Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia BAXI Luna3 - Non mi funziona il riscaldamento

Caldaia BAXI Luna3 - Non mi funziona il riscaldamento
ho caldaia a muro baxi luna 3
acqua calda funziona riscaldamento NO
controlatto pompa e albero che ce dentri gira senza problemi
quando riscaldamento si accende temp sale fina 99 e poi si spiegni temp scende sembra che qualcosa lavora - ce rumore strano di caldaia e appare errore e25
cosa puo essere?
valvola a 3 - ma acqua calda -sanitaria ce
ce qualcuno che ha qualche idea - cosa puo essere?


Sul manuale della caldaia e' riportato il codice di errore
corrispondente. Non sai scrivere, ma almeno sai leggere?

 ce qualcuno che ha qualche idea - cosa puo essere?
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 
 


grazie per aiuto
si sono dislessica insomma come l da vinci ;-)
si albero gira da solo quando caldaia accesa senza problemi - controlato
si su display sengna temp max 99 e poi scende
da errore E25
porta pazienza per una dislessica grazie

porta pazienza per una dislessica grazie
 
 
http://www.techareabaxi.com/it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1700&Itemid=58
 
 
a pagina 7, codice errore E25
 
E25
Intervento di sicurezza per mancanza circolazione acqua - Chiamare il
centro di assistenza tecnica autorizzata.
 
In fai da te potrei dirti di provare a caricare l'impianto se ne sei
in grado, forse manca acqua, ma non alla cazzo, ci deve essere un
manometro da qualche parte. Ora, se la temperatura e' salita a 99
gradi e non sei in grado di intervenire responsabilmente su di una
caldaia, non stare a giocarci che può essere pericoloso, chiama un
tecnico.

Se la temperatura sale a 99° è normale che la caldaia va in blocco. Se la 
temperatura sale così alta è segno che l'acqua non circola, se la pompa gira 
ma la valvola a 3 è bloccata l'acqua calda rimane li a bollire fino a 90° . 
Dovresti intervenire sulla valvola a 3 vie. Leggi sul manometro la pressione 
se sta sul valore giusto 
 


Ho una BAXI fi 240 e quando si blocca la tre vie da questo problema, ad acqua sanitaria chiusa ti da la spia di rubinetto aperto?
 
Giulia
 


ma il manometro cosa indica ?
da quanto tempo hai?

 porta pazienza per una dislessica grazie
 
Non ti preoccupare per lo stile, va benissimo
cosi', l'importante e' capirsi :-).
 
Comunque non mi sarei permesso di fare
osservazioni avendo gia' intuito che il motivo
non era superficialita' o peggio ancora
cafonaggine...
 
Quanto alla caldaia purtroppo le mie conoscenze
da hobbysta non arrivano alla valvola a 3 vie
(ovverosia a me non si e' mai guastata ;-).
 
Vedo pero' che a questo proposito stai gia'
ricevendo risposte che spero saranno utili...
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 


su manometro e 2 penso giusto
anche me sembra valvola a tre solo che strano che ho aqua sanitaria in tal caso
che ne dici
mi sembra buona risposta - grazie

Dovrebbe essere il radiatore dello scambiatore di calore intasato.. da pulire o sostituire.. in ogni caso serve l intervento di un tecnoco

 o sostituire.. in ogni caso serve l intervento di un tecnoco
 
e sticazzi
 
-- 
Sono così vecchio che mi ricordo
quando Prince era quello strano
e Michael Jackson quello normale.

 pulire o sostituire.. in ogni caso serve l intervento di un tecnoco
 
È una domanda , richiesta affermazione o cosa?

valvola a tre vie andata o scambiatore rotto, ci vuole per forza il tecnico, non insistere più di tanto
 

 valvola a tre vie andata o scambiatore rotto, ci vuole per forza il tecnico, non insistere più di tanto
 
????
 
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=KIT%20REVISIONE%20VALVOLA%20GRUPPO%203VIE%20BAXI%20SERIE%20LUNA%20IN%20LUBR%20SILICONICO%20GRATIS&_itemId=201002879751
 
 
Vedo che su ebay  la valvola a 3 vie non costa molto, meno di 100 EURO.
Ma la caldaia costa veramente 4.500 EURO ???
 
Se la temperatura acqua sale ma non circola, in effetti dovrebbe essere la tre vie .
Secondo me, visot che lo scambiatore è uno solo, se fosse intasato quello, no avresti nemmeno la produzione di acqua calda sanitaria.
Invece, ipotizzando che la tre vie non riesca a deviare, si spiegherebbe perchè sale la temperatura senza avere circolazione.
Però a mio parere, la centralina della caldaia dovrebbe leggere "pompa che gira, ma tre vie bloccata, fermo tutto".
Magari la tre vie è bloccata, ma il microswitch per qualche motivo scambia lo stesso?
Non dovrebbe proprio arrivare a temperatura così alta, l'acqua.
Comunque serve il codice ricambio , senza quello rischi di acquistare pezzi a casaccio.

non vedo il quesito iniziale ma solo la tua risposta e quella di 
totoschillaci..
 
ma è un vecchio post?


