Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rubinetto gas e tubo gas??

Ciao a tutti, ho acquistato un'asciugatrice a gas, presa di seconda mano ad 
un buon prezzo.
Ora toccherà installarla, per ora ho la possibilità di mettere una "T" ad un 
pre-esistente tubo che c'è nel mio grosso garage (dove non ci sono 
autovetture) per poi portare tale tubo in bagno (distante qualche metro; 
ovviamente farò  passare il tubo nel muro secondo le norme esistenti).
Il gas proviene dal locale caldaia da dove arriva un tubo da 3/4 di pollice.
Poi c'è una L verso la cucina dove prosegue con un tubo da 3/4 di pollice.
Io mi inserirei lì sostituendo la L con una T.
La mia asciugatrice ha un bruciatore di potenza massima da 3kw.
Posso mettere un tubo più piccolo, del tipo mezzo pollice o anche meno (per 
estetica, visto che passerà in bagno) oppure mi tocca mettere il tubo da 3/4 
di pollice?
Se metto un tubo più piccolo potrò poi mettere un rubinetto in prossimità 
dell'asciugatrice oppure i rubinetti in commercio si collegano solo ad i 
tubi da 3/4?
Pensavo poi di collegarmi con l'asciugatrice tramite un tubo PARINOX 
supergas rispettante la nuova normativa EN14800. Meglio prendere un tubo MF 
MF o FF, considerando che dovrei poi acquistare il rubinetto di conseguenza 
F o M?
Altro consiglio: a norma di legge (e anche di buon senso) devo utilizzare un 
sigillante particolare fra i filetti? Nell'impianto pre-esistente è stata 
utilizzata la canapa, io ho quella ed il teflon, ma posso anche acquistare 
l'apposito sigillante per tubazioni gas (quello venduto nel contenitore 
simile al bloccafiletti).
Grazie per la risposta, ciao.
-- 
dmax
 


A Norma di LEGGE (e di buon senso) è severamente VIETATO ai privati o ad 
artigiani NON "certificati" METTERE MANO sugli Impianti Gas!
Semplice 

 tubi da 3/4?
Prova a ragionare:-)
Se esistessero solo rubinetti da 3/4" come faremmo a "rubinettare" tubi da 
mezzo, da uno, da due, da tre, da tutti gli altri pollici?
Per le altre domande, passo, troppo difficili per me.
-- 
Fabbrogiovanni

 artigiani NON "certificati" METTERE MANO sugli Impianti Gas!
Sapevo che mi sarebbe arrivata una risposta simile.
Ci metterň le mani a mio rischio e pericolo, sapendo di fare meglio di tanti 
(non tutti) artigiani che bazzicano dalle mie parti.
Perchč se per mettere un rubinetto devo chiamare il tipo che mi mette fuori 
40 euro all'ora allora prendevo l'asciugatrice elettrica.
-- 
dmax 

 mezzo, da uno, da due, da tre, da tutti gli altri pollici?
Che ne so....magari in commercio per qualche norma esistevano solo rubinetti 
da chissà cosa :-)
Metterò un tubo da mezzo pollice ed  un rubinetto idoneo, sicuramente più 
gradevole esteticamente di un tubo da 3/4.
Potrei anche metterci un tubo da 1/4? Anche se, guardando su internet, non 
mi sembra esistano rubinetti in tal senso...
-- 
dmax 

 fuori 40 euro all'ora allora prendevo l'asciugatrice elettrica.
E la eventuale aggiunta o modifica in cui infilare la spina?
40 euro all'elettricista:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 40 euro all'elettricista:-)
Dai per fortuna sono perito elettrotecnico: mi è toccato rimettere a norma 
tutto l'impianto di casa perchè era veramente un abominio.
Riguardo alle norme del gas: sono sicuro che farò un lavoro migliore, sono 
pratico di fai da te, selezionerò i prodotti migliori come ho sempre fatto e 
mi informerò bene su internet.
Il mio lavoro uscirà sicuramente meglio di "peppino l'artigiano 
approssimativo", categoria molto diffusa dalle mie parti.
ciao, grazie ancora.
-- 
dmax 

 mi sembra esistano rubinetti in tal senso...
Sul diametro minimo non mi pronuncio,  non sono preparato e so quando non mi 
conviene rischiare.
Potrei dirti che la mia caldaietta (24 kW) č alimentata nel tratto finale 
con un tubo di rame lungo piů di 10 metri, diametro 20 esterno/17 interno e 
non ha mai protestato.
Ecco il rubinetto da 1/4":
http://it.made-in-china.com/co_zxglvalve/product_gas-valveMF1208_hgssuirhg.html
-- 
Fabbrogiovanni 

dmax scriveva il 10/06/2011 :

Certo che si, ma non  prendere sul serio
le risposte del cazzo di Gustavo la Merda.
Lui e' fratello del Padreterno, cugino di Budda e pare
che anche con Maometto abbia avuto rapporti.

 
http://it.made-in-china.com/co_zxglvalve/product_gas-valveMF1208_hgssuirhg.html
Eccolo :-)
Però ho visto che non esiste un tubo gas en14800 (quello color giallo per 
intenderci di nuova concezione) con attacco a 1/4.
Quindi toccherebbe metterci un nipples oppure qualcosa al rubinetto...oppure 
trovare un rubinetto 1/4 ingresso e 1/2 uscita e mi sa che viene una 
schifezza.
Altrimenti forse potrei mettere un tubo gas da 1/4 e mettere un semplice e 
comune rubinetto da 1/2 con nipples 1/4-1/2 in ingresso :-)
--
dmax 

 ha scritto nel messaggio 
news:issmpu$40n$1...@tdi.cu.mi.it...

