Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: "Scaricatore"...

Qualcuno ricorderï¿œ che nelle millemila cose che ho preso su da un 
fallimento, ogni tanto trovo qualcosa che mi serve e lo uso.
Ieri cercavo un eventuale magnetotermico C10 da mettere 
provvisoriamente sulla pompa sommersa di cui parlo in altro thread.
Non l'ho trovato, ma mi ï¿œ finito in mano questo:
http://www.fantasticasail.it/IMAG0315.jpg
Lo schema nel foglietto incluso nella scatola sembra presentarlo come 
uno scaricatore, da inserire a monte del differenziale generale, 
sostanzialmente in parallelo a quest'ultimo.
Ciï¿œ che non capisco ï¿œ se possa servire a qualcosa o a una beneamata 
fava.
A casa di tensioni sporche ne abbiamo a volontï¿œ, le apparecchiature 
elettroniche sono tutte sotto ups, giusto venerdï¿œ mi si ï¿œ strinata una 
ipcam che avevo collegato senza ups...
Ma se questo oggetto mi deve scaricare solo porcherie da millemila 
volt, non mi serve a niente...
Alberto

Immagino che abbia poi un collegamento a massa per scaricare le
sovratensioni.
Io ne ho uno simile a monte del differenziale ma in una occasione,
quando mancavo di casa, un temporale ha devastato molti apparecchi lo
stesso.Boh, non so se senza di quello avrei avuto altre devastazioni.

 stesso.Boh, non so se senza di quello avrei avuto altre devastazioni.
Sembra che sia anche il modello adatto per la protezione fine di pc e 
apparecchiature del genere, quindi direi che potrebbe avere un senso...
Alberto

 sostanzialmente in parallelo a quest'ultimo.
Nel primo link che ti ho messo sul 3ed della pompa, se vai alla pagina 
successiva del catalogo interattivo Hager scoprirai che la protezione non 
è così banale come parrebbe a prima vista (dispositivi I e II coordinati, 
ad esempio). Ed io non ho trovato le caratteristiche dell'oggetto in foto 
(storico?).
Insomma: impossibile rispondere. Se hai un foglio d'istruzioni magari è 
una foto + interessante...
-- 
Ciao!
Stefano

 non mi serve a niente...
Esatto
--
Giorgio 

 
dovrebbe esserci scritto in p.u. , per quali valori si
attiva
-- 
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
http://blubrando.blogspot.com/
http://blubrando.tumblr.com/

 � cos� banale come parrebbe a prima vista
come ho detto ad albe sto studiando gli impianti elettrici,
ebbene non puoi immaginare che razza di protezioni ci siano
per ogni linea. la ridondanza e le contromisure per evitare
problemi.


 Esatto
Aggiornamento:
ieri è arrivato lo spike del millennio, strinata tanta roba che la metà 
bastava.
I varistori esplosi erano (quelli più 'abbondanti') da 430V di 
intervento nominale, 470V per esplodere.
E sono tutti esplosi.
Quindi la tensione che è arrivata alle schede è stata almeno di 470V.
Lo scaricatore di cui parlavo, che avevo regolarmente installato, si è 
strinato anch'esso.
Cioè, non è che puzzi o sia annerito, però sopra ha una spia verde che 
dice "accesa=OK; spenta=defect", e la spia da ieri è spenta.
Del resto, il bugiardino diceva che in caso di tensione veramente 
elevata, l'oggetto sarebbe 'morto' e sarebbe stato da sostituire.
Però guardando i numerini scritti sopra, c'è quel 1.2kV che mi fa 
pensare che non avrebbe dovuto morire fino a 1.200V. Che lo spike abbia 
superato tale tensione?
Altro dubbio: se non ci fosse stato, si sarebbe strinata ancora più 
roba, in casa?
Alberto