Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema con calcare

SAlve nella zona dove abito oramai da 6 mesi la quantita di calcare 
dell'acqua del rubinetto è diventata a dir poco intollerabile. Prima solo 
qualche macchiolina veniva lasciata sui lavandini ecc. mentre ora trovo 
vistose macchie ovunque e ho timore che gli elettrodomestici ne risentano. 
Oggi ho visto in ferramenta un barattolone 1 litro con una cartuccia a 
sali(non so che cosa) che serve proprio ad eliminare il calcare, costo 59 
euro. Ora visto che non più tardi di ieri il mio idraulico mi ha parlato di 
impianti da circa 1000 euro per risolvere il problema (che non va oltre il 
calcare (niente cattivi odori o impurità di altro genere), parlandomi di 
impianti a resine o di magneti, mi chiedevo mi frega l'israulico oppure il 
barattolone che ho visto non serve a nulla?
grazie. 

Io ha scritto:

        Probabilmente il barattolone con filtro sara' utile solo per la
       decalcificazione della sola acqua da bere!
        ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

        ciaofelix:-)
Personalmente non ho ne l'impianto costoso, ne quello economico,ma sto 
valutandone l'acquisto. Se ho capito bene quello che chiami barattolone sono 
quelli trasparenti in cui si può mettere un filtro per il calcare, uno per 
le impurità, uno per gli odori, 
ecc.(
http://uploads.forumcommunity.it/post-1906705-1196179696.jpg
 per 
intenderci) mettendo in serie più unità. NE esistono di grandi e di più 
piccoli. Credo che servano i piccoli per purificazioni locali e i grandi per 
tutto l'impianto di casa . Sul funzionamento attendo lumi visto che serve 
anche a me un consiglio. 

 l'israulico oppure il barattolone che ho visto non serve a nulla?
Sono due cose differenti :
Il "barattolone" che hai visto è un dosatore di polifosfati.
Non è un addolcitore, nel senso che non diminuisce la durezza
dell' acqua, ma impedisce solamente le incrostazioni di calcare
negli utilizzatori funzionanti ad acqua calda (lavabiancheria, caldaie,
scaldabagni, lavastoviglie, ecc.).
L' "impianto a resine" invece è un addolcitore, nel senso che
abbatte il valore di durezza dell' acqua, e vale per tutto l' impianto
idrico, acqua fredda compresa.
I condizionatori a magnete hanno lo stesso effetto del dosatore
di polifosfati, sebbene siano più critici per costruzione e per
applicazione (non funzionano per acqua stagnante).
Cordialità.
                 Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:47ea2630$0$10620$4faf...@reader2.news.tin.it...

Bravo era proprio un dosatore di polifosfati.
Visto che te ne intendi, sapresti dirmi se risolve il problema delle macchie 
di calcare su box doccia, otturazione fori doccia e  lavabi oltre a 
proteggere gli elettrodomestici? quello che ho visto il mi sembra venisse 
installato all'ingresso di tutto l'impianto domestico, quindi dovrebbe 
interessare anche l'acqua fredda giusto? L'acqua resta potabile? si 
potrebbero verifica danni alle tubature?
grazie. 

si  potrebbero verifica danni alle tubature?
I dosatori di polifosfati si installano proprio per proteggere tubature
ed apparecchi  funzionanti ad acqua calda...
Cordialità.
              Paul