Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Curiosita': sezione cavi enel interrati

Dunque ... iniziamo :)
Oggi alle 13 esatte sento che inizia un concerto di gruppi di 
continuita' ed allarmi vari dalla mia sala macchine.
Dopo un paio di controlli vedo che manca una fase dell'enel.
Tempo meno di un minuto e manca tutto.
Telefono all'enel e dicono che sono gia' a conoscienza del guasto.
Guardo fuori e vedo una scavatrice.
Scendo e vedo che quelli dell'italgas che stanno scavano, hanno 
tranciato in pieno i cavi dell'enel.
Ora, mentre ero li' che chiaccheravo e curiosavo con gli operai, ho 
avuto modo di vedere i cavi che passano interrati.
Saranno stati al massimo del 35mmq, non di piu', anzi, sono tipi di cavi 
diversi da quelli che usiamo noi, pero' avrei azzardato una misura 
inferiore. Diciamo che e' piu' di un 16 e meno di un 35, ecco
Bene ... quei cavi tengono sotto il mio palazzo (oltre alla nostra 
azienda 15 appartamenti piu' un altro palazzo di 10 appartamenti, piu' 
un paio di case a due piani.
Quindi teniamo conto degli appartamenti, degli ascensori ecc.
Ora finalmente la domanda : ma che razza di densita' di corrente usa 
l'enel ??
Io di solito arrivo al massimo a 4A/mmq
Ah, naturalmente erano cavi del 380, non del 15.000 :))
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 Ah, naturalmente erano cavi del 380, non del 15.000 :))
Non cambia nulla ai fini della portata in corrente
Cmq tieni conto che probabilmente:
1° i cavi sono vecchi e quindi magari anche sottodimensionati perchè una 
volta c'era bisogno di meno corrente
2° si tiene conto del fattore di contemporaneità secondo i quale non tutti 
gli impianti assorbono il massimo della potenza nello stesso istante e 
pertanto cis io fida su questo fatto per installare cavi più piccoli.
ciao.
Lo

 combacia perfettamente con la regola del 4 A x mmq
Si, ma hai letto quale e' il carico di questi cavi ? 100A se li sognano.
Solo il nostro palazzo assorbe a seconda della fase 120-140A (penso sia 
dovuto sopratutto ai condizionatori in questo periodo).
Rimane ancora un palazzo e due case :))


 l'enel ??
Secondo il breviario Brugg, per un cavo da 3*25/25 mmq posato in tubo
sottoterra sono ammissibili i seguenti carichi:
Carico continuo: 85/110 A
Carico industriale: 90/115 A
Carico d'emergenza: 125 A
La prima cifra si riferisce all'esercizio a 60°C, la seconda all'esercizio
a 90°C.
Il carico d'emergenza č tollerabile per al massimo 8 ore al giorno con un
massimo di 100 ore all'anno. In questi casi la temperatura del conduttore
puo' raggiungere 110°C.
Ciao Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Carico d'emergenza: 125 A
sono fuori range comunque. Gli assorbimenti sono superiori.
Un giorno o l'altro facciamo la fine di quel quartiere di roma dove un 
po' di tempo fa hanno preso fuoco tuttii cavi sotterranei


Io di solito arrivo al massimo a 4A/mmq
Dipende tutto dalla lunghezza.
I cavi dei ferri da stiro sono 3x0,75 o 3x1, e possono passarci anche
molto + di 4 A
--
Per rispondermi sostituisci l'asterisco con la chiocciola e il punto

 Dipende tutto dalla lunghezza.
concordo sul dipende e sulla lunghezza. Non sul tutto :))


concordo sul dipende e sulla lunghezza. Non sul tutto :))
Quando la piantate di dire sconcezze in questo thread?
e la sezione, e la lunghezza, e quanto tempo rimane in tensione, la
continuitą dell'utilizzo, come e dove viene posato, quanto si scalda...
Siete dei veri maiali!
-- 
Ciao.
Pierluigi

 Siete dei veri maiali!
Io si, e l'ho sempre detto ... purtroppo sono un maiale a tavola :))


Siete dei veri maiali!
Grazie ;-)))
La resistenza dei cavi (a parità di materiale) dipende da lunghezza e
sezione. Questi sono i fattori che determinano il valore resistivo e
quindi il riscaldamento per effetto joule data una certa corrente.
Per gli impianti civili questi sono i parametri fondamentali da
considerare, in quanto si tende a prendere del grosso margine e a
considerare un duty cycle del 100% per tempi lunghi.
