Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Esperti caldaie a gas...help!

Ragazzi, ho bisogno d'aiuto! La mia caldaia a gas Junker s'e' messa a fare le bizze. Il riscaldamento funziona regolarmente ma l'acqua sanitaria fa caldo/freddo in continuazione. Dopo un po' la caldaia va in blocco e devo resettarla. E ricomincia ...
Il tecnico è venuto e ha ritenuto dover fare la decalcificazione con la pompa. Secondo lui la caldaia ( o scambiatore) era intasata. Primi 60 euro buttati
Fatta la decalcificazione il difetto persiste, allora ha deciso di dover cambiare lo scambiatore di calore...
Un sacco di soldi. Lui stesso ha ammesso di non essere sicuro della riuscita e potrebbe essere altro, e forse, vista l'età ( 10 anni), sarebbe da valutare la sostituzione della caldaia, dal momento che il nuovo scambiatore e la manodopera raggiungerebbe i 300 euro.
Sapete consigliarmi per il meglio?
Ho girato un po' in rete ed ho visto che uno scambiatore di concorrenza costa la metà ( 
https://www.faustoricambi.it/scambiatori-sanitari-scambiatore-sanitario-8705406287-junkers-bosch-caldaia-ceraclass-zw-24-2-e-lh-ae.1.14.130.gp.11347.uw
 
E' il caso di rischiare a vostro avviso o sono soldi buttati?
Grazie dell'aiuto che mi darete..

 
 
 
Magari posta il modello esatto così da capire almeno con cosa abbiamo a 
che fare poi ne riparliamo, cambiare una caldaia di 10 anni mi sembra 
assurdo.
La tua acqua è molto calcarea?
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
Per vivere meglio bisogna eliminare il denaro dal mondo:
https://www.facebook.com/groups/731689643567116/
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 


Si, hai ragione, 10 anni non mi sembrano poi così tanti.
La caldaia, come scritto nel link del post è una Junker ZW24-2ELHAE..
Si, purtroppo l'acqua è molto calcarea a Roma, ma dal 20'11,data d'acquisto, nel 2018 è stato sostituito lo scambiatore, dopo 7 anni quindi. Ora dopo altri tre di nuovo?
Sono assiduo consumatore di cartucce di anticalcare, ho quindi  qualche dubbio....
 
 




 Ragazzi, ho bisogno d'aiuto! La mia caldaia a gas Junker s'e' messa a fare le bizze. Il riscaldamento funziona regolarmente ma l'acqua sanitaria fa caldo/freddo in continuazione. Dopo un po' la caldaia va in blocco e devo resettarla. E ricomincia ... 
 
Intanto misura la differenza di portata fra la fredda e la calda. Con un secchio misuri quanta acqua arriva in un minuto 
prima alla fredda e poi alla calda.  Se lo scambiatore è intasato dl calcare dovresti notare una bella differenza fra le due
portate. Poi te lo fa solo alla doccia o anche ai lavandini? 
In questi casi per prima cosa si diminuisce il termostato in caldaia dei sanitari e, quindi, dovendo miscelare meno, 
la portata della calda si abbassa meno e il pressostato non fa spegnere la caldaia.  Prova a mettere un miscelatore 
tutto a calda (senza miscelare) e guarda se la caldaia si spegne uguale. Se si, allora prova ad aprire un po' la calda 
ad un altro rubinetto e guarda che succede. Potrebbe anche essere la membrana del pressostato indurita. 
Poi, se guardi nel manuale, ci deve essere scritto la portata minima sotto la quale il pressostato non da il consenso
alla caldaia.


Cavolo, sei troppo tecnico per le mie povere attitudini!
Se neanche il tecnico delle caldaie non lo capisce, figuriamoci io...
Nella funzione termosifone funziona perfettamente. Con la manopola messa al minimo (40°) l'acqua fa caldo/fredda, sia nella doccia che nei lavabi, con i miscelatori tutto a calda. Per avere l'acqua costante senza blocchi devo accendere i termosifoni. Allora tutto è ok. Può servire?
Pensavo di far fare un'altra disincrostazione, magari quella un pò frettolosa non ha avuto effetto.
Mi sembra strano che lo scambiatore sia fasullo dopo soli tre anni e tante, tante cartucce di anticalcare consumate...

