Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Consigli su come fermare una perdita da termisifone

L'impianto è centralizzato e lo scorso anno sono state installate le 
valvole termostatiche, già da allora tra qualche elemento era iniziata a 
trafilare un po di acqua, quest'anno la situazione è peggiorata e mi 
tocca svuotare una mezza vaschetta al giorno che ho posto sotto i 
termosifoni interessati.
La perdita è esattamente tra gli elementi, ho provato con silicone, una 
pasta che solidifica presa da leroy M. ma ninete, avete idea se c'è 
qualcosa che si può fare per fermarla ed arrivare almeno fino allo 
spegnimento e svuotamento dell'impianto per poi fare una soluzione 
definitiva?
Grazie.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 definitiva?
 
ci sono delle sostanze (es quelle prodotte da Fernox) che riparano 
(almeno dicono) piccoli fori, il problema peà è che queste cose debbono 
essere messe dentro al tuo circuito e non so se su uncentralizzato la 
cosa si riesce a fare (fosse stato non centralizzato, basta inserirlo 
dalla valvolina di un termosifone dopo averlo svuotato un po')
 
sta cosa probabilmente potrai farla anche ad impianto svuotato, ma a 
questo punto, col rischio che possa ripresentarsi la perdita, ti dico di 
tamponare come puoi sino allo spegnimento e poi di sostituire il radiatore

 tamponare come puoi sino allo spegnimento e poi di sostituire il radiatore
 
non occorre svuotare l'impianto. il radiatore lo può sostiuire anche 
subito chiudendo valvola e detentore.
Qualsiasi intervento di riparazione non darà risultati duraturi.
 
 

Qualsiasi intervento di riparazione non darà risultati duraturi.
 
Per una perdita tra gli elementi, l'unica è valutare se costa meno 
imbarcarsi nello smontaggio (ammesso sia possibile) dell'elemento dove c'è 
la perdita e cambiare la guarnizione, oppure buttare tutto e prendere un 
termosifone nuovo.
 

 Qualsiasi intervento di riparazione non darà risultati duraturi.
 
dicevo, trattandosi si un liquido turafalle che circola tappando i vari 
fori è diffiicle che su un impianto centralizzato possa davvero avere un 
effetto e soprattutto averlo duraturo
 
dovendosi fermare, allora è meglio che cambia il termosifone e via 
specie se ha contabilizzazione ecc ecc


 
Tempo fa si parlò del Multifiss della Prochimica, che attacca anche sul 
bagnato; il problema è che non so se possa andare bene con le 
temperature di un termosifone; magari li puoi contattare per chiederglielo.
 

 pasta che solidifica presa da leroy M. ma ninete
 
Hai parlato di pasta che solidifica, che cosa era di preciso?
Io ho usato con successo il pattex riparatutto, che esiste anche nella versione "acquastop" che leggendo le info sul blister viene dichiarata idonea anche all'utilizzo che vorresti farne tu.
Questo specifico acquastop non l'ho mai usato, ma conosco bene altri prodotti pattex della stessa serie e posso assicurarti che, se adoperati secondo le istruzioni, offrono risultati eccellenti. 
A due cose si deve fare particolarmente attenzione: 1) pulizia pre applicazione (deve essere perfettamente sgrassato, io uso acetone); 2) utilizzo dei guanti per impastare e applicare il prodotto per prevenire il deposito delle impurita' delle mani
 
-- 
L'Infante di Spagna

idonea anche all'utilizzo che vorresti farne tu.
 
L'avrai applicato direttamente su un forellino su una superficie piana o 
curva ma comunque continua, l'ho fatto anche io con lo stucco epossidico ed 
è ancora li dopo anni.
Nel caso prospettato invece si tratta di tappare un trafilamento tra 2 
elementi, e l'unico modo per farlo sarebbe tappare l'intera giunzione tra i 
2 elementi formando un anello di materiale.
Peccato che con i vari cicli di dilatazione e contrazione dovuti alle 
escursioni termiche lo stucco indurito poi ti si crepa o si desolidarizza 
dal supporto. 
 


Io conosco e uso spesso il prodotto, ma sempre dove esce acqua per caduta.
Nel loro video si vede il tizio che sigilla un acquario, ma, anche se 
l'acqua è tanta, la colonna d'acqua sarà di circa mezzo metro quindi sui 0.05bar, mentre nei termosifoni può arrivare anche a 2bar.
 
