Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa elettrica fusa

si � fusa una presa a muro alla quale era collegata una stufetta elettrica 
da 2000 watt.La stufetta era collegata ad una ciabatta a sua volta collegata 
alla presa a muro.Dovr� sostituire la presa a muro ma la spina della 
ciabatta non si stacca dalla presa,c'� modo per farlo o dovr� per forza 
tagliare la spina dalla ciabatta e sostituirla?Il problema vero per� � dato 
dai cavi che passano nel muro che sono di sezione 1,5,possono reggere la 
stufetta?
grazie 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:0kiou.10505$Th2....@tornado.fastwebnet.it...


 grazie
 
 
Probabilmente hai sovraccaricato la spina della ciabatta, o la spina 
della stessa aveva un contatto non buono con la presa a muro (poteva 
accadere la stessa cosa tra la spina della stufetta e la ciabatta).
 
In ogni caso � tutto da sostituire.
 
Tra l'altro � anche probabile che i fili della ciabatta siano di sezione 
inferiore. Collegare carichi elevati ad ciabatte / sdoppiatori / 
prolunghe da 10A � sempre una cattiva idea.
 
 

 
 
"lorro"  ha scritto nel messaggio news:l7scoa$ncs$1...@news.task.gda.pl...
 
i cavi da 1,5 mm reggono tranquillamente 10 A cio� 2000 W.
 
Per la presa ti conviene sostituire tutto � pi� sicuro.
 
ciao.
 
 
grazie


 
 
"Claudio_F"  ha scritto nel messaggio 
news:52a1bf4b$0$1368$4faf...@reader1.news.tin.it...

la ciabatta � marchiata 16 A 250 V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 06/12/2013 12:14, gio ha scritto:

Anche i cavi sono da sostituire, se la presa si � "fusa" (?).
Il rame si sar� cotto (cambia colore) e diventa fragile. Inoltre la 
parte isolante probabilmente si � (al minimo) intenerita, lasciando che 
una parte dei trefoli si infilasse al suo interno. Anche se non si vede 
dal di fuori, in una situazione del genere, almeno i primi 5-10 cm sono 
da eliminare. Cosa che ci porta obbligatoriamente a sostituire tutto il 
tratto di cavo, fino alla corrispondente scatola di derivazione.
 
Butta la "ciabatta" e dimenticatene l'uso.
 
Per 2 kW CONTINUATIVI come quelli di una stufetta, ti consiglio 
fortemente di passare a cavi di sezione 2,5 mmq (andando a prendere la 
connessione sulla distribuzione f.m.), specie se stiamo parlando di una 
zona lontana dal quadro elettrico: l'interruttore magneto termico di 
sicurezza FUNZIONA? Pare di no... IO, fossi in te, farei vedere la cosa 
ad un BRAVO elettricista. Non ti coster� un capitale ed eviterai di dar 
fuoco alla casa!
 
-- 
Ciao!
Stefano

 fossi in te, farei vedere la cosa ad un BRAVO elettricista. Non ti coster� un capitale ed eviterai di dar fuoco alla casa!
 
Non quoto.
 
L'amico potrebbe dirci l'eta dell impianto ? Per capire se e' dotato di certificato di conformita' o no.
 
Non esiste che in un impianto moderno attacchi un carico a uma presa e questa si fonda!!!
 
Giulia
 
 
 

 questa si fonda!!!
 
Non � vero, se c'� un cattivo contatto presa-spina queste fondono 
tranquillamente.
 

 sezione 1,5,possono reggere la stufetta?
 
