Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: lampade fluorescenti (neon)

ciao!
un amico mi ha regalato 3 "plafoniere" recuperate da un capannone, 
ognuna composta da due tubi al neon da 58w, inseriti in tubi di plastica 
penso per motivi di antideflagrazione.. dato che a caval donato non si 
guarda in bocca, ho pensato di impiegarle per illuminare il garage (10 
metri per 3, circa), visto che al momento penzolano due piattine fetide 
con due lampade da 100w a incandescenza... :-)
Le ho disassemblate per pulirle... la data di produzione e' 1994.. ma 
essendo pressoche' interamente in metallo dopo lavate sembrano nuove!
La parte elettrica di ogni lampada e' costituita da due starter, due 
reattori e un condensatore di rifasamento.
Assumendo che i reattori non siano mai stati sostituiti, gli starter 
sicuramente si', perche' son di marche diverse.... e hanno un pulsantino 
in alto, quindi dovrebbero essere di tipo "rapido"... mi vengon alla 
mente alcune domande...
Innanzitutto, a cosa diavolo serve quel bottoncino? :-D
So che gli starter si sostituiscono con una certa frequenza, ma... i 
reattori son "soggetti a usura" o durano tranquillamente per degli anni?
La differenza di prezzo tra starter "normale" e quello "rapido" e' 
mostruosa.. quello rapido costa 3 euro... ma quello normale costa 50 
cent! Le cifre sono ridicole, ma percentualmente e' un'enormita'! che 
differenze ci sono, all'atto pratico? vale la pena montare quelli 
rapidi? anche pensando alla durata dei tubi, poi...
Non ho mai bazzicato coi neon, e googolando un po' ho visto che esistono 
reattori elettronici, che non necessitano di rifasamento.
Sono prodotti validi? vale la pena sostituire il pilotaggio 
"tradizionale" dei miei tubi con questi moderni ritrovati della 
tecnologia? magari in seguito a morte naturale.... :-)
per ora credo basti cosi' :-P


ciao
rimontale senza alterare il circuito che se sei fortunato il reattore lo 
cambia tuo nipote.
Però se il garages va sotto zero in inverno avrai difficoltà di 
accensioni e accorciamenti della vita delle lampade
Tipicamente 10000 ore e 5000 accensioni, se lampeggia 10 volte dopo 2 
anni è bruciata. il pulsantino serve per il reset se la lampada non si 
accende.
a me i reattori elettronici non piacciono disturbano le radio e 
scoppiano occasionalmente.
ciao primula

 ha scritto:
 > ciao!
 >
 > un amico mi ha regalato 3 "plafoniere" recuperate da un
 > capannone, ognuna composta da due tubi al neon da 58w, inseriti
 > in tubi di plastica penso per motivi di antideflagrazione..
  - Servon solo a evitare di romperli accidentalmente
 > dato che a caval donato non si guarda in bocca, ho pensato di
 > impiegarle per illuminare il garage (10 metri per 3, circa),
 > visto che al momento penzolano due piattine fetide
 > con due lampade da 100w a incandescenza... :-)
 >
 > Le ho disassemblate per pulirle... la data di produzione e' 1994.. ma
 > essendo pressoche' interamente in metallo dopo lavate sembrano nuove!
 >
 > La parte elettrica di ogni lampada e' costituita da
 > due starter, due reattori e un condensatore di rifasamento.
 >
 > Assumendo che i reattori non siano mai stati sostituiti,
 > gli starter sicuramente si', perche' son di marche diverse....
 > e hanno un pulsantino in alto, quindi dovrebbero essere
 > di tipo "rapido"... mi vengon alla mente alcune domande...
 >
 > Innanzitutto, a cosa diavolo serve quel bottoncino? :-D
  - Al ripristino se interviene la protezione. Ma non l'ho mai
  usato (mai scattata la protezione), quindi non so dirti altro
 > So che gli starter si sostituiscono con una certa frequenza, ma... i
  - Li starter che hai lì (i DEOS della OSRAM, forse) se
  non mi ricordo male duravano molto più a lungo (mi sembra
  cinque volte quelli normali, ma non vorrei sbagliare)
 > reattori son "soggetti a usura" o durano tranquillamente per degli anni?
  - Se non son difettosi, puoi dimenticarti del problema
 > La differenza di prezzo tra starter "normale" e quello "rapido" e'
 > mostruosa.. quello rapido costa 3 euro... ma quello normale costa 50
 > cent! Le cifre sono ridicole, ma percentualmente e' un'enormita'!
 > che differenze ci sono, all'atto pratico? vale la pena montare
 > quelli rapidi? anche pensando alla durata dei tubi, poi...
  - Quel tipo di starter rapido fa dare una sola "botta" forte
  e il tubo si accende facendo un piccolo botto, una specie di
  vibrazione... eppure loro dicono che lo stressa di meno.
  In più disinserisce il tubo quand'è esaurito, e ha una
  protezione che interviene anche sul cortocircuito (ma in
  quel caso comunque non so se lo starter ne esca sano)
 > Non ho mai bazzicato coi neon, e googolando un po' ho visto che
 > esistono reattori elettronici, che non necessitano di rifasamento.
 > Sono prodotti validi? vale la pena sostituire il pilotaggio
 > "tradizionale" dei miei tubi con questi moderni ritrovati
 > della tecnologia? magari in seguito a morte naturale.... :-)
  - Certo, conviene, consumi di meno e la luce non tremola, questi
  sono i vantaggi principali. Poi se prendi un alimentatore
  predisposto puoi aggiungere una regolazione (dimmer specifico)
  (anche sull'alimentazione tradizionale reattore-starter puoi
  mettere un dimmer ma richiede un trasformatore per i filamenti)
 > per ora credo basti cosi' :-P
  - be', ma se vuoi anche per sempre
  -*_ uniposta(at)
yahoo.it
  -*_ uniposta(at)
gmail.com
-- 
If his chest had been a cannon, he would have shot his heart upon it.
Se il suo petto fosse stato un cannone, gli avrebbe sparato contro
il suo cuore. (Herman Melville, Moby Dick; Patrick Stewart,
Capt. Jean-Luc Picard, Star Trek - The Next Generation)

 ciao primula
ciao Nicolo'