Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento spento acqua calda non esce dalla doccia

Salve ,
Da alcuni giorni mi succede una cosa strana e cioè quando spengo il
riscaldamento l'acqua calda dal miscelatore della doccia non esce ,
mentre dagli altri rubinetti esce normalmente , viceversa se accendo
il riscaldamento il probelma non sussiste più.
Com'è possibile ??
Grazie

Da alcuni giorni mi succede una cosa strana e cioč quando spengo il
riscaldamento l'acqua calda dal miscelatore della doccia non esce ,
mentre dagli altri rubinetti esce normalmente , viceversa se accendo
il riscaldamento il probelma non sussiste piů.
Com'č possibile ??
Se esce fredda ci sono 2 o tre cause se non esce allora č paranormale!
Nel primo caso magari la doccia č un po incrostata e la caldaia non "rileva" 
che tu hai aperto il rubinetto mentre con gli altri rubinetti la richiesta č 
maggiore e la caldai parte....nel secondo caso non raprei!
Sempre nel primo caso la soluzione č quella di pulire la doccia e magari la 
valvola 3\2 della caldaia se c'č.
Ciao 

 Ciao
Ma scusa...la valvola 3\2 che valova sarebbe ? E' facilmente
identificabile e , posso farla la pulizia ??
Grazie

 Ciao
Ma scusa...la valvola 3\2 che valova sarebbe ? E' facilmente
identificabile e , posso farla la pulizia ??
Allora...per prima cosa dovresti dirmi se dalla doccia (aprendo l' acqua 
calda) esce acqua fredda oppure nulla?
Se esce fredda allora prova ad aprire anche un altro rubinetto (acqua cada), 
se a quel punto esce acqua calda da tutti e due procedi con la revisione 
della valvola 3\2.
Se ne hai le capacità smonta il pannello della cadaia e cerca la valvola 
dalla quale parte l' acqua cada sanitaria, entra quella fredda, e transita 
l' acqua calda del riscaldamento....dovresti trovarla con facilità, potrebbe 
ache esserci collegato un microinterruttore che , se azionato, fa partire il 
bruciatore!
Ora fai la prova aprendo la tua doccia, e controlla se il microinterrottore 
si aziona o no, se non si aziona "aiutalo" con un cacciavite e verifica se 
il bruciatore parte.
Se parte allora procedi con lo smontaggio, e la pulizia dell' interno della 
valvola utilizzando carta vetro fine e lubrifica leggermente con del grasso.
Rimonta il tutto , spurga e dovresti essere assolto dai tuoi peccati 
termici.
Non mi dilungo con una spiegazione passo-passo in quanto se non riesci a 
"decifrare" queste poche righe probabilmente non riusciresti a fare il 
alvoro ma combineresti solo guai per cui è meglio rivolgersi ad un tecnico 
qualificato che  provvederà alla SOSTITUZIONE della valvola ( 200-300?) 
perchè non avrà volgia di pulirlatanto paghi tu:-(!
Se ti servono altre info chiedi! 

jordan...@gmail.com
 ha pensato forte :

Hai provato a lasciare andare l'acqua per alcuni minuti?
Perchè il ricircolo sanitario in alcune configurazioni può essere 
programmato a funzionare solo negli orari di funzionamento del 
riscaldamento (come faccio io a casa mia), per cui se hai spento il 
riscaldamento in qualche modo strano, potresti avere disabilitato il 
ricircolo e per arrivare alla doccia magari ci mette più tempo...
E' un'ipotesi, ed è la più ottimistica.
La più pessimistica è che il miscelatore della doccia sia collegato 
erroneamente a qualche elemento del circuito di riscaldamento (che non 
saprei neanche ipotizzare come, perchè l'acqua sanitaria è diversa 
dall'acqua di riscaldamento, ma chissà...).
Alberto
-- 
Fabio Fazio: Se siamo alleati come mai nei nostri bar si vende Coca 
Cola e nei bar americani non si vende l'amaretto di Saronno?