Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Linea elettrica esterna

Dovrei automatizzare un cancello scorrevole e da bravo fabbro ho
predisposto tutte le tubazioni fra le due piantane, annegandole nel
getto.
Perņ, per motivi lunghi da spiegare, manca il cavidotto per portarci
l'alimentazione e il piazzale č gią stato finito, rottame, ghiaione,
ghiaetto, tutto ben spianato e rullato.
La distanza fra quadro di partenza e cancello č di circa 30 metri e
potrei seguire una recinzione fatta con paletti e rete metallica alta
1,50.
Se a 75 cm di altezza fisso in modo stabile un bel tubo di quelli da
acqua-gas, quelli neri, e ci infilo un cavo 3 x 2,5 sarebbe un lavoro
accettabile ai fini della sicurezza?
C'č da considerare che lungo la recinzione crescono erbacce e
infestanti, per cui potrebbe verificarsi che venga usato decespugliatore
o altri attrezzi per tenere pulito e non sempre potrei essere presente
per segnalare il pericolo.
Se invece del tubo PE uso un tubo metallico, giuntando le barre con
manicotti filettati sarebbe meglio o peggio?
Attendo suggerimenti.
Fabbrogiovanni.

 manicotti filettati sarebbe meglio o peggio?
Sarebbe meglio dal punto di vista della resistenza meccanica, però
necessiterebbe di essere collegato a terra. E il collegamento potrebbe
essere interrotto dal decespugliatore.
Comunque una cosa del genere lungo una recinzione io non ce la metterei...
un guasto può sempre succedere (magari nel tempo), e se qualcuno si appoggia
alla rete lo fulmini. Salvo presenza di interruttore differenziale, ma se ti
affidi a quello il problema sicurezza non si pone mai.
Non riesci a fare un piccolo scavo alla base della recinzione? Tanto se ci
crescono erbacce in tre mesi non si vede più nulla.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

        Il tubo di PE non e'consentito poiche' non autoestinguente!
        Le canalizzazioni metalliche o meno vanno vincolate a struttu-
        re stabili,pareti,soffitti travi e pilastri!
        Presumo che la tua sia una recinzione con rete e paletti! :-)
        Non e'un problema interrare un bel corrugato a margine della
        stradina sotto o adiacente alla recinzione!
        Scava! Pigrone!! :-))) PPP
        ciaofelix
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 potrei essere presente per segnalare il pericolo.
Se invece che a 75 cm lo fissi per esempio a 140  non sara' un
gran bel vedere, ma diminuisci le probabilita' di danneggiamenti
da decespugliatore. IMHO comunque un tubo nero cosi' lungo
diventera' presto dritto come una biscia, con la dilatazione,
specialmente se "saldamente fissato".
-- 
Stardust®

 getto.
ecc ecc
Concordo con quanto dice felix, che e' stato chiarissimo a livello 
sicurezza e norme.
Io prenderei coraggio a due mani, ma sopratutto picco e pala e poserei 
un corrugato, magari di tipo rinforzato se vuoi.
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

 Ciao.Alberto.
Riassumendo:
Cinghiale suggerisce *piccolo scavo*
Felix sostiene che non č un problema interrare un bel corrugato
Stardust conferma il mio sospetto che un tubo a biscia non č un bel
vedere
Alberto, senza diplomazia, propone  * pěk e baděl*
Dentro di me sapevo giŕ che questa č la soluzione migliore, il vostro
incoraggiamento mi sarŕ di sostegno morale mentre scavo.
Fabbrogiovanni.

 incoraggiamento mi sarà di sostegno morale mentre scavo.
        Ti siamo vicini mentre SCAVI! Ma ad una distanza pari ad un badile
        e mezzo!! PPP
        ciaofelix
        P.S. 15/20 cm sono piu'che sufficienti (sotto-rete), mettici della
             sabbia diversa dal restante cosi'fra 50 anni tuo nipote erede
             scavando capira'che c'e' qualcosa sotto! :-))
        riciaofelix



meglio si, ma ti costa uno sproposito e se non c'e` giustificazione a 
causa probabili urti, altrimenti  non aumenta la sicurezza ma solo i costi.
ciao max

 ciao max
Per adesso grazie, a buon rendere.
Fabbrogiovanni.

 se aggiungo un trattino di saldatura?
        Visto che ci sei che ti costa farlo!
        Ciaofelix
.


