Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: come funziona "Protezione antisovraccarichi" LIDL?

Ciao a tutti,
ho visto sul sito LIDL un aggeggio definito "Protezione
antisovraccarichi", ma non capisco come funziona.
Di solito sono ciabatte passanti, ma questo sembra una protezione
"stand alone" è possibile? E come funziona?
Grazie
-- 
Mammo, il bello di essere piccoli dentro....
Se vuoi scrivermi togli ZIO dall'indirizzo
ziom...@zioemail.it


[...]
Da quello che ho capito sopprime le variazioni di tensione indotte da
fulmini o altro sulla linea elettrica
quindi sovraccarichi di tensione non di corrente
Infatti dice he ha un raggio d'azione di 30 mt
Occorre metterne uno per ogni zona che si vuole proteggere.
Ciao
 Fausto

Io ce l'ho, la inserisco solo nel periodo dei temporali.
Credo contenga un componente veloce che interviene
riducendo le extra-tensioni. Puņ aiutare, ma non
ti garantisce certo contro il danno da fulmine.
Pan Am

 Grazie
Teoricamente può funzionare, come limitatore di sovratensione di tipo 3.
Non protegge certamente da correnti di fulminazione (servono apparecchi tipo 
1 o 2).
Ho MOLTI dubbi sulla copertura di 35 metri. Se funziona, può proteggere 
solamente gli apparecchi collegati nell'immediato intorno. Meglio ancora: 
solo quelli collegati su una presa ubicata a fianco. Eventualemente lo 
loscegliessi, dovrai metterne uno per ogni postazione/zona/gruppo prese da 
proteggere.
Essendo un apparecchio di protezione, io non comprerei se non ci sono 
indicati livello di protezione (tensione in fase di scarica), tempo di 
intervento e corrente di scarica max.
IMHO lascerei perdere. Se devi prendere qualcosa per proteggere la zona pc, 
prendi ad es. qualche protezione tipo 3 
http://www.dehn.it/ITALY_05_03/PDF/cataloghi/catalogo_generale07/pag127-154.pdf
 , 
oppure ABB modello OVR/11, ecc.
Non sono paragonabili come facilità di installazione.
ciao
giorgio

Non sono paragonabili come facilità di installazione.
MOOOOOOOOLTO INTERESSANTE.
Io non me ne intendo quindi ti chiedo: un apparecchio come quello che
hai segnalato tu, può essere montato a valle del generale? Può
reggere, come carico, l'intero impianto di casa oppure no?
Secondariamente, quanto costa, all'incorca, un componente del genere?
E ultima ma non ultima: funziona davvero?
Scusa la banalità delle domanda ma la cosa mi interessa davvero e non
me ne intendo per nulla.


 reggere, come carico, l'intero impianto di casa oppure no?
E' indipendente dal carico, perchè la corrente non gli passa all'interno. 
Non ha entrata/uscita. Ha 3 morsetti: fase, neutro e terra.
In caso di sovratensione fase-neutro, fase-terra o neutro-terra, la 
protezione "scarica" corrente verso terra.
Puoi quindi installarlo ad inizio impianto (ci sarebbero altre ipotesi da 
fare, ma lasciamo perdere), ma non è detto che al termine delle linee più 
lunghe, sia garantita la protezione (la tensione si "rialza" più ci si 
allontana dallo scaricatore).
Per un appartamento "standard", con buona probabilità potresti utilizzarlo.
In sostituzione consiglierei, pagina 127 articolo 16617
 
http://www.merlin-gerin.it/www/mg/mg.nsf/pagine/BT20863/$FILE/Protezione_apparecchi_utilizzaoti_LEESCAB200FI_3.pdfProbabilmente
 non è soluzione migliore, ma è priva di rischi in caso diinstallazione fa da te (incorpora già all'interno protezione sovracorrenti).Nei magazzini materiale elettrico, dovrebbe costare al privato 85-90 euro+iva>> Secondariamente, quanto costa, all'incorca, un componente del genere?>> E ultima ma non ultima: funziona davvero?Si... ma. La protezione assoluta non c'è. Si può solo ridurre il rischio.Ogni tipo di protezione ha le sue peculiarità. Per fulmine che cadedirettamente sull'edificio, o direttamente sulla linea di alimentazioneoccorrono altri tipi di protezione.IMHO, comunque, sono soldi ben investiti.Per sovratensioni esterne (da fulminazione), possono funzionare seinstallati e dimensionati correttamente. Dipende dal livello di protezioneche uno vuole ottenere. Tieni presente che comunque questi tipi discaricatore "lasciano" sull'impianto una tensione di 1200-1500 V (incondizioni ideali di installazione corretta).Se si hanno da salvaguardare elettroniche delicate( e solo nel  caso diassenza di rischi di fulminazione diretta), l'unica soluzione è: scaricatoretipo II ad inizio impianto (quello che ti ho indicato sopra) + tipo III(quello del post precedente) nelle immediate vicinanze dell'apparecchio edeventualmente un ups tipo on line (o almeno line interactive con AVR) perblackout, sotto/sovratensioni, buchi, ecc.Logicamente siamo su costi ben diversi.In alternativa, soluzione più economica al "tris" sopra indicato,utilizzandohttp://
62.110.7.210/fitredb02.nsf/alldocs/C55A31E9B7C2CE53C125698200576A43vicino
 all'apparecchio, scegliendo quello di potenza appena superiore alcarico. Questo ha entrata/uscita. Ha tensione residua più bassa. Di controha capacità di scarica molto molto più bassa. Si usa di solito perproteggere apparecchiature delicate tipo centralini telefonici, antifurti,ecc.>> Scusa la banalità delle domanda ma la cosa mi interessa davvero e non> me ne intendo per nulla.>Scusa per la lunghezza della risposta, la protezione dalle sovratensioni nonè affatto facile.ciaogiorgio

