Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita acqua nel sistema riscaldamento ?

Ciao, vivo in una villetta su tre livelli, sin dall'inizio nel 
termosifone all'ultimo piano si forma in continuazione aria. Nonostante 
lo faccia sfiatare dopo qualche giorno
mi trovo nella stessa situazione di prima. Inoltre ogni tanto devo 
aggiungere acqua dal rubinetto della caldaia a gas. Mi sembra chiara che 
ci sia una perdita nel sistema
di riscaldamento, questo provoca l'entrate dell'aria, che sale fino al 
terzo piano e si ferma nel primo termosifone che incontra. Ho provato a 
controllare sui muri ma non vedo nessuna macchia d'umidità. Qualcuno sa 
come posso cercare la perdita ?  Grazie

 come posso cercare la perdita ?
Ho come il sospetto che il tuo impianto non veda un tecnico da quando e` 
stato costruito...... quindi il tuo impianto non riceva la necessaria 
manutenzione da anni, permettimi di consigliarti di chiamare un buon 
professionista.
ciao max


Grazie per i consigli,  l'unica cosa è che si tratta di un impiano nuovo 
di 2 anni (la villetta  è nuova),  lo scorso anno ho fatto tutti i 
controlli ma sembrava tutto a posto.

 controlli ma sembrava tutto a posto.
Io ho avuto il tuo stesso problema, lo risolto avvitando il  tubo d'uscita
della caldaia (Chiave 24) il quale un po' lento mi faceva fuoriuscire acqua
e perdendo la pressione.


non dovrebbe essere l'aria che entra ma piuttosto il risultato delle
reazioni chimiche ed elettrochimiche all'interno dell'impianto
per chi ha voglia di leggerlo, qui c'è un bell'articolo ( in fondo ci sono i
link per altre pagine)
ciao Abele
http://www.hw-vault.com/articolo.php/9/1.html


Ciao Massimo. 
Ho lo stesso problema di Bastet, ed il compressorino da 15 litri e' parcheggiato proprio di fianco alla caldaia.
Visto che il vaso di espansione ha lo stesso attacco delle gomme d'auto, devo per forza chiedere un'uscita extra del termotecnico, oppure basta dargli una pompatina?
E, se si, a quale pressione?
Grazie 
--
Luca Beato    -  
http://members.xoom.it/huey/
FAQ del plastimodellismo su 
http://www.ipmsitaly.com/faq/modelfaq.html

 Grazie


hai verificato che la valvola di sfogo sia perfetamente funzionante?
inoltre hai verifcato se la pressione esterna sia superiore a quella interna
e che il rubinetto di immissione sia perfettamente chiuso?
a volte se il rubinetto di immissione non è a perfetta tenuta è facile che a
caldaia accesa la pressione interna sia superiore a quella esterna
dell'impianto idrico facendo uscire l'acqua da dove di solito entra
cabiando il rubinettino di entrata si risolve il problema
le prove le puoi fare in questo modo
riempi l'impianto della caldaia a caldaia spenta
chiudi  il rubinetto centrale dell'acqua
lascia aperto un rubinetto posto in vicinanza della caldaia
accendi la caldaia e verifica se dal rubinetto lasciato aperto esca
dell'acqua (mettici sotto un contenitore vuoto)
se la pressione diminuisce e il contenitore si riempie hai il rubinetto di
immissione guasto e da sostituire
p.s.
questo non avviene subito devi lasciare l'impianto in funzione per almeno un
paio di ore

Ma guarda un pò, ho anch'io una villetta nuova di 2 anni e lo stesso
identico problema (siamo forse vicini ho abbiamo la stessa caldaia
(Baxi)?)+ un'altro: quando la temperatura cala un pò on mi si accende
affatto la caldaia sia per l'acqua calda che x i termosifoni e ho notato
che all'accensione un pistoncino che dovrebbe uscire dal suo alloggio non
esce abbastanza da azionare un microswitch. Per il momento ho piegato un
pò la linguetta del micro e ho risolto, però col dubbio del perchè quel
pistoncino non ce la fà ad uscire? Poca pressione? Pompa che non pompa a
sufficienza?
Ciao.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Stesso problema anch'io...che sia scoppiata un epidemia? :-)
Casa su tre livelli, con impianto di 10 anni pero'.....
        Ciao