Opps!
IO vedo tutte le risposte, ma non avevo notato che fossero di oltre un anno fa.
Nel frattempo, la purina, sarà morta dal freddo....


che newsreader usi?
 
ma i post non li hai ordinati per data in modo che quelli che vedi sono 
i piu recenti e solo scorrendo di molto passi a quelli molto datati?
 


Io leggo da Notebook, sulla pagina di Google Gruppi.
Mi appaiono tutte le risposte, ma per vedere la data devi aprire la risposta.

Ho la caldaia che non funziona viene fuori il errore E05 

 Ho la caldaia che non funziona viene fuori il errore E05 
 
E(rrore) 05: Guasto sonda di mandata
Rimedio: Chiamare Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Cara, Ho lo stesso problema come te: ho l'acqua calda ma il riscaldamento non funziona. Cosa fai fatto per farlo andare il riscaldamento??  
Grazie, Monica


AIUTO!! Se anche delle altre persone mi possono rispondere che cosa si puo fare per far partire il riscaldamento a una caldaia saunier duval che genera solo l'acqua calda ma non il riscaldamento, vi ringrazio già a tutti.

AIUTO!! Se anche delle altre persone mi possono rispondere che cosa si puo fare per far partire il riscaldamento a una caldaia saunier duval che genera solo l'acqua calda ma non il riscaldamento, vi ringrazio già a tutti.
 
Chiamare il tecnico che la aggiusti.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Prima prova da fare: auenta la temperatura che vorresti, mettila a 30° la 
temperatura impostata sul termostato. Senti il ticchettio della caldaia che 
tenta di partire oppure assolutamente nulla? Il ticchettio del termostato 
non c'entra o meglio: se non senti nessun "click" del termostato allora è 
guasto lui al 99%, ma se lui il click lo fa procedi oltre:
controlla che il manometro presente sulla caldaia indichi una pressione non 
inferiore a .8 atm.
Se la pressione è minore di 0.8 atm guarda sotto la caldaia, troverai un 
rubinetto, a leva o a farfalla o a forma di manopola.
Aprilo e fai salire la pressione ad almeno 1.0 atm (se la porti a 1.2 va 
bene ugualmente).
Richiudi la valvola e la caldaia dovrebbe partire nella modalità 
riscaldamento.
Se non risolvi, chiama il tecnico :-) :-) :-)
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

AIUTO!! Se anche delle altre persone mi possono rispondere che cosa si puo fare per far partire il riscaldamento a una caldaia saunier duval che genera solo l'acqua calda ma non il riscaldamento, vi ringrazio già a tutti.
 
 
Avrà un display con il codice errore.
Controlla il manometro, magari è solo scesa la pressione e devi aggiungere acqua al circuito.
Deve stare tra 1,2 e 1,5.
 
 


Ciao Giampaolo,
Grazie della risposta. La cosa è un po complicata, questa è una saunier duval molto vecchia che non voglio cambiare adesso perché lo so che puo funzionare ancora. In poche parole c'era un fuga di gas nel palazzo e siamo stati avvisati che il 17 genn. vengono dal Hera di rimediare. Ma non sono venuti quell giorno, solo il 19 di gennaio sono finalmente arrivati, ma visto che non c'era più neanche il cartello noi non lo sapevamo, e ci hanno tolto il gas mentre che io presempio (come tutti forse) avevo il riscaldamento funzionando. Poi dopo tante ore ci hanno detto che c'è il gas ancora, cioè ho acceso la caldaia che genera l'acqua calda ma NON parte più il riscaldamento: cioè accendo il termostato che accende la fiamma grossa per il riscaldamneto ma poi subito la caldaia mi fa strani suoni "bummmm, bummm" e poi visto che c'è ovviamnte un qualcosa di bloccato spegne subito la fiamma per riscaldare. Che cosa puo essere?
Grazie!

Il giorno domenica 22 gennaio 2017 15:00:02 UTC+1, Giampaolo Natali ha scritto:

Mi sono dimenticata: la pressione c'è giusta per la mia caldaia 1 bar

Il 22/01/2017 18:47, 
mna...@yahoo.it
 ha scritto:
 
 
 
Magari qualcuno ha chiuso la valvola di mandata ai radiatori (sotto alla 
caldaia) pensando fosse il gas e non è stata riaperta.
Se la fiamma parte (in riscaldamento) vuol dire che la valvola tre vie 
si è spostata in posizione giusta, tutti quei rumori che senti potrebbe 
essere l'acqua che bolle perchè. non circola nei radiatori.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


Salve Drizzt, Grazie della risposta. 
Sono solo io in casa, Io no ho fatto niente e non ho chiuso niente. Mentre che ero semplicemente in casa con il riscaldamento che andava, quelli del Hera hanno tolto il gas per lavori e la caldaia si è spenta da sola. Dopo ore, quando il gas è stato da loro riattivato, io ho accesso la caldaia e da quell momento ho questo problema. La pressione è gista 1 bar, ho controlatto tutto.  Quello che dici tu puo essere giusto, il rumore puo essere quello dell'acqua bolente che non riesce andare via nel sistema di riscaldamento e spegne la fiamma. Oppure: Non capisco??? E' un mistero! Mamma mia! Che cos'è? Che cosa devo fare?

