Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianti trifase/monofase

Scantinato/magazzino dove attualmente c'e' un vecchio contatore trifase, 
ci sono alcune prese sia a tre poli che a due; verra' sostituito a breve 
con un contatore monofase; collegando un qualsiasi apparecchio  alle 
prese trifase cosa succedera' :  funzioneranno ancora, non funzioneranno 
piu' o esploderanno?


se fai una domanda del genere, chiama un elettricista.
 
-- 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai se arrivi a casa! :-D
 

Dopo dura riflessione, grul ha scritto :

non funzioneranno, perche' ovviamente manca una fase; ma potresti anche 
danneggiare qualcosa. Se le prese trifase avevano 3 contatti invece che 
4, e' perche' manca il neutro, che invece dovrebbe essere presente 
nelle normali linee monofase.
Chiama un elettricista e fai verificare la situazione. Se non e' il tuo 
mestiere e' meglio che non ci metti mano

 mestiere e' meglio che non ci metti mano
 
metterci mano, non se ne parla (perlomeno io); la domanda era per capire 
se lasciandole cosi' non si corrono rischi, ovvero se a qualcuno viene 
in mente di collegarci qualcosa si hanno danni oppure se, semplicemente, 
non funziona
 

 di collegarci qualcosa si hanno danni oppure se, semplicemente, non funziona
 
per quello che mi risulta: se passi da trifase a monofase, gli omini di 
enel o chi per essa, ti cambiano il contatore; 2 delle 3 fasi 
resteranno isolate in una borchia piombata; una delle 3 fasi e neutro 
andranno al contatore. Stop. Dall'uscita del contatore sono problemi 
tuoi. Loro di certo non ti collegano nulla; a maggior ragione se non 
hanno idea di come sia combinato l'impianto.
di solito, la distribuzione della trifase all'interno dell'edificio e' 
fatta con 4 conduttori (3 fasi e neutro).
Questi possono essere collegati a seconda delle necessita':
 
- 1 fase e neutro per avere i classici 230V monofase;
- 3 fasi senza usare il neutro per i collegamenti a triangolo
- 3 fasi e neutro per collegamenti a stella
 
Sui motori elettrici trifase, per passare da una tipologia di 
collegamento all'altra ci sono dei ponticelli da inserire 
opportunamente. Non ho idea di cosa possa succedere usando il 
collegamento sbagliato, ma a sensazione credo sia preferibile evitare 
da fare una prova pratica ;-)
 
Le tue prese a 2 fili immagino saranno per distribuire la 230V, e 
immagino abbiano il neutro. Puoi verificare se nelle prese a 2 
conduttori c'e' un neutro usando un cercafase.
Se poi hai un tester puoi anche verificare se effettivamente ci sono 
230v
 
Nota che magari i 230v sono ricavati dalle 3 fasi (che so, una per 
locale, per bilanciare i carichi. In questo caso potrebbe bastare 
mettere le 3 fasi in parallelo ma, specialmente se l'impianto e' molto 
vecchio, valuterei la possibilita' di far ricablare tutto.
 
Se invece la monofase fosse tutta cablata sulla stessa fase, avresti 
dei collegamenti orfani, che potresti semplicemente rimuovere
 
in ogni caso, nessun apparecchio trifase funzionerebbe piu'.

 verra' sostituito a breve con un contatore monofase
 
La tua religione lo impone? Perché rinunci a due fasi? A maggior ragione 
se non vuoi toccare l'impianto. Lascia fare il trifase che un domani può 
sempre tornare comodo, non costa di più e non ha nessuno svantaggio.


In genere piombano il contatore trifase che quindi non hai la linea 
trifase accessibile e montano un nuovo contatore monofase.
 
Dopo i contatori l'impianto è competenza dell'utente. Si possono 
parallelare le tre fasi in una e collegarle alla fase del contatore 
monofase, ma siccome ti trovi sostanzialmente con tre linee monofase con 
un solo conduttore neutro invece della trifase, sarebbe corretto 
aggiungere altri due conduttori del neutro (azzurri) per avere poi tre 
linee monofase correttamente impostate (da proteggere comunque ognuna), 
oppure, come stato già detto, potresti eliminare due linee della vecchia 
trifase; però è meglio appoggiarsi ad un elettricista che valuta tutto 
anche alla luce delle sezioni dei conduttori destinati alle utenze.
 
-- 
E. Delacroix

 in ogni caso, nessun apparecchio trifase funzionerebbe piu'.
 
grazie a te e a tutti
 

Archibald Tuttle ha scritto:

dipende...se non ha il neutro ci puo collegare solo carichi trifasi e
nessun monofase,quindi l'utilità è alquanto opinabile
 

Hai trifase a 400V o a 230V? Qui a Roma, per esempio, nella mia
 zona abbiamo 230V bifase (sistema TN).
 
 
-- 

> sistema TN
...o IT?...
 
 
-- 


Primo, a me risulta che la distribuzione in Italia normalmente
e' a stella (tre fasi piu' neutro).
 
Secondo, se veramente avesse solo una fornitura a triangolo,
va verificata la tensione. SE ad esempio, e' una 120V trifase,
puo' avere il monofase a 240V (che rientra nella tolleranza
degli apparecchi monofase venduti in Europa) semplicemente
prendendo due fasi.
 
Se invece fosse un 230V trifase senza neutro (a triangolo),
si puo' rimediare con un trasformatore trifase-monofase,
ideali quando ci sono carici monofase "pesanti" (tipo
stufette da 2000 watt, etc.), perche' caricano in modo piu'
equilibrato la linea.
 
Ma che vantaggi darebbe ? Una linea piu' equilibrata,
riduce le perdite e quindi mantiene la tensione piu' alta
con carichi forti (altrimenti la tensione cala anche a 200 V
(una volta si sarebbe visto le lampadine ad incandescenza
sfarfallare, ma con i LED si dovrebbe notare meno, pero'
altri carichi ne risentono, ad esempio un bollitore di
mette un 10%-20% in piu' a far bollire l'acqua).
 

 piu' o esploderanno?

 se non ha il neutro
 
Mai vista una fornitura trifase senza il neutro (tranne una 220v 
concatenata fase-fase in un teatrino in valsugana) negli ultimi 30 anni.
 
E poi da quando ci sono i contatori elettronici (se non hai eccessiva 
potenza impegnata) puoi prelevare anche tutto da una sola fase.