Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Help caldaia

Ieri mattina ho controllato l'acqua alla mia caldaia portandola ad 1 bar 
a freddo, ho selezionato la posizione invernale ed ho acceso per la 
prima volta nella stagione il riscaldamento.
Stamattina mia madre mi butta giù dal letto dicendo che non funziona 
nulla.
Vado a vedere e trovo la pressione a zero. Rabbocco ad 1 e tutto riparte 
(acqua sanitaria e termosifoni).
Chiaramente tengo d'occhio la situazione e noto che, all'aumentare della 
temperatura, sale anche la pressione. Troppo.
Si stabilizza sui 2,3 bar circa. Finite le docce e spenti i termosifoni, 
dopo 4 ore siamo in questa condizione: 
http://www.geocities.com/motorcity/show/9656/IMG_0073.JPG
Ipotizzo allora che il polmone sia scarico e che l'eccessivo aumento di 
pressione abbia fatto aprire la valvola di sicurezza... anche se, a dir 
la verità, di acqua in terra ce n'è pochissima e dovuta al serbatoio dei 
sali il cui bicchiere è crepato.(quindi acqua sanitaria, quindi nulla 
che possa far cadere la pressione nel circuito di riscaldamento).
Comunque una prova sul polmone val la pena di farla.
Scendo in garage, recupero il compressore, smonto lo sportello ( 
http://www.geocities.com/motorcity/show/9656/IMG_0069.JPG
) e... il 
polmone dovrebbe essere quel coso grigio a sinistra, sullo sfondo: 
http://www.geocities.com/motorcity/show/9656/IMG_0070.JPG
. Sbaglio?
Ho fatto altre due foto da vicino, con e senza flash perché il mio 
monitor è mezzo rotto e non riesco a giudicare la luminosità reale: 
http://www.geocities.com/motorcity/show/9656/IMG_0071.JPG
 e 
http://www.geocities.com/motorcity/show/9656/IMG_0072JPG
.
Ora, come potete vedere, l'unica cosa che sembra una valvola di 
gonfiaggio è quel coso al centro delle foto 71 e 72, ma non somiglia per 
niente alle valvoline di gonfiaggio dei pneumatici per le quali ho la 
"pistola" adatta. Per cui, prima di far danni, ho pensato di chiedere a 
voi.
Che faccio? Grazie a tutti.
-- 
Cinghiale

 
Quello credo che sia lo scambiatore per l'acqua santaria...il polmone 
dovrebbe essere un disco rosso alto un 5cm. che si trova tra la camera di 
combustione e la parete.
Ciao!

 combustione e la parete.
Tra la camera di combustione e la parete?????
E come ci si arriva?
-- 
Cinghiale 

 ha scritto nel messaggio 

Guardanella parte superiore della caldaia (dove escono gli scarico fumi), 
dovrebbe essere aperta e vedersi sto disco rosso....io cmq non l'ho mai 
ricaricato quindi non sò di preciso dove sia la valcola.
Ciao!

 E come ci si arriva?
Nel frattempo ho controllato ed è esattamente come dici tu: disco rosso 
spesso 5cm dietro alla camera di combustione.
-- 
Cinghiale 

 ha scritto nel messaggio 
news:3udqjoF...@individual.net...
Ho svuotato l'impianto, ho gonfiato il polmone, ho riempito tutto di 
nuovo, ho fatto lo spurgo... e i termosifoni sembrano andare 
tranquillamente con la pressione dell'acqua che oscilla da 1 bar (a 
freddo) ad 1,4 bar (a caldo). Insomma QUESTO problema è risolto.
Ora, però, se apro i rubinetti dei bagni l'acqua sanitaria continua a 
venir fuori fredda. Il pressostato evidentemente non scatta. Ho provato 
a picchiettarlo col manico del cacciavite ma niente. Sul frontale c'è 
una specie di pulsantino di plastica: se lo premo non succede nulla, se 
lo tiro vien via il tappino in plastica e si vede un "pispolo" metallico 
che all'apparenza dovrebbe poter scorrere ma che invece sembra bloccato.
Come prima, di nuovo, non avendo mai toccato un pressostato di 
precedenza mi son fermato. Posso fare qualcosa o va solo cambiato? E 
soprattutto: la mia diagnosi è corretta o ce ne sono altre possibili?
-- 
Cinghiale 

 
Penso che la tua diagnosi sia corretta...anche qui non l'ho mai toccato 
personalmente, ma sò che nell'ultima revisione della caldaia mi hanno 
cambiato la membrana del pressostato perchè dicono che dopo 5 anni tende a 
invecchiare e a scattare male. Dopvrebbe essere all'interno del 
pressostato, una membrana nera rotonda...ho visto la vecchia che mi ha 
lasciato.
Spero ti possa essere d'aiuto.
Ciao!
Ps. La valvola del polmone dove si trova di preciso?

 Ps. La valvola del polmone dove si trova di preciso?
Sull'ingresso dell'acqua sanitaria allo scambiatore.
Nella mia caldaia si trova tra il quadro comandi e lo scambiatore.
-- 
Cinghiale