Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: grosso problema con pompa

ho una pompa sommersa che da circa 1 mese ha un comportamento diverso,la 
pressione dell'acqua � calata (confermata da due manometri) ed inoltre il 
suo assorbimento � aumentato,passando dai normali 1000 watt (la pompa � 
monofase) a 1300 watt di questa sera,con un pressione che � diminuita 
ancora.
Ora mi chiedo,cosa porta una pompa a consumare di pi�? Una girante che 
comincia a funzionare male,delle impurit� che hanno bloccato la griglia di 
aspirazione (premesso che l'acqua che esce dai rubinetti non ha mai 
contenuto sabbia e continua a non contenerne) o cos'altro? Se per caso il 
livello dell'acqua fosse calato la pompa consumerebbe di pi� o darebbe solo 
il difetto di una minore pressione?
Ovviamente provveder� appena entro in ferie a tirare fuori la pompa e 
controllarne il suo stato.
 

  è morto il condensatore o sta morendo..
 
Se lo provi con il tester spesso ti indica la carica e scarica ..ma sotto funzionamento si sbraga!
 
22,,mf   32 mf  350 v??
 
Prova a cambiarlo! Auguri luciano
 

E come si � potuto danneggiare un condensatore? Per fare la misurazione devo 
smontare tutta la pompa o si trova questo componente in un posto solitamente 
facilmente accessibile della pompa?
 
Grazie.
 
 

 Grazie.
 
Io ho sempre avuto pompe sommerse.. e negli anni si sono rotti 5..7 volte.
 
Nella pompa sommersa (a parte piccoli modelli da 1/2 cavallo è montata sulla calotta superiore.. (che grosso errore) per tutte le altre è esterno..in genere è nel piccolo quadro di comando.  Questo varia di caso in caso.
quando la comprai ,  in dotazione avevo pompa e condensatore e basta! il quadro con teleruttore , termico (comandato da pressostato elettronico ,  lo istallai a parte.
 
Il difetto che presenta un " condensatore morente" è la perdita di pressione ..infatti la sua semi/rottura non fornisce la terza fase adeguata al pilotaggio della pompa. 
Se hai la jella dell'avvolgimento   bruciato  :-(    per mia esperienza  molto raro per una pompa nuova...   ricorda che è in garanzia!
 
In genere te la cavi con 7 euro.
Ciao ..luciano
 

la mia pompa � monofase,c'� il condensatore? Il dubbio mi � venuto quando 
hai parlato di terza fase.
 
Grazie.
 


Potrebbe dipendere da materiale che si � infilato nella girante e crea
attrito, quindi assorbimento maggiore.
 
-- 
Paolo "Spino"

Tutti i motori monofase in realtá ..hanno tre fasi.alimentandolo a 220 vca tu fornisci due fasi ..la terza mancante la fornisce il condensatore.
Ecco perchè è molto importante la fase generata dal condensatore.
Mi mandi una foto ove alimenti la tua pompa sommersa ?
 il collega sul post a commentato..puo essere anche morchia attaccata alla girante che genera attrito. Dopo.un mese è piuttosto raro a meno che la pompa non si trova a pelo del fondo.
La mia pompa da 1hp 1/2 e lunga circa 160cm larga 10..12 cm  ed è immersa in un pozzo tipo Romano di 12 metri.Una volta calata ..e fatto toccare il fondo l'ho tirata su per un metro e mezzo circa. Fammi sapere ..luciano

 quando hai parlato di terza fase.
 
Si. C'� il condensatore. La "terza fase" di cui parla lui in realt� �
una tensione sfasata rispetto a quella di alimentazione dal condensatore
stesso. Nei motori monofase ci sono due avvolgimenti collegati in serie
e disposti meccanicamente a 90� uno dall'altro. Uno � alimentato dalla
tensione di rete, l'altro da uno dei due poli della tensione di rete e
dall'altro che passa attraverso il condensatore, che sfasa la corrente
che gli passa attraverso di 90� in anticipo rispetto alla corrente;
questa corrente alimenta il secondo avvolgimento, su cui si genera una
tensione sfasata in anticipo rispetto alla tensione di rete. In questo
modo si genera un campo magnetico rotante ellittico.
 
Nei motori trifase invece si genera un campo magnetico rotante circolare
e non serve condensatore.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?


 
ma intendi la classica 1000 watt sommersa... in fondo al pozzo 
irrigaziione dentro nella camicia dei pozzi ?
 
di solito ... i pompaggi dei miei pozzi, miei che misura giornalmente
il radon... non che ho i pozzi :), hanno quello che dici aumento 
consumi, per sabbia... o calo falda e aumento delle impurit� o sabbia 
che cola intorno alla camicia di filtraggio
 
di solito pompano aria o acqua al contrario che scende con una
forte pressione e sblocca liberando le camice di pescaggio....
 
