Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: su tetto fare zona 'fresca' x unità esterna condizionatore

dovrei metter l'unità esterna di un condizionatore su un tetto non 
accessibile (solo da botola); siccome si troverebbe espsot per tutta la 
giornata al sole volevo fare un manufatto che gli facesse ombra in modo 
da far lavorare sforzando  molto meno; solo che non so come fare inoltre
pur facendo ad esempio du paretine con sopra una copertura comunque la 
zona rimarrebbe molto calda;
il tetto ha al centro una zona quasi in piano e il resto a falde molto 
inclinate (impossiblie camminarci) ; come alternativa potrei mettere 
sulla parte a nord che rimane sempre all'ombra ma avrei il problema 
dell'accesso x qualsiasi intervento o controllo;
 
che preferibile fare?

accessibile (solo da botola); siccome si troverebbe espsot per tutta la
 
Una domanda, si tratta di casa privata = tetto privato ovvero condominio = 
tetto parte comune?
 
Gi 
 

 che preferibile fare?
 
deve stare in ombra
 
perché lo vuoi mettere su un tetto?


privato
 


il tetto è una mansarda abitabile, sopra solo perchè piu' comodo
oltreal fatto che tra l'unità esterna ed interna ci sarebbe solo il 
solaio di separazione , tubi refrigerante quindi 1,5-2 metri;
mentre di fianco non accessibile e tubi 3,5-4metri
 
pero' credo che se anche tubi il doppio lavora meglio essendo
zona non esposta
 


Scusami Antony, vai a fare un giro per la città-paese dove abiti.
Alza gli occhi e annota quante unità esterne sono piazzate sui tetti e/o 
pareti esposte a sud-est-sud, sud pieno, sud-ovest-sud.
 
Capirai che la soluzione di metterla sul tetto della mansarda, quindi comoda 
da raggiungere in caso di bisogno, maggior facilità e quindi minor costo di 
installazione, farà aggio sul risparmio energetico negli anni futuri.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 


ma la parete che definisci non accessibile, sotto ha strada 
asfaltata ? A che metri dal suolo (a che piano è) si trova ?
 
Voglio dire, la manutenzione dovrebbe essere relativamente 
straordinaria (a meno di non pianificare di comprare una 
sòla da due euro), sicchè alla mala ti affitti il 
"cestello", quello che usano per sfrondare gli alberi alti. 
Certo, se sei al terzo piano è un conto, se sei al 5-6 in su 
la cosa è differente ...
 
Logisticamente, di che gravità è l'inaccessibiltà su parete 
? Livello scomodo ma possibile con oppurtuni ausili, o 
proprio cliffhanger ?
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 zona rimarrebbe molto calda;
 
Lo farai bestemmiare come un veneto, per tentare di fare il fresco: la 
temperatura che ottieni sul "lato freddo" e' fortemente inficiata da 
quella che hai sul "lato caldo", per una macchina frigorifera.
E ogni difficolta' supplementare significa un consumo supplementare...
 
 
 
sandro

 A che metri dal suolo (a che piano è) si trova ?
 
 
 
http://oi65.tinypic.com/331ppau.jpg
 
 
la strada accessibile da gru è di fianco e non quella dove
va messo condizionatore; cestello non va bene perchè oltre ad andare in 
alto deve entrare dentro (va in diagonale)
 
non avevo precisato che ho una piccola finestra spazio utile 90cm x 55 
che pero' è molto scomoda da uscire per andare fuori a fare i lavori di 
fianco visto che il tetto è troppo inclinato e pericoloso; rimane 
comunque un passaggio
 
 
ho pensato come altra soluzione a mettere sotto sporgenza del tetto, 
punto 2 in figura (da sotto con una scala idraulico arriva facilmente)
solo che :
non mi piace molto visto che sotto vi è un piccolo spazio con sedie e 
tavolo (e un piccolo cortile stretto e lungo); esteticamente
non è il max ;
inoltre la distanza rispetto allo split è il doppio quasi rispetto alla 
soluzione 1 (quella di fianco alla finestra)
 
 
 
 
 
 

 quella che hai sul "lato caldo", per una macchina frigorifera.
 
puoi spiegare meglio
ti riferisci alla posizione sopra al tetto, dove  anche se coperto e non 
riceve i raggi direttamente  avrebbe pero' tutto l'intorno supercaldo
 


Esattamente: non servira' a molto, coprirlo semplicemente con un 
ombrello (le macchine esterne sono smaltate di bianco, e normalmente 
riflettono bene l'irraggiamento), se sta su una griglia con sotto la 
brace...
Tra metterlo su un tetto assolato o sotto una anche piccola tettoia a 
nord dove non c'e' irraggiamento, possono esserci molti (ma molti) gradi 
di differenza, di temperatura media in cui si trova a lavorare.
 
Ovviamente ti funzionera' pure, ma il rendimento sara' molto basso. 
Tradotto: delta termico che puo' essere non soddisfacente ma, 
soprattutto, bolletta maggiorata.
Anche l'invecchiamento sara' precoce, esposto ad UV e pioggia battente.
 
E' semplicemente il posto peggiore dove fare una installazione di questo 
tipo, ovviamente anche per l'inverno, se vuoi usarla per riscaldamento.
 
 
 
 
sandro

 soluzione 1 (quella di fianco alla finestra)
 
Le tubazioni non dovrebbero essere un grosso problema, se ben isolate.
 
 
 
sandro