Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone che suona come una campana

In casa abbiamo i termosifoni in alluminio, tutto bene, più o meno, se non
che uno di questi, mentre è in "funzione", suona come una campana.
Quando l'acqua calda entra in circolo, quando è in temperatura e quando si
raffredda, emette dei "TONK", come se un batacchio lo colpisse, a cadenza
quasi regolare di uno ogni 10 secondi. Non è un rumore assordante, è appena
sopra la soglia di percezione. Peccato che tale termosifone sia quello della
camera da letto e spesse volte diventa difficile dormire con questo concerto
ritmico di sottofondo.
Che cosa può essere? Come rimediare?
Grazie,
Antonio
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Che cosa può essere? Come rimediare?
Direi una qualche dilatazione termica.
AVete alltri termosifoni uguali a quello li in casa? Lo fanno anche loro?
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

quasi regolare di uno ogni 10 secondi. 
E' la dilatazione e il restringimento,
anche a me succedeva, ho allentato la vite di un bordino laterale
e gli ho dato una botta, non lo ha più fatto.

 AVete alltri termosifoni uguali a quello li in casa? Lo fanno anche loro?
A parte il numero di elementi, che varia da stanza a stanza, gli altri sono
esattamente identici ma nessun altro fa questo difetto.
Anche io ho pensato a qualche dilatazione, ma perché solo lui?


 e gli ho dato una botta, non lo ha più fatto.
Che cosa intendi per bordino?


 raffredda, emette dei "TONK", come se un batacchio lo colpisse
Sono le dilatazioni, se sei fortunato il TONK viene dallo scorrimento del 
termo sui suoi supporti, comincia a titagliare due striscioline di lamiera 
(puoi usare una lattina di bibita) e mettile fra il supporto e il termo, se 
sei fortunato risolvi così senza troppa fatica.
Repo 

Che cosa intendi per bordino?
non ho trovato immagini del mio ma uno che gli somiglia,
il mio sopra è arrotondato
http://www.ecorete.it/images/solare/pannello-riflettente-termosifone-risparmio-energetico.jpg
come vedi questo termosifone è formato da pezzi metallici separati, uno sopra, un bordo laterale,
tenuti insieme da viti e poi incollati dalla vernice.

 tenuti insieme da viti e poi incollati dalla vernice.
 
Il mio assomiglia decisamente a questo
http://www.ftetermosanitari.com/fte2/images/Radiatori%20alluminio%20NUOVA%20FLORIDA.jpg
Ogni elemento è a sè stante e una volta asemblati in gruppo da una parte
finiscono con un tappo esagonale, dall'altra c'è la valvolina di sfiato.
Non ho bordi o pezzi separati.


 sei fortunato risolvi così senza troppa fatica.
Ho capito!
Come mai devono essere di lamierino e non di cartone o altro materiale?
E poi chissà perché gli altri termosifoni non fanno come questo...


 ha scritto nel messaggio 
news:79Z44Z220Z64Y...@usenet.libero.it...


 tutto, prova e fammi sapere
No, nessuna valvola termostatica.
Il rubinetto del bitubo č tutto aperto e lo sfiato di eventuali bolle lo
abbiamo fatto ieri, e lo facciamo spesso.
Non sembra provenire dall'interno, piů facilmente potrebbe essere una
dilatazione del metallo.


 E poi chissà perché gli altri termosifoni non fanno come questo...
Se guardi il termosifone, dove si uniscono due elementi si crea una specie 
di gola.
In pura teoria le due zanche attaccate al muro dovrebbero essere fissate a 
un interasse che è un multiplo esatto della distanza esistente fra due delle 
gole di giunzione.
Ovviamente è molto raro che ciò accada e il più delle volte il termo 
appoggia su uno solo dei due elementi.
Ma se per caso capita che la zanca sia proprio sulla giunta il termo, 
dilatandosi, pizzica la zanca come se fosse la corda di una chitarra, ed 
ecco arrivare lo SDENG.
Ovviamente vale anche per un'imperfezione della parte esterna del termo, per 
una rugosità eccessiva, insomma, ogni tanto capita.
Fai la prova, che tanto non costa questa gran fatica e poi facci sapere.
Repo 

o il redentore
Eh?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Fai la prova, che tanto non costa questa gran fatica e poi facci sapere.
Farò così e poi vi aggiorno, grazie!


 difficile reperibilità :-)
Nemmeno una latta di pomodori, fagioli, caffè?
Repo 

 ha scritto nel messaggio 
news:BukYk.112766$Ca.2...@twister2.libero.it...

--------------
LOL....
cmq è vero che i termosifoni non devono stare "a piombo" ma avere
una inclinazione + alta dal lato ove è la valvola di sfiato ???
grazie 

 una inclinazione + alta dal lato ove č la valvola di sfiato ???
No, cambia poco o nulla.
al contrario una volta, sugli impianti centralizzati, non si mettevano le 
valvole di sfiato e si montavano i termo molto inclinati, con la parte di 
ingresso dei tubi piů alta, in modo che le bolle d'aria "scappassero" per 
quella via.
Repo 



Ho recuperato del lamierino di ottone da 15 centesimi (di spessore, non di
valore ;-) ). Va bene?
Come lo devo tagliare? Strisce larghe quanto? Lo metto tra i supporti e gli
elementi?
Grazie!


 Come lo devo tagliare? Strisce larghe quanto?
Senza vedere i termosifoni i o direi 15 mm, facciamo quanto piů largo 
possibile considerando la distanza fra le nervature degli elementi.
 Lo metto tra i supporti e gli elementi?
Esatto, meglio se siete in due, uno solleva leggermente l'altro infila, 
magari con l'aiuto di una pinza a becchi sottili
Repo

 magari con l'aiuto di una pinza a becchi sottili
Va bene, grazie. Farň stasera o domani mattina.
Ti farň sapere appena possibile :-)


 Può andare, al limite mettilo piegato doppio
Rieccomi.
Ho ritagliato delle strisce di lamierino di ottone, larghe 2 cm circa e
lunghe 15 cm, le ho piegate in due, per ottenere un lamierino di 2 cm x 8 cm
circa.
Poi ho sollevato un pochino il termosifone, e ho infilato il lamierino
piegato tra gli elementi e i supporti tassellati al muro. Non è stato
necessario essere in due, e neppure l'uso delle pinze.
Devo dire che sembra che abbia funzionato!!!
Vi ringrazio tutti! :-)))


 Vi ringrazio tutti! :-)))
Grazie a te, purtroppo non č cosě frequente che chi posta per risolvere un 
problema sia poi cosě gentile da comunicare l'esito finale :-))
Repo 

 problema sia poi così gentile da comunicare l'esito finale :-))
E tu pensa che mi sentivo in colpa per aver perso tempo per dirvelo :-)
Solo che non sono stato molto celere nell'intervento materiale, ho perso un
paio di giorni per altri impegni.
Ancora frazie!


Antonio ha scritto:

Confermo: è una cosa molto gradita, un segno d'educazione e distinzione 
sui ng. Due stellette!!!
Stefano

 sui ng. Due stellette!!!
Anche perchè, come ad esempio in questo caso, era una cosa che mi era venuta 
in mente ma che non avevo mai sperimentato, quindi sapere che qualcuno l'ha 
fatta e funziona risulta particolarmente utile.
Repo