Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Help per interrutore ad infraossi BTicino

Ciao,
ho acquistato l'interrutore ad infrarossi L4425 per sostituire un normale
frutto interrutore ma una volta visto lo scarso (almeno per le mie
conoscenze) buguardino non so come attaccarlo....  dallo schema sembrerebbe
che necessita avere sempre 'in linea' fase e neutro + poi il filo che va
alla lampadina ma.... io ho solo 2 fili.
che diavolo posso/devo fare ??
grazie

Il Tue, 21 Sep 2004 19:28:02 GMT, Giovanni Chiappini scrive:

Tirare il neutro da una scatola di derivazione, la necessità di fase e neutrò
servirà ad alimentare il ricevitore ad infrarossi ovviamente.
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353

 wrote in message
news:rq01l09fv0iet9mca...@4ax.com...


punto luce non ho piu la fase quindi immagino dovrei portare anche quella ??
AH... allora tu non avevi li' un interruttore ma un deviatore per comandare il
punto luc da due posti. COs'è un deviatore mi dira? Vai su
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/
e vedrai che ci sonod egli schemi che ti chiariranno tutto...a questo se
quuello è un interruttore ad infrarossi direi che non hai possibilità (se la
stanchezza della sera dopo uan giornata al sole non mista facendo straparlare)
puoi vedere se esiste un deviatore ad infrarossi della stessa serie, poi
ritorniamo al probalme di alimentarlo... ma ci pensiamo dopo... :)


 servirà ad alimentare il ricevitore ad infrarossi ovviamente.
Oppure se nella stessa scatola dove metterai l'interruttore hai anche una
presa di corrente, il neutro lo puoi predere direttamente da lì facendo un
ponte....
Ciao!

 ritorniamo al probalme di alimentarlo... ma ci pensiamo dopo... :)
io direi di pensarci subito
perche' se per alimentarlo deve fare una traccia sul muro lunga qualche metro 
forse rinuncia
e invece di cambiarlo per un deviatore per poi cambiarlo con qualcosaltro, forse 
si evita un viaggio se affronta subito il problema dell'alimentazione 

Grazie a tutti per le risposte... raro esempio di ng veramente disponibile
Quello da sostituire e' proprio un interrutore... in pratica in sala avevo 2
deviatori piu' in una terza presa la fase arrivava ad un varialuce che
quindi funzionava per entrambi i deviatori. Avendo poi sostituito tutti i
faretti che avevo in sala con delle lampadine a basso consumo il variatore
faceva casino e l'ho sostituito con un interrutore che in pratica ovviamente
non usavo mai.
Ho trovato il neutro nella scatola di uno dei 2 deviatori e alla fine ho
eliminato il deviatore e l'interrutore della luce esterna del giardino in
quanto mi servivavano due buchi; i due cavi dell'interrutore del giardino li
ho cavallottati ed all'esterno sabato montero un interrutore crepuscolare.
L'interrutore ad infrarossi l'ho monato oggi e funge ottimamente.
Grazie a tutti
ciao Giovanni

L'interrutore ad infrarossi l'ho monato oggi e funge ottimamente.
Beh però... te le sei cavata egregiamente complimenti!
Dal post iniziale devo dire che dubitavo delle tue aabilità elettriche ma mi
son sbagliato. Quando serve noi siamo qui... quasi 24/7 dalle date ed ore dei
post :)
