Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aimpianto elettrico

ciao, sto aggiungendo alcune prese e punti luce ad un impianto di un mini
appartamento; tale impianto è relativamente giovane, ha circa 5 anni.
Il problema è che ho riscontrato una certa tensione tra il neutro e la
massa a terra.
Con il tester (ad ago) misuro circa un 5 volt (forse meno); è normale? da
cosa può dipendere?
Tra la FM e la massa registro invece 220 volt come tra la FM e il neutro.
Devo ancora provare la linea luci per vedere se fa lo stesso.
Grazie per l'aiuto.
Ciao
DD.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Devo ancora provare la linea luci per vedere se fa lo stesso.
se son collegati allo stesso contatore (e la cosa è più che probabile)
risulterà anche lì la tensione tra neutro e terra a meno che tu non stacchi
prima la linea prese dalla linea luci.

 Devo ancora provare la linea luci per vedere se fa lo stesso.
Una contenuta differenza di tensione tra neutro e terra e` una cosa 
normale, in pratica stai misurando la caduta di tensione ai capi del 
conduttore "terreno" cioe` tra il tuo dispersore (terra d'utente) ed il 
dispersore della cabina ENEL al quale e` connesso il centro stella del 
trasormatore (neutro).
Secondo il professor Carrescia, questo conduttore ha la forma di un 
solido, formato da due coni uniti per la base...... il cui diametro e` 
virtualmente infinito.
Le cause possono essere svariate..... e non e` detto che non sia il tuo 
potenziale di riferimento (terra d'utente) ad essere superiore a quello 
della terra dell'ENEL :-))
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 tensione, troverai così l'utilizzatore incriminato.
questo è il punto, non c'è nessun utilizzatore!
l'appartamento è vuoto!
Per questo mi preoccupo un po', non vorrei che ci fosse
qualcosa di preoccupante nell'impianto...
Come posso procedere per trovare la causa?
grazie
p.s. ora che ci penso però la caldaia è allacciata...



 A questo non avevo pensato ma č senz'altro sensato :)
Lo

 p.s. ora che ci penso però la caldaia è allacciata...
Prova senza la caldaia...
Cmq
Leggi sotto il post di Massimo Marinelli ha scritto una alla quale non avevo
pensato.
Lo

grazie, credo di aver capito che posso star tranquillo...
:-)


 :-)
Si, anche perche`, a patto che l'impianto sia rispondente alle norme (di 
sicurezza), il neutro a livello di isolamento e` trattato alla stregua 
di un conduttore attivo (fase).


della terra dell'ENEL :-))
Ma, se noi invece consideriamo la nostra terra equipotenziale con
quella Enel, c'è comunque una spiegazione.
5 Volt sono la caduta di tensione del conduttore del neutro dalla
cabina di trasformazione a casa tua.
E' perfettamente plausibile e normale.....
Ciao,
QAM

 E' perfettamente plausibile e normale.....
e io che avevo detto??:-))


ciao max
Ciao,
QAM

 stiamo solo esponendo le nostre idee.... ;-)
Lungi da me credere nei tuoi intenti polemici :-)) ...... il punto e` 
che parti da un presupposto sbagliato, e cioe` dal voler considerare 
equipotenziali le due terre (cabina ed utente) che non lo sono affatto, 
perche in condizioni di NON guasto (quindi non circola corrente nel 
conduttore terreno)  hanno potenziali differenti dell'ordine della 
decina di Volt misurabili con uno strumento tra il PE ed il Neutro,
lo stesso valore lo misureresti tra la terra di cabina e un picchetto 
qualsiasi, infisso nel terreno e sufficentemente distante.
ciao max ;-)


Ciao, ho alcune cosette da chiedervi,
devo comandare 3 luci contemporaneamente 
da 100W cadauna,
posso usare un interruttore o mi serve un
bipolare?
I cavi possono essere di diametro 1,5?
altra cosa, la parte di filo spellato
che si innesta dietro alle prese ed ai
pulsanti, oltre as essere stato intrecciato
è stato anche passato con lo stagno,
perchè questo?
devo farlo anch'io oppure è sufficiente
appunto spellare e intrecciare?
per ultimo, se devo raddoppare una presa,
posso aggiungerne una vicino e ponticellarla,
vero?
Grazie
Ciao
W.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 vero?
Sě, a meno che tu non pretenda di assorbire 16A continuativi da entrambe 
le prese contemporaneamente.
-- 
Cinghiale
http://shop.portatilionline.com/
 

 perchč questo?
Cosě non si ossida col tempo ed aumenta la sua resistenza meccanica. Io 
l'ho fatto su alcuni fili all'esterno.

 Ignoro.
    Garantisce un miglior contatto fra capocorda e morsetto.  :-)


    Garantisce un miglior contatto fra capocorda e morsetto.  :-)
Forse sě, ma basta stringere bene la vite...
-- 
Cinghiale
http://shop.portatilionline.com/
 

 Forse sě, ma basta stringere bene la vite...
        Avrei dovuto aggiungere: " anche se utilizzati da un inesperto" :-)


 :-)
:-)
-- 
Cinghiale
http://shop.portatilionline.com/
 

    Garantisce un miglior contatto fra capocorda e morsetto.  :-)
Attenzione però: una volta stagnata l'estremità del filo c'è il rischio che 
si spezzi nel punto dove termina lo stagno in quanto perde l'elasticità che 
ha il fascio di filetti di rame prima della stagnatura.
Spellata e ritorta del filo son più che sufficienti. Il top sarebbe un 
terminale a tubetto...