 Per avere l'acqua costante senza blocchi devo accendere i termosifoni. Allora tutto è ok.
 
 
Sembrerebbe che la tre via sia bloccata e più di tanto non si sposti.
Ma escono errori?
Il bruciatore quanto sta acceso e quanto spento?


 
 
Capperi, questo potrebbe essere la ragione!"
Ora interpello un'altro tecnico, vediamo che ne viene fuori..


Ciao,
posso confernare quanto detto da Drizzt.
La mia Vailant di circa 15 anni mi ha fatto lo stesso scherzo.
Cambiata la valvola a tre vie tutto e' tornato normale.
 
Alegher

impe...@gmail.com
 ha scritto:

Quoto.
Credo di essere arrivato alla quinta o sesta valvola a tre vie
problematica su una decina di caldaie (mie o di parenti).
 
Posso aggiungere un paio di cose. La prima è che la maggior parte delle
volte non serve cambiarla, basta smontarla e pulirla/disincrostarla.
Per alcuni modelli si trova anche il kit di guarnizioni di ricambio.
 
La seconda è che questa caldaia ha la valvola motorizzata, quindi
prima ancora controllerei che arrivi corrente al motore di azionamento.
Se non arriva, il primo indiziato è il relè che la comanda; in fabbrica
tendono - chissà perché... - a metterli sottodimensionati.
 
Bye, G.

Michele ha scritto:

io cambierei subito il tecnico!!! la decalcificazione della pompa
LOL... è un fenomeno. se fosse un problema della pompa non
andrebbe neanche il riscaldamento .
dagli una zappa e mandalo nell'orto...al prox tecnico ,prima gli
fai fare il lavoro, poi provi e se funziona lo paghi altrimenti lo
butti fuori a calci in culo (come direbbe el ciula...)
 

 andrebbe neanche il riscaldamento .
 
Vero, ma l'OP ha scritto "decalcificazione *con* la pompa", cioè con una 
pompa esterna per far circolare il liquido disincrostante.
Perlomeno, io l'ho intesa così.
 
Bye, G.


Si, esatto. Ha utilizzato una pompa esterna ed eseguita la decalcificazione, che è sembrata efficace a giudicare quanto si vedeva, in trasparenza, circolare nel tubo di ritorno.
Ma, mi chiedo, se lo scambiatore fosse tappato l'acqua non circolerebbe, o no? Magari è parzialmente ostruito però.
Ciò mi fa pensare che il "tecnico" ha operato in errore e sembra sempre più probabile che il problema sia a carico della 3 vie...
Ora controllo il relè e se l'alimentazione al motorino arriva ( questo si, lo capisco), poi punto l'attenzione sulla tre vie...
Certo, se devo affrontare la spesa dello scambiatore e/o della tre vie mi converrà cambiare la caldaia, coi prezzi di Junker...
Grazie ragazzi

Michele ha scritto:

ok...potrei fare anch'io il tecnico come lui: inizio a cambiare
un pezzo e se non va passo al successivo! sarebbe opportuno
prima capirci qualche cosa ,poi ragionarci ed infine operare
 

 Ma, mi chiedo, se lo scambiatore fosse tappato l'acqua non circolerebbe, o no? Magari è parzialmente ostruito però.
 
 
Se fosse parzialmente ostruito farebbe lo stesso difetto perchè la poca 
acqua che passa si scalda subito facendo spegnere il bruciatore e così 
via ma non hai ancora detto come si comporta il bruciatore e se esce 
qualche errore.


