Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caminetti

Cerco aiuto su scelta.
Devo rimodernare il caminetto (tradizionale).
Avevo pensato ad un moderno termocaminetto da collegare
all'impianto termico, (quindi con produzione di acqua calda) ad integrazione
di quello alimentato a metano.
Un rivenditore mi ha consigliato, invece, di installare un caminetto
ad aria calda forzata, piu' economico ed efficiente.
Abitazione di 180 mq. circa, in campagna, prov. di Bari, costo legna 20.000
lire al q.le, scelta urgente.
Grazie.
Tom.

 di quello alimentato a metano.
questo è meglio, ma devi rompere e farci arrivare due tubi collegati
all'impianto centrale, uno andata uno ritorno, va messa anche una valvola di
sicurezza con sifone per scaricare l'acqua troppo in pressione altrimenti
esplode tutto per il troppo caldo, avere la possibilità di escludere
automaticamente la caldaia a gas quando parte il camino, termostato, insomma
il lavoro lo deve fare un esperto o studi parecchio, e fai tu e spendi meno,
alla fine ti ripaga con un forte risparmio di gas ma la legna? costa e va
scelto un camino ad incasso a bassi consumi, io ho una fondis, consuma 20kg.
di legna e funziona bene integrando col gas,  in austria ti costruiscono le
stube in casa, consumano 15 kg. di legna al giorno a - 20 ma costano sui 15
milioni, tutte di refrattario, una favola e belle, ma le devono costruire
loro....se dai vitto e alloggio forse....non io di sicuro, ne so indicarti
chi ma cerca sul web, bolzano e dintorni
ciao mauri
saluti da 
www.ziopapes.it
-----------------------
un conto è dire e un conto è fare

 wrote in message 8u6o55$rte$1...@nslave2.tin.it...

Il collegamento all'impianto e' gia' predisposto
dall'idraulico.
Il problema si poneva unicamente sul rendimento dei due
tipi di caminetto: ad acqua calda o ad emissione di aria calda.
Tom.

 tipi di caminetto: ad acqua calda o ad emissione di aria calda.
Più che un problema di rendimento (basso comunque per entrambi),
credo sia meglio valutare la flessibilità di utilizzo secondo le proprie
esigenze ed abitudini :
- il caminetto con scambio ad acqua permette una conveniente
  integrazione di calore all' impianto termico se si dispone di legna
 a basso costo, ma deve essere tenuto in funzione con continuità.
- il caminetto ad aria calda ventilata consente di riscaldare
  (modestamente) il locale, anche indipendentemente dall' impianto
  centralizzato. Nelle mezze stagioni è una soluzione molto buona
   (quando il dubbio amletico è "accendo o non accendo i termosifoni ?"
Cordialità.
                   Paul

   centralizzato. Nelle mezze stagioni è una soluzione molto buona
La cosa mi interessa molto in quanto dovrò in futuro ristrutturare una parte
della casa (ex magazzino) e costruirci un caminetto.
Solo parlava di una valvola di sicurezza con sifone (se ho ben capito per
scarico acqua surriscaldata?... poi occorre un reintegro automatico
dell'acqua e la cosa non mi piace molto).
Faccio delle ipotesi: installare una valvola a 3 vie a monte del caminetto
comandata da un termostato in modo da bypassare il caminetto stesso quando
la temperatura dell'acqua supera ad esempio 90 gradi.
Domanda: è sufficiente? L'acqua che resta nello scambiatore del caminetto (a
valvola chiusa) viene surriscaldata e... scoppia tutto oppure no?
Non penso occorra escludere automaticamente la caldaia a gas quando parte il
camino, prob. conviene lasciarla funzionare in parallelo, con la rispettiva
pompa in funzione e tutte le sue belle sicurezze.
Il mio dubbio è se convenga montare presso il camino tutti gli aggeggi di
cui sopra o comprare un caminetto ad aria calda forzata.
Svantaggi: costo apparecchiature, installazione, messa a punto ecc.  (e meno
roba c'è meno roba si guasta)
Vantaggi: utilizzo del caminetto come diceva Paul nelle mezze stagioni, ma
anche nelle serate, nei Sabati o nelle Domeniche passate in casa... con
quale risparmio sul combustibile (gas) non lo so bene.
Boh???
--
                                                   Ciao dal Giampi
 Per rispondere togli "via-tutto-questo" oppure invia a 
gia...@libero.it
Homo faber fortunae suae
Il fabbro maschio è fortunato

a valvola chiusa) viene surriscaldata e... scoppia tutto oppure no?
Il fai da te và bene, ma non esageriamo.
Lasciamo che il progetto di un impianto termico lo faccia chi di dovere,
dopo aver assunto i dati necessari in loco ed assumendosi le responsabilità.
A titolo informativo, se comunque vi interessa, le disposizioni di legge
prescrivono che sugli impianti funzionanti con generatore di calore a
combustibile solido, come le termocucine ed i termocaminetti, debbano
essere installate delle valvole di sicurezza funzionanti a scarico termico.
Queste, al raggiungimento di una temperatura  prefissata ( 100 °C, con
tolleranza +0  -5°C), devono aprire allo scarico libero la mandata
dell' impianto. Naturalmente l' impiego di uno scarico termico
senza reintegro dell' acqua scaricata salvaguarderebbe la sicurezza,
ma non l' integrità del generatore, poichè quest' ultimo si troverebbe
costretto ad esaurire il combustibile in assenza di circolazione d' acqua.
E' perciò necessario il reintegro automatico dell' acqua scaricata
con pari quantitativo di acqua fredda. Naturalmente i produttori
hanno inventato un  unico dispositivo capace di fare entrambe le cose.
Queste valvole vengono montate sulla tubazione di mandata e collegate
alla rete idrica ed allo scarico; sono pilotate da una sonda ad immersione
collegata al corpo valvola da un capillare. Sono a sicurezza positiva,
nel senso che se si rompe il capillare la valvola si pone in posizione
di apertura.
Ma con tutti questi accrocchi nel caminetto, sarete ancora capaci di
fare la polenta sul fuoco ?
Cordialità.
                 Paul


Effettivamente...
Si rischia che invece di godersi la fiamma ipnotica del caminetto si osservi
il camino imbottiti di valium per la preoccupazione delle valvole in
funzione o meno, dell'acqua in ebollizione, dello scarico automatico ecc.
ecc.
E la polenta ci va di traverso!!!
