Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto idraulico per villetta in costruzione

Stanno costruendo la nostra futura casa, é un'unità di testa in una schiera
di villette ed é così suddivisa:
- piano interrato con garage doppio e tavernetta
- piano terra con sala, cucina e bagno
- primo piano con tre camere e un bagno
- giardinetto di 150mq
Domani, dobbiamo incontrarci con l'idraulico per definire le
modifiche/aggiunte a quanto contenuto nel progetto/capitolato.
Avremmo già da tempo pensato quali modifiche/aggiunte idrauliche far
effettuare, ma ogni altro suggerimento sarà molto ben accetto.
Ecco cosa avremmo pensato:
- acqua e scarico per lavatrice e lavandino in piccola lavanderia nel piano
interrato
- termosifone per riscaldamento in taverna
- rubinetto in garage che chiude tutto l'impianto
- rubinetto chiusura acqua in ogni piano
- tubo acqua con rubinetto esterno per innaffiamento giardino
- vaschetta a muro con rubinetto all'esterno, in giardino
- predisposizione (per tubi e macchina) per condizionamento nelle seguenti
stanze:   sala, cucina e due delle tre camere (la terza, molto piccola,
conterra' solo armadi)
Cosa pensate dovremmo fare di altro?
Riguardo al condizionamento, campo in cui sono totalmente ignorante, qual'é
la posizione migliore (senza rubare spazio) dove mettere gli split?
Visto che l'impianto di condizionamento verrà implementato dopo uno o due
anni, quali sono le cose essenziali perchè non mi trovi sorprese di non
compatibilità o poca versatilita'?
Grazie mille!
Ciao
Guido

 compatibilità o poca versatilita'?
      La miglior soluzione e' (pianta permettendo) controsoffittare
     un corridoio o disimpegno e canalizzare con bocchette sulle stanze
     adiacenti.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 - vaschetta a muro con rubinetto all'esterno, in giardino
Vediamo se possono esserti utili gli errori che ho commesso.
- Lavanderia: un pozzetto di raccolta ed evacuazione di eventuali diluvi 
universali (è bello poter uscire di casa con la lavatrice accesa senza 
preoccuparsi)
- Tavernetta: un mini-angolo attrezzato con mini-lavello ad uso mini-cucina
- Giardino: predisporre un tubo fino a dove prevedi in futuro di dover 
partire con l'impianto di irrigazione automatica (se non lo farai mai avrai 
buttato via pochi euro)
- TUTTI i rubinetti esterni con la possibilità di chiudere e SCARICARE 
l'acqua per quando gela.
Altro al momento non mi viene, ma sicuramente errori ne ho commessi altri:-)
-- 
Fabbrogiovanni

      adiacenti.
Ottima soluzione, stasera ci pensiamo; magari, dopo, a casa, vedo se riesco
a mettere giů la piantina velocemente con fidocad
Grazie mille Felix!
Ciao
Guido

 Cosa pensate dovremmo fare di altro?
Ciao,
perché invece dei termosifoni non pensi a un bell'impianto di riscaldamento 
a pavimento che faccia anche da raffrescamento estivo?
In questo modo non avrai sporco sui muri e nessun bisogno di canalizzazioni 
per il condizionamento, oltre ad avere una qualità di confort migliore sia 
in estate che in inverno
Un saluto
W 

 l'acqua per quando gela.
Qui mi serve una spiegazione più in dettaglio, scusa ma l'idraulica la
mastico molto poco :-(
Grazie mille Fabbrogiovanni
Ciao
Guido

 Scusa la mia ignoranza, perchč?
    Lo userete per buttare giu' in lavanderia (metterai un cestone)
   tutta la biancheria, personale, dei letti e vestiti da lavare una
   operazione che faranno anche i piccoli sollevando la madre dalla
   caccia mattutina di questi indumenti, da non trascurare un certo
   vantaggio igienico, idem per tovagliati etc utilizzati al primo
   piano.


 Altro al momento non mi viene, ma sicuramente errori ne ho commessi altri:-)
   A brillantina come siamo messi? :-)


 mastico molto poco :-(
    Chiave di chiusura dentro e rubinetto di scarico nel punto piu' basso
fuori.
     ciaofelix:-)
    P.S. ma questo solo se ci saranno tubi esterni.


 mastico molto poco :-(
Prendiamo ad esempio il rubinetto della fontanella a muro, anche se non lo 
usi d'inverno gela e il ghiaccio avanza poco alla come un salsicciotto.
Detto rubinetto supponiamo che esca dal muro a 1 metro di altezza e il tubo 
che lo alimenta arriverà dal basso, giusto?
Nella parte bassa ci mettiamo in una nicchia una T con rubinetto di 
intercettazione  e appena dopo rubinettino di scarico.
Così facendo chiudi l'arrivo, apri lo scarico, apri il rubinetto della 
fontanella e sarà tutto vuoto a prova di gelate.
La descrizione è molto sommaria, posizione della T da adattare alle esigenze 
in loco.
-- 
Fabbrogiovanni

 Scusa la mia ignoranza, perchč?
Poter buttare le mutande sporche direttamente in lavanderia senza portarle 
giů dalle scale:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 fontanella e sarà tutto vuoto a prova di gelate.
se la casa ha una cantina interrata sarà il caso di fare partire da lì
l'impanto per l'esterno,
si potrà montare il tutto come da te descritto e la differenza di quota
renderà sicuro lo svuotamento dei tubi all'esterno
ciao
peul
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

    piano.
Ok, capito!
Effettivamente, è una bella pensata, ma lo spazio occupato non so se vale la
candela (la casa è piccola, tre piani da 50mq "lordi").
Grazie comunque, ci pensiamo.
Ciao
Guido

 fontanella e sarà tutto vuoto a prova di gelate.
Tutto chiaro, grazie anche di questa dritta!
Ciao
Guido

 a pavimento che faccia anche da raffrescamento estivo?
Sarebbe bello, ma siamo già "tirati" :-(
Grazie, comunque.
Ciao
Guido

Guido ha scritto:


        Tutt'altro che piccola, forse un angolo in un disimpegno lo
       trovi! :-)   ciaofelix.