 -- 
 In sede di disincrostazione il flusso in uscita dalla pompa da relativamente modesto è diventato, direi, "normale".
Il bruciatore, dopo qualche ciclo di temperatura altalenante, si spegne e la caldaia va il protezione. Faccio il reset e riparte, per qualche minuto fa su e giù, poi si spegne di nuovo. Io  riesco a farmi la doccia, noi siamo veloci, mi basta aspettare il ciclo più caldo, ma le donne di casa......
Non mi pare ci sia un flusso particolarmente basso e la caldaia non dà alcun avviso/segnalazione, si spegne e basta.
Memore dello stesso problema di 3 anni fa ( era lo scambiatore, più o meno lo stesso comportamento) ho pensato, ci risiamo!
Però il flusso c'è, non ci sono intasamenti, ecco perchè mi sembra strano e sto valutando anche la tre vie.
Certo 10 anni di cui 7 ok, poi nuovo scambiatore ed ora dopo 3 anni di nuovo?
Strano, eh!


prova a dare ripetuti colpetti (con chiave inglese) alla valvola a tre 
vie... può darsi sia bloccata... non costa nulla...


Ragazzi, fra mille dubbi, mi sono convinto che potesse essere ancora il diffusore perché il difetto è lo stesso di tre anni fa. 
Ho deciso: proviamo, ma cerco di spendere il meno possibile se non dovesse essere lui.
Unico problema: costa un sacco di soldi!
Ho fatto un giro, l'idraulico mi ha preventivato 130 € di scambiatore e 50-60 di manodopera.
Ho chiesto all'assistenza Junker: brrrr..
Mi sono mosso fra vari negozi, prezzi assurdi.
Negozi on line, non male, il meglio a 80 euro + spedizione da Bari.
Gira e rigira in rete, ho trovato un ricambista qui a Roma che sembrava disporre del pezzo. Ci sono andato e, ...sorpresa!
Lo scambiatore completo di guarnizioni a 35 euro!
Bello, pesante, ben costruito, di ottimo aspetto.
Mi sono detto, proviamo.
Montato, funziona perfettamente ed il problema è assolutamente risolto.
Ovviamente ha acquisito un fedelissimo cliente. L'onestà paga. 
Mi fa ricordare un fatto di 1 mese fa quando mi hanno rubato in macchina le chiavi di casa. Il fabbro per cambiare, in emergenza, i blocchetti delle due serrature della porta mi ha scucito ben 500 €!  Ho poi verificato in ferramenta che costavano 20-25 euro l'una!
grazie a tutti per il supporto.
 
 
 

Gira e rigira in rete, ho trovato un ricambista qui a Roma
 
Ci puoi dire chi è, a futura memoria?

 Mi fa ricordare un fatto di 1 mese fa quando mi hanno rubato in macchina le chiavi di casa. Il fabbro per cambiare, in emergenza, i blocchetti delle due serrature della porta mi ha scucito ben 500 €! Ho poi verificato in ferramenta che costavano 20-25 euro l'una! 
 
altrimenti come farebbero a farsi LE VILLE e vacanze ai tropici TUTTI gli anni ?
 
ogni riferimento a fatti o persone e' puramente voluto
 
 
felicepago
 
fregene
.


Eccolo, la gente per bene ed onesta MERITA pubblicità.
 
https://www.ricambicaldaie.it/
 

 Montato, funziona perfettamente ed il problema è assolutamente risolto.
 
 
Ottimo, cavolo però, in soli 3 anni si è già otturato, forse le cartucce 
di anti calcare non funzionano abbastanza per la durezza della tua acqua.
 
Grazie per la condivisione :-)


 Mi fa ricordare un fatto di 1 mese fa quando mi hanno rubato in macchina le chiavi di casa. Il fabbro per cambiare, in emergenza, i blocchetti delle due serrature della porta mi ha scucito ben 500 €! Ho poi verificato in ferramenta che costavano 20-25 euro l'una! 
Qualcuno ti risponderebbe: e il servizio di chiamata h24? E le tasse? E l'operaio? Forse 500€ è anche troppo poco ;-)
