Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cronotermostato2

Anche io vorrei installare un cronotermostato; vi descrivo la situazione:
Caldaia molto grossa, dimensionata per scaldare una villa di molti mq ma
attualmente utilizzata solo per scaldare la mia parte di circa 1/4 del totale
(non so se questo è utile ma nel dubbio ve l'ho riferito lo stesso).
Attualmente (su consiglio dell'idraulico) tengo la caldaia sempre accesa ma
prima di uscire vado a girare una leva che mi "abbassa" il circuito dei
radiatori mentre mi mantiene inserito quello dell'acqua calda. Al mio ritorno
vado a rimettere in posizione quella leva.
La caldaia si trova in cantina ed in casa c'è una centralina che mi
permetterebbe di accendere o spegnere la caldaia via telefono. Vengo ora alle
domande:
1) E' vero che non mi conviene accendere e spegnere la caldaia ma conviene fare
come faccio?
2)E' vero che per montare un cronotermostato dovrei prima installare un
motorino sulla caldaia che agisca sulla leva che per ora aziono a mano?
Grazie
                                      Luciano
-- 
Posted from  [195.62.170.252] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 motorino sulla caldaia che agisca sulla leva che per ora aziono a mano?
Tu attualmente azioni una valvola deviatrice a tre o 4 vie che permette di
escludere o parzializzare la circolazione di acqua nell' impianto di
riscaldamento per cui puoi cambiare quella attuale con una a comando
elettrotermico che permette di aprire o chiudere (on - off)(che costano
poco) che poi la comandi col crono oppure puoi se possibile montare il
motore come ti hanno detto io però in questo caso monterei al posto del
crono un termoregolatore climatico ed avresti un funzionamento di gran lunga
migliore perchè la temperatura dei caloriferi si adeguerebbe e varierebbe
automaticamente in modo di mantenerti la temperatura desiderata sempre con
la possibilità di programmare il tempo di funzionamento anche
settimanalmente invece con il solo crono a funz on-off avresti radiatori
presumo bollenti alla stessa temp dell' acqua di caldaia(che non puoi
abbassare pena uno scambio ridotto di calore nel boiler sanitario) e poi
periodi in cui potrebbero diventare freddi prima che il crono li riaccenda
ed è una situazione pure antieconomica
Altrimenti dovresti cambiare l' impianto elettrico aggiungere alcuni
elementi in modo che quando il boiler ha bisogno di scaldare l' acqua
comandi la caldaia a temp di circa 80° e invece quando non serve permetta di
far andare l' impianto e la caldai a una temp regolabile(sempre che la
caldai tolleri il funz a temp minori di 60° rischio di condense e
corrosione)
Se non sono stato chiaro chiedi pure

 la possibilità di programmare il tempo 
Non ho capito bene la differenza tra cronotermostato e termoregolatore
climatico.
Mi sembra di capire che nel primo io imposterei la temperatura e gli orari e
questo, agendo sulla valvola on/off mi mantiene i parametri da me impostati.
Nel caso invece del termoregolatore cosa succede? E a livello di costi e
installazione, che differenze ci sono?
Grazie comunque per la tua cortesia.


 questo, agendo sulla valvola on/off mi mantiene i parametri da me
impostati.
Si il cronotermostato mantiene le temperature impostate aprendo e chiudendo
(se si arriva alla temperatura impostata) la circolazione dell' acqua  nei
radiatori e i radiatori arrivano alla medesima temperatura dell' acqua di
caldaia
Se l' impianto è abbastanza potente e quando non c'è molto freddo fra uno
stacco e il successivo riattacco puo passare un tempo tale che i radiatori
si raffreddano completamente cosa generalmente non gradita (specie se hai
degli scaldasalviette in bagno o cucina)
Con il termoregolatore che comanda una valvola motorizzata modulante la
temperatura dell' acqua dei radiatori varia per es se fuori hai -5 avrai i
rad a 70° con temperatura esterna di 10° avrai sempre per esempio i
radiatori a 50°
Cioè il termoregolatore mantiene i radiatori con l' acqua alla temperatura
tale da fornire esattamente all' ambiente il calore che gli necessita
Poi ne esistono con sonda esterna di temperatura e vento che sono idonei per
grossi edifici per evitare sprechi o piu semplici con solo la sonda ambiente
per uso domestico che comunque costano di piu del crono e sono anche di
minor reperibilità
Se attualmente senza regolazione hai la giusta temperatura e non troppo
caldo allora il cronotermostato on-off si limiterà praticamente a gestire il
funzionamento in base all' orario e staccando pochissime volte per il
raggiungimento della temperatura impostata allora gli svantaggi rispetto al
termoregolatore si minimizzano