Il giorno domenica 22 gennaio 2017 19:14:40 UTC+1, Drizzt do'Urden ha scritto:




 
Se bolle l'acqua o non gira la pompa o non gira la valvola deviatrice, 
tieni d'occhio come funziona quando prelevi acqua sanitaria e quando 
dovrebbe girare nei termosifoni e controlla se la pompa gira.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


E' questo il fatto ho l'impressione che la pompa sia bloccata. Come si fa ad aprirla e pulirla, poi con questo sono connvinta che tutto sarà a posto. Io sono una ragazza, ma sono un ingegnere, non ho paura, solo che non lo mai fatto prima... Come si fa?? in detagli, per cortesia. Grazie mille!

E' questo il fatto ho l'impressione che la pompa sia bloccata. Come si fa ad aprirla e pulirla, poi con questo sono connvinta che tutto sarà a posto. Io sono una ragazza, ma sono un ingegnere, non ho paura, solo che non lo mai fatto prima... Come si fa?? in detagli, per cortesia. Grazie mille!
 
 
Dovresti sentire se la pompa fa rumore
per capire se è alimentata, se fa rumore ma non gira
potrebbe essersi bloccata e la sblocchi chiudendo l'acqua
e svitando il vitone come nel video
https://www.youtube.com/watch?v=IPBOFkbAzig
 
 
Non l'ho provato, è solo frutto della ricerca di google.
 


La manovra da fare è proprio quella. Dopo aver svitato la grossa vite di 
tenuta, si tenta
di far girare la girante (scusate il gioco di parole) con lo stesso 
cacciavite o altro più piccolo.
Se ruota senza sforzo alcuno si ridà corrente alla pompa e si controlla se 
gira. Se rimane ferma ..... c'è un guasto o nella linea di comando 
dellapompa oppure nella pompa medesima.
 
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

 sarà a posto.
 
Se la pompa di circolazione e' bloccata, si puo' aiutare l'asse a girare 
con un grosso cacciavite. Di solito la pompa e' "dentro" la caldaia, ma 
quasi sempre spunta fuori la calotta del motore.
 
Dopo aver svitato la calotta di solito si vede l'asse del motore (che e' 
lo stesso della pompa) che presenta un intaglio come la testa di una vite.
 
Facendo ruotare con un gosso cacciavite questo intaglio, l'albero di 
sblocca e la pompa poi gira. Se non si muove, va sostituita la pompa da 
parte dell'assistenza.
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana


Salve John, 
Innanzi tutto grazie mille a te del video, e anche a tutti gli altri che mi hanno risposto. Grazie ragazzi.
Allora prima di fare qualcosa rispetto allo sblocco della pompa prima devo chiudere l'acqua e ovviamente spegnere la caldaia, e anche privarla di alimentazione elettrica, o no?? 
Sto imparando, Grazie a tutti.
Buona girnata, Monica


Basta che tu tolga l'alimentazione elettrica
 
Poi, quando sviti il vitone di chiusura della pompa, potrebbe uscire un poco 
d'acqua se l'o-ring non è a perfetta tenuta. Se l'acqua che esce è molto 
poca non preoccuparti, tenta di sbloccare la girante della pompa. Poi 
rimetterai al suo posto il vitone stringendolo quanto serve.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

 
giusto per curiosità
 
visto che il tutto è avvenuto dopo il distacco del gas, non è che magari 
è solo la valvola del gas da resettare? spesso basta una soffiata alla 
membrana (se è così però son cose da assistenza)

 E' questo il fatto ho l'impressione che la pompa sia bloccata. Come si fa ad aprirla e pulirla, poi con questo sono connvinta che tutto sarà a posto. Io sono una ragazza, ma sono un ingegnere, non ho paura, solo che non lo mai fatto prima... Come si fa?? in dettagli, per cortesia. Grazie mille!
 
