Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita pressione caldaia metano ariston 23 mffi

Ciao a tutti,
da qualche giorno ho un problema di "calo di pressione" su una caldaia a 
metano Ariston 23 MFFI installata a metà ottobre 2005.
L'impianto dei termosifoni è stato realizzato 10 anni fa, tutto in rame, ed 
i termosifoni sono stati installati insieme alla caldaia.
Riassumo il problema.
Dopo circa un mese dall'installazione della caldaia, accendo i termosifoni e 
mi accorgo che questi non sono molto caldi e si sentono degli strani rumori 
al loro interno (come dei gocciolamenti).
Dopo qualche giorno, decido di sfiatarli e ripeto questa operazione per 
alcuni giorni sia a freddo sia a caldo (consiglio dell'installatore) fino a 
che non si sentono più i rumori nell'impianto e gli elementi dei termosifoni 
non sono tutti perfettamente caldi.
Dopo qualche altro giorno, noto che la pressione della caldaia, settata al 
momento dell'installazione a 1, è diminuita di poco (0,2) e decido di 
riportarla a 1 riempiendo l'impianto.
Da questa operazione non si è capito più nulla.
Ogni mattina la pressione della caldaia è sempre a 0 e sono costretto ad 
aggiungere acqua all'impianto.
L'installatore parla di una sicura perdita sull'impianto, poichè la caldaia, 
dice, non può perdere. Il problema è che non riesco a trovare acqua da 
nessuna parte, ne' sotto la caldaia, ne' vicino ai termosifoni, ne' vicino 
al collettore.
Su alcuni post precedenti, con casi che sembrano simili al mio, si invita ad 
aspettare perchè l'acqua prima o poi esce :(
Però io ho alcuni dubbi.
Potrebbe esserci, è vero, una perdita lungo l'impianto, ma la cosa strana è 
che questo sembra realizzato tutto in rame senza saldature, non si notano 
ancora macchie ed il tutto si è verificato dopo il riempimento del circuito 
che si era un po' scaricato a causa dello sfiato e non di una perdita 
(spero).
Altra cosa strana è che durante l'accensione dei termosifoni la pressione 
arriva fino a 2-2,5. Se ci fossero perdite, il circuito non dovrebbe 
svuotarsi più rapidamente?
Io spengo i termosifoni verso le 22, stamattina ho notato che la pressione 
era 0,8 invece dell'1 caricato ieri sera, quindi non del tutto a terra (ho 
quasi esultato sperando che il problema fosse rientrato).
In realtà aprendo l'acqua calda, la pressione è scesa subito verso lo 0.
Può essere un indizio utile?
Grazie per l'attenzione e per l'eventuale vostro aiuto.
Ciao, ciao e Buon 2006. 

 svuotarsi più rapidamente?
vaso di espansione da sostituire/ricaricare ?
controllalo o fallo controllare e vedrai che risolvi

 ha scritto nel messaggio 
news:43b2c817$0$1072$4faf...@reader3.news.tin.it...

Ho fatto controllare la caldaia da un idraulico e forse ci siamo.
Il problema era dovuto alla presenza di molta aria nel circuito.
L'idraulico ha svuotato ogni singolo radiatore ed ha ricaricato l'impianto 
alla pressione 1.
Questa mattina l'impianto era a 0,8/0,9, quindi ha mantenuto.
Lo tengo d'occhio per un po', ma la perdita di 0,1/0,2 sarà sicuramente 
dovuta ad altra aria nell'impianto.
Che faccio, sfiato anch'io per arrivare alla pressione di 1 o a questo punto 
lascio stare?
Grazie per i consigli. 

 ha scritto nel messaggio 
news:f6Luf.110723$65.32...@twister1.libero.it...

Macchè, la pressione continua a scendere, anche se di meno rispetto a prima.
Ho sfiatato tutto e ricaricato, ma il problema rimane: la mattina la 
pressione è inferiore al carico iniziale di 0,4-0,5.
Questa mattina ho ricaricato a freddo, per vedere se almeno la pressione la 
mantiene.
Ho richiamato comunque l'idraulico.
Vi farò sapere. 

Anch'io ho lo stesso problema, nonostante la sostituzione del vaso di espansione. 
Vorrei sapere come il problema e' stato rislto.
 Grazie. SF