Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Terra impianto elettrico

Qualcuno sa come fare a testare il collegamento di terra di un impianto
elettrico?
Mi pare che si deve misurare una resistenza o impedenza che non deve
superare un valore.
Chi sa il valore?
La resistenza deve essere misurata tra terra e fase o cosa?
Riesco a misurarla con un comune multimetro?
Grazie a chi mi sapra' rispondere ...
Sent via Deja.com
http://www.deja.com/

 Riesco a misurarla con un comune multimetro?
Assolutamente no, la prova ha valore solo se si riesce ad imprimere la
circolazione di  una certa quantita` di corrente nel terreno, servono
quindi tensioni elevate, superiori sicuramente ai 9V cc del mutimetro.
spero di essere stato chiaro
ciao max

Innanzitutto grazie per avermi risposto.
Non ho capito pero' bene:
Se voglio testare la singola presa, e' suffciente misurare la
resistenza dalla terra della presa stessa alla palina di terra, ammesso
che sia sicuro della bonta' della palina ?
Altrimenti non si puo' fare nient'altro senza costose apparecchiature ?
Grazie ancora


 Altrimenti non si puo' fare nient'altro senza costose apparecchiature ?
No, purtroppo.
Il sistema più semplice, in ambito casalingo, è quello che
"Massimo Marinelli" ha indicato come "misura dell' anello di guasto".
Si fà con semplici tester dedicati, chiamati "loop tester", ed è sufficiente
inserire i puntali dello strumento in una presa dell' impianto (dopo
aver eventualmente ponticellato i morsetti dell' interruttore differenziale
di casa), e premere un semplice pulsante. Il valore di misura della
resistenza di terra viene letto direttamente su un display digitale,
espresso in ohm.
Tra i più conosciuti, quelli della Kyoritsu, che dovrebbero partire dalle
500.000 lire circa.
Se conosci qualche installatore o gente del ramo (manutentori elettrici,
ecc.) potresti fartelo prestare.
Cordialità.
               Paul

 che sia sicuro della bonta' della palina ?
No viene effettuata la misura dell'anello di guasto, cioe` del percorso che
la corrente fa in caso di guasto, vale a dire di tutto il sistema dei
conduttori ed il terreno tra casa tua e la cabina ENEL.
Naturalmente la misura deve essere fatta con appositi strumenti, che
essendo costosi sono appannaggio di un professionista che puo`
ammortizzarne il costo, segui il consiglio di Paulass, fatti prestare
l'attrezzatura o meglio fatti fare la misura dall'elettricista se proprio
sei cosi` ben intezionato, ma se il tuo impianto e` protetto da un
intyerruttore differenziale (conosciuto anche come SALVAVITA) ad alta
sensibilita` 30mA o minore, (lo trovi scritto sul corpo dell'interrutore)
in piena efficienza, (va controllato ogni mese con l'apposito tasto T, se
scatta e` OK) posso garantirti che anche il piu` scalcinato dispersore di
terra e` in grado di stare al di sotto della soglia indicata cioe` 1666,6
ohm, pertanto puoi stare traquillo......
........Relativamente tranquillo, in questo campo non si puo` raggiungere
il 100% della sicurezza, fattori come l'eta`, il peso, malattie
debilitanti, cardiopatie, possono influenzare negativamente il sistema di
sicurezza e quello che per te e` sufficiente, (individuo adulto in salute)
potrebbe non esserlo per un bambino molto piccolo o per un anziano
debilitato.
Ricapitolando: a condizione che il tuo impianto elettrico  sia stato fatto
secondo le norme di sicurezza, per stare tranquillo, ti basta effettuare
mensilmente il test di efficienza sugli interruttori differenziali,
semplicemete premendo il tasto T sul differenziale.
ciao max
P.S. tale prova la possono/dovrebbero fare tutti... :-))) me compreso

