ma finchè non lo mette, per evitare le scosse, il trasformatore d'isolamento
è la soluzione provvisoria più rapida.

 è la soluzione provvisoria più rapida.
Vero se è in atto una dispersione verso massa, se invece la "scossa" che
sente è dovuta ai filtri del forno, il trafo è completamente inutile.... a
parte che un trafo di isolamento da 1,5-2kVA non è assolutamente piccolo ed
economico.
Imho, la soluzione migliore è quella di creare un impianto di terra, se
proprio non è praticabile si può procedere come hai consigliato, ma secondo
me non è una strada economica e funzionale.
Ciao
Fabio

Bernardo Rossi ha scritto:

Salve, spero di aver capito male, ma un differenziale (salvavita) già
c'è. Scusate, ma perchè non scatta??? In fondo se Barbara sente la
scossa, (a prescindere dalla terra che è "FONDAMENTALE" e che non
tutti gli impianti di quell'epoca e non solo  non  hanno) il
differenziale non fa il suo dovere, o mi sbaglio. Il differenziale
dovrebbe comunque aprire  l'impianto, altrimenti la vita oltre quale
soglia viene salvata? I miei ricordi scolastici parlano di 15/20 mA per
le donne e qualcosa in più per i maschietti come corrente "sentita"
dall'essere umano. Per conferma date un'occhiata ai dati di targa dei
differ. in commercio e alla  soglia di intervento che solitamente di
30mA.. Spero di essere stato chiaro. Il tutto mi suscita un consiglio:
verifica il funzionamento del salvavita, perchè io sono scettico nei
suoi confronti.
Saluti e facci sapere .

 ha scritto nel messaggio
news:455873a2$0$7643$
4faf...@reader1.news.tin.it

Se leggi le istruzioni in premessa a tutti gli eleytrodomestici, ti avvisano 
che se ometti il collegamento di terra loro non sono responsabili se ci 
rimani secca.
Fa che in una lavatrice un filo corroso va alla massa, tu la tocchi magari a 
piedi nudi sul bagnato e ci rimani secca prima che il salvavita scatti.
Per cui vecchio o nuovo la terra deve SEMPRE essere collegata a tutti gli 
apparecchi che hanno le spine a 3 poli.
Le norme NON esentano dalla terra nemmeno i lampadari.
A parte il fatto che se abiti in un condominio, era obbligatorio da un pezzo 
portare un valido filo di terra al quadro di tutti gli appartamenti.
Chiama l'elettricista e fattelo mettere a norma, non fare economie a rischio 
di vita.
E se il tuo fabbricato non ha la terra, fallo fare, l'amministratore ne ha 
responsabilità penale.
Se c'è l'ascensore sicuramente è messo a terra, altrimenti l'ASL lo avrebbe 
subito fermato.
Oldman

 Scusate, ma perchè non scatta???
forse perchè non disperde direttamente dalla fase o disperde meno di 30mA.

 Fabio

 forse perchè non disperde direttamente dalla fase o disperde meno di 30mA.
esatto, può essere che la "scossa" avvertita sia dovuta ai filtri collegati
a terra, in tal caso la corrente in gioco è molto bassa e quindi il
differenziale non interviene.
Consiglierei comunque di provare il funzionamento del differenziale.