Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ATTENZIONE se state montanto un relais ...

Bel periodo questo :)
Un amico mi ha chiesto di spiegarlo come mettere 2 pulsante per comandare 2 
luci in un garages dove aveva solo un punto di comando da un lato, io ho la 
fissa di mettere un relais passo passo e non deviatore commutatore ectctct, 
manie mie :)  gli disegno unos chemino misure dei fili colori, gli dico 
compra dei finder 26.01 tanto è un garage e il rumore non ti da noia, se no 
dei 13.71 che sono silenziosi se ti da noia il rumore...lui compra tutto e 
oggi a casa per lo sciopera si mette a fare il lavoro, mi chiama 2 orette fa 
dicendomi che finito tutto come ha premuto il rele se come inchiodato la 
luce ha ballato e se spenta, ha riprovato a premere stavolta se accesa con 
un rumore del realsi forte e poi un botto secco luce spenta differenziale 
scattato ectctct....apre la scatola e trova il rele cotto completo nella 
parte della bobina aprendo la scatola se preso una affumicata che LoL, sono 
andato li armato di 2 rele che avevo in casa, vedo i 
collegamenti..perfetti....la fase interrotta..perfetto....verifico fase 
neutro perfetto....bohhhh, i portalampade sono banalissime tartarughe con 
lampadine normalisse....bohhhh, monto uno dei mie relais e provo..perfetto, 
allora andiamo dal grossista dove ha comprato tutto che ben conosco, come 
vedono il relais cotto strizzano gli occhi e stringono i denti dicendo 
un'altro!
Poi ci spiegano che pare ci sia una partita di relais Finder 26.01 che per 
errore monta la bobina del modello a 12V o a 24V non lo sanno ....cmq sulla 
scatoletta è scritto 230V quel che ora non ricordo, ma la bobina dentro 
esaminando un modello che di targa è 12V (per il resto identico 26.01 di 
sigla compreso) si vede che i fili sono di diametro diverso dal 230V......a 
loro, che sono grossisti con un certo "traffico" anche su grossi cantieri, 
ne hanno gia riportati una decina, di cui 2 sono andati a fuoco fondendosi 
come burro.....
26.01 di cui abbiamo uan diapositiva:
http://it.farnell.com/productimages/farnell/standard/1455193-40.jpg
Percui occhio! 

Marco&Li ha scritto:

Li mandano li in Liguria gli scarti di produzione, dai terzomondisti! 

 Percui occhio!
Anche il più "mona" degli installatori sa di dover "dare un'occhiata" alla 
scritta della bobina PRIMA di installarlo... dato che si somigliano tutti ed 
è facile che "finiscano" nelle scatole sbagliate!
Poi ci sarebbe pure il fatto che i "Volt" potrebbero pure essere giusti... 
MA sono per DC anzhichè AC!
Quante belle figliole, Madame Dorè...    :-)
 

Gustavo ha scritto:

Ma si è un Coglione e li dal rivenditore ne avrà trovato uno peggio di lui a 
dargli corda... 

 come burro.....
Per risparmiare e' capitato di comprarli in germania marca B+G da barra din , bene, quando
li abbiamo installati sentivo che facevano un rumoraccio, e ho deciso di investigare
semplicemente tenendo ilpulsante premuto per piu' di 15 sec sono andati a FUOCO!
Io ad ad insistere che la norma (europea) prevede un tempo di on di almeno 1 ora,
i tedeschi dicevano che era tutto regolare e che se si inceppava il pulsante o ci giocava un bambino tenendolo premuto
era giusto che facessero quel effetto!!!!
Giulia

 Se ci sono voltaggio e amperaggio, ci sarà anche l´ohmaggio ?
Non c'è nessuno di questi! 

 ha scritto nel messaggio 
news:4dc43095$0$18236$4faf...@reader2.news.tin.it...

ma mi sa che o mi son spiegato male o non hai letto :)
le scritte sopra sono quelle giuste...è la bobina montata sbagliata! se 
sopra ci fosse scritto 12V o 24V quantomeno avrei tirato le orecchie a lui e 
al limite al banconista, la scritta era 230V altro che... 

 ha scritto nel messaggio 
news:iq1rrb$rao$1...@nnrp.ngi.it...

azzz....
io ho avuto tristi esperienze con gli elettronici dimmer/relais della 
Relco....anche quelli sostituiti con scuse e controscuse non hanno dato 
segni di miglioramento, dopo un po salta la funzione di memorizzazione della 
luminosità e tanti saluti....con gli Enker tedeschi MAI avuto un solo 
problema, solo che fanno un lievissimo rumore di scatto....i Relco sono 
totalmente silenti... 

 Omaggio ? Oh..maggio ? :-)
Eh beh ma onestamente mai pensato di mettermi li a controllare la resistenza 
di una bobina per verificare che fosse giusta..non su un relais commerciale 
venduto sigillato poi :) 

 ha scritto nel messaggio 
news:4dc523cd$0$18237$4faf...@reader2.news.tin.it...

Ho qui sottomano (per verifica e controllo) proprio un Relais Finder # 60.13 
con il suo bel corpo trasparente e bobina celeste su di cui, su un lato, c'è 
la scritta Finder in stampatello e sull'altro lato... BELLO CHIARO (nitido 
in inchiostro nero su fondo celestino)...  24 VDC =.
Poi al Bar Sport puoi dire quello tutto quello che vuoi... tanto....  li 
sono di bocca buona e si bevono tutto!
 

P.S.-   Per chi NON lo sapesse la Tensione della Bobina è sempre "riportata" 
sulla stessa ed è sempre BEN VISIBILE perchè possa essa vericivata 
chiaramente all'atto del montaggio!
Quallora la Bobina fosse inscatolata "dentro" il corpo (ad esempio: 
Teleruttore) c'è sempre una "finestrella" (o altro dispositivo) atto allo 
scopo di "identificare" la tensione della stessa!
I "Corpi" sono sempre gli stessi per qualsiasi Tensione e AC/DC.
Se non fossero chiaramente identificabili...   sarebbe un "Parlamento 
taGliano"!
Cho "monta" il Relais difficilmente ha un catlogo/prontuario sottomano per 
consultare i dati tecnici "in opera"!
Bye. 

 sono di bocca buona e si bevono tutto!
Riproviamo?
 cosè che non ti è prettamente chiaro di questo:


Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Gustavo dal paese di 
g.da...@tin.it

BRAVO!
http://www.oconda.org/media/so/soFinder_260182300000_20306090217.jpg
vedi i numerini 230V e il segno di alternata dopo?
bene alcuni relasis pare essere stati monDaDi con bobina di relais da 12 o 
24 ma avere steZZA scriDDa 230V con segneDDo alternata, tu capire me ora?