Riguardo la temperatura di esercizio, la scheda tecnica parla di -30° e +95°.
Quindi siamo al limite. Riguardo alle perdita sui tubi, non si cita da 
nessuna parte le tubazioni in pressione; perciò si deduce che per "tubi" si 
intendano solo quelli di scarico... ma anche qui, con delle limitazioni:
difatti, per esempio, in una casa di 5 piani (circa 15mt) anche una colonna
di scarico comincia ad essere assimilabile ai tubi in pressione (1.5bar)
e quindi non mi fiderei ad usare tale prodotto per sigillare un giunto.
 
Mi è capitato, invece, di usare con successo lo stucco "ripara tutto", 
bicomponente, sul corpo di una pompa di ricircolo di una piscina che 
lavorava a 2bar. Anche se li eravamo di fronte ad un tipo di plastica
difficilmente incollabile e il primo tentativo fu un fallimento... però
il secondo tentativo, dove avevo usato la colla cianoacrilica come primer,
l'intervento andò a buon fine e a distanza di 2 anni mai più una goccia.
E lì, non si parlava di "piccola perdita" ma di un grosso cretto sul corpo
pompa... e, visto la pressione, l'acqua che usciva era uno spruzzo che 
arrivava a 2mt di distanza.
 
Il prodotto "riparatutto acquastop" lo danno espressamente anche per sigillare
radiatori, senza necessità di svuotamento; anche se, poi, nelle istruzioni 
si contraddicono parlando di superfici pulite ed "asciutte" e può arrivare
alla temperatura di esercizio di 120°... e, perciò, idoneo per interventi 
sui termosifoni.
https://www.astorispa.it/catalogo/prodotto/pattex-ripara-tutto-express-acquastop-03632/C120521
 
Quindi, per cascare in piedi, penso sia sempre meglio abbondare e svuotare il radiatore.
 
Per cui sarebbe utile sapere se il giunto che perde si trova nella parte alta
o nella parte bassa. Se è in alto, dopo aver chiuso le valvole sul radiatore
e aperto la valvolina di spurgo, in poco tempo l'acqua che è al di sopra 
della perdita se ne andrà e la zona si asciugherà da se; se invece perde
dal basso ci metterà molto più tempo a svuotarsi. A meno che, di non pompare
aria con il compressore dalla suddetta valvolina... in quel modo ci sta che 
in una giornata ci si riesca anche a svuotarlo.
Naturalmente, dopo svuotato, la superficie della zona va scartavetrata per   
consentire allo stucco di fare migliore presa. E anche qui, se la perdita
fosse non davanti ma dietro, dalla parte del muro, il lavoro si presenta
più impegnativo... ma sempre non impossibile.
 
 
Giovanni

Il giorno martedì 29 gennaio 2019 15:55:55 UTC+1, MasterPiece ha scritto:

Questo è miracoloso:
 
https://www.ebay.it/itm/Nastro-Autoagglomerante-autosigillante-in-Silicone-per-riparazioni-rapide-25mm/332929429558?hash=item4d8423f036:g:sZ0AAOSwI01cCOuv:rk:1:pf:0
 
 
Ovvio che se lo prendi in China costa molto meno ma arriva fra due mesi; se lo trovi in ferramenta rischi di pagarlo 30 €; in mezzo c'è di tutto...

 La perdita è esattamente tra gli elementi,
 
Se tu dicessi anche il punto preciso della perdita, penso aiuterebbe.
E, magari, anche una foto.
 
 
Giovanni

 dal supporto.
 
La possibilita' che si verifichi cio' che hai detto in effetti penso che ci possa essere, anche se bisognerebbe vedere bene la scheda prodotto e capire le capacita' di resistenza alla dilatazione termica. Nella descrizione pero' dicono che si puo' utilizzare (anche) su radiatori e caldaie:
 
Descrizione del prodotto:
Pattex Riparatutto Express Acquastop è un Adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile. Ideale per riparare/sigillare buchi e fessure in impianti, serbatoi, condotti, radiatori, caldaie e tubazioni senza svuotare. 
http://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi/adesivi-per-riparare/riparatutto-express-acquastop.html
 
 
Bisognerebbe fare una prova sul campo


Il 29/01/2019 15:55, MasterPiece ha scritto:

Chiudi valvola e detentore, stacchi sotto il calorifero e lo svuoti, 
basta che sviti l'attacco e con una catinella e piu' riempiete lo 
svuoti, l'aria la fai entrare dalla valvolina di sfogo.
Prendi poi della bicomponente epossidica, io eviterei le paste ma userei 
una bicomponente liquida la uhu plus 24 ore, poi usi o dei fili di fibra 
in vetroresina oppure va benissimo pure cotone o canapa, smerdi e 
avvolgi, dopo 1 giorno meglio 2 rimonti ricolleghi e vivi felice sino 
alla cassa, da morto si intende.