Se non gira la pompa in pochi secondi il termometro dell'acqua supera 90° e la caldaia va in blocco.
Non hai notato un innalzamento della temperatura sul termometro?
Siccome non l'hai detto, presumo che ciò non avvenga... e allora la pompa va bene
e il difetto va ricercato da altre parti. Per esempio, se fosse la valvola deviatrice  a 3 vie, quando usi l'acqua calda dei sanitari dovresti sentire scaldare anche un po i termosifoni. Siccome non ne hai fatto menzione, presumo che ciò non avvenga e allora io mi orienterei più su un problema alla scheda. Tipo un relè che non attacca, etc. etc. Naturalmente, se fosse quella, l'assistenza te la cambia e sono 200€ che se ne vanno:-)
 
Giovanni


Ciao Giampaolo, e tutti gli altri ragazzi, Grazie mille.
La mia è una caldaia saunier duval sd 214/ 23c vecchissima e allora una volta la pompa non era così facile da far manutenzioni come adesso svitando il vitone semplicemente come nel video. La mia se non lo sai che è quella la pompa non capisci neanche se è quella o meno per il fatto del modello molto vecchio. Cioè non c'è il vitone da svitare facilmente, ma una, non lo so neanche come chiamarla, una specie di manopola di plastica rigida che abbia una prolungazione verso giù vitata con 2 viti piccolissimi. E' questa la mia pompa? Si trova giù alla sinistra. E cosa devo fare qui per aprirla ed arrivare allo sblocco della pompa??  Grazie! Monica


Salve Gio, 
1. Io non capisco come mai una pompa funziona per fare l'acqua calda ma non funziona per riscaldare?? Perché? 
2. Allora parto il riscaldamento: la caldaia accende la fiamma, la temperatura non arriva ai 90!, arriva solo ai 80 poi si sente un bummm bummm, poi c'è un qualcosa che colpisce come un martello dentro, poi si sente un qualcosa che gira stranamente nel vuoto, e poi la caldaia spegne subito la fiamma. Che cos'è tutto questo, per cortesia?? Grazie mille, Monica

 funziona per riscaldare?? Perché? 
 
Per scaldare i termosifoni devi far girare l'acqua del tuo circuito 
sigillato, e quindi serve la pompa.
 
Per tirare giù l'acqua calda dal rubinetto non serve una TUA pompa, 
perchè c'è già quella del Sindaco che spinge l'acqua fredda.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Grazie Fabbrogiovanni, Hahaha... Davvero Molto chiaro, finalmente ho capito. Grazie. 
Poi tutto l'altro dei rumori: il bumm bummm, i giramenti strani di un qualcosa nel vuoto la dentro giù a sinistra che poi spegne la fiamma per riscaldamento? Grazie, Monica


 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


In realtà, imho, se la pompa risultasse bloccata, essendo la caldaia a 
produzione istantanea di acqua sanitaria, potrebbe succedere che l'acqua 
sanitaria che scorre nello scambiatore si ciuccia abbastanza energia 
termica da tenere l'acqua del circuito chiuso a una temperatura che non 
raggiunge quella di ebollizione mentre quando c'è richiesta dal 
termosifone, il circuito, non avendo più lo sfogo della sanitaria va in 
ebollizione subito.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.

 riscaldamento? Grazie, Monica
 
Io sono solo il garzone dell'idraulico.
La domanda di prima era facile, queste ultime superano le mie 
conoscenze:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ciao Drizzt, Ho capito, lo so anch'io che adesso la pompa ha un modello/ forma così, ho visto anche nei video che mi hai mandato, grazie ancora e anche in internet, ma il problema è che la mia caldaia è molto vecchia, è la mia pompa non ha questa forma che si vede nei video che mi mandi. Se guardi quello che ho scritto prima, la mia pompa perché vecchia ha quella specie di manopola rigida con una prolungazione in giù che sia vitata con 2 piccolissimi viti che ti ho descritto prima, dove non c'è la possibilita di girare con un cacciavite. Non riesco a capire come si apre?? perché ripeto non c'è il taglio per il cacciavite PER svitare. 
E' più o meno come in questa foto: 
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/nathan59/2006-09-09_200052_pompe-1.jpg
  , MA LA MIA E' SENZA!! IL TAGLIO IN MEZZO CHE VEDI NELLA FOTO PER IL CACCIAVITE. E' così forte stretta questa manopola che non riesco a capire se la devo girare a destra o a sinitra, E HO PAURA PERCHE' NON VOGLIO ROMPERLA. Come devo FARE/APRIRLA? Grazie, Monica


 
 
Probabilmente la "prolungazione in giù" è un tubo di scarico che 
permette all'acqua che si potrebbe creare nel caso la tenuta perda.
Allenta leggermente le due vitine e vedi se inizia a spostarsi il tubo, 
se non perde nulla allora svita tutto e toglilo, sotto vedrai che c'è 
l'albero della pompa.
Altrimenti posta una foto così possiamo aiutarti meglio.

 > VOGLIO ROMPERLA.....
 
Qunado dico la 'prolungazione in giù' parlo della cosa bianca con le 2 viti piccolissimi che vedi nella stessa foto: 
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/old_images/nathan59/2006-09-09_200052_pompe-1.jpg
 
 
Come apro questo??
 