I Rubinetti GAS hanno Guarnizioni e/o materiali "compatibili" gas!
Il Tubo "Flessibile"... PURE.
Infatti ce ne è UNO SOLO ed porta marcato l'anno entro cui dovrà essere 
"sostituito" e buttato via anche se sembrerà ancora buono!

 "sostituito" e buttato via anche se sembrerà ancora buono!
Basta cazzate, plonk
-- 
dmax 

 dmax
Segui pure la linea che vuoi... ma se un giorno dovesse (tocca ferro) 
succedere un "incidente" qualsiasi.... lo sai come finirebbe?
Che oltre il danno avrai pure la beffa!
Se "qualcuno" si facesse male saresti perseguito (anche) per Lesioni e se 
succedesse il peggio (tocca ferro) pure per omicidio!
L'Assicurazione (se esistente) NON pagherebbe i danni e/o li pagherebbe a 
Terzi MA... con diritto di rivalsa.
In caso contrario tu potresti sempre "presentare" la Certificazione di 
Peppino il Mona e cazzarli tutti i danni in culo a lui e alla sua Ditta!
Semplice.
Comunque puoi sempre seguire i consigli di certi Imbecilli che sfarfallano 
in rete.
Bye. 


forse ho trovato al ragione dell'equivoco che sta devastando il tema
in oggetto. torniamo alla tua domanda, e vediamo se ho compreso:
  parli del collegamento del gas, metano, giusto?  ecco, i tubi che tu
citi, li vedo nel catalogo come tubi per idraulica, quindi altra
applicazione. sono i normali flessibili sottolavello, se vedo bene.
ho inteso giusto?
  c'e' forse un poco di confusione in questo: la raccorderia di cui
parli e i collegamenti mi sembravano relativi all'immissione gas. dove
si parla di altro tipo di tubi
Paolo

mi correggo, il catalogo, ho visto ora, era incompleto
trovati anche i tubi raccorderia gas di cui parli
il mio idaulico, a suo tempo, mi fece un lavoro piu' pratico per la
caldaia rapida:  collegamento tubo in rame. eterno, sicuro.
maipiu'guardato
Paolo

 
-- 
Bacio
Cai

 
mah a che ne so io puoi pure fare un passaggio esterno con tubo di rame. 
il nostro in cucina è così!
kk
-- 
Bacio
Cai

 comune rubinetto da 1/2 con nipples 1/4-1/2 in ingresso :-)
Riavvolgo un attimo il nastro e parto a rivedere il film dall'inizio:-)
- Il gas proviene dal locale caldaia da dove arriva un tubo da 3/4 di 
pollice.
- Poi c'è una L verso la cucina dove prosegue con un tubo da 3/4 di pollice.
- Io mi inserirei lì sostituendo la L con una T.
Dimmi se vado bene, io vedo un tubo di ferro, zincato, che arriva dal locale 
caldaia,  a un certo punto fa una curva a gomito e prosegue verso la cucina.
La L di cui parli sarebbe un coso di questi?:
http://www.dianflex.com/catalog/Foto%5C340-090.jpg
In caso di risposta affermativa, giusto sostituirlo con un T:
http://www.dianflex.com/catalog/Foto%5C340-130.jpg
ma dovremo svitare uno o più pezzi a valle, o a monte, fino a trovare un 
giunto a tre pezzi o la fine del percorso.
All'uscita del T avvitiamo una riduzione 3/4 - 1/2 e proseguiamo con tubo 
zincato da mezzo pollice, fino a sbucare in bagno, a filo muro.
Lì ci avvitiamo il suo bel rubinetto, omologato, certificato, brevettato, 
con regolamentare manopolina gialla.
http://www.arredobagnoroma.it/img/p/2562-2016-large.jpg
Rimane da decidere cosa usare per il collegamento da rubinetto ad 
asciugatrice.
Nel caso si optasse per collelgamento a tubo di gomma il rubinetto sarà tipo 
questo:
http://www.ga-ma.it/services/eCommerce/catalogue/images/42207.jpg
PS: nel caso non te l'avessero già detto, anche il tubo di gomma deve essere 
omologato/certificato/marchiato, mica che vai fuori in giardino a recuperare 
un pezzo dalla canna che usi per innaffiare:-)
-- 
Fabbrogiovanni 


mi intrometto solo qui:  d'accordo con Claudia, perche' non un bel
collegamento in tubino di rame, eterno, sicuro, senza neppure
necessita' di saldature?  si fa tutto con quelle specie di olive che
vengono strette a tenuta; riuscii a farlo pure io, che all'epoca non
avevo alcuna cognizione delle tecniche a gas.  mai avuta una perdita.
affidabile, garantito, l'unica manualita' e' quella dell'impiego del
tagliatubi per non schiacciare il tuo rame.  poi procedi come indicato
nel tuo dettagliato piano di lavoro
Paolo

 nel tuo dettagliato piano di lavoro
Non è  più resistente agli urti l'acciaio?
Il tubo in rame è molto, molto più costoso o sbaglio?
Penso che anche il tubo zincato sia quasi eterno...o sbaglio?
In più penso che a far far le curve al tubo  in rame non sia proprio una 
stupidaggine...
Inoltre in bagno volevo pitturare l'eventuale tubo da 1/4 di pollice di blu: 
con lo zincato penso di riuscire a farlo, con il rame non saprei...
ciao, grazie.
--
dmax 

 e non ha mai protestato.
Pensavo di mettere uno di quel liquidi apposta a norma per il gas al posto 
del teflon o della canapa dove ci sono i vari filetti-nipples-rubinetti.
Cosa ne pensi?
Grazie, ciao.
-- 
dmax