Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termo non scalda, anche unico nell'impianto

impianto monotubo -//- ... acceso l'impianto di riscaldamento, tutte le
valvole chiuse, tranne quella del termo che non si scalda. 
Nulla, le valvole sono tutte bollenti, ma questo termo non si scalda, ho
provato a spurgarlo e far uscire aria(pochissima)/acqua, per un pò(non è
agevole) è di 14 elementi, si un pò d'acqua calda, tiepida arriva, ma ...
Cosa posso fare per farlo funzionare correttamente? Grazie x l'aiuto.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Prova ad aumentare la velocità della pompa caldaia (se possibile).
Controlla di aver spurgato eventuali valvole di sfiato poste nelle 
tubazioni dell'impianto (se ci sono).
Assicurati che la valvola di quel radiatore sia funzionante.
Prova a far uscire ancora acqua dalla valvola di sfiato ma fino a quando 
non è quasi bollente.
-- 
by kandinsky62
---------------------
moc.liamg@26yksnidnak
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.
Post inviato con Mozilla Thunderbird tramite 
nntp.aioe.org

 non è quasi bollente.
Grazie.
La pompa elettrica non ha regolazioni.
La valvola del termo apre e chiude bene ed i tubo centrale all'interno
degli elementi è a posto.
Non ci sono sfiati o valvole nell'impianto, se non i "Jolly" sui tubi
della caldaia, si tratta di un condominio dell'80 con il locale caldaia al
piano autorimesse 0°, al 1° ci sono 3 appartamenti(3x70mq), al 2°
5(3x80mq+2x100) ed al 3° 2 attici(2x110), l'impianto porta direttamente i
tubi ad ogni appartamento. 
Il manometro della pressione acqua nell'impianto segna 20, spurgando,
togliendo l'acqua dal termo che non scalda, per arrivare a sentire l'acqua
tiepida, la pressione è calata a 18, se insisto per avere l'acqua
bollente, rischio di lasciare al freddo quelli al piano superiore, ma
anche riempiendolo con l'acqua bollente, come potrebbe entrare in
funzione, la prima volta che il termostato chiude, saremmo da capo ... o
sbaglio? 
Devo precisare che ho affiancato, al termo freddo, un termoconvettore
piccolo in serie che fortunatamente va benissimo, solitamente il termo
della camera lo tengo chiuso e tutto il resto(5 termo) funziona bene, ma
se apro il termo della camera, un termo piccolo del bagno non scalda più. 
Il tubo dell'impianto è di 14 mm di diametro.
Grazie.


 Nulla, le valvole sono tutte bollenti, ma questo termo non si scalda,
č calda anche la valvola del termo che non funziona?
Nel caso sia cosě prova a chiuderlo, poi lo sfiati fino a quando non esce 
piů niente, riapri la valvola (sempre con lo sfiato aperto) e vedi se 
ricomincia a sfiatare o meno.
Nel caso non esca niente dallo sfiato devi pulire o sostituire la valvola.
Repo 

 agevole) č di 14 elementi, si un pň d'acqua calda, tiepida arriva, ma ...


 >
Grazie.
La valvola si scalda, come tutte le altre, l'ho smontata e verificata,
funziona perfettamente, si scalda perchè l'acqua passa attraverso le
aperture che mandano la maggior parte all'interno del termo ed una parte
prosegue per il prossimo termo.


 Repo
Grazie.
Si la valvola č calda anche in quello che non funziona. 
Ho chiuso la valvola ed aperto lo spurgo, č uscita acqua poi si č fermata,
ho riaperto la valvola ed č uscita acqua.
Per favore, cos'altro posso fare. Grazie a tutti.


 Repo
Grazie.
Si la valvola � calda anche in quello che non funziona.
Ho chiuso la valvola ed aperto lo spurgo, � uscita acqua poi si � fermata,
ho riaperto la valvola ed � uscita acqua.


