Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: posizionamento vaso di espansione supplementare

Ciao a tutti,
l'idraulico mi ha consigliato di montare un vaso di espansione
supplementare nel mio impianto di riscaldamento in quanto la quantità
d'acqua è piuttosto elevata ed il vaso (da 8 litri) della caldaia non
è sufficiente. In effetti ho notato che la pressione aumenta di molto
(anche di 1 atm) passando da freddo a caldo (e nemmeno tutti i
radiatori sono caldi...). Inoltre ho letto i post di Paulhass ed
effettivamente mi sono convinto che devo aumentare il volume dei vasi
di espansione.
Il problema ora è di trovare un luogo adatto. Poichè nella caldaia
non ho ulteriore spazio (è una caldaia da esterno e non ci sta altro
nella sua scatola) e nei collettori non c'è spazio, io pensavo di
montarlo in una stanza nel sottotetto dove non mi darebbe particolare
fastidio.
E qui mi sorge un dubbio sulla correttezza tecnica della soluzione da
me ipotizzata in quanto il vaso sarebbe attaccato ad un termosifone che
rimane spento per la maggior parte del tempo.
Vi spiego come è fatto l'impianto:
L'impianto serve una casetta a schiera di tre piani (terra, primo,
sottotetto e anche interrato); la caldaia è montata nel sottotetto e
ci sono due collettori, uno al primo piano ed uno a piano terra, dai
quali si diramano gli anelli (6 al primo piano e 5 a piano terra).
Ciascun anello serve un solo termosifone ed ogni
anello è comandato da una testina/valvola elettrica della Caleffi
comandata da termostati (uno per ciascuna stanza). Non ci sono dunque
valvole termostatiche su nessun termosifone.
Ecco dunque il mio ragionamento: se io metto il vaso attaccato al
termosifone del sottotetto, anche se questo non viene quasi mai acceso,
le sovrapressioni dovrebbero comunque essere assorbite dal vaso in
quanto il detentore sul collettore di mandata relativo all'anello in
questione è totalmente (e ovviamente sempre) aperto e non importa se
la testina sul collettore di ritorno invece sarà quasi sempre chiusa.
Dico bene? La pressione si distribuisce ugualmente su tutto l'impianto
anche nei termosifoni "freddi" in cui non circola l'acqua calda,
giusto? E dunque il vaso dovrebbe funzionare...
L'unico problema che vedo nella mia soluzione è che non devo chiudere
la valvola o il dententore del radiatore nel sottotetto, perchè se
"isolo" il radiatore allora il vaso sarà a sua volta isolato e non
serve a nulla, giusto?
Vi chiedo cortesemente conferma del mio ragionamento (non sono un
esperto, scusatemi) o eventualmente se avete idee migliori (senza
lavori eccessivi) sono tutto orecchi.
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete farmi avere e
per i vostri suggerimenti, grazie.
Ciao, Marco

 lavori eccessivi) sono tutto orecchi.
Il vaso di espansione supplementare lo puoi mettere in qualsiasi parte
del circuito che non sia sezionabile, ma sarebbe bene affiancarlo a
quello esistente o perlomeno alla stezza altezza, se non altro per non
leggere due diverse pressioni sui due vasi distinti.
Comunque l' importante è che alla massima temperatura di esercizio
la pressione del circuito non si avvicini troppo a quella della valvola
di sicurezza.
Cordialità.
             Paul

Grazie infinite per la risposta.
Per quanto riguarda l'altezza: il vaso nuovo sarebbe nel sottotetto,
come la caldaia, e dunque più o meno alla stessa altezza (differenze
di decine di centimetri). Al limite non so se può essere un problema
il fatto che l'impianto ha le tubazioni che partono dalla caldaia (dove
è posizionato il primo vaso), scendono al piano di sotto al collettore
della zona notte e da qui un anello risale al sottotetto dove andrei ad
installare il vaso di espansione supplementare.
Il fatto che il vaso nuovo sia in un anello il cui ritorno sarà molto
probabilmente quasi sempre chiuso dunqune non è un problema? La
pressione si "propaga" in tutto l'impianto tramite le mandate sempre
aperte: è corretto?
Grazie, Marco

 aperte: è corretto?
Sì.
Cordialità.
              Paul