 


 
 
Ma è simile o uguale?
Se è simile devi postare una foto per capire, se è uguale, quella staffa 
bianca fissata con due vitine è solo un supporto, devi svitare quel 
tappo nero col taglio cacciavite e dentro ci troverai l'albero della pompa.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


Salve Drizzt, Come stai? Grazie ancora. Allora di invio una foto che ho fatto adesso con la mia di caldaia e pompa. Come posso mandartela? Ce l'hai per cortesia una email indirizzo, per cortesia? Grazie, Monica


 
 
mandala qui, così possono vederla anche gli altri:
 
http://it.tinypic.com/
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


Poi naturalmente devi postare il link della foto :-)
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


Salve Drizzt,
 
Ce la fai a vederla? 
http://tinypic.com/view.php?pic=312uvbs&s=9#.WIog61MrLIW
 


Salve a tutti, questo sito non funziona molto bene...
 
In somma nella link 
http://tinypic.com/view.php?pic=312uvbs&s=9#.WIog61MrLIW
 se non riuscite a vedere questa pompa 'benedetta', andate giù nella stessa pagina finchè trovate e fatte click sulla 'Tools' e poi click sulla 'Zoom' e poi si vede la foto. Grazie, Monica


 
 
Ok, basta che sviti il tappo nero in alto, invece di avere il taglio 
cacciavite è piatto, lo sviti piano piano, stai attenta che non esca 
acqua e se non ne esce svitalo completamente, dentro troverai l'albero 
della pompa col taglio cacciavite per poterlo girare, deve girare bene 
senza sforzo.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


Se vedi che gira a vuoto, ho visto in passato un vecchio circolatore, 
marca ksb, che aveva al posto della vite una manopola che andava tenuta 
premuta e ruotata fino a farla ingaggiare con l'albero del motore.
eccola
https://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/tU4AAOSwKOJYHyms/$_9.JPG
 
http://i.marktplaats.com/00/s/NzA2WDEwMjQ=/z/WCcAAOSwmLlX9f48/$_85.JPG
 


Salve Drizzt, Come stai? Buon WEEKEND a te e anche a tutti gli altri ragazzi. Grazie a tutti voi. 
 
http://tinypic.com/view.php?pic=rhkdxi&s=9#.WItCnFMrLIU
 
Come vedi nella foto si vede l'albero della pompa che abbia come una specie di arco a spirale che si puo anche premere dentro con il cacciavite e poi vitare. 
Io ci ho provato a vitare a destra ovviamente l'albero con il cacciavite in tutti e due casi: 1. così nella positione che si vede nella foto; 2. poi anche lo premuto dentro con il cacciavite e ho vitato ancora a destra, ma in tutti i casi mi sembra di vitare nel vuoto, no lo so... Che cosa devi sentire, quando capisci che si è aggrenato all'albero?? 
Poi ovviamente ho accesso il riscaldamento e mi fa più o meno le stesse cose: va ai 80 gradi, poi fa i rumori ma MENO di prima, e poi mi spegne la fiamma.
Che cosa devo fare, per cortesia?? Grazie mille, Monica


 
 
Ciao, devi premere il giravite che la vite si deve ingranare nell'albero 
e devi girarlo tenendo premuto.
SE gira libero in tutte e due le direzioni vuol dire che la pompa non è 
inchiodata.
Quando provi ad accendere il riscaldamento, prova ad appoggiare la punta 
del giravite sull'albero della pompa e il manico lo appoggi al tuo 
orecchio, dovresti sentire la pompa che gira.
Devi capire se la pompa sta girando, magari prova anche a premere il 
giravite sulla vite dell'albero mentre il riscaldamento è acceso e vedi 
che succede, dovrebbe fare un rumore di ingranaggi che grattano, in quel 
caso la pompa gira.
Poi ne riparliamo :-)
 
Ultima opzione, chiami il tecnico.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


Ciao Drizzt e a tutti, Allora tenendo premuto ho girato la vite a destra e si sente anche quello che dici tu del rumore di ingranaggi che grattano, anche la vite stessa sta più in dietro un pò, pero succede la stessa cosa e il riscaldamento NON funziona lo stesso. 
Per fare tutte queste prove spengo sempre la caldaia, e la tolgo anche dal sistema elettrico. E' necessario fare tutto questo per fare queste manovre della pompa??
1. Domanda: perchè posso girare la vite come prima anche a destra e anche a sinistra? Se la vite è aggregata all'albero non dobrebbe girare solo a destra?? 
2. Comunque sia che cosa devo fare adesso? Grazie, Monica 


 
 
Chiama il tecnico.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


Questa risposta non mi piace...


Lo so ma non vedo cos'altro fare, magari qualcun altro ha idee migliori.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.

Questa risposta non mi piace...
 
