Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: inserire un interruttore per una stufetta

Buongiorno a tutti.. .mi serve un consiglietto di quelli veloci veloci. 
Ieri ho acquistato per il bagnetto una di quelle stufettine classiche da 
muro con telecomando 1000/2000Watt. Il negoziante mi ha detto che posso 
tagliare il filo poi lui senza problemi "mi farà da garanzia" ;-)
Dove vorrei posizionarla non ho una postazione con presa ma c'è una 
plafoniera vicina ed il relativo corrugato quindi libero. Pensavo di 
passare i 3 cavi e collegarli direttamente alla stufa con dei morsetti 
che nasconderò nella plafoniera. Questa era la prima idea... ma così non 
posso nè togliere corrente se devo nè staccarla per qualcosa di 
particolare... Lascio comunque questa idea? Un'interruttore non serve? 
Esistono "mammut" abbastnza sicuro da poter fare il lavoro senza 
staccare il contatore e piccoli allo stesso tempo da poter nascondere 
nel vano della plafoniera?
come dice un mio amico: Mi sono compreso???
ciao
Emanuele
-- 
---------------------------------------------------------
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
(Arthur Schopenhauer)
---------------------------------------------------------
emanu...@libero.it.invalid


SCUSA....
MA TU... "vorresti" collegare una Stufa Elettrica da 2.000 Watt al filo di 
alimentazione di una "Plafoniera"?
Magari con un Mammith da 1.0 mmq!
E Bravo! Vai col Liscio!     ;-( 



grazie....
balla te per questa volta ;-)


 come dice un mio amico: Mi sono compreso???
1) nessun morsetto e' abbastanza sicuro da essere usato in tensione,
non per il morsetto in se ma perche' i fili vanno prima spellati,
quindi se sono in tensione te la cucchi tu. Non vale il fatto che
ci sia un interruttore "da lampadina" (che interrompe solo uno dei
due fili) primo perche' non e' detto che il neutro non sia in tensione,
secondo perche' non e' detto che chi ha fatto l'impianto abbia interrotto
proprio la fase.
2) la stufetta ovviamente non la puoi collegare agli stessi fili che portano
corrente alla lampadina perche' sicuramente sottodimensionati,
senza contare che in genere, per continuita' fisica con la stufetta
stessa, il cavo potrebbe scaldarsi.
3) la stufetta dovra' essere posizionata come previsto dal costruttore
e non, ad esempio, sottosopra, orizzontale etc, altrimenti c'e' il rischio
che si scaldino dei componenti con rischio di fusione, fumo, ...
4) se in bagno non ci sono prese, puo' essere che non ci siano le
condizioni di sicurezza per installarle (distanze da punti acqua etc.)
Se le condizioni ci sono, puoi passare un nuovo cavo nel corrugato
della plafoniera, andando pero' a prendere corrente da una linea
di portata adeguata alla stufetta, installare una spina (che potrebbe
venir buona per il phon o altro) e collegare li la stufetta.
alberto


grazie tanto per la risposta, vorrei ribadire, se ho dato l'idea di 
essere uno incosciente, di non voler assolutamente fare dei collegamenti 
posticci o sottodimensionati. Forse mi sono spiegato male ma cercavo la 
soluzione più piccola ma che da garanzie di sicurezza... passo sempre 
per quello troppo preciso a casa e dare un'immagine a voi di "facilone" 
mi dispiace.. mi sono spiegato male scusate ancora


 peccato.. ora vedo quindi se fare la scatola interna o esterna.
Vediamo se ho afferrato la situazione e premettendo che il discorso � da io 
apprendista elettricista a te apprendista elettricista:-)
Non vedo cosa ci sia di insicuro a tirare i fili di sezione adeguata e fare 
una giunta con morsetti sfruttando la cavit� di una plafoniera.
In fondo, se apriamo le scatole di derivazione in giro per casa, � pieno di 
giunte con morsetti.
Per quanto riguarda la protezione e sicurezza: i fili che tireremo dovranno 
arrivare da qualche parte che si trova a valle del quadro elettrico 
generale, quadro che pu� essere pi� o meno ricco di interruttori, ma almeno 
UNO ci deve essere.
Come ci comportiamo quando capita di cambiare anche un semplice 
portalampada: si tira gi� la paletta del magnetotermico che seziona quelal 
linea, idem ci comporteremo in caso di lavori sulla stufetta.
-- 
Fabbrogiovanni 


cosï¿œ ï¿œ garantita la sicurezza ed ï¿œ quello che volevo fare. Mi domandavo 
se esisteva qualcosa di piï¿œ veloce senza dover mettere la stufetta 
sempre sotto tensione ed evitare di staccare il magnetotermico, tutto 
qui... ma dalle vostre risposte credo che questa ï¿œ la soluzione piï¿œ 
sicura e comoda
ciao
Emanuele
-- 
---------------------------------------------------------
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine ï¿œ vivere, sfogliarli a caso ï¿œ sognare.
(Arthur Schopenhauer)
---------------------------------------------------------
emanu...@libero.it.invalid

 dalle vostre risposte credo che questa � la soluzione pi� sicura e comoda
Ci sono (o forse c'erano e ora non li fanno pi�) dei mammut maschio/femmina.
In pratica come spina e presa volanti, ma meno ingombranti.
Operando con una certa circospezione si riusciva a innestarli/disinnestarli 
senza prendere la "scossa":-)
-- 
Fabbrogiovanni