Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sifone su tubo scarico condensa climatizzatore

Ciao,
durante la ristrutturazione ho fatto creare le predisposizioni per gli
scarichi delle condense dei climatizzatori che partono dalle cassette
di predisposizione e finiscono sotto i lavandini. I percorsi dei tubi
di scarico hanno delle buone pendenze e corrono rettilinei fin sotto i
lavandini.
Il problema e' che hanno fatto uscire i suddetti tubi quasi
all'altezza dei buchi di scarico dei lavandini (un paio di cm piu'
sopra come quota).
Posso creare dei sifoni con gli stessi tubi piegandoli a U e
attaccandoli agli scarichi dei lavandini?
Ho letto che ci potrebbe essere qualche problema ma non capisco come
possa essere violato il principio dei vasi comunicanti... chi me lo
spiega?
Grazie

spiega?
 
Se magari ci dicessi quali sarebbero questi problemi dei quali hai
letto, possiamo vedere di trovare una soluzione.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 Bernardo Rossi              
b.ro...@tin.it
 
 


 Se li hanno attaccati dopo il sifone, senz'altro la puzza....
 
Giovanni


ancora non e' stato attaccato nulla, ci sono solo i tubi della
condensa che escono dal muro nei pressi dello scarico dei lavandini.
se riesco domani posto delle foto cosi' chiariamo la faccenda.
 

 wrote:

Ciao, come detto ieri ho scattato delle foto di come stanno le cose:
 
http://postimage.org/image/p4yczlsvb/
 
http://postimage.org/image/5n4b1mbs1/
 
 
posso realizzare dei sifoni col corrugato (piegandolo a U) in modo da
raggiungere gli scarichi o ci potrebbero essere problemi di risalita
dell'acqua di condensa?

raggiungere gli scarichi o ci potrebbero essere problemi di risalita
 
Quale corrugato, quello per i fili elettrici?
Potrebbero esserci problemi di gocciolamenti, non e' detto che sia
stagno o resistente all'acqua con il tempo.


 stagno o resistente all'acqua con il tempo.
 
Ma tu l'hai mai visto il tubo di scarico condensa?
Evidentemente no, quindi che cazzo scrivi a fare,
le solite ovvieta' della minchia.
 
 

 dell'acqua di condensa?
 
Per quanto riguarda l'utilizzo del corrugato mi sentirei di tranquillizzarti,
l'ho visto utilizzato in pressoche' tutti gli impianti che ho visto, in opera
anche da una decina di anni senza problemi di tenuta o deterioramento (NB
parliamo di installazione al coperto, senza esposizione a gelo o sole). Sul
discorso di creare un sifone, invece, eviterei. Ho avuto problemi di risalita
dell'acqua sino a creare gocciolamenti dall'unita' interna. Il tutto
nonostante un discreto dislivello totale (piu' di due metri dall'unita' sino
al sifone di corrugato, di dimensioni ridotte, una ventina di centimetri, a
memoria. Poiche' la fisica non e' un'opinione, ipotizzo che a causa del flusso
"gocciolante" dell'acqua di condensa, il sifone contribuisca a far si' che si
creino delle sacche d'aria all'interno del tubo, riducendo drasticamente la
lunghezza della colonna d'acqua e facendo si' che alla fine l'acqua faccia
capolino dall'unita' raffreddante. Pertanto il mio consiglio e' di mantere
rigorosamente una pendenza (anche minima) per tutta la lunghezza del tubo.
 
ciao
hicks