Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema elettrico

Ciao a tutti,
ho il problema di una tensione elettrica terribilmente bassa e
variabile. Sostanzialmente ad ogni utilizzo intenso, tipo accensione
pompa o forno a microonde, la tensione scende intorno ai 180 volt.
Ho in uso delle lampada MH (metal halide) chiamate anche HQI. Queste
lampade ad ogni caduta di tensione si spengono. Purtroppo le lampade
si riaccendono solo dopo diversi minuti, dopo essersi raffreddate.
Ho provato ad introdurre diversi gruppi di continuità che mi capita di
ritirare da clienti. Sono gruppi di relativa qualità (APC Smart UPS da
3000 e 5000 VA oppure un chloride da 5000 VA).
Tutta roba che dovrebbe essere "online" senza nessuna interruzione.
Quando uso un carico vedo accendersi il led che indica la bassa
tensione, spesso il gruppo passa in batteria e in molti caso la mia
lampada si spegne.
Io sono molto a digiuno di elettrotecnica, ma mi viene in mente che
nel caso dei pc questo inconveniente non si verifica grazie alla
presenza di condensatori. Mi viene in mente: posso inserire un
condensatore sulla lampada per tamponare gli abbassamenti di
tensione???
Le lampada sono da 250 watt e da 150 watt.
Grazie
Paolo

 Paolo
Sorry, ma con i condensatori puoi solo rifasare qualora avessi un carico 
fortemente reattivo, ma non elimini il problema alle lampade.
Occorre irrobustire la linea di alimentazione, la tensione non deve calare 
sotto carico.
-- 
---------------------------------------------------
Prosperit�
Bama
--------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------
condivido con Bama, la tensione dovrebbe essere circa uguale anche
sotto carico.

 pompa o forno a microonde, la tensione scende intorno ai 180 volt.
A me viene da pensare a conduttori di sezione inadeguata.
Cosa che, oltre a creare problemi di caduta di tensione, puï¿œ avere 
anche aspetti di pericolositï¿œ...
Alberto
-- 
Lï¿œo Campion: Il lavoro ï¿œ l'occupazione di chi non ha nulla da fare.

Le lampada sono da 250 watt e da 150 watt.
Quante?
--
Giorgio

pompa o forno a microonde, la tensione scende intorno ai 180 volt.
Spesso e' un segno di cavi troppo sottili.
Resta da scoprire se sono quelli dell'enel che ti arrivano al
contatore, oppure i tuoi che partono dal contatore.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Le lampada sono da 250 watt e da 150 watt.
si, ma quante ne hai?
comunque se si spengono e' solo perche' l'ups non regge il carico, ergo 
o ne hai troppe in linea o le batterie dell'ups sono finite ;-)
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
Leggi le FAQ di IHSatD:   
http://ihsatd.cjb.net
Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato

Cerco di essere più preciso:
Il problema della tensione esiste ed è dovuto al fatto che la
municipalizzata che eroga il servizio mi ha fatto un collegamento ad
oltre 1 km dalla cabina.
La lampada che collego al gruppo è una sola ed il gruppo è collegato
solo a lei. Anche se collego una lampadina ad incandescenza noto un
leggero tremolio nel momento che il gruppo passa a batteria.
I conduttori sono solo un metro di roba, non credo possano creare
problemi. Per me è colpa del tipo di alimentazione della lampada,
oppure (più probabilmente a questo punto) delle batterie poco valide.
In effetti i gruppi hanno tre anni e anche se nelle sale server da cui
li tolgo fanno ancora il loro dovere potrebbero avere delle batterie
un po' fiacche :-)
Come faccio a stabilire se le batterie sono out?
Grazie.

 Come faccio a stabilire se le batterie sono out?
Gruppi di quel tipo hanno l'autotest, eseguilo. I manuali li trovi sui 
siti dei produttori, se non e' chiaro come attivarlo.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 ================================================================
Faccio i test e ti dico.
La tensione comuinque è di circa 210 volt senza carico e sui 175/180
quando applico un carico importante (pompa del pozzo, forno a
microonde, lavatrice etc.)
La lunghezza del cavo è certa, misurata con google earth, dopo prime
lamentele hanno aumentato la sezione del cavo (aggiungendone uno)
migliorando solo di poco.
A presto
Paolo

 migliorando solo di poco.
Quanto e' questa lunghezza che hai misurato ?
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de


 Quanto e' questa lunghezza che hai misurato ?
1200 metri
A presto