Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore crepuscolare con sensore di passaggio IR passivi -  collegamento

L'oggetto è l'articolo L4431 della bticino.
Non avevo dubbi su come collegarlo, ma ho aperto il foglietto delel
istruzioni ed ho trovato un simbolo che non so cosa sia.
Cerco di spiegare il banalissimo schema.
L'interruttore ha 3 poli N , L , L1
dal disegno ovviamente al polo N è collegato il neutro che na anche
alla lampadina
al polo L va la fase e dal polo L1 parte il secondo filo che va alla
lampadina.
Fin qui tutto sembra chiarissimo...
Ma noto che sul "filo" che va nel polo L c'è disegnato un rettangolo
con scritto a sinistra 230 V~ e alla destra T2,5H 250V
cosa vuol dire questa dicitura??
grazie a tutti
Guido

Dopo dura riflessione, guido ha scritto :

fusibile temporizzato!
forse invece di H è A?
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 fusibile temporizzato!
scusa meglio dire ritardato..... :')



no, tranne si tratti di un errore di stampa sul "bugiardino"
dell'interruttore che ho qui sotto mano la scritta è proprio con H
quandi si tratterebbe solo di inserire un fusibile sulla fase
entrante??
...qualche problema se per caso mi dimentico di questo fusibile??  ;)
grazie Guido

Scriveva guido mercoledì, 09/06/2010:

non è che c'è già dentro, mi pare strano non ti diano modo di metterlo 
(perchè s elo inserisci tu sarebbe volante!)


cosa vuol dire questa dicitura??
Fusibile da 2,5 Ampere, ritardato.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


anche quello mi lascia perplesso!! però nel disegno è palesemente
messo sulla linea prima di entrare nell'interruttore ... se riuscissi
a trovare il disegno sul sito....ma per ora niente da fare.

Trovato!!
http://www.professionisti.bticino.it/catalog/images/it/bti/pdf/c_1_instructiondocument_10177_docfile.pdf
il disegno con il rettangolino che mi ha dato perplessità è il
riquadro 3
ora confermatemi se devo mettere un fusibile volante ...
graaaaaaaaaaaaaaazie 1000 a tutti

guido ha pensato forte :

vabbè la cosa serve a proteggere la linea in caso di sovraccarico.
insomam tipo se metti una lampada e va in corto in qulche modo il 
fusibile dovrebbe preservarti casa dal distacco del magnetotermico (che 
potrebbe essere a 6 o 10A); stacca il fusibile e lascia attivo il 
resto.
se vai in un negozio di elettronica magari puoi comperare un 
portafusibile volantee metterlo.


Il 09/06/2010, guido ha detto :

o altrimenti metti il fusibile sul quadro alla partenza della linea che 
andrà alla luce (semrpe che tu possa accedere direttamente a quelal 
linea da quadro!!!)


 (Pisa)
accedere alla linea e al quadro (di casa) non è un problema ;)
se il motivo del fusibile è solo che in caso di corto o sovraccarico
(ne dubito , ci sarà una lampadina!!!) salta il magnetotermico...
...allora non lo metto! , come per qualsiasi altra linea se c'è un
corto mi sta bene che salti in modo che poi so dove andare a cercare
il problema.
Grazie ancora
Guido


bah questo è il discorso che si fa in modo facilone..poi se ti salta il 
magnetotermico mentre sei in vacanza per via di un temporale che ha 
fatto far corto alla tua lampadina e a causa del blackout hai dei 
disguidi (che posso ipotizzare pensando a casa mia, frigo , 
congelatore, allarme, pesci e acquari vari che se ne vanno in 
malora)....dopo...poi ti viene voglia di darti cazzotti in testa perchè 
hai soprasseduto sul fusibile!
pensaci subito e sei  a ;-) :-) posto!
comuqneu casa è tua...fa pure.... ;-)



discorso più giustissimo e che condivido,
però la considerazione che facevo è: perchè allora non dovrei avere un
fusibile per ogni singola linea che porta a ogni singola lampadina o
altro ?? :D
ciao
Guido

 altro ?? :D
perchè  in realtà sarebbe buona norma sezionare le utenze ma visto che 
quelle di casa (lampade )hanno meno probabilità di andare in corto, 
inutile fasciarsi la testa, invece per le utenze esterne....beh lì 
entrano in gioco fattori diversi quali umidità e degrado per via de 
sole o del vento e allora...meglio premunirsi per tempo!


 allora...meglio premunirsi per tempo!
e visto che un crepuscolare molto probabilmente potrebbe (non è norma 
ma potrebbe) gestire utenze esterne ecco che al biticino ti mette in 
guardia!!
kk
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

altro ?? :D
Infatti non sarebbe male farlo.
Pero' nessuno pare conoscere il detto "prevenire e' meglio che
curare".
E ognuno a casa sua e' libero di fare cio' che vuole.



ho la fortuna di avere l'impianto elettrico di casa sezionato su 10
linee...ringrazio il costruttore e relativo elettricista per averlo
fatto così.
per cui da quadro ho separate per luce piano terra - luce 1° piano -
prese piano terra - prese 1° piano , garage, caldaia, luci giardino
ecc ecc
ciao

> 

ok allora in quel caso se il crepuscolare è per fuori, mettilo sotto il 
magnetotermico del giardino e pace, al massimo nella malaugurata 
ipotesi di blackout invacanza avrai ilgiardino spento ma...diciamo di 
poca importanza, nn fa danno!


 ciao
scusa mi aho spesso da to per scontato che l'interruttore ti servisse 
per un'utenza estena!


 per un'utenza estena!
Va benissimo in ogni caso ... tutte considerazioni utilissime!! ;)
Si al momento pensavo di metterla per la luce davanti
all'ingresso, ...è in un punto all'esterno ma decisamente molto
portetto perchè non è allo scoperto.
In futuro mi piacerebbe gestire in quel modo l'illuminazione della
scala interna su cui di fatto transitiamo solo...e quindi sfrutto
questa occasione per studiare bene la sensibilità e gli angoli di
intervento del sensore IR  prima di passare ad automatizzare anche
quella.
Se funziona male nell'ingresso non mi importa più di tanto, ma in casa
sarebbe poco gradito e non voglio fare il lavoro 2 volte (ne la spesa
che sti cosi costicchiano) ;)
Grazie ancora
Ciao
Guido