Ma sei rimasto al freddo tutto questo periodo?
Visto che e' gia' un bel po' che il discorso va avanti.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
 
Gli ho spiegato le prove da fare ma non ha seguito i consigli, ho 
l'impressione che non abbia abbastanza manualità per cercare di riparare 
il guasto, meglio non rischiare e chiamare il tecnico.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.

 Questa risposta non mi piace...
 
Ma la pompa gira o no? Altrimenti sostituisci la pompa, smonta il pezzo 
e fallo vedere al negozio di ricambi di elettrodomestici.
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana


Salve Drizzt, Allora adesso ti racconto una storia: A settembre sono ritornata a casa mia dopo 6 anni! Nel 2012 ho avuto in casa per 5 mesi circa della gente/deficenti che mi hanno rovinato la caldaia. Questa caldaia anche se vecchia ha sempre funzionato MOLTO bene!!, ma con quella 'gente' a cominciato a sgocciolare acqua. Allora ritorno a casa a sett. accendo la caldaia, ovviamente sgocciola acqua... Chiamo un tecnico (!), questo mi dice che devo cambiare il by-pass della caldaia, io ho fatto tutto quello che lui a detto. Se ne va via, poi la caldaia ricomincia ancora!!! a sgocciolare acqua, finché sono riuscita io da sola a capire e stabilizzarla: non deve avere per NIENTE più di 1 bar, TUTTO QUI. Un altro tecnico mi ha anche detto che quell tecnico a parte di essere un disonesto e non professionista per non dire altro..., non doveva neanche a cambiare il by-pass, NO lo era necessario!!
Io faccio di tutto e di più di non chiamare un altro tecnico, perché FACCIO FATICA A FIDARMI ancora...
Allora ho fatto tutto quello che hai detto: ho sentito come mi hai spiegato con il cacciavite al orrecchio se la pompa funziona, sembra che la pompa sta rotando inizialmente l'albero ma forse troppo piano/lentamente poi fa rumore e ruota sempre più lentamente poi si ferma e la caldaia spegne la fiamma. Una vosa così più o meno...
Che cosa posso fare ancora, per cortesia. Grazie a tutti, Monica


Salve Giacobino, 
Sembra che la pompa sta rotando inizialmente l'albero ma forse troppo piano/lentamente non lo so, poi fa rumore e ruota sempre più lentamente poi si ferma e la caldaia spegne la fiamma. Una cosa così più o meno...
Ma una pompa se non funziona non funziona neanche pochi secondi o no?, Perchè la mia gira e poi si ferma, che cosa puo essere bloccato?
Che cosa posso fare, per cortesia. Grazie a tutti, Monica 


Rispondo io al posto di Giacomino:
 
purtroppo la pompa è guasta e, appena messa in funzione, la parte elettrica 
va in crisi.
Chiama il tecnico della caldaia. Non c'è altro da fare.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

 Sembra che la pompa sta rotando inizialmente l'albero ma forse troppo piano/lentamente non lo so, poi fa rumore e ruota sempre più lentamente poi si ferma
 
Si ho letto, nelle pompe c'e' il problema del grippaggio della girante, 
specie dopo un lungo periodo di inutilizzo. Si incrostano e non girano 
piu'. Ma il problema si manifesta nel senso che non partono proprio, 
dato che il motore a induzione ha poca coppia e non riesce a dargli la 
botta per iniziare. Ecco perche' c'e l'intaglio per movimentarlo a mano 
col cacciavite.
 
Ma nel tuo caso la pompa parte, poi il fluido trova un ostacolo, crea 
pressione e la girante si ferma.
 
Per come capisco io le caldaie, il circuito dell'acqua di riscaldamento 
deve essere sempre libero, i termosifoni sono in parallelo e anche se 
sono tutti chiusi c'e' sempre un passaggio di bypass, quindi la pompa 
puo' girare, ovviamente se non c'e' cessione di calore all'ambiente il 
circuito si surriscalda e si ferma subito. Se il bypass e' ostruito, 
l'acqua non circola da nessuna parte e si surriscalda dentro la caldaia 
che va in blocco.
 
In piu' quando spilli l'acqua x lavarti, il circuito dell'acqua bollente 
da riscaldamento viene deviata, non va piu' nei termosifoni ma viene 
deviata  in uno scambiatore che riscalda al volo l'acqua fredda 
dell'acquedotto.
 
Questo deviatore (detto valvola a tre vie) puo' bloccarsi , nel senso 
che l'acqua bollente dei termosifoni continua a riscaldare invano 
un'acqua sanitaria che al momento non sta scorrendo, quindi si 
surriscalda invano.
 
Quindi le cose da verificare sono:
 
1) assicurarsi che tutti i termosifoni abbiano la manopola aperta, in 
modo che l'acqua circoli, senza doversi affidare al solo bypass, che 
potrebbe essere intasato.
 
