Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegamento pompa 380 v per pozzo

Vi chiedo un piccolo aiuto per montare temporaneamente una pompa del pozzo
Quella che usiamo abitualmente si ï¿œ bruciata e l'ho portata a farla 
riparare.
L'elettricista mi ha detto che c'ï¿œ stato un guasto nel quadro elettrico 
e dovra venirlo a sostituire.
Nel frattempo sono riuscito a rimediare un altra pompa da 380V da usare 
in questi 2/3 gg fino a che il problema non si risolve.
Purtroppo la devo andare a prendere questa sera e non ho idea di che 
pompa sia
Pensavo di collegare i cavi della 380 direttamente alla pompa e (tramite 
  interruttore) in modo da farla partire all'occorrenza e poi staccarla.
Volevo sapere se ci sono degli accorgimenti particolari su come 
collegare i fili
grazie
Agostino

 i fili
L'unico problema che mi viene in mente: potrebbe girare al contrario.
Baster� invertire due fili nell'interruttore.
Non dimenticare di collegare anche il filo giallo-verde:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 Non dimenticare di collegare anche il filo giallo-verde:-)
ok grazie fabbro sta sera provo..l.l'importante ï¿œ non bruciarla :-)

attenzione che se collegi direttamente il motore potresti bruciare il
motore (per es. per sovraccarico)
controlla che sia un po' sovradimensionata rispetto a quello che deve
fare

 ha scritto nel messaggio 
news:ee726637-7f9e-4ff3...@s16g2000vbp.googlegroups.com...

l'ideale sarebbe usare un magnetotermico trifase...
e poi il fatto di non sapere quale sia il guasto che ha fatto bruciare 
l'altra non mi lascia tranquillo...
Gioca 

 
guarda l'elettricista ha dato la colpa al contattore ..ora perï¿œ non sï¿œ 
se il problema ï¿œ effettivamente questo...per il resto uso il 
magnetotermico trifase che ï¿œ quello dove arriva la corrente, i fili 
della pompa li vado ad attaccare lï¿œ sotto
Ciao e grazie
Agostino

di che pompa stiamo parlando?
la pompa che si e' rotta era trifase o monofase? sommersa o da
superficie?

della pompa li vado ad attaccare l� sotto
Io avevo un compressore trifase. Un bel giorno scatta il pressostato e
qindi i contatti si chiudono, ma solo due (il terzo probabilmente
ossidato). Quindi al motore sono arrivate solo due fasi, e sono state
fiamme. Estintore, assicurazione e compressore nuovo :-) tanto per
confermare che puo' succedere.
-- 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

 i fili
Se la pompa provvisoria � 380V (o 400V) trifase ed il tuo impianto � dello 
stesso tipo, nessun problema. Se non la possibilit� che giri nel senso 
sbagliato come ti hanno gi� indicato.
Se non ne sei sicuro:
-pompa da cui esce direttamente il cavo, la morsettiera non � accessibile � 
sulla targhetta c'� scritto 3F 380V (o 400V), allora OK;
-pompa con collegamento in morsettiera accessibile  e targhetta che riporta 
tensione 220/380V (o 230/400), allora -per scrupolo- controlla che dentro la 
morsettiera le lamette dei ponti siano messe cos�
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Morsettiera_trifase_stella.gifSe
 non l'avesse gi� fatto l'elettricista, controlla che nel punto doveandrai a collegare la pompa ci sia "la 380" su tutti i morsetti.Ti serve untester oppure un paio di portalampade con lampade 230V collegati in serie.Potrebbe anche essere che manchi una fase (cavo interrotto, protezione conun polo difettoso, ecc) e che il motore si sia bruciato per questo.--Giorgio

Scusate. Outlook Express impazzito.






http://tinyurl.com/ortno9
Se non l'avesse gi� fatto l'elettricista, controlla che nel punto doveandrai 
a collegare la pompa ci sia "la 380" su tutti i morsetti. Ti serve untester 


 superficie?
trifare e di superfice

 
ok molte grazie, farï¿œ tutte le prove che mi hai indicato
Grazie
Agostino

 
ho un dubbio,
la pompa che mi ha dato il mio amico ha gia una presa collegata quella 
volante a 380V, l'ho aperta e dentro ci sono sulla presa il simbolo 
della terra + le sigle R,S,T che rappresentano le 3 fasi.
Io ho il magnetotermico dove arrivano le tre fasi + il neutro.
In questo caso pensavo di mettere anche io dei fili sotto il 
magnetotermico e farci uscire una spina volante....ed in questo caso il 
neutro non vï¿œ usato...giusto?....non sï¿œ perche ma in questo momento mi 
stanno venedo un sacco di dubbbi

 neutro non v� usato...giusto?....
Giusto, il neutro lo ignori.
Per� dovrai fare in modo che nella PRESA  volante ci arrivi la terra.
Tanto per essere sicuri che non rischi di farti male:
dacci conferma che hai solo invertito i nomi e che sulla pompa ora c'� una 
SPINA volante e che ai fili che farai uscire dall'interruttore tu conti di 
collegare una PRESA volante:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 collegare una PRESA volante:-)
si confermo!!! scusa ma ho sbagliato a scrivere!

 componenti
Scusa il ritardo ma � iniziato il periodo dei concerti. Rispondo in modo 
conciso perch� non ho molto tempo.
Cerca con Google Immagini: salvamotore e "rel� termico".
Il primo � un interruttore per partenza motori, che integra all'interno una 
protezione termica (per sovraccarico) e per mancanza di fase (in modo che il 
motore non possa andare con due sole fasi).
Il rel� termico protegge allo stesso modo del salvamotore, ma non ha 
l'interruttore di comando. E' un componente da collegare a valle di un 
teleruttore (= rel� di potenza).
-- 
Giorgio