Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quanto consuma un magnetotermico?

Per funzionare, per fare tutti i rilievi, per eccitare il magnete, per scaldare le resistenze?

 scaldare le resistenze?
 
A spanne, meno di dello 0.001% del carico applicato.


 
Una quantitï¿½ d'energia non misurabile dai moderni contatori elettronici.
Tant'ï¿½ vero che, pur essendo sempre sotto tensione, se a valle non ci
sono utilizzatori attivi, il contatore elettronico segnala l'assenza di
consumo. Se ce l'hai, la prova ï¿½ semplice. Spegni TUTTO in casa (anche
stand-by vari, spie, ecc.) e dopo un po' i due led del contatore si
metteranno in acceso fisso (=zero corrente misurata).
Se invece vuoi sapere l'entitï¿½ dell'energia che dissipano nel momento in
cui intervengono, passo la parola ai piï¿½ competenti, ma ipotizzo che 
possa essere diverso a seconda del produttore, specifico modello, 
corrente d'intervento, ecc. ecc.
 
-- 
Ciao!
Stefano

 scaldare le resistenze?
 
che rilevi f�?
E' una lamina bimetallica che attraversata dalla corrente di carico si 
riscalda un p� incurvandosi a facendo scattare il contatto.
Consumo trascurabile.
Quanto consuma una prolunga che usi per attaccare un fornellino? 
 
 
 
---
Questa e-mail e priva di virus e malware perche e attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 scaldare le resistenze?
 
Abbastanza da richiedere il calcolo termico nei centralini.
 
Una idea si puo' avere misurando la resistenza tra poli di ingresso e
polo di uscita (ovviamente sulla stessa fase). Applicano poi la
formula:
 
Vmgt = R * I
 
potete stimare la caduta di tensione (questa "V" non e' la tensione di rete)
tra ingresso ed uscita dal centralino (moltiplicata per due, nel caso del
monofase, avete la caduta di tensione totale). Anzi, essendo in presenza
di resistenze molto basse (difficili da misurare senza tecniche tipo il
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Wheatstone
 
) e' meglio far passare un corrente nota e misurare proprio la caduta di
tensione per poi calcolare la resistenza corrispondente.
 
Dalla formula potete capire subito che se non c'e' passaggio di corrente,
la caduta di tensione e' praticamente zero. E visto che la relazione
della potenza e' data dalla
 
P = V * I
 
zero tensione significa zero potenza assorbita e quindi zero consumo.
 
Quando invece state consumando elettricita' come dei forsennati, le cose
cambiano ed il centralino, se non e' adeguatamente ventilato, puo'
diventare piuttosto caldo. E calore e' energia ovvero spreco.
 
Se volete calcolare direttamente l'assorbimento del MGT senza passare
dalla tensione:
 
P = R * I * I
 
A chi interessa, anche i fusibili dissipano energia e di piu' di un MGT
di pari portata. E questo e' uno dei motivi per cui nel mondo industriale
(ove l'ometto che cambia i fusibili e' disponibile) si preferiscono gli
MGT anche se in fase di acquisto costano di piu'. Tra parentesi, anche
il fusibile dentro un apparecchio assorbe potenza durante il normale
funzionamento e per grossi macchinari il risparmio di mettere un MGT al
posso del fusibile puo' giustificare il maggiore costo del MGT.
 
Attenzione: questo non significa che i fusibili non hanno la loro ragione
d'essere (ad esempio, ove si vuole evitare problemi per la presenza di
disturbi impulsivi che farebbero scattare in continuazione gli MGT).
 
Ed ora, andiamo alla pratica empirica (riservata agli elettricisti o
chi ha le competenze per operare sulla tensione di 230V).
 