2) aprire il rubinetto dell'acqua calda e lasciarla scorrere, poi 
avviare la caldaia. Se la valvola a tre vie e' bloccata, vedrai che la 
caldaia resta accesa un po' di piu' rispetto alla situazione attuale, 
perche' sta cedendo calore all'acqua sanitaria che sta scorrendo. Poi 
dopo uno o due minuti chiudi il rubinetto, e l'acqua riscaldata dal 
bruciatore non cede piu' all'acqua fredda e l'impianto si surriscalda e 
va in blocco.
 
A quel punto devi solo sostituire la valvola a tre vie, che essendo un 
dispositivo meccanico puo' bloccarsi e gripparsi anche lui.



E se fosse il condensatore della pompa che ha dei problemi? 
 
 
Giovanni

E se fosse il condensatore della pompa che ha dei problemi? 
 
Ho l'impressione che Monica restera' al freddo ancora per molto tempo.


 Per un Giacobinismo in salsa padana
 
Salve Giacobino, Ho fatto tutto quello che mi hai detto preciso!, il risultato è che adesso la caldaia non accende più la fiamma per il riscaldamento! (come hai già detto, si mi sembra che abbia raggione te). Se prima quando accendevo il riscaldamento la caldaia accendeva la fiamma ma poi la pompa faceva tutti quelli rumori e poi si bloccava e spegneva la fiamma, e faceva anche l'acqua calda; 
ADESSO fa sempre l'acqua calda, MA se accendo il riscaldamento la caldaia NON accende più la fiamma! Che cos'è questo?? E' la valvola a 3 vie?? Mamma mia, Che cosa devo fare adesso, per cortesia? Grazie, Monica


Scusa Monica, ma non hai il contratto di assistenza annuale con una ditta? Se si, li chiami e paghi solo i pezzi di ricambio. Altrimenti se non hai il contratto, li chiami ugualmente e te la fai sistemare. Con il freddo che durerà ancora del tempo,
mi chiedo come fai a stare senza riscaldamento. Se poi ti arrangi con delle stufe elettriche, credo che alla fine spendi di più di corrente.
 
 
Giovanni


Gio, Questo è un forum per hobby fai da te, e a me queste cose piaciono anche, e sono un tecnico anch'io (non di caldaie ovviamente). Qui aspetto solo rispote tecniche per cortesia, non risposte tipo: "chiama il tecnico..."   Grazie, Monica

 caldaia NON accende più la fiamma! Che cos'è questo??
 
la mia ipotesi e' appunto che la valvola sia bloccata, e la caldaia 
lavori solo per produrre l'acqua sanitaria. Quando chiudi l'acqua del 
rubinetto e fai funzionare il solo riscaldamento, il circuito non 
circola verso i termosifoni, la caldaia gia' calda va direttamente in 
blocco.
 
La mia e' solo una ipotesi, comunque la sostituzione della valvola e' un 
lavoro da tecnici attrezzati con i pezzi di ricambio, dovresti 
rassegnarsi a chiamare l'assistenza.


 ovviamente). Qui aspetto solo rispote tecniche per cortesia
 
Prendi nota del modello della caldaia, vai dal negozio dei ricambi (o 
dal concessionario locale), e compra via via i pezzi di ricambio 
probabilmente rotti:
 
1) prima la valvola
 
2) poi il condensatore
 
3) alla peggio la pompa
 
altri elementi che possono portare al blocco della caldaia sono il 
sensore di sovrapressione e il pressostato di minima.
 
Lodo il tuo spirito impavido e ti auguro di venire a capo rapidamente 
del problema. Come diceva il Bossi, chi l'ha duro la vince!



Ognuno fa quel che vuole, ma i prezzi pagati da me per gli stessi ricambi sono alti.
Il circolatore l'ho cambiato sulla vecchia caldaia delal ex casa in affitto, ed essendo universale è bastato andare da un ricambista generico.
La "tre vie" era su una caldaia Lamborghini, toccò acquistarla dal suo ricambista, che fece storie, perchè secondo lui non poteva venderla.
Circolatore universale  170,00 €, valvola a tre vie circa 105,00 €.
Poi ci devi mettere la manodopera.
Diciamo che dovendo cambiare entrambi i pezzi su una stessa caldaia, con poco di più l'avrei comprata intera, nuova.


