Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaie Legna Fiamma inversa

Pensavo di fare una conbinata legna gasolio, visto che a volte a casa
non c'è nessuno per fare il carico almeno per 8 ore.
Mi chiedevo supponendo una 40.000 Kcal, quanto è variabile la potenza
e dunque il consumo,
se la metto al minimo di potenza con un carico a quante ore arrivo di
autonomia?
Può rimanere in forma standby tipo fiamma pilota per prolungare
l'autonomia al massimo?
Altre dritte?
grazie e saluti

 e dunque il consumo,
dunque calcola che un kg di legna secca ha un potere calorifico di circa 
3800 kcal arrotondimao epr difetto a 3500
petanto una caldaia che esprime 40.000 kcalorie avrà bisogno di 40000/3500= 
11,4 kg di legna.
la caldaia ovviamente non viaggia al max della ptenza ma sarà modulante.
ma la potenza minima che può emettere al minimo è il dato che ci manca per 
sapere quanti kg di legna le servono per andare avanti... al minimo....
ciao.
Lo

 autonomia?
Se parliamo di caldaie a legna a fiamma rovesciata funzionano sempre al 
100% della potenza.
Scaldano un grande bollitore pieno d'acqua (2000-3000 litri o più) la 
regolazione si fa modulando il prelievo (da parte termostato ambiente 
che comanda le pompe)di quest'acqua.
Naturalmente è sempre possibile che sia uscito qualche modello che non 
conosco ma questo è il funzionamento classico.
John Doe®

appunto, come parametro devi prendere non l'autonomia della caldaia,
ma quella dell'accumulo di acqua calda.
saluti

 conosco ma questo è il funzionamento classico.
quoto.


Ti rispondo per quella che è la mia esperienza.
Innanzitutto è difficile esprimere un parere senza visionare l'impianto, 
la casa e il contesto in generale (isolamento, temperatura dell'acqua in 
ingresso, temperatura del locale dove risiede il serbatoio, etc..).
Sappi però che:
- deve funzionare sempre al massimo per evitare formazione di condensa 
che col tempo tende a consumare le pareti della camera di combustione;
- potresti regolare la potenza solo per determinati tipi di legna, io 
l'abbasso solo con legna forte ultrasecca, altrimenti sempre al massimo;
- le caldaie modulano, non esiste una fiamma pilota, semplicemente si 
ravvivano le braci con la ventilazione forzata;
Detto ciò, nel mio caso, casa di 200mq con vecchio impianto a caldaia a 
legna (e quindi con dorsali di tubi da 10cm e arrivo ai termosifoni con 
un pollice!) privo di vaschetta al sottotetto, la portata d'acqua 
dell'impianto è gia sufficiente per escludere l'uso del bollitore, oltre 
a quello della sanitaria ovviamente (e che nulla c'entra con la portata 
dell'impianto essendo una serpentina).
Quando abbiamo messo il bollitore, mi pare fosse da 1600 litri, si è 
rivelato inutile e quindi è stato tolto.
Allo stato attuale, con valvole termostatiche sui termosifoni, scaldo 
regolarmente 160mq dei 200 disponibili (uno stanzone è chiuso perchè non 
necessario, zona ospiti), il massimo è stato, nei giorni più freddi, 3 
cariche piene al giorno, sabato, invece, che faceva più caldo, 
considerate anche le docce, due cariche hanno fatto circa 14 ore 
ciascuna con residuo di brace pari a circa almeno un'ora-un'ora e mezza 
di ulteriore autonomia prima dello spegnimento (ma senza resa), legna di 
robinia stagionata supersecca.
Tieni conto che la sanitaria è di 300 litri, fino a tre docce non cambia 
molto la temperatura del bollitore ACS.
La caldaia inizia le pompe ai termosifoni a 65 gradi e il massimo è 80 
gradi; le pompe ai termosifoni funzonano solo DOPO che l'ACS ha 
raggiunto i 60° (impostazione di fabbrica non gestibile da sw) e al 
massimo della temperatura di caldaia (80°), non oltrepassa i 65-67°;
per questo motivo, probabilmente dovuto all'impianto, ai muri, etc.. era 
rapida la scarica della temperatura del bollitore da 1600lt al punto da 
dover sempre rendere necessario l'intervento della caldaia, questo gioco 
di fiamme mi costava circa 5 ore in meno di autonomia, contrariamente a 
quanto di solito dovrebbe succedere, per questo ti dico che tutto 
l'insieme va visionato e valutato sul posto, nel mio caso è scesa 
direttamente la ditta dopo che l'idraulico l'ha installata e hanno fatto 
le dovute valutazioni, da loro è stata suggerita la rimozione del 
bollitore dopo aver visionato e valutato la portata dell'impianto e 
tutto il resto.
Calcola che quando la carogna del vecchio idraulico mi installò una 32Kw
murale la caldaia era sempre accesa perchè non riusciva a mantenere in 
temperatura l'impianto (casa ai 4 venti), cosa prevedibile da uno 
scambiatore di calore 15x20cm in un impianto di questo tipo..
Nel complesso mi trovo bene, pago la legna 12eu al quintale, spendo 
circa 350-400 eu nei mesi terribilmente freddi, altrimenti sto sui 250 e 
ho abbattuto la bolletta del metano, ora solo per la cucina.
In casa ci sono sempre dai 22 ai 24 gradi anche con termostatiche al 
minimo intervento, niente più piumoni ne golfini ne calzettoni.
Di solito l'accendiamo a inizio ottobre e spegnamo a fine marzo, 
stagione permettendo.
Se passi in zona piacenza nord passa pure a vedere.

 che col tempo tende a consumare le pareti della camera di combustione
no, deve funzionare sempre al massimo, perche' sono caldaie pirolitiche
che bruciano la biomassa per gassificazione.


si, ecco, mi confondevo, l'ossidazione non è direttamente da imputarsi 
alla condensa quanto ai gas ossidanti che si producono nella combustione 
se non corretta.
Sta di fatto, però, che il processo si può verificare per temperature 
(di acqua) non al massimo a seconda di quello che ci metti dentro, 
l'importante è la temperatura dentro la camera (indipendentemente dalla 
temperatura di riscaldamento del fluido) e quindi in qualche caso non è 
necessario che sia impostata al massimo, basta controllare il prodotto 
della combustione dopo un paio di ore, ecco perchè la temperatura di 
funzionamento (intesa come temperatura di riscaldamento dell'acqua) è 
controllabile e non preimpostata come gli altri parametri.

 se non corretta.
Per OVVIE ragioni una combuistione non corretta produce gas riducenti , (se per non corretta intendiamo la 
stessa cosa).....
Giulia