Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto in parte ad incasso ed in parte a vista: problemi?

Buonasera,
gradirei il vostro gentile parere su quanto segue.
Appartamento civile, impianto comune ad incasso in tutte le camere.
Il corridoio che confina con tutte le camere e' un soppalco, alto 60 cm
accessibile ed usato come ripostiglio. Le pareti del soppalco, in
mattoni, non sono intonacate ma ricoperte di una lastra di cartongesso
idrorepellente (quello verde), imbiancato.
Il soppalco e' usato come ripostiglio di materiale generico (valigie,
albero di natale...)
I tubi corrugati dell'impianto nelle camere escono dal muro all'interno
del soppalco.
Sulla parete del soppalco, sopra i tubi in uscita e' applicato un
canale PVC 100x40 (bocchiotti TA-N, resistenza 6J), con buchi praticati
nel fondo in corrispondenza di ove i tubi corrugati escono dal muro)
con tappi e giunti che lo rendono IP40.
Le giunzioni dell'impianto, con regolari morsetti, sono effettuate
all'interno del canale
Dall'interno del soppalco si vede solo il canale che contiene e copre
le uscite dei tubi, i collegamenti ed i morsetti.
L'impianto e' regolare? in particolare sono leciti morsetti all'interno
del canale?
E' lecito, se ben raccordati con gesso, passare dall'impianto ad
incasso a quello a vista facendo sbucare le guaine nel fondo,
opportunamente forato del canale?
Grazie per l'attenzione e per i vostri pareri
FabioC

   Descritto cosi' sembra in regola con le norme CEI , ma necessita 
   della dichiarazione di conformita' come
da:
http://www.scame.com/it/infotec/leggi/lex4690.htm
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Grande Felix, sempre all'erta.
Sono perplesso che praticando forni sul  fondo della canalina la cosa
sia regolare. Inoltre il passaggio tra incasso e a vista mi sembra non
ben normato.... e li' capita per tutte le stanze.
Inoltre nei canali portacavi e portapparecchi non so se si possono fare
giunzioni.
Grazie...
Fabio

 giunzioni.
       Su questo non sono sicuro ma so per certo che i giunti realizzati
     a regola d'arte sono norma in tutti gli impianti di distribuzione
     dell'energia o pubblica illuminazione ancorche' posti dentro
canalizza-
     zioni.
 
http://www.scame.com/it/infotec/manuale/tecni03b.htm
    se vai agli allegati, capirai che il concetto di lavoro eseguito
    a regola d'arte, non e; strettamente legato ad una precisa modali-
    ta esecutiva.


fab...@hotmail.com
 ha scritto:

Nei canali portacavi le giunzioni in teoria sono ammesse, anche se 
sconsigliate, pero' per essere a norma, i dispositivi di connessione 
devono avere la stessa classe di isolamento e resistenza meccanica di 
quella dei cavi... pertanto si fa prima a mettere una piccola scatola di 
derivazione.
I passaggi fra canale di conenimento e impianto a traccia devono essere 
protetti da tubo spiralato e relative giunzioni, passaggi a vista non 
sono a norma.
Ciao
Kep

sono a norma.
DOMANDA
E se passo dal muro alla canalina con un buco sul fondo (la parte
appoggiata al muro) della canalina? non rimane niente a vista e con
gesso e colla sigillo ogni eventuale fessura tra canalina e muro
 Grazie per l'aiuto
 Fabioc

 ha scritto nel messaggio 
news:1113554308.6...@z14g2000cwz.googlegroups.com...

1- per canaline passaggi tubi etc. deve essere garantito l'IP 40. punto
2- le parti attive (nel nostro caso con morsetti con grado di protezione IP 
20)
devono essere racchiuse in contenitori apribili solo con "atrezzo".
in teoria se la canalina "non" riesci ad aprirla con il solo ausilio delle 
mani va bene
comunque e' meglio chiedere al costruttore della canalina se la stessa  puo' 
essere usata come scatola di derivazione.