Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Help su collegamenti elettrici

Avevo un interruttore a muro che serviva per accendere un lampadario.
Ho comprato un interruttore-presa perchè mi serviva attaccarci altri 
elementi elettrici ed ho provato a collegare i fili, ma non mi arriva in 
alcun modo corrente sulla lampada che ho collegato alla presa per prova.
Questa la situazione:
dal muro escono tre fili (due gialli ed uno nero ed il cercafase mi dà 
la corrente su quello nero). Nella cassettina che devo montare ho 
collegato con dei fili elettrici interruttore e presa tra di loro. Ho 
provato ad attaccare alla presa il filo nero ed uno giallo, filo nero e 
due gialli ecc.. in varie combinazioni, con l'interruttore vicino acceso 
e spento, ma non mi arriva la corrente alla lampada infilata nella presa 
per prova.
Dove sbaglio ? ? ?
Grazie in anticipo per la risposta.
Giancarlo

 ha scritto nel messaggio 
news:44e03ebf$0$15865$4faf...@reader2.news.tin.it...

Prima che andiamo avanti e dando il tempo agli elettrici di emettere la 
giusta sentenza (fucilazione o sedia elettrica a tua scelta) spiega come 
sono i due fili gialli.
Giallo giallo entrambi oppure uno è giallo con righe verdi?
-- 
Fabbrogiovanni 

 
I fili sono entrambi gialli, ma ritengo che i colori siano scarsamente 
indicativi, anche perchè gli stessi escono dal soffitto con colori 
diversi (? ? ?)

 diversi (? ? ?)
cosi' ad occhio e croce ti manca il neutro. Ergo, niente presa.
I fili gialli saranno i ritorni dal lampadario, credo (si comandava da due
punti?)
ciao, Piero

 Dove sbaglio ? ? ?
Se ho ben capito, tu stai cercando di ottenere i 230V dai cavi collegati ad 
un interruttore.
Ecco, questo è impossibile, perché in pratica colleghi la presa in serie al 
lampadario.
Quando colleghi qualcosa alla presa, questo qualcosa vede una tensione 
inferiore, variabile secondo il rapporto delle resistenze (o impedenze, per 
meglio dire) del qualcosa e del lampadario. E probabilmente non funziona.
Il fatto che tu veda il cercafase accendersi ti dice che una tensione c'è, 
ma non ti dice quanta.
-- 
Cinghiale (34, 54->109, RM) 

 ha scritto nel messaggio 
news:44e04834$0$15865$4faf...@reader2.news.tin.it...

Spiego il motivo della domanda precedente: non essendoci almeno un filo 
giallo con righe verdi vuol dire che dove stai installando la presa non hai 
il filo di terra.
E questo per una presa che si rispetti non è una bella cosa.
Andando avanti col discorso,  il fatto che lì hai tre fili e che dal 
soffitto escono colori diversi vuol dire che quel lampadario veniva 
comandato da punti diversi.
Per concludere: hai detto che il nero è la fase e qui ci siamo.
Ora devi cercare in qualche scatola di derivazione e portare fino a lì il 
filo del neutro (di solito è BLU) e il GIALLO-VERDE della terra.
Così facendo avrai una presa fiscalmente non a norma (sarebbe vietato 
pasticciare con l'impianto elettrico) ma tecnicamente valida.
-- 
Fabbrogiovanni 

 filo del neutro (di solito č BLU) e il GIALLO-VERDE della terra.
A questo punto si porta anche la fase, cosě almeno č sicuro che venga 
interrotta dallo stesso magnetotermico del neutro.


 solitamente si porta il neutro e la terra direttamente alla lampadina (
prendendoli da una scatola di derivazione o da una presa....)
il filo che gira tra gli interruttori di accensione e' solo la fase....
se hai tre fili nel tuo vecchio interruttore significa che e' un deviatore
per cui la tua lampadina veniva accesa da minimo due punti...
questi tre fili fanno questa strada:
-  due vanno direttamente ai contatti dell'altro deviatore che accendo la
stessa lampadina .
 - uno o va alla lampadina oppure porta la fase da una presa/ scatola al
deviatore.
risolvi tutto rimettendo il deviatore ( che ha tre morsetti ) e se vuoi
mettere la presa devi portarti tre fili : neutro fase e terra ( nel tuo caso
quasi certamente solo neutro e fase perche dovresti avere  gia la fase  vedi
secondo caso esposto sopra )   attraverso la tubazione esistente o con una
canalina esterna dalla scatola di derivazione piu vicina o da un presa
vicina .

Ringrazio tutti per avermi chiarito le mie (poche e sbagliate) idee.
Ero convinto che dovunque arrivasse la corrente fosse possibile 
prelevarla senza problemi.
Prova ad impostare la questione in questi termini.
Sono d'accordo che probabilmente il mio interruttore sia un deviatore.
Il mio impianto elettrico (molto antiquato) non ha il filo di terra.
E se io nei fili del soffitto (dove ci dovrà andare un lampadario) 
pescassi il filo neutro (credo ci sarà perchè lì i tre fili che sporgono 
sono di colori diversi) e lo collegassi con uno il cavo giallo che poi 
arriva alla presa ? ? ?
Tutto ciò senza altri fili, pur sacrificando il deviatore che non mi 
serve più.
E poi il lampadario sarebbe ancora collegato all'interruttore ?

pescassi il filo neutro .........
La soluzione migliore è trovare il neutro e la fase nella scatola di
derivazione e poi farli arrivare entrambi nella tua scatoletta
Comunque tu faccia in altro modo non va bene:
le sezioni utilizzate per i fili per le lampadine sono solitamente
inferiori a quelle necessarie per i punti luce
Ciao
 Marcello
-Catania-