Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Non funziona il Condizionatore...

Buona sera a tutto il forum.
Ho un quesito da sottoporvi: ho un condizionatore Daikin a pompa di
calore ad inverter da 12.000 btu il quale non rinfresca l'aria.
Dall'unità interna esce aria a temperatura ambiente e quando il
compressore parte nell'unita' esterna, si ghiccia la valvola del gas,
dal quale parte il tubo che arriva all'unità interna. Sembra che il
gas refrigerante, compresso da compressore, si espanda in
corrispondenza della valvola e non nel condensatore. Da premettere che
ho traslocato e che la macchina e' stata spostata di appartamento.
L'installazione è stata fatta da un tecnico qualificato (no daikin) il
quale ha utilizzato tutto l'attrezzatura necessaria (ha fatto il vuoto
nella tubazione me non ha ricaricato il gas). Appena installato ha
provato la macchina e impostando la temperatura più bassa che è
18°c, l'aria fresca usciva a 8°C.
Riaccendendo, dopo 3 settimane l'impianto, la macchina presenta il
difetto su menzionato ed a volte dopo circa una mezzoretta di
funzionamento si spegne e la spia di operatività lampeggia. Puo'
essere che il gas si poco? Si può essere verificato una perdita di gas
dovuto allo spostamento dell'impianto.
Grazie in anticipo per il vostro interessamento....
 Alla prossima.....
PS: lo stesso tecnico nella stessa giornata mi ha disinstallato ed
installato un secondo condizionatore il quale (anche se un po' scarico
a detta del tecnico) funziona...

 dal quale parte il tubo che arriva all'unità interna.
Ci sono due tubi che dall'unita esterna vanno verso l'unita' interna, 
uno grosso ed uno piccolo. Quale e' quello che si ghiaccia ?
R.L.Deboni

 ha scritto nel messaggio 
news:1151088455.2...@i40g2000cwc.googlegroups.com...


 dovuto allo spostamento dell'impianto.
I sintomi sono proprio quelli della mancanza di gas.
Se aggiungi che il condizionatore è stato spostato e non ricaricato, direi 
che è una certezza.
-- 
Cinghiale

Grazie per il vostro interessamento!!!
Rispondendo a R.L.Deboni, la valvola che si raffredda quando lavora il
compressore e' quello relativo al tubo più piccolo di diametro, penso
quello del gas!
Comunque ho chiesto un appuntamento al tecnico che ha eseguito la
disinstallazione/installazione! Vi faro' sapere il suo responso.....
Ciao alla prossima new...


 quello del gas!
Il tubo piu' piccolo e' quello del liquido. Infatti la compressione 
comprime il gas, che poi compresso viene raffreddato dall'unita' 
esterna, una volta raffreddato (ove si deve intendere ad una temperatura 
superiore a quella ambiente, ma inferiore all'uscita dal compressore) 
diventa liquido.
Se la carica e' eccessiva, il livello del fluido sale nel condensatore. 
Questo vuol dire che il liquido ha piu' tempo per raffreddarsi prima di 
uscire dal condensatore provocando un'eccessivo sottoraffreddamento 
all'uscita dell'unita' esterna.
Il fatto che ghiacci pero' fa pensare che c'e' un'altro motivo 
concomitante. Ad esempio un'insufficiente lavaggio dei tubi e una scoria 
si e' bloccata ove c'e' il rubinetto di uscita. Oppure il rubinetto di 
uscita e' stato parzialmente chiuso dopo l'intervento del tecnico.
Curiosita', nel vecchio impianto quella unita' specifica aveva la stessa 
lunghezza dei tubi o il percorso dei tubi dall'unita' esterna a quella 
interna e ritorno era piu' lungo ?
R.L.Deboni

Ciao R.L.Deboni
Infatti nell'installazione precedente i tubi erano lunghi circa 3
metri. L'impianto attuale è praticamente spalla a spalla con i tubi
che non superano il metro di lunghezza!!!
Ciao ed ancora grazie per la tua partecipazione....
R.L. Deboni ha scritto:


Nel post precedente ho dimenticato di dire che la valvola a cui fa capo
il tubo piu' piccolo e' completamente aperta (se per aperta si intende
girare la chiave a brucola da 4 in senso antiorario).
Il vuoto e' stato fatto (circa 10 minuti) ed ho notato estrema cura
nella posa dei tubi.
Comunque sono ignorante in materia quindi potrebbero aver fatto
"errori" che possono risultare evidenti solo agli occhi di un esperto!
Ciao...........
R.L. Deboni ha scritto:


Quando si smonta l'impianto, la prima cosa da fare e' chiudere il 
rubinetto piccolo e far partire il compressore, che pompa il fluido nel 
condensatore, di fatto faccendo quasi il vuoto nel resto dell'impianto. 
Se il tecnico ha fatto cosi', essendo il vecchio impianto caricato per 
un percorso piu' lungo, nella nuova installazione e' possibile che ci 
sia troppo refrigerante. Se il problema e' questo, il tecnico non dovra' 
fare altro che spillare un po' di gas, perche' tutto torni a funzionare.
R.L.Deboni


 condensatore, di fatto faccendo quasi il vuoto nel resto dell'impianto. 
Dimenticavo, ma forse e' ovvio: "dopo alcuni minuti che si fa funzionare 
il compressore si deve chiudere anche il rubinetto del tubo grande, in 
questo modo il refrigerante e' intrappolato nel condensatore (cioe' e' 
nell'unita esterna).
R.L.Deboni

Ciao tutto il forum.
Il problema e' per il momento risolto. Il tecnico e' venuto ed ha
ricaricato l'impianto.
Ha verificato le giunzioni fatte da lui e non risulta alcuna perdita.
Ha anche controllato le due valvoline della macchina esterna e non
perdono. Sono due giorni che il condizionatore lavora di continuo e
funziona bene.
Spero che il problema sia risolto.......
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo tread ed un
ringraziamento particolare a R.L.Deboni.
Ciao al prossimo "inconveniente".
By Angelo Birrozza from Taranto