Prendiamo un bollitore (il mio e' da 2400W, cosi' mi faccio ora un the')
o altro carico piuttosto "pesante". Apriamo il centralino, prepariamoci
il nostro multimetro, selezioniamo la posizione iniziale di 2V ca per
la misura. preparate la bustina da the' nella tazza ed accendete il
bollitore. Misurate la caduta di tensione tra ingresso ed uscita e
segnatevi la corrente assorbita (se avete un amperometro in linea).
Per un MGT 16A ho ottenuto questi valori indicativi:
 
170 mV ca @ 9,7 A
 
da cui:
 
R = V / I = 0,17 / 9,7 = 0,02 ohm
 
Non sono misurazioni precise, ma ci permettono di avere una idea
dell'ordine di grandezza della resistenza equivalente in gioco.
[ricordatevi di versare subito l'acqua bollente nella tazza dove
aspetta la bustina da the']
 
Con questo valore abbiamo la formula empirica:
 
Pmgt = 0,02 * I * I
 
dove mettete di volta in volta la I che vi interessa.
Se ad esempio avete solo i consumi minimi, il frigorifero etc.
per un totale di 1A, allora:
 
Pmgt = 0,02 * 1 * 1 = 0,02 W
 
che in un anno fanno
 
Emgt = 0,02 * 24 * 365 = 0,02 * 8760 = 175,2 W*h = 0,175 kW*h
 
che rappresenta un valore di meno di 5 centesimi all'anno.
Ma durante un servizio pesante, ad esempio a 10A, abbiamo:
 
Pmgt = 0,02 * 10 * 10 = 2W
 
(se ci sono 3 interruttori, tutti parimenti caricati, nel centralino
comincia a girare il calore costante di 5W ed oltre e quindi si scalda)
 
Un servizio continuo a quella potenza, porterebbe il consumo annuo
di un solo magnetotermico a quasi 18 kW*h che significa quasi 5 Euro
all'anno. Non e' tanto, non e' poco, dipende da quanti magnetotermici
avete (pensate ad un palazzo direzionale ...), ma e' abbastanza da
spingere i tecnici a farci i conti:
 
Dimenticavo: il calcolo dovete poi moltiplicarlo per ogni polo
(un bipolare consuma il doppio dei valore empirici calcolati).
 
Nota: sulla documentazione trovate una resistenza dei poli di un MGT
giu' fino a poche decine di milliohm. Personalmente preferisco la
misura del campo, perche' tiene conto di tutto (anche delle "bugie"
dei costruttori).
 
In conclusione, se siete preoccupati di quello che consumano quando
avete quasi tutto spento e solo i consumi minimi, andate tranquilli.
Se invece consumate tanto, sono altre le vostre preoccupazioni che
i 18 x 2 = 36 kW*h di un magnetotermico a pieno carico.
 
 
Bene, sono le ore 16:00 ed e' giusto l'ora del the'. A rileggerci ... ;-)

 all'anno.
 
10 A di servizio continuo sono circa 20.000 kwh annui, diciamo 7 volte il 
consumo tipico di una famiglia,
quindi l'impatto del consumo di qualche magnetotermico � trascurabile, CVD 
:-)


 CVD :-)
 
Ma deve pensare a quelli con il SUV che si preoccupano dei consumi
di standby. Non riescono a dormici sopra ... ;-)

 di standby. Non riescono a dormici sopra ... ;-)
 
:-)
 
 
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 ;-)
 
Gia' che ci sono, qualcuno forse si sara' domandato come mai l'ora di
spedizione dei miei messaggi sembrano cosi' fuori orario.
Semplice, l'ora che vedete registrata in alto e' quella imposta dal
server di Giganews che si trova negli Stati Uniti.
In altre parole, il mio messaggio e' partito alle ore 16:00 italiane
(anzi alcuni secondi prima ...) arrivato negli Stati Uniti al server
Giganews e poi da li' rinviato a tutti i server Usenet del mondo.
Il problema (sto cercando di capire se e' normale o e' un problema di
Pan) e' che appare l'orario del server USA e non del mio messaggio.
 
Tra parentesi, considerando che mentre qui sono le 16:00 il server
segna le 09:00 possiamo individuare in quale fuso orario si trova
il centro di calcolo Giganews.
 
Usando questo:
 
http://www.worldtimezone.com/
 
 
vedo che le ore 09:00 corrispondono al fuso UTC-6 (colore verde) in
pratica al centro degli Stati Uniti.

 Pan) e' che appare l'orario del server USA e non del mio messaggio.
 
A me, su Thunderbird, viene visualizzato l'orario corretto.
Gli orari nell'header sono questi:
	NNTP-Posting-Date: Tue, 16 Sep 2014 08:59:58 -0500
	Date: Tue, 16 Sep 2014 08:59:58 -0500
e vengono "correttamente" convertiti nell'orario locale
e visualizzati come "15:59".
 
