Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Uso deviatore al contrario

Salve ,
volevo sapere se era possibile usare un deviatore al contrario ovvero mi spiego su quello che vorrei realizzare
 
Alimentare con 220V una pompa per l'acquario che mi servirebbe per realizzare un sistema di irrigazione ai da te sul balcone, vorrei fare in modo che la pompa potesse essere alimentata o direttamente con un interruttore o da un timer.
Quindi collegerei il neutro diretto alla pompa e invece il polo centrale del deviatore sarà la fase da collegare alla pompa che a seconda della posizione del deviatore commuterà sul centrale o la fase diretta o quella proveniente da un timer.
Secondo voi e' fattibile oppure ci possono essere dei ritorni strani.
 
Non so se mi dono spegato nel caso posto un disegno.
 
saluti
Rosario

 Non so se mi dono spegato nel caso posto un disegno.
 
non ti serve un deviatore basta che tu inserisca il timer come di prassi 
e poi colleghi un interruttore in parallelo al contatto del timer.... 
normalmente questo (l'interruttore) sara` aperto e quindi il tutto 
funzionera` con la programmazione del temporizzatore (cioe` in 
automatico), mentre per andare in manuale ti bastera` chiudere 
l'interruttore che ti permette cosi` di by-passare il timer...... per 
tornare in automatico agirari di nuovo sull'interruttore riaprendolo.
 
insomma due contatti in parallelo..... :-)
 
cordialita`
 

 Secondo voi e' fattibile oppure ci possono essere dei ritorni strani.
 
Secondo me lo puoi fare anche con un interruttore bypassando il contatto 
del timer, se il contatto stesso � un contatto pulito, ma non sono tanto 
sicuro, aspetta il parere degli esperti.
 


Non ho ben capito come mettere l'interruttore 



Scusa non ho capito dove mettere l'interruttore all'usicta del time o al suo ingresso?
 
 
Il giorno mercoledì 22 maggio 2013 13:02:36 UTC+2, menestrello ha scritto:


suo ingresso?
 
N� prima n� dopo, ma di fianco.
 
Immagina un canale con due ponti levatoi.
C'� una strada in arrivo, si biforca per andare ai due ponti, si riunisce 
dall'altra parte del canale.
Uno si alza/abbassa a tempo, l'altro c'� l'omino che lo alza/abbassa a 
mano.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

Scusa quindi un deviatore o un interruttore doppio ; non riesco a comprendere
ti ricapitolo 
 
ingresso 220 V al timer , la sola fase del timere al deviatore ;
sempre al deviatore la fase diretta il centrale del deviatore (sempre una fase )andrà alla pompa e ala pompa neutro diretto.



 
 
provo con un disegnino??
 
 
fase---------0-contatto_timer-0-------0-Pompa-0-----Neutro
              |                |
              0--interruttore--0
 
 
e questo con fidocad...
 
[FIDOCAD]
MC 25 25 2 0 000
LI 25 25 95 25
MC 25 80 2 0 000
LI 25 80 95 80
MC 80 35 0 0 750
EV 75 70 85 60
LI 80 35 80 25
LI 80 50 80 60
LI 80 70 80 80
TY 80 40 5 3 0 0 0 * Timer
TY 85 60 5 3 0 0 0 * Pompa
MC 35 35 0 0 860
LI 35 35 35 25
LI 35 50 35 55
LI 35 55 80 55
TY 35 40 5 3 0 0 0 * Interruttore
 

fase )andr� alla pompa e ala pompa neutro diretto.
 
 
 
Mi pare che il sig. Menestrello abbia disegnato (in modo un po' stilizzato, 
come fanno i bambini:-) i due ponti levatoi che avevo usato per farmi 
capire.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

Il giorno mercoledì 22 maggio 2013 12:54:50 UTC+2, Rosario ha scritto:


 Art
 
Attenzione! Se il timer è uno di quelli a parete con spina e presa integrate il ritorno ci può essere eccome: l'interruttore in parallelo al timer mette in tensione la spina che va ad inserirsi nel timer. Una condizione di rischio non da poco.
 
http://goo.gl/eTqTD
 
 
Se invece parliamo di frutti per barra din, avendo il controllo su fase e neutro, allora il tutto mi sembra abbastanza sicuro.
 
Cque, per l'OP: ho visto alcuni di quei timer con già integrato l'interruttore: on / off / timer, per cui il problema non si porrebbe (furbi sti cinesi eh?)

 Cque, per l'OP: ho visto alcuni di quei timer con già integrato l'interruttore: on / off / timer, per cui il problema non si porrebbe (furbi sti cinesi eh?)
 
 
qui è evidente il pulsante on/auto/off
http://www.ebay.it/itm/PRESA-ELETTRICA-230-V-TEMPORIZZATA-CON-TIMER-DIGITALE-/180894261359?pt=Interruttori_e_prese&hash=item2a1e23606f&_uhb=1#ht_2499wt_952
 
 
qui si vede l'interruttore sul fianco
http://www.ebay.it/itm/PRESA-ELETTRICA-230-V-TEMPORIZZATA-CON-TIMER-24-ORE-/120827555620?pt=Interruttori_e_prese&hash=item1c21e22f24&_uhb=1#ht_1724wt_1186
 
 
basterà controllare quando si compra il dispositivo
 
saluti