Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttori bticino

ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa che mi stà mandando al manicomio
vi risulta a voi che le lampade a basso consumo non vanno d'accordo con 
interruttori bticino?
a me fanno rientro, sembra che si voglia accendere la luce ad interruttore 
spento, e la cosa strana che non me lo fà con una lampada della sylvania ( 
avrà circa 2 anni)
ho comprato e provato diverse lampade, senza esito positivo, e quelle della 
sylvania sono difficilissime da trovare
cosa mi consigliate di fare?
ciao e grazie 

 ( avrà circa 2 anni)
A meno che non siano quelli con regolazione della luminosita', non e' 
possibile.
E' piu' facile che sia colpa dell'impianto, probabilmente e' interrotto il 
neutro e non la fase.
-- 
    A.''°° 

 ha scritto nel messaggio 
news:WWi9h.6617$4M6....@tornado.fastwebnet.it...

Assolutamente sì.
Se gli interruttori sono illuminati.
Trattasi di interruttori/deviatori semplici, o pulsanti collegati ad un 
relè?

 relè?
Questa degli interruttori illuminati mi è nuova, perché dovrebbero
fare questo lavoro ??
Vedo molto più probabile che sia stato interrotto il neutro come
suggerito sopra, anziché la fase.

fare questo lavoro ??
Perche' spesso la microlampadina e' collegata fra i due poli 
dell'interruttore e sfrutta l'utilizzatore come conduttore per far circolare 
la sua (bassissima) corrente per l'alimentazione.
-- 
    A.''°° 

lzs ha scritto:

E invece lo fanno, tanto che la BTicino sconsiglia l'installazione
delle lampadine di segnalazione in preenza di relè o lampade a basso
consumo. La soluzione è quella di installare un condensatore sul
relè, e torna tutto a posto (almeno da me, che ho solo poche lampade a
basso consumo ma relè un po' ovunque è andata così)
In ogni caso i condensatori già inscatolati costano due o tre euro,
per cui fare una prova è abbastanza semplice.
m.

 m.
Scusate ma mi postate uno schema di come attaccate le lampade di
segnalazione ?

 ha scritto nel messaggio 
news:O6k9h.6828$4M6....@tornado.fastwebnet.it...


lzs ha scritto:

Non c'è uno schema vero e proprio perché le lampade nei pulsanti e
interruttori della BTicino hanno una posizione obbligata. Sono
d'accordo con te che si possono verificare problemi anche se interrompi
il neutro invece della fase, ma a mio parere è più probabile che ci
voglia il condensatore di cui sopra
m.

 voglia il condensatore di cui sopra
Confermo che puň capitare se si interrompe il neutro!
Capita a casa dei miei genitori!

 m.
Veramente ti vendo sia le lampade "ad incastro" cioé precablate, che
quelle con i fili liberi ( che puoi attaccare come ti pare ) entrambe
funzionano sugli interruttori Bticino.
Dato che solitamente uso ques'ultimo modello non mi ricordavo più che
esitono le altre ( che effettivamente possono dare questo problema ).

 lampade a basso consumo ma relè un po' ovunque è andata così)
guarda, montate questa settimana nel corridoio al primo piano, interruttore con rele' e impianto di 30 anni... nessun problema, se non 1 portalampade rotto e uno sulla via, ma questo a causa dell'eta' del lampadario..
maga

 ha scritto nel messaggio 
news:20061124141137.957510@cubetto...


maga ha scritto:

Credo che dipenda da una serie di fattori (tra cui *quel* particolare
relè, il cablaggio, la tensione dell'impianto, etc.). Da me lo faceva
sempre in un punto luice, a volte in un altro e mai nel terzo, e i
materiali erano (teoricamente) identici... il condensatore ha comunque
risolto.
m.

 è difficile da installare?
Il condensatore va montato sul relè, non sull'interruttore. Alcuni
produttori di relè (dovresti controllare la marca) hanno condensatori
pre-cablati del valore giusto; ovviamente puoi usare dei (molto più
economici) condensatori qualsiasi, ma visto che il costo dei primi è
di pochi euro e che nel secondo caso devi saldare i terminali, isolarli
per bene, etc, non so se sia conveniente.
m.

 ha scritto nel messaggio
... Scusate ma mi postate uno schema di come attaccate le lampade di
... segnalazione ?
le gemme di individuazione dell'interruttore (che sono al neon) sono dei
piccoli bypass  in parallelo all'interruttore stesso, ossia lo chiudono
anche quando l'interruttore e'  aperto. La corrente che passa e' minima , e'
sufficiente a illuminare la gemma ma ovviamente non  ad accendere la lampa a
incandescenza vera e propria.
Se la gemma non si accende, e' segno che manca la continuita' del circuito a
livello della lampada a incandescenza, svitata o bruciata.
Quando chiudi l'interruttore, la corrente passa tutta attraverso
l'interruttore stesso e la gemma, posta in parallelo, a questo punto si
spegne.
Negli interr. ticino es. living intern. e' predisposta la sede per
accogliere le gemme, che hanno una forma fatta apposta. Nell'interruttore
dove metti i fili ci sono due finestrelle sottili, in cui entrano due
lamelle sporgenti dalla gemma.
Se la lampada  asservita non e' a filamento ma a risparmio (ossia un neon
con reattore elettronico) la microcorrente che passa dalla gemma (bleeding)
puo' innescare baluginamenti spettrali che fanno tanto "ai confini della
realta'".
VA


Si appunto e io ho scritto sopra che esitono sia le lampade precablate,
cioé quelle che dici tu, sia le lampade con i "cavi volanti" da
cablare a cura dell'installatore, con le quali risolvi in modo banale
il problema !