Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora protezione contro sovratensioni...

Rieccomi...
Vorrei proteggere (per quanto possibile senza dover fare cose troppo
complesse) le utenze elettriche del mio appartamento dotando il mio
"quadretto" principale di una qualche protezione, usando componenti della
DEHN...
Non conoscendo bene i prodotti, chi puo' indicarmi cosa e' piu' adatto per
questo utilizo su 220 monofase ?
Grazie,
Riccardo

 ha scritto nel messaggio
news:c5dkjn$cvmc$1...@ID-164697.news.uni-berlin.de...

Per uso monofase la Dehn ha la linea di scaricatori "VM", costituita da
moduli per montaggio su barra DIN, formati ciascuno da un sezionatore
termico (fusibile) e da un varistore all' ossido di zinco.
Per uso sulla tensione 220 volt il codice è VM 280.
Servono due moduli (fase e neutro).
E' bene che l' installazione sia eseguita da personale specializzato, (che
dovrà rilasciare Certificato di Conformità a fine lavori), sperando che sia
serio e che quindi verifichi la resistenza di terra dell' impianto prima
dell' installazione degli scaricatori ed utilizzi le sezioni del cavo PE
secondo normativa.
Cordialità.
                  Paul

questo utilizo su 220 monofase ?
Quando i fax costavano ancora dei numeri a 5 cifre ed i PC erano
ancora per le elite e di gruppi di continuità non se ne parlava
neanche, un temporale mi fulminò la MB del fax; m'incazzai giusto 'na
'nticchia e risolvetti il problema mettendo un interruttore a caduat a
monte della ciabatta da cui alimentavo il fax, e tutt'ra alimento
tutto il mio ambaradan pseudoelettronico.
In parole povere la fase accita un elettromagnetino che tiene chiuso
il circuito, quando manca la corrente, anche per frazioni d'istante il
circuito si apre e va poi riarmato a mano; questo piccolo lasso di
tempo, per arrivare alpulsante e pigiarlo, è sufficiente a che le
sovrattensioni si livellino.
Costa una cialata e la fai da solo.
Ciao
Insu
------
"Il problema è che la gente comune è meschina e insensibile. E la
morale è una produzione popolare."
- Nicolò Ammaniti - Branchie -

Grazie mille Paul !
Riccardo

Ti ringrazio per la dritta, ma volevo realizzare qualcosa che mi protegga
tutto l'impianto (per quanto possibile)
Riccardo


Occhio alle false sicurezze.
I varistori sono specialisti per andare a donnine senza dare
nell'occhio.
Ti ritrovi così con un apparecchio che non dà segni di
malfunzionamento ma non riesce piú a scaricare nulla.
Non conosco i prodotti da te citati, ma spero che siano ben
dimensionati.
Ciao Boiler

 dimensionati.
Grazie Boiler !
Dovrebbero essere dei buoni prodotti, anche se sul catalogo non ho trovato
quelli indicati da paulhass, bensi deiTN 230 oppure TT230 che sembrerebbero
ben adatti allo scopo...
R.

 Costa una cialata e la fai da solo.
Non ne dubito.
Ma ora chi avvertirà  la Spett.le DEHN +SOHNE, (o la SAIET,
oppure gli altri produttori di protezioni), che il loro futuro produttivo
è in grave pericolo ?
Cordialità.
                      Paul

 dimensionati.
Il VM 280 ha una corrente impulsiva di scarica che arriva sino
a 40 kA con un tempo di innesco di 25 ns.
In caso di intervento, un dispositivo di sezionamento separa
lo scaricatore dalla rete, ed un indicatore nero compare
su una finestrella di controllo.
Cordialità.
                      Paul



OK, allora siamo a posto.
L'ho detto solo perché ho visto apparecchi del tipo un varistore da
50cent tra fase e neutro. E basta. E li chiamano scaricatori di
sovratensioni.
Ciao Boiler

è in grave pericolo ?
Nessuno, perchè loro continueranno a rifornire gli impiantisti che
continueranno a fare gli impianti seri.
Oggi come oggi ci sono i gruppi di continuità per le situazioni come
la mia, che in più garantiscono la continuità dell'operatività mentre
nella mia soluzione viene semplicemente tagliata l'alimentazione per
cui, salvataggi ogni 3 minuti.
--
Ciao
Insubrico = Diego
http://www.banti.net
ICQ 32090712
Il piacere di vivere sta in IHC
La mejor salsa del mundo es el hambre
(Il miglior condimento al mondo è la fame)
Don Quixote