Bye, G.


a me mostra l'orario giusto 16:37

 e visualizzati come "15:59".
 
Pure sul mio autlucco (allocco). Vedo 16.37 nel thread.
 
Fabrizio
 
 
 


Buona idea, ora provo con Thunderbird (che normalmente uso per la posta):
 
ora sono le 02:34


E corrisponde! (minuto piu' o meno) quindi il problema me lo crea PAN.


Quindi 1 ora di differenza.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Io getto la spugna :-(

 Quanto consuma una prolunga che usi per attaccare un fornellino? 
 
Per una prolunga da 12 metri: 
1,5 mm2 meno di  9,3 A
2,5 mm2 meno di 15,5 A
4,0 mm2 meno di 24,6 A
6,0 mm2 meno di 36,8 A
1,5 mm2 Pd = 2 * 28W =  56W
2,5 mm2 Pd = 2 * 46W =  92W
4,0 mm2 Pd = 2 * 74W = 148W
6,0 mm2 Pd = 2 * 96W = 192W (a 32A)

 (un bipolare consuma il doppio dei valore empirici calcolati).
 
 
Perciò con il magnetotermico dell'enel, il magnetotermico di protezione del contatore, il magnetotermico della tratta forza e magari anche l'interruttore lavatrice 1/O vicino alle presa per 2 poli 2 x 4 x 2W, 16Watt! 
Bisogna scegliere bene come metterli allora.

 Io getto la spugna :-(
 
 
Soldato che fugge viene buono per la prossima battaglia:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


E' le definizione di veterano ... :-)


Ma solo alla massima potenza. Se lei, come osservato, consuma 20'000 kW*h
in un anno, quei 16W sono il minimo dei suoi problemi :-)

 Quanto consuma una prolunga che usi per attaccare un fornellino?
 
Per una prolunga da 12 metri:
1,5 mm2 meno di  9,3 A
2,5 mm2 meno di 15,5 A
4,0 mm2 meno di 24,6 A
6,0 mm2 meno di 36,8 A
1,5 mm2 Pd = 2 * 28W =  56W
2,5 mm2 Pd = 2 * 46W =  92W
4,0 mm2 Pd = 2 * 74W = 148W
6,0 mm2 Pd = 2 * 96W = 192W (a 32A) 
 
 
 


 Consumo trascurabile.
 
E l'avvolgimento della bobina?
 
quale bobina?
del "magneto" ?
meno di zero, sono 4 spire grosse come il tuo pollicione (iperbole, se non 
l'avessi capito),
fanno un campo magnetico decente per fare scattare il contatto solo con 
correnti di corto-circuito. 
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 Quanto consuma una prolunga che usi per attaccare un fornellino?
 
Per una prolunga da 12 metri:
1,5 mm2 meno di  9,3 A
2,5 mm2 meno di 15,5 A
4,0 mm2 meno di 24,6 A
6,0 mm2 meno di 36,8 A
1,5 mm2 Pd = 2 * 28W =  56W
2,5 mm2 Pd = 2 * 46W =  92W
4,0 mm2 Pd = 2 * 74W = 148W
6,0 mm2 Pd = 2 * 96W = 192W (a 32A)
 
Non so che conti fai, comunque a casa mia (se&o):
Prendo in esame l'ultimo caso:
seconda degge di ohm:
R=ro *l/s
0.018*24/6=0,07 ohm
 
P=R*I*I=0,07*32*32= 72W 
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 Quanto consuma una prolunga che usi per attaccare un fornellino?
 
Per una prolunga da 12 metri:
6,0 mm2 Pd = 2 * 96W = 192W (a 32A)
 
Non so che conti fai, comunque a casa mia (se&o):
Prendo in esame l'ultimo caso:
seconda degge di ohm:
R=ro *l/s
0.018*24/6=0,07 ohm
 
P=R*I*I=0,07*32*32= 72W
 
Ah, un CENTESIMO della potenza in gioco, quindi abbastanza trascurabile, 
CVD.
 
 
 
---
Questa e-mail � priva di virus e malware perch� � attiva la protezione 
avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 
 
 
---
Questa e-mail e priva di virus e malware perche e attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com