         Il tubo metallico va messo a terra con una o piu' paline!
Tutte le paline che vuoi.... basta non scavare tutta la trincea.
Fabbrogiovanni.

         riciaofelix
meglio un nastro specifico su cui vi è scritto cavi sotto tensione
almeno 5 cm prima del tubo in modo che ch iscava si accorge prima del nastro
e poi del tubo ed evita di romperlo

 Fabbrogiovanni.
okkio che il teflon e la canapa di fatto interrompono la conducibilità
elettrica e dovresti ripristinarla unendo elettricamente  i due tratti con
morsettiera e cavo da 6 oppure mettendo una paletta ad ogn itratto
se invece ci fai un pio di punti di saldatura unisci elettricanmente i
tratti e ti eviti morsettiere cavi e rotture di scatole
quindi applica la canapa per evitare il crearsi di umidità all'internno e
poi una bella saldatina (evita il teflon altrimenti appena saldi se ne và
tutto in fumo)
i paletti di messa a terra devono essere almeno 2 uno in testa e uno in coda
in modo da evitare che in caso di scarica chi si trovi interposto se la
prenda tutta
se poi vuoi essere precisino
inserisci un corrugato nella tubazione in modo da evitare il contatto
diretto dei cavi
il tutto ovviamente dopo che hai finito di saldare e aspettato che si freddi

 se aggiungo un trattino di saldatura?
vanno benissimo le filettature, se proprio vuoi fare in primo della 
classe, puoi inteporre della zincatura a freddo, quando le avviti :-))
ciao max

 almeno 5 cm prima del tubo in modo che ch iscava si accorge prima del nastro
       Non volevo infierire!!! PPP  


 Tutte le paline che vuoi.... basta non scavare tutta la trincea.
         Mi sto divertendo a leggere tutti i post al riguardo!
         Massimo e'competente e condivido la Sua ottica *economica*
         Non pensi che sto tubo potrebbe rivelarsi solo un futuro
         fastidio! 
         Non chiamare trincea uno scavetto 20x20! se usi una vanga stretta
         in un paio di ore hai finito!:-)))
         Dai su! Scava!! PPP
         ciaofelix


 ciao max
Letto e memorizzato tutto.
Ora ho le idee chiare e posso procedere.
Mi spiace per quelli che volevano vedermi scavare, per divertirvi
dovrete aspettare la prossima occasione:-))
Fabbrogiovanni.

          Dai su! Scava!! PPP
Il buon Giovanni cerca tutte le scuse per non scavare :))))


 Il buon Giovanni cerca tutte le scuse per non scavare :))))
         Gia'devo rivedere l'idea che mi ero fatta di LUI!! PPP


           ciaofelix
Ma voi non vi rendete conto, lě sotto č tutto rottame e ghiaione, dovrei
mettermi a scavare con le unghie:-))
Tanto ormai č deciso: tubazione e non se ne parla piů.
Fabbrogiovanni.

 mettermi a scavare con le unghie:-))
Idea alternativa: installa un gruppo elettrogeno vicino al cancello.
:-pppppppppppppp
Istruzioni d'uso: quando qualcuno deve uscire, mette la mano fuori dal
finestrino e tira la cordicella di avviamento. Poi dopo due minuti si spegne
da solo.


 mettermi a scavare con le unghie:-))
Addirittura :))) Non vendono le pale dalle tue parti ? :)))
Comunque al Castorama noleggiano un mini mini escavatore, proprio fatto 
per queste cose .... e' quasi un giocattolo :))


 :-pppppppppppppp
Oppure anche una batteria di pannelli solari lungo la recinzione :) 


 Tanto ormai č deciso: tubazione e non se ne parla piů.
     Evvabbeh! Allora metti dei giunti di dilatazione ogni 10 mt e due
     giunti dielettrici (per le correnti vaganti) alle estremita' :-) PPP


tutto in fumo)
Premesso che mi sembra  strano, data la resistenza del teflon al calore,
mi spiegate perché il teflon evapori?
-- 
Bye
      Vitt

       Vitt
Non so se evaporare sia il termine tecnico giusto, ma se avvolgo un
filetto, avvito il manicotto e poi mi metto a saldare mi sa che alla
fine di teflon ne rimanga ben poco.
cmq blindo (come al solito:-)) non legge tutto: avevo precisato che non
avrei messo nè canapa nè teflon proprio per assicurare la continuità
elettrica.


veramente avevo parlato di usare la canapa per evitare che all'interno della
tubazione si possa creare umidità ...
(sempre meglio tenere i cavi all'asciutto)
quindi non sono il solo che non legge :-)))

 quindi non sono il solo che non legge :-)))
Hai ragione, ma qui continua a fare sempre più  caldo:-)))
Cmq userei quel bel cavo che si può addiruttura interrare, che vuoi che
gli faccia un po' di umidità nel tubo?
Fabbrogiovanni