Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: odore dal condizionatore

Questa estate avevo installato da solo un condizionatore Amstrad con
unità esterna e split interno.
Era fornito con tutto il kit compreso i tubi già cartellati, la
lunghezza andava bene e l'installazione non è stata difficile.
Come raffreddamento andava benissimo, ora lo sto accendendo ogni tanto
in pompa di calore per dare una scaldata, il caldo lo produce ma si
sente un odore insopportabile che dopo un paio di minuti devo già
spegnerlo.
Il primo pensiero è che perda gas, però mi chiedo: se l'avessi
montato male e stretto male le giunzioni, da Agosto ad adesso non
dovrebbe essere già vuoto ? Può essere che perda solo quando va in
pompa di calore ?
Marco

 ha scritto nel messaggio 
news:1167555170.0...@k21g2000cwa.googlegroups.com...

Hai controllato se filtri e batteria siano puliti?
Lava bene i filtri e la batteria interna
-- 
ciao Edy  (;o))) 

 Lava bene i filtri e la batteria interna
cosa intendi per batteria interna ?
Marco

 punto in cosě poco tempo.
I filtri dei condizionatori sono uno dei maggiori (insieme alle tastiere da 
pc) ricettacoli di muffe e batteri esistenti... Occhio!
http://www.indoor.apat.gov.it/site/it-IT/FONTI_DI_INQUINAMENTO/Ambienti_di_vita_domestica/Condizionatori_e_deumidificatori/
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Esistono bionde intelligenti? Si', le birre. 

 pc) ricettacoli di muffe e batteri esistenti... Occhio!
Sono d'accordo, ma è impossibile, ripeto, che in un mese si sia
impestato a tal punto da produrre ora quell'odore, che mi sa tanto
invece di gas. Quello che mi meraviglia, se trattasi di gas, è che si
sente solo quando va in pompa di calore e che se c'è una perdita non
si sia ormai scaricato del tutto.
Marco

 invece di gas.
Dubito :-) Inizia a pulirlo bene. E, cosa IMPORTANTE, verifica che il 
tubicino di scarico condensa non sia tappato. In genere è quello che fa 
ristagnare l'acqua che si riempie di schifezze e puzza di marcio.


 ristagnare l'acqua che si riempie di schifezze e puzza di marcio.
La condensa viene prodotta nello split interno quando va in
raffreddamento. In pompa di calore la condensa si forma fuori, quindi
adesso, se anche ci fosse del ristagno nell'unità interna, dovrei
sentirne la puzza anche a condizionatore spento.

 Lava bene i filtri e la batteria interna
cosa intendi per batteria interna ?
In parole povere č quella che sta sotto i filtri con tante alette di 
alluminio che sono il posto giusto per polvere fumo ecc.ecc.
prova a pulirla se la vedi sporca e controlla il tubo di scarico, anche se 
in riscaldamento non serve,controlla che non sia intasato,da alghe che col 
tempo sono ammuffite generando forse, la puzza che senti,varechina spruzzata 
sulla batteria e nel tubo e controlla che scarichi bene e risciacquo 
abbondante
Tu pensi che la puzza sia dovuta al gas ?forse l'avresti avvertita alla 
prima accensione, ma in caso di perdita  alla seconda accensione non avresti 
sentito ne la puzza ne il caldo


 sentito ne la puzza ne il caldo
va bene, farò una pulizia .... l'anno prossimo, và ...
Ciao e buon anno
Marco

Marcick ha scritto:

quando la ventola è in funzione aspira aria anche dal tubo di scarico 
della condensa quindi se questo è murato e comunica con la fogna 
attraverso un sifone che potrebbe essere asciutto. prova con una 
bottiglia di acqua pulita a far scorrere acqua per riempire il 
sifone.(devi mettere l'acqua, circa un litro, lentamente nella vaschetta 
che si trova sotto la batteria dietro ai filtri)
auguri, ciao!
jack