Salve Giacobino, e a tutti gli altri ragazzi, La mia impressione è questa: Visto che fa quella goccia ogni tanto io questa caldaia la tengo sempre a pressione bassa 1 bar o appena meno di un bar(!!), e allora credo che sia bloccato  il pressostato di minima. Ecco come si fa a controllare  il pressostato di minima e anche come sbloccarlo se necessario?? Grazie, Monica


Poi un'altra cosa importante ritornando al problema iniziale fin dal principio, tutto è cominciato quando Hera ho tolto il gas. Io mi ricordo questo molto bene: la caldaia era in funzionamento per il riscaldamento, il gas per me è cominciato ad avere sempre più bassa pressione perchè la caldaia, il riscaldamento funzionava ancora, è cominciata a fare dei rumori strani, poi dopo un pò ovviamente il gas non c'era più del tutto e la caldaia si è spenta da sola. 
Ecco: Che cosa potrebbe essere successo in quell preciso tempo quando mentre che il gas aveva sempre meno pressine nel normale/non a norma e la caldaia è cominciata a fare dei strani rumorini?? Grazie.

 l'esistenza ... Grazie, Monica
 
La mia impressione è questa ... credo che ci stai prendendo per il culo. Dacci un taglio, "Monica".
 
 
 
 
 

Il giorno lunedì 30 gennaio 2017 12:30:13 UTC+1, 
mna...@yahoo.it
 ha scritto:

Salve Giacobino, ho appena ancora controllato il riscaldamento, ho messo il termostato al MASSIMO questa volta e allora la caldaia fa le stesse cose come prima: accende la fiamma per riscaldare, la pompa fa tutti quelli rumori e poi si spegne la fiamma. No è la valvola a tre vie. Che cosa succede?


Dillo a me... per principio finché una cosa si può riparare a comperarla nuova non ci penso neanche.
 
Qui aspetto solo risposte tecniche per cortesia, non risposte tipo: "chiama il tecnico..."   Grazie, Monica
 
Aspetta... la mia voleva essere semplicemente una costatazione: se dopo più di un mese di discussioni il problema non è stato risolto, e ti sta bene rimanere senza riscaldamento (te e tutti gli altri che sono in casa) per me la cosa non quadra...
Semplicemente perché d'inverno non è possibile rimanere senza riscaldamento.... e, come è stato detto da qualcuno, il pensiero che tu ci stia prendendo per i fondelli
aumenta ogni giorno di più:-)
 
 
Giovanni                                        

Anacleto Colombo ha pensato forte :

E' da un po' che ce l'avevo, ma non avevo il coraggio si scagliare lla 
prima pietra:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


A voi: Anacleto Colombo e Gio_46,
Questo è un forum dove la gente a veramente problemi e aspetta risposte tecniche da professionisti, NON cattiveria e ignoranza, e addirittura parole e frasi interi che vi siete inventati voi a nome mio! VERGOGNATEVI!!!
Monica

Monica
 
Ottimo, risolto anche questo problema.
Adesso possiamo passare ad altro.


 Saluti da Drizzt.
 
Salve Drizzt, Mi rispondi per cortesia? Te hai detto: "SE gira libero in tutte e due le direzioni vuol dire che la pompa non è inchiodata." 
E' proprio questo ho provato con il cacciavite tante volte e l'albero gira libero da tute e due le direzioni. Con il cacciavite ho sempre vitato a destra, ma è sempre così, l'albero gira da tutte e due le direzioni. Non riesco a capire come devo fare per aggregarlo alla pompa. Grazie, Monica

 VERGOGNATEVI!!!
 
Fatto! 
 
E adesso che si fa?
 


Senti Anacleto Columbo, io veramente mi chiedo che cosa stai facendo qui?? Sei pieno di rabbia, cattiveria, maleducato, non capisci veramente niente e in più ce l'hai con le donne anche poveraccio. Credo che te sia veramente infelice e frustratto, fai pena veramente. Trovati un altro posto dove sputtare le tuoi cattiverie!
Monica

 ce qualcuno che ha qualche idea - cosa puo essere?
 
 
 
 
sono Stefano io ho l'acqua calda che va e il riscaldamento che non funziona , vorrei qualche conseglio

 ce qualcuno che ha qualche idea - cosa puo essere?
 
 
 
 
la mia caldaia è la Baxi Fourtech 24 F  non mi funziona il riscaldamento  mentre l'acqua calda funziona 

sono Stefano io ho l'acqua calda che va e il riscaldamento che non funziona , vorrei qualche conseglio
 
Puo' darsi che dalle tue parti sia terminato il periodo del
riscaldamento, e la caldaia lo sa.


 ce qualcuno che ha qualche idea - cosa puo essere?
 
 
no , ho il riscaldamento autonomo , non centra il periodo del riscaldamento 
 
 

Salve chiedo ai possessori di questa caldaia baxi luna 3 ho bisognio di una foto della scheda in particolare il vallore delle rezistenzè sotto il trasformatore ed del diodo che gli divide grazie a tutti

 Dovrebbe essere il radiatore dello scambiatore di calore intasato.. da pulire o sostituire.. in ogni caso serve l intervento di un tecnoco
 
Facilmente hai ragione,per troppo tempo non ci si è preoccupati di una perdita e si è riempito l'impianto che si vuotava spesso, lo scambiatore primario acqua fumi è intasato e non circola abbastanza da portare via il calore prodotto.