 Grazie ancora
Per misurare il preciso valore della resistenza di terra devi senz'altro
seguire le indicazioni di Marinelli e di Paulhass, ma per quella che credo
sia la cosa piu' importante cioe' controllare se il tuo impianto ha il
differenziale coordinato con il valore della resistenza di terra puoi
spendere molto meno.
1) Comprare le apposite spine messe in commercio da varie ditte di materiale
elettrico dal costo di qualche decina di migliaia di lire e seguire le
istruzioni scritte sulla confezione.
2) Controllare innanzitutto se il differenziale e' funzionante (premendo l'
apposito tastino).
Fare un calcolo preventivo, come suggerito da Marinelli, controllare la Id
nominale del tuo differenziale e ricavare la Rt, comprare una serie di
resistenze a partire dal valore ricavato a scendere.
Ipotizzando che il tuo differenziale abbia una Id di 30 mA comprerai la
serie 1500, 1200, 1000, 820, 680, 470, 270, 180, 100, 10, (costo 200-300
lire ciascuna) la potenza delle resistenze puo' essere anche molto piccola
(1 o 2 W) perche' le resistenze dovranno rimanere sotto tensione  per non
piu' di 1 secondo.
Devi inserire le resistenze ad una ad una, partendo da quella di valore più
alto, tra la fase e la terra della presa in esame e controllare con quale
delle resistenze scatta il differenziale.
Se il differenziale non scatta mai la tua terra non e' buona o comunque non
coordinata con il differenziale, se scatta vuol dire che il differenziale è
coordinato e puoi avere anche un'idea della grandezza del valore dalla
resistenza di terra (ammesso che il tuo differenziale scatti al preciso
valore nominale) infatti sara' uguale, o comunque inferiore, alla Rt che hai
ricavato meno il valore della resistenza con cui il differenziale e'
intervenuto.
Sembra una cosa cervellotica, ma non e' difficile da fare e ti indica se il
tuo impianto e' o no sicuro a prescindere dal vero valore della resistenza
di terra.
Se cominci ad inserire le resistenze dal valore piu' basso e la resistenza
di terra e' molto bassa rischi di provocare una sorta di cortocircuito con
intervento anche della protezione magneto/termica e probabile scoppio della
resistenza.
Se tieni inserite le resistenze per molto tempo rischi certamente lo scoppio
o la bruciatura.
Il primo metodo è consigliabile dal punto di vista della sicurezza anche se
poco hobbystico, il secondo metodo (dal costo irrisorio) può essere molto
pericoloso per chi non sia in grado di prendere le molte precauzioni del
caso.
Liberty Kid

 P.S. tale prova la possono/dovrebbero fare tutti... :-))) me compreso
Io non lo faccio quasi mai perchč mi rompe dover rimettere a posto gli
orologi dello stereo, la radio sveglia, il videoregistratore, il decoder, la
segreteria tel.,l'orologio del forno,
ma lo farň... ;-)))
Sergio

Grazie a tutti per i consigli.
Alla fine credo che comprero' una di quelle "apposite spine messe in
commercio da varie ditte di materiale elettrico dal costo di qualche
decina di migliaia di lire" perche' vorrei testare tutte le prese di
casa.
Tra l'altro ho trovato su una "nota rivista di elettronica" lo schema
di uno strumento di questo tipo, che semplicemente cortocircuita con
una resistenza la terra con la fase per 20 millisecondi.
Il sistema delle resistenze decrescenti mi sembra bello ma per tutte le
prese di casa e' troppo laborioso.
Non manchero' comunque i provarlo, anche solo per curiosita'.
Grazie di nuovo e saluti a tutto il NG.


segreteria tel.,l'orologio del forno,
Chi di voi non sarebbe disposto a pagare 1000 lire in piů per avere
una batteriola che conservasse l'ora?
-- 
Bye
      Vitt

 una batteriola che conservasse l'ora?
A me "salta" solo l'ora del microonde: tutti gli altri aggeggi hanno un
condensatore tampone (non credo sia una pila, perché in alcuni di questi
elettrodomestici "vive" da oltre dieci anni).
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:20/1/01)_____ ICQ 49579941

 condensatore tampone
Anche a me, come credo tutti i forni a microonde con orologio.
E' un avviso che è mancata la continuità di cottura per un tempo
non definito.  Come dire :
" Rimetti l' ora ed assaggia se è cotto a puntino".
Cordialità.
              Paul