Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Vaso di espansione

Buongiorno a tutti,
sto studiando l'impianto di collegamento fra il termocamino e i
termosifoni. Per farla breve il termocamino ha un circuito
indipendente che scambia tramite uno scambiatore a piastre con il
circuito dell'impianto di riscaldamento. Il dubbio è il seguente:
- L'impianto di riscaldamento ha un vaso di espansione che assorbe le
dilatazioni legate all'aumento di temperatura? perchè io non lo
trovo...
- Supponendo che la funzione venga svolta all'interno della caldaia
(ipotesi), escludendo la caldaia con delle valvole di ritegno (che
funzionerebbero nel momento in cui parte il termocamino) escludo anche
la possibilità di assorbire le sovrapressioni?
Grazie e a presto
Giorgio

In genere il vaso di espansione è nella caldaia, quindi è proprio come hai 
esposto tu, se escludi la caldaia escludi anche il vaso di espansione, 
mettine uno aggiuntivo nella zona di impianto che rimarrà comune, e viste le 
temperature che posson nascere dal camino lo metterei pure abbondante...
Sko


umhh forse non è necessario: guardando il funzionamento del KIT2 (il
mio)
http://www.edilkamin.com/ita/doc/menu.swf
c'è una sola valvola di retegno sulla linea dell'acqua calda, quindi
il vaso di espansione non dovrebbe essere isolato ma comunica tramite
la linea fredda, corretto?
Ciao
Giorgio

$umhh forse non è necessario: guardando il funzionamento del KIT2 (il
$mio)
$
$
http://www.edilkamin.com/ita/doc/menu.swf
$
$c'è una sola valvola di retegno sulla linea dell'acqua calda, quindi
$il vaso di espansione non dovrebbe essere isolato ma comunica tramite
$la linea fredda, corretto?
Visto così è esatto come pensi tu, la valvola di non ritorno impedisce solo 
la circolazione dell'acqua calda prodotta dal circuito del camino in 
caldaia, quindi il vaso esistente lavora comunque (PS: Non so quali siano le 
temperature derivanti dallo scambiatore del camino con l'impianto di 
riscaldamento... ma nel caso di temperature troppo elevate... sarà da 
valutare un vaso aggiuntivo..., io a casa ne ho uno persino sulla linea 
dell'acqua sanitaria, x controllare i colpi d'ariete dati dalla chiusura dei 
rubinetti, un vaso fa SEMPRE bene).
Sko 

 termosifoni.
Non per scoraggiarti, ma dalle domande che fai ti consiglio di far
studiare l' impianto da chi se ne intende, e non qui sul NG.
Guarda che un termocamino ha bisogno di un SUO vaso
di espansione, di tipo aperto, con galleggiante di reintegro
e collegato con una tubazione di sicurezza posata con certe
caratteristiche.
Perchè non guardi bene lo schema d' impianto che tu stesso
hai postato ?
Cordialità.
               Paul

 ha scritto nel messaggionews:1192777791.4...@e34g2000pro.googlegroups.com...

Ciao Paul, non mi scoraggi per niente ma penso tu non abbia inteso
bene la domanda.
Il termocamino ha il suo vaso di espansione e funziona regolarmente
sul suo circuito. Poi con lo scambiatore a piastre cede calore al
circuito dei termosifoni. Il mio dubbio è relativo a questo secondo
circuito, non al primo: è necessario un ulteriore vaso di espansione
sul circuito del riscaldamento o è sufficiente quello presente in
caldaia?
Converrai con me che il vaso di espansione del termocamino è difficile
che regoli la pressione dell'impianto dei termosifoni, essendoci uno
scambiatore a piastre in mezzo :-)
Ciao
Giorgio
p.s. contavo in una tua risposta!

 rubinetti, un vaso fa SEMPRE bene).
Perchè dici "persino"?!?!
E' normalissimo che ci sia!!!
E non tanto per la questione dei colpi d'ariete, ma perchè anche l'acqua
calda sanitaria ha il brutto vizio di dilatarsi quando la scaldi... :-)
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 caldaia?
Spero di non sbagliare ancora nel capire la domanda. :-)
Ma mi sembra che la risposta te la sei data già da solo :
se i due circuiti (termocamino e caldaia) sono idraulicamente separati
dallo scambiatore a piastre, ciascuno di essi dovrà essere dotato di
separato vaso di espansione calcolato sulla quantità d' acqua di
ciascun circuito.
Insomma, se il circuito facente capo alla caldaia ha già un proprio
vaso di espansione che funziona bene, non variando la quantità
d' acqua nel circuito non occorre aumentare la capacità del vaso.
Colgo l' occasione per ricordare che il vaso di espansione presente
nella caldaia "E' " il vaso di espansione del circuito di riscaldamento.
Di norma i fabbricanti delle caldaie predispongono nelle stesse
un vaso di capacità standard, presumibilmente adatto ad un tipico
impianto. Solamente se l' impianto è piuttosto esteso, cioè con
un contenuto d' acqua particolarmente elevato, è necessario integrare
la capacità di espansione del vaso esistente con un altro aggiunto.
Cordialità.
                Paul

                 Paul
Grazie Paul, puntuale come al solito. L'impianto è piccolo, sarei
quindi per non aggiungere nulla.
Il dubbio che avevo inizialmente era relativo alle valvole di ritegno
da installare per evitare circolazioni anomale in caldaia, nel momento
in cui parte il ricircolatore del termocamino (sempre sul circuito dei
termosifoni). L'effetto di queste valvole poteva essere quello di
"isolare" il vaso di espansione della caldaia. Mettendo però una sola
valvola di ritegno sulla mandata o sul ritorno (?), la circolazione è
impedita ma non l'espansione dell'acqua, per cui tutto sembra
funzionare correttamente. O almeno spero...
Ricambio la cordialità
Giorgio


L'acqua non si dilata... è l'aria che si dilata, certo non alle temperature 
cui è portata in una caldaia (non parliamo di ebollizione). Nel circuito 
sanitario non ne ho mai visti di vasi d'espansione, e io l'ho messo perchè 
quando si chiudevan i rubinetti + lontani in caldaia si sentivan delle 
cannonate.
cordialità
  Sko

 sanitario non ne ho mai visti di vasi d'espansione,
Ma tu ne hai visti di circuiti sanitari?
Spiegami un po' perchè, ad esempio, questa caldaia:
http://www.efficaceclima.it/caldaie_basamento_beretta/cupra/cupra-green_32_csi.htm
monta un vaso di espansione da 8 litri per il circuito sanitario (da
precaricare, nota, a 2,6 bar... contro la precarica ad 1 bar del circuito
caloriferi)
Poi puoi fare un giretto per TUTTE le caldaie con produzione di acqua
sanitaria, e vedere che TUTTE hanno il vaso di espansione per il circuito
sanitario...
Saluti       Archi