Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale da 25A e contratto da 6KWh

Ciao a tutti,
sono nuovo del ng e prima di postare mi sono letto i thread più recenti 
sull'argomento oltre a rinfrescare le mie conoscenze teoriche.
Il mio problema è un differenziale che salta ogni tanto senza apparente motivo.
Sono mesi che sto dietro al problema e posso ragionevolmente escludere 
problemi con l'impianto, ma non posso comunque esserne certo.
Arrivato al punto della disperazione vi riporto la mia idea attuale 
sperando in un vostro parere.
1) Abito in campagna e funziona tutto a corrente: dall'acqua (pozzo + 
autoclave) al cancello elettrico.
2) Sono soggetto a notevoli sbalzi di tensione: misure hanno rilevato 
valori da 225 a poco più di 180V ma ho il sospetto che si arrivi anche 
più in basso. A volte non funzionano i relè delle luci delle scale o il 
televisore distorce l'immagine, il telefono cordless perde il 
collegamento con la base, etc etc
Detto ciò ho fatto due calcoli partendo da un presupposto (che potrebbe 
essere sbagliato :) )
La potenza assorbita da un circuito è sempre la stessa: P = V x I
Al diminuire di V, quindi, deve aumentare I....
225V * 25A = 5625W
180V * 25A = 4500W
Per avere a disposizione 5.6KW a 180V la corrente dovrebbe essere di 
31A, mentre il differenziale è da 25
Attualmente ho un ABB F362 neanche troppo vecchio, pensavo di 
sostituirlo con un GEWISS RESTART da 32A in modo da avere 5.7KW come 
minimo e 7KW come massimo.
Visto il notevole costo del differenziale, però, volevo avere una 
conferma sulla mia teoria...
Grazie mille
-- 
Per rispondere in privato rimuovi nonono dall'indirizzo
To reply in private remove nonono from the address

Al diminuire di V, quindi, deve aumentare I....
Esiste anche la formula I=V/R
Ora la resistenza di un apparecchio e' sempre quella, quindi al
diminuire di V diminuisce anche I
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


(cuttone)
Il differenziale non scatta per sovraccarico; al massimo scatta il 
magneto-termico.
Devi chiarire cosa ti scatta
Se a scattare è il magneto-termico devi vedere in quali circostanze: 
hai veramente troppe /utenze/ attaccate? Se è no, probabilmente hai 
qualche corto in giro; se è si la riposta più semplice è "aumenta il 
magneto-termico e portalo a 32A", è la più semplice ma è la più 
sbagliata, bisogna vedere se i tuoi cavi sono adatti a portare 32A.
Se scatta il differenziale, devi chiederti: scatta accendendo qualcosa 
di particolare? Scatta sempre agli stessi orari? Hai già preso la 
/scossa/ toccando qualcosa?
-- 
Marco

 diminuire di V diminuisce anche I
Questo significherebbe che quando diminuisce la tensione, e quindi 
diminuisce proporzionalmente la corrente assorbita farei funzionare i 
miei apparecchi spendendo di meno?
Potrebbe anche essere ma dubito a crederci anche perché sul discorso 
della tensione Enel ha sempre "nicchiato" :D


miei apparecchi spendendo di meno?
Dipende da che apparecchio. Una lampadina si, ma fa anche molta meno
luce.
ALtri apparecchi potrebbero arrabbiarsi e non funzionare per niente.


Io ho avuto il tuo stesso problema circa 2 anni fa, la cosa piu odiosa è che 
arrivavi a casa e dovevi andare a staccare la frizione del cancello e 
aprirlo a mano.....ho cercato invano qualcosa di malfunzionante (nel mio 
caso la tensione è molto stabile, sono a 10 metri dalla cabina di 
distribuzione). Alla fine mi sono deciso a cambiare il differenziale e i 
miei problemi sono finiti. Poi chiedendo in giro ho saputo che è meglio non 
utilizzare il pulsante di test mensile (come facevo sempre io) in quanto 
porta col tempo a situazioni del genere. 

