Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone che perde

è possibile ripararlo?
ha delle perdite in basso

 ha delle perdite in basso
 
Di solito la perdita è sul dado di riduzione attaccato al radiatore, oppure sul detentore. Nel primo caso basta stringerlo più, mentre se è il detentore i punti di perdita possono essere 3: sul raccordo a stringere nel tubo di rame che esce dal muro, sul raccordo che si avvita al radiatore e, per ultimo, l'OR all'interno del detentore.
Asciuga bene la zona e poi con una luce potente guarda da dove esce la goccia.
Escluso il cambio dell'o-ring, tutto il resto lo risolvi stringendo maggiormente 
le parti avvitate.
 
 
Giovanni


purtroppo è forata la ghisa in qualche punto

purtroppo è forata la ghisa in qualche punto
 
Sticazzi, trova il punto e stucca no?
Poi bisognerebbe valutare anche come è messo dentro, perché se a lungo 
andare diventa un colabrodo... 
 


se è ghisa non c'è nulla da fare,
un tempo gli idrailci cambiavano gli elementi,
oggi non esiste, sarà da cambiare tutto.
Comunque strano, i radiatori di ghisa sono praticamente eterni,
sarà stato difettato.
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

purtroppo è forata la ghisa in qualche punto
 
Buttalo, ormai e' tutto in quelle condizioni li e diventera' presto un
colapasta.
E se e' contemporaneo ad altri termosifoni nell'appartamento, anche
quelli saranno cosi'.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 oggi non esiste, sarà da cambiare tutto.
 
In mancanza di idraulico di vecchia generazione possiamo fare da noi.
L'OP fa il braccio e noi la mente.
Se non si trova un elemento identico possiamo anche solo eliminarlo.
 
A Bario la parola per sapere se ha abbastanza coraggio:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ecco, allora se sono dei punti accessibili: levi la vernice, individui con esattezza i punti dove gocciola, ci fai un foro filettato e ci metti una vite col teflon, o con un OR con rondella. Magari spianando la zona con la mola. 
Chiaramente, così ne allunghi solo l'agonia... però visto che tanto lo devi buttare, cosa hai da perdere?. Tamponi così, poi a primavera lo cambi.
Questo come riparazione d'emergenza, se poi decidi di cambiarlo subito, meglio
ancora.
 
 
Giovanni   


lascio perdere e lo sostituisco credo che la perdita è sotto vicino al pavimento dove c'è poco spazio per lavorare
grazie a tutti
 
 
 

Io un calorifero bucato non l'ho mai visto ne sentito. Guarnizioni che perdono tenuta  si, e a volte da dove perde fa un rigagnolo e vedi gocciolare dice non cent. 
Smontarlo e ribaltarlo per capire meglio ci vogliono 10 minuti. 

"Dice non cent = dove non c'entra"
Maledetti correttori


A dir la verità per quelli di ghisa neppure io,
per quelli di lamiera è all'ordine del giorno,
sopratutto in impianti scaricati varie volte
perchè non utilizzati sempre.


 Io un calorifero bucato non l'ho mai visto ne sentito.
 
se passi davanti a casa mia suona il campanello. L'ho cambiato la settimana 
scorsa (con uno "moderno" in alluminio)... Il morto sarà ancora nel vano 
portabiciclette per qualche giorno. 
 


Stessa mia perplessità.  Per questo sarebbe utile qualche dettaglio in più.
Detta così:  "un buco in un termosifone in ghisa" mi sembra di sentire 
"Trump e i suoi capelli naturali"
   C'è sicuramente altro, che possiamo solo immaginare, ma al buio
 
Paolo