Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Climatizzatore nuovo, unità esterna non parte

Argo evowall 9000.
Fatto il vuoto e controllato il vacuometro che sulla scala r32 indica 17 gradi, quindi il gas c’è. 
Cablaggio controllato più volte. 
Accendo. L’Unità interna parte e risponde a tutti i comandi. Il display dovrebbe indicare un codice di errore in caso di anomalia ma nulla, come se tutto fosse a posto. Però L’Unità esterna non da segni di vita. 
So che nessuno ha la sfera di cristallo ma magari posso avere dimenticato qualcosa e salta subito all’occhio. 
Poiché ne ho comprati tre (gli altri due devo ancora montarli) sto pensando di prelevare la scheda elettronica da una degli altri e vedere. Ma chiedere prima qui non guasta mai...

Dimenticavo: non va ne in freddo ne in pompa di calore. 


Sei in una pessima situazione, che non mi augurerei.
 
Non so aiutarti, fai la prova ma puo' essere anche quella interna a non 
andare, in tal caso dopo i test, prova a postare se c'è il PDF del 
manuale delle macchine e vediamo di capire se ti è sfuggito qualcosa, ma 
da come ne parli dubito.


A me faceva cosí quando era senza gas.
ma mica vorrai cambiare schede eccetera, rischiando di pregiudicare la 
garanzia?

Marcick ha scritto:

ma se è nuovo, perchè non usi la garanzia e te lo fai
riparare o sostituire?
 

L'unità interna risponde a tutti i comandi, ventola, swing, indicazione temperature interna/esterna e pure il manuale dice che in caso di anomalie il display dello split dovrebbe visualizzare un codice di errore. Mi viene il dubbio mi sia sfuggito qualcosa, ma cosa ? ....
L'alimentazione arriva all'unità esterna, fase neutro e terra. Da li partono i 4 fili che vanno allo split. Controllato 10 volte ....
 
Il gas c'è. Ho appreso (da ignorante frigorista) che il manometro di bassa in condizioni di riposo deve indicare sulla scala relativa al gas utilizzato la temperatura ambiente. Ieri sera segnava 
 correttamente 17.
 
La garanzia .... se scrivo a Amazon dove l'ho preso magari mi dicono che lo sostituiscono, ma che 2p smontarlo e imballarlo. Se scrivo ad Argo non so cosa mi dicono, se mandano un tecnico o che cosa. Provare a cambiare la scheda con l'altro nuovo che ho dovrebbe essere una operazione quasi invisibile. Se concludessi che è la scheda potrei attivarmi per la garanzia su quello che non è ancora montato.
 
Cmq grazie, no, speravo in qualcosa del tipo "ti sei ricordato di togliere la spinetta di blocco del motore esterno ?" ... :-))


Dagli un pugno

 Dagli un pugno
 
Ricordo che il pugno era per i "giù-box", ma era tecnologia degli anni 
'60.
Secondo me non funziona con i moderni climatizzatori pieni di inverter 
e di elettronica.
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
Con 24 mila lireeeeee
Mi compro un paio di bluejeans
Una camicia tutta ro-osaaaa
E una puttana per moro-osaaaaa

 
 
 
hai aperto le valvoline delle linee? :-)
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
www.agidone.altervista.org
 
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
MAI PIU' OPEL IN VITA MIA!!!!

> hai aperto le valvoline delle linee? :-) 
 
eh, già ...
Stasera inverto le schede e vedo

Il 10/04/2019 21:50, Marcick ha scritto:

Hai aspettato almeno 5 minuti dopo l'accensione?
Albo

Allora, ho invertito le schede. Non è partito immediatamente ma dopo circa 1 minuto. Con la scheda originale non posso giurare di avere atteso 5 minuti ma 2 forse 3 si. Dici che in alcuni casi può avere un tempo così lungo e bastava attendere ?


Se con l'altra scheda parte dopo 1 minuto, molto probabilmente anche con 
l'altra dovrebbe partire dopo 1 minuto.
 

 
 
 
Ora che mi ci fate pensare, la mia unità esterna non si accende 
immediatamente, dipende dalla temperatura esterna e da quanto tempo ci 
mette a scaldarsi il gas.


Nei prossimi giorni devo montare il secondo in camera e vedrò meglio con la scheda inquisita. 
Nel caso si appurasse che è propella scheda, come mi consigliate di agire ?
Qualcuno ha esperienza con l’assistenza Argo ?
Li chiami, escono, te la cambiano e non spendi nulla?