Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: stufa a a pallet

Vorrei mettere una stufa a pallette collegata all'impianto di riscaldamento.
Visto che la caldaia a gas deve avere una potenza di 23 kw per far
funzionare l'impianto. La stufa a pallet quanti kw deve avere. La
cannafumaria e' sufficente di 80 oppure occore maggiore.
Grz x i consigli

funzionare l'impianto. La stufa a pallet quanti kw deve avere. La
Che dici se lo scriviamo giusto?
Pellet
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 La cannafumaria e' sufficente di 80 oppure occore maggiore.
non lo so.
A quanto ne so con la caldaia a pellet conviene, per efficienza, prevedere 
un "accumulo" da qualche centinaio di litri di acqua nel caso che tu voglia 
sfruttare l'economia del pellete anche per produrre acqua calda sanitaria.
ciao
rodolfo
PS
L'accumulo viene chiamato in gergo "puffer" che presumo sia una 
interpretazione italiana di "buffer": puffer significa sbruffone o 
soffiatore, buffer significa appunto riseva/accumulo. Forse nel caso sia 
dipinto di blu diventa puffer :-)

 wrote:
->xenod wrote:
->> Vorrei mettere una stufa a pallette collegata
all'impianto di
->> riscaldamento. Visto che la caldaia a gas deve avere una
potenza di
->> 23 kw per far funzionare l'impianto. La stufa a pallet
quanti kw deve
->> avere.
->
->direi 23, i Kw sono sempre Kw.
->
->> La cannafumaria e' sufficente di 80 oppure occore
maggiore.
->
->non lo so.
->A quanto ne so con la caldaia a pellet conviene, per
efficienza, prevedere 
->un "accumulo" da qualche centinaio di litri di acqua nel
caso che tu voglia 
->sfruttare l'economia del pellete anche per produrre acqua
calda sanitaria.
->ciao
->rodolfo
->
->PS
->L'accumulo viene chiamato in gergo "puffer" che presumo
sia una 
->interpretazione italiana di "buffer": puffer significa
sbruffone o 
->soffiatore, buffer significa appunto riseva/accumulo.
Forse nel caso sia 
->dipinto di blu diventa puffer :-)
->
Penso che accumulatore si tratuca in "buffer" in inglese e
"puffer" in tedesco.  ;-)
Tieni presente che l'accumulatore e' in genere necessario
per sopperire alla minore capacita' dei bruciatori a pellet
di variare la potenza prodotta. Il rendimento dei
bruciatori/stufe a pellet (o in genere alimentate a legna)
e' piu' alto se si tiene la potenza del bruciatore vicino al
suo massimo. Per questo motivo la potenza del bruciatore
puo'/deve essere inferiore a quella della equivalete a gas.
Ovvero
Bruciatore a gas lo controlli con cronotermostato ed e' in
genere sufficiente accenderlo un poco prima. Con una forte
domanda di calore si porta quasi istantaneamente al massimo
(25+kW) ed in poco tempo ti scalda la casa.
Bruciatore a pellet, va' su di temperatura molto lentamente,
ha in genere una maggiore massa d'acqua da scaldare
(puffer), conseguentemente lo devi accendere qualche ora
prima. 
Quindi
Dovresti installare un bruciatore a pellet di potenza
inferiore, tenerlo acceso piu' a lungo e, se possibile,
avere un accumulatore (1000-3000 lt) che fornisca il calore
nei momenti di picco della domanda di calore.
Un consiglio, visita molti rivenditori, e cerca di parlare
con chi ha gia' fatto questa scelta.
Considera che nell'ultimo anno c'e' stato un notevole
incremento nel costo del pellet +20-30%
Considera, trasporto del pellet, stoccaggio, smaltimento.
della cenere.
Rumorosita' della/e ventole della stufa (molti si lamentano
in rete).
Disponibilita' di assistenza tecnica.
Spero di aver risposto alle tue domande.
Dino