Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico laboratorio

Ciao,
vorrei installare un quadretto elettrico in un locale della mia 
abitazione adibito a laboratorio. L'idea ï¿œ di realizzare una sezione 
autonoma dotata di protezioni differenziali e magnetotermiche proprie.
Ho cercato informazioni e questo ï¿œ quello che pensavo di fare:
[FIDOCAD]
MC 125 50 0 0 820
MC 160 50 0 0 820
MC 125 55 0 0 810
MC 160 55 0 0 810
MC 125 35 0 0 770
MC 160 35 0 0 770
RV 70 55 60 50 0
TY 62 49 4 3 0 0 0 * \d
MC 65 35 0 0 770
LI 65 55 65 75 0
LI 160 30 160 35 0
LI 125 30 125 35 0
LI 65 75 95 75 0
LI 95 75 95 30 0
LI 95 30 125 30 0
LI 125 30 160 30 0
LI 125 60 125 95 0
LI 160 60 160 95 0
LI 65 35 65 30 0
LI 65 30 35 30 0
LI 35 30 35 95 0
TY 70 55 4 3 0 0 0 * Id=30mA
TY 130 60 4 3 0 0 0 * In=10A
TY 165 60 4 3 0 0 0 * In=10A
TY 20 90 4 3 0 0 0 * 6mmq
TY 70 75 4 3 0 0 0 * 4mmq
TY 105 90 4 3 0 0 0 * 2.5mmq
TY 140 90 4 3 0 0 0 * 2.5mmq
TY 130 55 4 3 0 0 0 * Tipo B
TY 165 55 4 3 0 0 0 * Tipo B
Le due linee separate sono una per la strumentazione (pc, oscilloscopi, 
ecc...) e una per i DUT e tutto ciï¿œ a essi collegati (alimentatori ad 
esempio).
Ecco le domande:
1. ha senso lo schema? :)
2. dal momento che potrebbe accadere di avere problemi di dispersione 
sulla linea per i test, potrei inserire un secondo differenziale in 
serie al relativo magnetotermico? Magari piï¿œ sensibile: l'idea ï¿œ di 
scollegare solo questo ramo, lasciando invece attiva la linea della 
strumentazione.
3. vedo che ci sono magnetotermici a 1 polo o 1 polo + neutro. Questi 
ultimi sono da preferire? Ovvero, devo interrompere entrambe le linee 
oppure ï¿œ sufficiente la fase e il neutro rimane comune?
Grazie!
Marco

oppure � sufficiente la fase e il neutro rimane comune?
In s�, per la protezione, basterebbe monopolare.
Ma dato che hai un impianto TT, serve il bipolare, non tanto come
interruttore di protezione, ma per poter sezionare il neutro.
Boiler

direttamente uno per linea e sei a posto :-)
Tra l'altro... in cosa consistono i DUT?
A dipendenza di cosa ci attacchi potrebbe essere interessante un
magnetotermico in curca K invece che B.
Boiler

 magnetotermico in curca K invece che B.
Mah, diciamo che in massima parte utilizzer� solo circuiti in bassa 
tensione (sono elettronico, io :) ) per� pu� capitare di realizzare 
alimentatori o comunque schede alimentate direttamente dalla rete.
Per quanto riguarda loro eventuali carichi, possono essere piccoli 
motori (ma proprio piccini, eh) o lampade (filamento, fluorescenti, strobo).
Ciao e grazie!
Marco

motori (ma proprio piccini, eh) o lampade (filamento, fluorescenti, strobo).
Buono il B, allora.
Boiler

 il neutro rimane comune?
Il neutro in TT � un conduttore attivo. Deve poter sempre essere sezionato
--
Giorgio 

"gs" <g1s2n...@infinito.itINVALID> ha scritto nel messaggio 
news:4b26ae64$0$34590$4faf...@reader1.news.tin.it...
Mi son dimenticato  la spiegazione dell'asterisco
*si possono utilizzare anche magnetotermici unipolari, installandoli sul 
conduttore di fase, ma solo con funzione di comando funzionale. Per capirci 
con funzione equivalente al classico interruttore della luce stanza... non 
si fa mai... andebbe comunque installata altra protezione a monte. Tanto 
varrebbe utilizzare altro pi� adatto (MT 2 poli o 1P+N) o meno costoso 
(sezionatore)
--
Giorgio 

 Il neutro in TT ï¿œ un conduttore attivo. Deve poter sempre essere sezionato
Ricevuto, grazie!
Marco

 (sezionatore)
Chiarissimo.
Marco

O meglio, anzich� prendere due MT pi� due D prendo direttamente due MTD.
Esatto.
Pro: spenderesti meno (imho Siemens sono i pi� economici MTD 1P+N in classe 
A).
Contro: se avessi necessit� di sostituire il B10 con un altro, non potresti 
recuperare la parte differenziale.
--
Giorgio 

 recuperare la parte differenziale.
Capito!
Marco

 uhm... quindi cosa consigli?
Schema completo (apparecchi/sezione conduttori/collocazione) poi ne 
riparliamo
--
Giorgio 

 riparliamo
Ok, perï¿œ potrï¿œ fare la verifica solo venerdï¿œ.
Ciao!
Marco