Dipende. In aria libera, 1,5 mm2 sopportano 10A senza problemi.
Dentre i condotti, dipende dall'affollamento (che non dovrebbe esserci,
se l'impianto rispetta la normativa) e dalla presenza di altri
cavi con elevate portate. In sostanza, a 10A un cavo di 1,5 mm2 si
scalda, anche se non tanto, e se non trova dove dissipare il calore
(specie d'estate) potrebbero esserci problemi.
In ogni caso, basta un controllo visivo: se i cavetti, lontano dalla
presa, appaiono ancora flessibili ed intatti, non ci sono problemi.
Piuttosto, dato che la parte finale del cavo da 1,5 mm2 (che sara'
certamente "biscottato") andra' tagliata, c'e' abbastanza cavo che
sporge nella scatola ?
 
Cross-post, per l'interesse, anche su it.industria.elettrotecnica.normative

 Giulia
 
Sulla carta hai pienamente ragione.
Per�, nella realt� odierna, gli operai delle grosse ditte di 
elettricisti sono stranieri che nel loro paese facevano (FORSE!) i 
contadini e che capisce poche parole d'italiano. Risultato: gli incendi 
da cattiva esecuzione dell'impianto sono pi� frequenti negli impianti 
nuovi che in quelli vecchi... che se non altro hanno superato i primi 
anni. A consigliare un elettricista siamo doppiamente tranquilli: una 
grossa ditta non si scomoder� per un lavoretto cos� ed il nostro amico 
avr� a che fare con qualcuno che, almeno, ne capisce pi� di lui di 
elettricit�. Ed anche senza rifare tutto l'impianto con relativa 
certificazione lo metter� in condizioni di ragionevole sicurezza.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano

 prolunghe da 10A è sempre una cattiva idea.
 
A mio parere il limite e' la spina da 10A. Eventi come quelli descritti sono
la prova provata che con 4 mm di diametro dei poli, i 10A di corrente
sono un valore limite, senza alcun fattore di sicurezza.
Volendo essere realisti, in base alla esperienza che gli elettricisti
possono certamente riportare, la portata massima "reale" dovrebbe essere
non superiore agli 8 ampere.
 
Il che mi riporta alla presa inglese: e' data per massimo 13A ma la
costruzione fa capire che non avrebbe problemi a portare 16A. Vuoi vedere
che gli inglese hanno applicato il concetto del "fattore di sicurezza"
riducendo la portata nominale a quel valore che nella vita quotidiana, con
la vetusta ed i difetti diventa la portata praticabile ?

 Cross-post, per l'interesse, anche su it.industria.elettrotecnica.normative
 
Qui non Ti caga nessuno delBonio, prova a rifletterci
e magari resta nel tuo mondo.
 
 

 
"gio"
cambia presa e spina,
e taglia un 5 cm di cavo su entrambe, di solito c'� un p� di scorta anche 
nel muro, event. tira un p� e guadagni qualche cm,
non dar retta ai soloni che per ogni cosa scrivono una bibbia che non serve 
ad un tubazzo.
Il problema era solo che il contatto era lasco, al limite la prossima volta 
in caso di utilizzatori un p� "grossini"
dopo 5 min di funzionamento estrai la spina e controlla che i poli siano 
freddi, in caso contrario c'� qualcosa che non va
e bisogna correre ai ripari prima di fondere tutto 
 
 

 e questa si fonda!!!
 
MA VA A CAGARE! 
 
 

 e magari resta nel tuo mondo.
 
Quoto, sto tecnicismo normativo ha rotto il Cazzo, una presa anche se 
installata da un tecnico della NASA, se si accoppia male con una spina per 
svariati motivi mentre � attraversata dalla corrente massima di targa si 
mette a colare e sfiammare pure se appena montata. Si chiama effetto Joule 
per alta resitenza di contatto, la Fisica si fa un pippone a 2 mani con le 
normative. 
 
 

 normative. 
 
Piï¿œ che scaldare per effetto Joule, credo che se arriva a colarsi ï¿œ
perchï¿œ si innesca un arco elettrico all'interno e parte l'effetto
saldatrice.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 saldatrice.
 
Quoto .aSSo se quoto....
:-P
 
-- 
 
Ciao, Renato