Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore deviatore,come fare?

ciao, io ho due interruttori ed un punto luce, premesso che è un impianto 
vecchio, io ho fatto diversi tentativi senza esito positivo
io nelle due scatole a muro dove sono situati gli interruttori, ho in 
entrambe due fili rossi ed uno nero, mentre sul lampadaio ho due fili neri
inanzitutto mi servono due deviatori, giusto?
quante entrate di fase hanno i deviatori?
io ho diversi interruttori, cosi li provo
fatemi sapere
ovviamente io vorrei spengere ed accendere la luce in entrambi gli 
interruttori, mentre adesso se spengo da una parte, non posso accendere 
dall'altra. e viceversa
ciao 

"ciro" > ciao, io ho due interruttori ed un punto luce, premesso che è un 

sono due deviatori!
vedi fig 2.4
http://www.elektro.it/impianto_appartamento/impianto_appartamento_02.html
Bacio
Cai 

 "ciro" > ciao, io ho due interruttori ed un punto luce, premesso che č un 

brava Claudia,
per esattazza devi guardare : Fig. 2.4 - Schema funzionale di un punto luce 
deviato
e poi quello che non capisco č perchč non si ci ferma un attimo a 
riflettere, sarebbe tutto piů semplice.
La lingua italiana chiama il deviatore qualcosa che devia cioč cambia la sua 
posizione da una parte ad un altra,
come un binario che devia il suo percorso (in quel caso vengono detti 
scambi, se ricordo bene).
Quindi basta partire dal presupposto che la corrente devia da un cavo ad 
un'altro per comprendere il suo funzionamento.
Comunque sarebbe bastato un semplice schemino.
              (2) /  ---------  \ (2)
Fase -(1)--/ (3)------- (3)\-(1)-----Lampada punto centrale
neutro ----------------------------Lampada filettatura
Linus 


Sperando che il suo impianto non sia troppo vecchio, visto che in quel
caso potrebbe anche doversi ricablare un po' di fili per farlo funzionare
nel modo (giustissimo) indicato dal link.
Per esempio a casa mia, quando ho messo mani al mio impianto (così vecchio
che usava ancora i fili di rame rigidi) ho scoperto che i deviatori erano
collegati tra di loro con il punto luce in mezzo.
Cioè a tutti e due i deviatori arrivava il 220, dal comune di un deviatore
usciva il filo cha andava al lampadario, e dal lampadario usciva un altro
filo che andava al comune dell'altro deviatore.
Tutto funzionante in modo perfetto e con il risparmio di un filo nel
collegamento tra i due deviatori, peccato che così il lampadario poteva
risultare spento perché arrivava il 220 su entrambi i poli del
portalampada. Quindi uno poteva andar li a cambiare una lampadina
tranquillo tranquillo e trovarsi a fare da ponte tra il 220 presente sul
portalampada e la terra (toccando il muro, il pavimento o qualsiasi altra
cosa che potesse chiudere il circuito), e di conseguenza prendersi la sua
bella stecca (ovviamente tutto l'impianto non era protetto da un
salvavita).
Quindi occhio a mettere le mani negli impianti vecchi, possono esserci
brutte sorprese dormienti!
Ciao, Alessandro
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

quante entrate di fase hanno i deviatori?
Cerca un sito di nome 'lucefacile'
Li e' spiegato tutto in maniera chiarissima.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it