Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Abinamento caldaia a metano e a legna

Devo realizzare in un ex edificio scolastico di circa 200 mq. che stņ
ristrutturando l'impianto di riscaldamento. L'abitazione č isolata dalle
altre.Vorrei cobinare su uno stesso impianto due caldaie una a legna e una a
metano che dovranno funzionare separatamente ma al momento non ho ancora
trovato tecnici con esperienza specifica in merito a questa mia intenzione.
Sarei grato a chiunque possa indicarmi se si puņ fare e se si quali
accorgimenti adottare. Grazie anticipatamente.

 accorgimenti adottare. Grazie anticipatamente.
Tutto si puo` fare..... naturalmente tutto ha un costo....
Suppongo che la caldaia a legna abbia il vaso di espansione di tipo aperto,
mentre quella a gas (metano o GPL) ha il vaso di espansione di tipo chiuso,
quindi pressioni di funzionamento diverse,  pertanto in questo caso e`
necessario collegare i due generatori mediante uno scambiatore di calore... che
discaccoppia i fluidi e le pressioni di funzionamento delle due caldaie.... in
piu` proprio perche` la manovra di scambio dei generatori puo` comportare
notevoli diffolta` per chi non ha una specifica preparazione, si deve
predisporre a questo scopo un sistema di commutazione automatico a valvole
motorizzate e sicurezze aggiuntive a quelle che gia` ci sono....... morale
l'impianto assomigliera` a quello di una portaerei ed il suo costo anche....
:-)))
A fronte poi di tutte queste complicazioni si deve sempre tenere presente che
piu` complicato sara` l'impianto, maggiore sara` la possibilita` che si
verifichino guasti.
spero di non averti scoraggiato troppo
ciao max


Tralasciando risvolti normativi il sistema piu semplice e sicuro consiste
nel far funzionare tutto l' impianto a vaso APERTO anche la caldaia a gas e
anche se monti lo scambiatore di calore

Grazie del tuo consiglio Massimo - Da un rivenditore, mi hanno detto che ci
sono caldaie a metano che funzionano con l'impianto non in pressione, sembra
siano molto più semplici e l'unico inconveniente è che non possono essere
installate in casa ma in un apposito locale. Altri mi hanno sconsigliato di
abinare su uno stesso impianto situazioni di pressione e non pressione (i
tubi ne risentono notevolmente). Comunque non mi hai scoraggiato è solo che
mi sento come se fossi il primo a provare una tale soluzione, spero ci sia
qualcuno che mi possa dare dei consigli in base ad esperienze vissute. Un
saluto a tutto il forum.

 consigli in base ad esperienze vissute.
auguri max :-))

Vi ringrazio per la collaborazione, se la mia iniziativa andrą a buon fine
vi farņ sapere. Ciao

qualcuno che mi possa dare dei consigli in base ad esperienze vissute. Un
... la mia esperienza e' stata quella del collegamento del caminetto alla
caldaia a metano e non e' stato assolutamente traumatico, riepilogando valvola a
quattrovie con sensore di temperatura differenziale per evitare che la caldaia a
metano riscaldi anche l'acqua del circuito camino, due valvole di sicurezza di
pressione a taratura variabile, una valvola semprepieno e la miscelazione del
fluido riscaldante con antigelo che mi hanno detto innalza il punto di
ebollizione... e' il secondo inverno che funziona e non ha mai dato problemi
-- 
Paolo
... il senno di poi e' una scienza esatta !