Scusa per la lunghezza della risposta, la protezione dalle
sovratensioni nonč affatto facile.ciaogiorgio
Ma che scherzi?
Grazie mille per la risposta, completa ed esauriente. Adesso me la
studio per benino e vedo un po'  come muovermi.
Grazie davvero, ciao e buon fine settimana


 reggere, come carico, l'intero impianto di casa oppure no?
E' indipendente dal carico, perchè la corrente non gli passa all'interno.
Non ha entrata/uscita. Ha 3 morsetti: fase, neutro e terra. In caso di 
sovratensione fase-neutro, fase-terra o neutro-terra, la
protezione "scarica" corrente verso terra.
Puoi quindi installarlo ad inizio impianto (ci sarebbero altre ipotesi da 
fare, ma lasciamo perdere), ma non è detto che al termine delle linee più
lunghe, sia garantita la protezione (la tensione si "rialza" più ci si 
allontana dallo scaricatore).
Per un appartamento "standard", con buona probabilità potresti utilizzarlo.
In sostituzione consiglierei, pagina 127 articolo 16617
 
http://www.merlin-gerin.it/www/mg/mg.nsf/pagine/BT20863/$FILE/Protezione_apparecchi_utilizzaoti_LEESCAB200FI_3.pdfProbabilmente
 non è soluzione migliore, ma è priva di rischi in caso diinstallazione fa da te (incorpora già all'interno protezione sovracorrenti).Nei magazzini materiale elettrico, dovrebbe costare al privato 85-90euro+iva.>> Secondariamente, quanto costa, all'incirca, un componente del genere?>> E ultima ma non ultima: funziona davvero?Si... ma. La protezione assoluta non c'è. Si può solo ridurre ilrischio.Ogni tipo di protezione ha le sue peculiarità.Per fulmine che cade direttamente sull'edificio, o direttamente sulla lineadi alimentazione occorrono altri tipi di protezione.IMHO, comunque, sono soldi ben investiti.Per sovratensioni esterne (da fulminazione), possono funzionare seinstallatie dimensionati correttamente. Dipende dal livello di protezione che unovuole ottenere.Tieni presente che comunque questi tipi di scaricatore "lasciano"sull'impianto una tensione di 1200-1500 V (in condizioni ideali diinstallazione corretta).Se si hanno da salvaguardare elettroniche delicate ( e solo nel  casodiassenza di rischi di fulminazione diretta), l'unica soluzione è:scaricatore tipo II ad inizio impianto (quello che ti ho indicato sopra) +tipo III (quello del post precedente) nelle immediate vicinanzedell'apparecchio ed eventualmente un ups tipo on line (o almeno lineinteractive con AVR) per blackout, sotto/sovratensioni, buchi, ecc.Logicamente siamo su costi ben diversi. In alternativa, soluzione piùeconomica al "tris" sopra indicato,utilizzandohttp://
62.110.7.210/fitredb02.nsf/alldocs/C55A31E9B7C2CE53C125698200576A43vicino
 all'apparecchio, scegliendo quello di potenza appena superiorealcarico. Questo ha entrata/uscita.Ha tensione residua più bassa. Di contro ha capacità di scarica molto moltopiù bassa. Si usa di solito perproteggere apparecchiature delicate tipocentralini telefonici, antifurti,ecc.>> Scusa la banalità delle domanda ma la cosa mi interessa davvero e non>> me ne intendo per nulla.Scusa per la lunghezza della risposta, la protezione dalle sovratensioni nonè affatto facile.ciaogiorgio

 "Mammo" <Ma...@Mammo.invalid> ha scritto nel messaggio
leggo sagge parole, aggiungo solo di non usare un solo scaricatore a monte 
di tutto per evitare spiacevoli sorprese, poi che sulle prese delicate (LCD 
PC stereo etctc) si possono montare delle protezioncine a fusibile 
superrapido, come gli scudi della VIMAR o euqivalenti frutti della bticino, 
per finire ricordo un post o una serie direi, molltoo interessante dove un 
volenteroso ci aveva spiegato come costruirsi con davvero pochi euro e 5 
minuti di lavoro protezioni da inserire in ogni presa utilizzando qualche 
componente elttronico...solo che non ricordo il post :( ho tutto 
copincollato ma non so se l'autore sia daccordo a copincollare tutto...