l'impianto elettrico che hai in casa quanti anni ha ?
la misura di 180 v dove la misuri , al contatore o in una persa ?
la sezione dei cavi che escono dal contcontatore quanto è ?
 la distanza dal contatore alla prima scatola di derivazione quanti metri è
 ? da una scatola di derivazione quante prese alimentate ?
è molto tempo che non si usano magnetotermici con curva F,
ora si usano quasi sempre il curva C, ma in alcuni casi in presenza di 
parecchi computers, si usa  il curva A,
 per supperire al picco che si ha alla accensione del monitor crt ( lo 
smagnetizzatore )
la tensione nominale che mamma emel distribuisce è di 240 v, non piu di 220, 
ed se misuri AL contatore
il 10% in meno o in piu, il distributore deve prendere provvedimenti , 
quoalora si verificassero danni , PAGA
-- 
"Marco" <marc...@inwind.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:mn.84c47d68e...@inwind.it.invalid...


 quoalora si verificassero danni , PAGA
Bella affermazione, e come lo dimostro se quando vengono quelli 
dell'enel è entro i limiti?
[CUT]


 /scossa/ toccando qualcosa?
Scatta il differenziale, senza nessuna logica che io sia riuscito a trovare.
L'anno scorso mi scattava ogni pioggerella ed alla fine ho trovato la 
presa responsabile (esterna).
Da allora non ho più problemi tranne che se c'è un temporale a 10km 
(non esagero) di distanza, scatta oppure (come oggi) è scattato alle 7 
di mattina e dormivamo tutti. Le uniche cose sotto tensione rilevanti 
sono la pompa del pozzo artesiano, l'autoclave, 2 firgoriferi normali, 
un frigobar e un congelatore (non è poco, lo so).
Non ho mai preso la scossa toccando qualcosa.
Uff sta diventando scocciante, credetemi....


 quanto porta col tempo a situazioni del genere.
Mentre scrivo mi sto illuminando: a novembre dello scorso anno sono 
stato colpito da un fulmine.
Mi ha fatto fuori la lavatrice ed il citofono (non capisco perché solo 
quelli, però) mentre i danni maggiori sono stati al telefono: si è 
bruciata la scatola di ingresso del telefono e la borchia ISDN che 
avevo all'epoca, oltre ad una motherboard di un PC passando per il 
modem interno :(
Può essersi danneggiato il differenziale? Alla pressione del pulsante 
test scatta regolarmente...
Vorrei solo evitare di cambiarlo alla cieca.
Grazie a tutti per il tempo che mi dedicate :)


 Al diminuire di V, quindi, deve aumentare I....
Solo i carichi elettronici funzionano cosi' tipo:
caricabatterie dei cellulari switching (quelli sottili e leggeri)
lampadine a risparmio energetico (con limite inferiore della tensione 
piu' alto)
pc
monitor
tv
saldatrice a inverter
reattori elettronici per tubi fluorescenti
alimentatori elettronici per lampade alogene
tutto cio' che ha un alimentatore switching.

 ha scritto nel messaggio 
news:44e381ac$0$1006$5fc...@news.tiscali.it...


 differenza di potenziale, no?
E invece si! I cavi hanno una certa resistenza ed una certa induttanza. 
Più piccola è la sezione del cavo e maggiori sono i loro valori. Il cavo 
provoca una caduta di tensione pari a
DV=|I*(R + j2*pi*50*L)|
considerando la fase di I come riferimento, cioè ponendola uguale a 
zero, I è uno scalare che moltiplica un numero complesso per cui il 
modulo del prodotto è il prodotto dello scalare per il modulo del numero 
complesso.
DV=I*(R^2 + (2*pi*50*L)^2)^(1/2)

miei apparecchi spendendo di meno?
Se si tratta di un carico tipo una lampadina o una stufetta, si ....
Se invece si tratta di un apparecchiatura elettronica, tipo un
televisore, l'alimentatore della stessa cercherà comunque di
alimentare sempre il circuito con la necessaria tensione, ed al
diminuire della tensione di rete, si verificherà un aumento della
corrente assorbita ...
Luca

 Grazie a tutti per il tempo che mi dedicate :)
Adesso che me lo hai ricordato anche il mio impianto era stato colpito da un 
fulmine, come da te danni generali , video registratore, modem, trattamento 
acqua, tv, lavatrice (connessi alla rete in standby),  macchina caffe e 
forno (connessi ma spenti dal loro interuttore).
Ricordo che scattava piu frequentemente quando pioveva o c'era molta umidità 
o nebbia.....per cui staccai tutto quanto avevo all'esterno per provare di 
trovare il guaio (anche il cancello elettrico)....ma lui scattava lo 
stesso....sinceramente non ricordo se tutto ciò iniziò dopo il fulmine... 

 DV=I*(R^2 + (2*pi*50*L)^2)^(1/2)
