Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [OT] Problema: scarichi mal fatti che si intasano spesso

L'argomento non è esattamente fai da te, ma immagino, leggendovi, che 
qui qualcuno possa darmi qualche buona dritta, magari per diretta 
esperienza vissuta.
Quindi, provo a sottoporvi il seguente problema: nel mio palazzo, 
costruito nei primi anni '60, tutte le condutture di scarico (e cioè, 
lavatrici, lavastoviglie, wc, lavabi, lavandini e perfino i pluviali!) 
si ricollegano ad un unico tubo verticale che va a gettarsi nella fossa 
di decantazione. La quale, dopo un pozzetto sgrassatore, a sua volta è 
collegata alla fognatura comunale.
Pare che ai tempi si potesse fare. Comunque, l'intero quartiere, sorto 
durante il periodo del grande inurbamento e conseguente boom edilizio, è 
costruito così. Per esser chiari: il problema non è legale-regolamentare.
Il problema è che la combinazione nefanda di saponi, detersivi, grassi 
ed altri componenti, crea dei tappi, che hanno un effetto micidiale 
sulla capacità di sfogare l'acqua. L'effetto è che al piano terra vedono 
l'acqua che aumenta pericolosamente il suo livello nei wc... :-(
Ho provato ad aumentare la frequenza degli spurghi, ma il problema è che 
l'intasamento segue una legge non periodica. Recentemente è capitato che 
il tappo si formasse nemmeno un mese dopo l'intervento di spurgo 
precedente. :-( Eh, mica si può spurgare ogni 2 settimane!!!
LA soluzione in teoria è molto semplice: ricavare un nuovo condotto di 
scarico che tenga separati i diversi componenti. Ma è solo una teoria, 
perché ciò implica tagliare una parete da cima a fondo in 7 diverse 
proprietà private. Inoltre è inutile creare lo scarico senza che la 
gente poi modifichi il proprio impianto per allacciarsi. Quindi dovrei 
forzare la mano a 7 diversi proprietari a fare simultaneamente il 
rifacimento del proprio bagno e cucina. Se abitate in condominio, sapete 
meglio di me che la cosa è, semplicemente, impossibile.
Alla prima occasione utile (rifacimento facciate) ho pensato di ricavare 
una conduttura di scarico esterna, come predisposizione futura, magari 
andando a celarla sotto un pluviale (così estraggo e separo anche 
quello). Ma le facciate sono in ordine, quindi non è una soluzione 
praticabile nell'immediato.
Sto quindi cercando una soluzione diversa. Pratica. E possibilmente 
indolore (euro...) il più possibile. Aggiungo che a meno di 2 m di 
distanza ho disponibile una seconda fossa imhoff che raccoglie (allo 
stesso modo) i liquami di un altro ramo di palazzo. Un po' più grossa e 
con l'imbocco del tubo di raccolta degli scarichi molto più grande e di 
qualche diecina di cm più in basso.
Ogni considerazione-suggerimento-idea-proposta-dibattito sarà utile e vi 
ringrazio quindi in anticipo.

 ringrazio quindi in anticipo.
  Non capisco la necessita' di tutti quegli interventi per separare bagni
  e cucine, dovete semplicemente separate le acque meteoriche da tutto il
  resto, e questo con un semplice pluviale esterno!
  ciaofelix:-)
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

precedente. :-( Eh, mica si può spurgare ogni 2 settimane!!!
E' successo anche a me. Il tappo e' calcare nel mio caso, e spurgare
non serve. Serve invece rimuovere il calcare. Io personalmente sono
riuscito con vari stratagemmi (vedi infilare il braccio nel pozzetto
ed estrarre il calcare a mano, sembravano piastrelle! mescolate alla
mer... melma, aiutandosi con un lungo tubo flessibile) e pare abbia
funzionato, sono tranquillo da un paio di anni.
Nel tuo caso penso che "la legge non periodica" sia come nel mio cioe'
le varie "piastrelle" di calcare che si muovono avanti e indre' :-)
-- 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

 
Si, questo è il primo passo. Sul 'semplice' ho qualche dubbio (raccoglie 
almeno 4-5 diverse linee di discesa), ma comunque è la prima cosa da 
fare. Però non credo che il problema 'tappo' sia causato dall'acqua 
meteorica. Sbaglio?

 meteorica. Sbaglio?
   L'acqua piovana ne e' una forte concausa poiche' il forte afflusso agita
   le acque nere contenenti detersivi formando schiuma, ed e' proprio
questa
   che calcificando forma tappi!
   felix.
