Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Contatore, distacco per superamento potenza

Ieri sera mentre cenavamo c'era accesa la lavastoviglie e abbiamo
acceso anche il forno per scaldare il pane considerando che la
lavastoviglie era a fine ciclo, dopo un p� di tempo � saltata la
corrente. Verificando il contatore diceva distacco imposto per
superamento di pi� del 27% (contratto da 3Kwh), ho verificato sul sito
enel ed � riportato che il contatore in caso di superamento dei 4Kwh
stacca la corrente dopo 2 minuti, quindi la mia domanda � se stavo
consumanto pi� di 4Kwh da 2 minuti come mai non � scattato prima il
magnetotermico da 16A (16*230=3680W) del quadro? 
Ciao
-- 
Fritz
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.

magnetotermico da 16A (16*230=3680W) del quadro? 
Dovresti vedere nelle caratteristiche tecniche di quel modello di
magnetotermico, in quanto tempo stacca a seconda del sovraccarico.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 magnetotermico, in quanto tempo stacca a seconda del sovraccarico.
e aggiungo: dipende anche dalla temperatura ambiente che influisce molto
sul tempo di distacco.
-- 
http://blubrando.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/


ma forse.. enel, dato la situazione economica.. ti ha lascioato 
consumare corrente :) per uscire dalla crisi � stata contentissima
di vendertela :) aumenta il pil... :)
per il salvavita... ,mistero... non so invece dare interpretazione a
come ha fatto a saltare il contatore , che dovrebbe saltare a 4200
prima del tuo 3680 ----- QUI VA CERCATA SPIEGAZIONE, indipendentemente
da che arrivino risposte alla discussione
ciao
mario

ciao, come ti hanno detto il magetotermico per basse correnti interviene per 
intervento termico, il quale non è immediato ma avviene in un tempo tecnico 
necessario al sensore termico per avvertire la maggiore corrente.
 
se fosse stato anche limitatore allora sarebbe scattato all'istante.
 
ciao.
 
Lo 
 
 

"Fritz" <Fritz_ht*ERASE*@libero.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:fk0597ppf29lbsln1...@4ax.com...

Non � che per caso hai due circuiti separati per "forza" e luce?
Per esempio a casa mia la cucina e il bagno sono sotto un interruttore e il 
resto sotto a un altro.
Mi salta sempre prima il contatore. 

 Mi salta sempre prima il contatore.
naaaa salterebbe sempre il contatore, esso ha infatti al suo interno uno 
sganciatore limitatore mentre le nostre protezioni sono di tipo termico e 
magetico.
nel tempo che ci mette la protezione ad accorgersi del sovraccarico il 
contatore ha gi� tagliato corrente 10 volte.
ciao.
Lo 

contatore ha gi� tagliato corrente 10 volte.
Probabilmente � questa la spiegazione, nel caso il vecchio contatore
dell'enel non digitale avesse avuto un mangetotermico al suo interno
ecco un altra fregatura di quello elettronico :-(.


Non � che per caso hai due circuiti separati per "forza" e luce?
Il mio � un quadro evoluto :-) di circuiti ne ho 5 (forza e luce con 2
magnetotermici e salvavita in comune, bagno con
magnetotermico/salvavita da 10mA, computer e caldaia con ognuno il suo
magnetotermico/salvavita) ma forno e lavastoviglie sono entrambi sul
circuito forza.


magnetotermico, in quanto tempo stacca a seconda del sovraccarico.
E' un ABB S252 C16, come viene indicato questo tempo nelle specifiche?


 circuito forza.
frigorifero, freezer, TV, ecc.???

frigorifero, freezer, TV, ecc.???
Sulla forza ma mi sfugge il senso della domanda.


 Sulla forza ma mi sfugge il senso della domanda.
indurre a pensare la risposta?
la domanda originaria, se non erro, era: perché è saltato prima il 
contatore del magnetotermico?
la risposta potrebbe essere:
perchè gli assorbimenti dei vari utilizzatori erano distribuiti su 
vari magnetotermici (nessuno dei quali individualmente ha raggiunto il 
valore di targa!) che si sono sommati sul limitatore del contatore... 
(e questo ha sforato!)
potrebbe essere corretto?
Umb

E' un ABB S252 C16, come viene indicato questo tempo nelle specifiche?
Prova a vedere qui
http://www.terasaki.it/pdf/Sovracorrenti.pdf
Il tuo e' curva C, la piu' diffusa in ambiente domestico.


 Il tuo e' curva C, la piu' diffusa in ambiente domestico.
 
Dal grafico riportato non ho capito le differenze tra le 3 curve,
comunque mi pare di capire che se non si superano i 100 ampere
non interviene prima di un ora il che mi pare una fesseria. Comunque
per ottenere quello che volevo (evitare di scendere in strada per
ripristinare il contatore) avrei dovuto mette un magneto/termico/
limitatore.
 
Ciao
 
Fritz

 Umb
ciao.
Lo 

 comunque mi pare di capire che se non si superano i 100 ampere
E' espresso in percentuale: sull'asse delle ascisse è infatti riportato "% In". 100 corrisponde alla corrente nominale del magnetotermico, nel tuo caso 16A.
Il tempo d'intervento è compreso tra la curva superiore ed inferiore. Ad esempio, con una corrente doppia rispetto alla nominale, il MT deve intervenire in un tempo compreso tra 15 secondi e 2 minuti (intervento termico). L'intervento è istantaneo per correnti superiori a 5 volte la corrente nominale (intervento magnetico).

per correnti superiori a 5 volte la corrente nominale (intervento magnetico).
 
Grazie per la spiegazione.


 Ciao
L'interruttore magnetotermico è quasi sicuramente un curva C, basta guardare 
i tempi di intervento, ma sicuramente con un lieve sovraccarico interverrà 
prima il contatore della termica.
Vedi:
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_32_5.html
Ciao
Fabio