Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto di riscaldamento che fà aria

L'impianto di riscaldamento nell'appartamento dei genitori della mia 
ragazza produce un gran quantitativo di aria nei termosifoni, soprattutto 
in quelli più distanti dalla caldaia. Anche quelli più vicini però 
gorgogliano molto. L'impianto è dislocato su un solo piano, ha meno di una 
decina d'anni, sono presenti le valvole di scarico automatiche in bagno 
(dovrebbe essere il punto più alto) e sopra la caldaia sul terrazzino. In 
bagno ho già cambiato l'anno scorso le due valvole perchè si erano guastate 
e perdevano. Ogni calorifero è dotato di valvola manuale di spurgo.
Da che cosa può essere dipeso questo problema? Ieri ho provveduto a 
spurgare i termosifoni, ma l'impianto era in funzione: quindi ho 
consigliato di rispurgarli oggi a freddo (mi pareva di aver letto quà che 
và fatto a pompa ferma e acqua fredda). Inoltre ho consigliato di tenere 
l'acqua in caldaia più bassa...poco sopra ai 60 gradi. Pensavamo poi di 
alzare le valvole di sfiato automatiche del bagno in soffitta. Potrebbe 
essere utile questa modifica? Mi consigliate di cambiare magari anche le 
valvole sui termosifoni più distanti e metterle automatiche (quelle 
apposite per caloriferi) ?
Scusate il lungo post... salutoni a tutti.
Enrico  

 Enrico
Lo spurgo va' fatto sempre a pompa ferma sui "punti alti", i "punti alti" sono
quelle parti di impianto che si trovano nella parte piu' alta dell'impianto e
solitamente sono posti sopra il collettore sia sulla mandata che sul ritorno.
Un "punto alto" e' composto partendo dal collettore da:  barilotto di raccolta
aria, valvola a sfera, barilotto per lo spurgo automatico.
Se tu hai la possibilita' di farla una cosa del genere e' la miglior cosa.
Al momento visto che la pompa e' posta sul ritorno questa tende a succhiare e
se il barilotto automatico che hai sull'impianto trafila puo' essere che ti
ciuccia aria che poi ti mette in circolo.
Il Taccio

 aria che poi ti mette in circolo. Il Taccio
Gli spurghi (sia quello sulla mandata che sul ritorno) sono stati cambiati 
l'anno scorso. Potrei controllare i due esterni.
Mi sorge un dubbio: per me i barilotti sono dei tubi filettati M/M, ma da 
quanto capisco anche gli spurgi automatici sono barilotti.
Grazie mille per le dritte.

 Grazie mille per le dritte.
Il Taccio

 se ti si rompe lo sfiato automatico ti rientra aria in impianto.
Capito. Ora mi è tutto più chiaro. Ho sempre avuto a che fare con 
manutezioni fai da te di piccoli impianti un pò vecchioti e quindi 
solitamente realizzati in modo molto fantasioso. Il mio ad esempio è 
stato realizzato negli anni '60 per consentire circolazione naturale e 
quindi utilizza sezioni da 1" 1/2 (la mandata è murata a 2 metri e mezzo 
con pendenza discendente man mano che circola per casa e il ritorno è 
sotto il marmo dei pavimenti con pendenza inversa). Lo spurgo è unico 
sulla mandata nel "punto alto" (e sta volta lo è davvero) dove si stacca 
in verticale un tubo da 1/2 alto 20cm sul cui apice è messa una valvola a 
sfera e lo spurgo automatico. Ho da anni una caldaia turbo normale: non 
ho un filo di aria, nn devo mai riempire l'impianto, ecc.  Non avevo ben 
chiaro come fosse la struttura standard degli impianti autonomi odierni. 
Grazie mille, sei stato di grande aiuto.

 valvole a sfera sulle valvole in bagno in modo da escluderle quando
il secondo valvole = spurgo (come sopra)
Saluti.
:-)

Enrico Costa wrote:

Oddio! Torniamo a bomba!
Allora............tubazioni da 1 1/2" contengono un sacco di acqua,
questa quando scalda si dilata, per la dilatazione ci pensa il polmone in
caldaia, pero' il polmone e' dimensionato per tubazioni da 14 mm e
montanti del 20 o 25 mm.
Per cui ti suggerisco di controllare la pressione dell'acqua in caldaia
da freddo a caldo, propabile che hai un delta P alto, non e' un problema
pero' hai sicuramente qualcosa che trafila aria, se non hai problemi di
gocciolamento sui radiatori e' molto facile che siano gli spurghi sul
punto alto che arreggono la pressione ma non la depressione e ti fanno
rientrare aria, per cui valvola a sfera.
Credo che sia questo il problema.
Se la differenza di pressione tra acqua calda e fredda e' troppo alta,
diciamo sopra le due atm, proporrei di mettere in parallelo allo stacco
del punto alto un altro polmoncino in modo da evitare qualsiasi problema
di cavitazione della pompa, ci credo poco, ma piu' che altro per tenere
sempre pressato l'impianto e non avere eventuali rientri di aria o
malfunzionamenti della caldaia che se va' troppo in pressione entra in
protezione.
Il Taccio

 protezione.
Ok. Grazie mille per l'assistenza....idee utilissime. Appena ho un attimo 
di tempo ci faccio  un salto e faccio un pò di controlli. Poi vi farò 
sapere se e come è stato risolto.
Ciao.

 ciuccia aria che poi ti mette in circolo.
------------------------------------
sul DE Mauro
trafilare   tra|fi|là|re
v.tr
. e intr.
1 
v.tr
. TS tecn., ridurre un materiale, spec. un metallo, in fili o in 
lamine sottoponendolo a trafilatura: t. l’oro | TS alim., produrre pasta 
alimentare sottoponendo l’impasto a trafilatura
2 v.intr. (essere) TS mecc., tecn., di liquido, passare in una piccola 
fessura o tra due superfici a contatto
-----------------------------------
quindi e' il liquido che trafila, non il barilotto