questo in linea di massima... le pompe dei pozzi consumano un sacco
di corrente per cui stanno molto molto attenti, inoltre enel ora
taglia se non pagano quindi stanno molto molto attenti a far andare
con la massima efficienza.
 
ciao
 
mario
 

grazie a tutti per le risposte,domani provveder� a tirare fuori la pompa dal 
pozzo e a controllarla,il difetto cmq � venuto fuori da 1 mese,ma la pompa � 
gi� nel pozzo che lavora da circa 8 anni senza mai essere tirata fuori per 
fare un controllo. Potrebbe per cui essere che cominci ad avere qualche 
problema al condensatore come dite voi o delle impurit� risucchiate nella 
girante. Per quanto riguarda il livello dell'acqua nel pozzo non saprei 
rispondermi mai misurata,so solo che il pozzo � profondo 35 metri e la pompa 
� calata a 30 metri,non ho altre notizie.
 

...Una pompa che assorbe 1000 w ..e pesca ad oltre 30 metri ..è al pelo..direi poco dimenzionata.
Ma una fotina ...del posto dove alimenti la pompa? Thanks ..luciano

cosa intendi per posto dove alimento la pompa? A cosa vuoi che scatti la 
foto? Posso farla questo pomeriggio se mi dici cosa devo fotografare.
 

.....Dimenticavo..se è il condensatore..al 99% è esterno..sotto l'interruttore della pompa..che la tiri su a fare?? Con questo caldo.??!!! Sai che sudata ???:-)

..da quanche parte dovrà essere alimentata questa pompa! Se ho ben capito tu hai trovato tutto fatto. Se apri il rubinetto dell'acqua e la pompa parte automaticamente  hai sucuramente in impiantino dedicato.Se usi un termico o un interruttore..per far uscire l'acqua..esattamente sotto esso ci deve essere il famoso barilotto grigio..condensatore con due fili:-) 
poi..se l'omino installatore pompa ha pensato bene di fascettarlo all'out del pozzo sul cavo gommato dell'alimentazione è sfiga!
 
In ogni caso lo trovi..ciao ..luciano
 
Dimenticavo...sono stato tre giorni fuori..ed al ritorno la pompa non funzionava..il prato ha retto....per fortuna...era rotta la bobina del teleruttore:-(

dunque si io ho trovato tutto fatto,ma l'impianto l'ho rifatto per cui posso 
dirti che la pompa viene alimentata dal quadro della casa in cui tra 
l'ingresso della corrente elettrica e il cavo elettrico della pompa ci sta 
un interruttore a pannello DIN,poi il cavo si dirige verso il pozzo dove č 
montato un press controll,ed infine scende giů verso la pompa. Ora fino al 
presscontroll posso assicurarti che non č presente nessun condensatore,ecco 
che per esclusione immagino che si trovi sulla pompa.
 


CUT
 
e si! allora è montato direttamente sulla calotta superiore della pompa: immagino che la pompa sia piccola ..alta circa 60/80 cm per 18 di larghezza...
 
Quando rimuoverai la calotta superiore occhio c'è una misera guarnizione..se sei fortunato non si rompe ..ma dopo 8 anni  :-(..uhmm non credo.
Il condensatore è li sotto ..magari fermato da una fascetta di plastica ,  oppure un anello removibile.
Non di rado il condensatore muore con una vistosa "ernia" fuoriuscita di una materia  colore grigio (al momento non ricordo il nome)
 
ed da un puzzo inequivocabile.
Tienimi informato!

ok,ma se si dovesse rompere la guarnizione? Esistono di ricambio o cmq si 
pu� in qualche modo sostituire con qualcosa di simile che abbia la medesima 
tenuta?
Cmq sia mi pare di capire che ad ogni modo per verificare lo stato del 
condensatore devo accedere a quel vano,per cui la guarnizione in un modo o 
in un'altro dovr� necessariamente toccarla,giusto?
 

Si..in commercio c'è tutto..apri tranquillamente la calotta.E..posta le foto :-)


 
 
il tubo camicia... scende a 35.... sugli ultimi 7-8 metri
ha dei tagli... tra la camicia estenna che sarebbe la cannuccia...
che entra in falda.... e la camicia interna... che si riempie di
acqua... e la pompa pesca... nel tuo caso penso ti dia 7 litri al
minuto....
 
 
ecco... secondo me... per quel che capisco io... vedendoli tutti i 
giorni... ne.....
la falda... non č un vuoto... pieno di acqua... ma sono sabbie che 
contengono acqua... mi sembra strano che si sia abbassata.. perň..
guarda.. č pazzesco il clima, la meteo e tutto.. per cui.. non so...
 
ma sembra che qulocosa da sopra la posizione di pompaggio o da sotto...
abbia e stia ostacolando il lavoro della pompa per cui essa consuma di
piu...   dopo il controllo che costa niente della pompa... se va bene...
la misuri in un bidone... con un tester classico... č la sabbia...e
allora dovrai sparare aria compressa nel tubo esterno....in modo che
creee un vuoto e la pulizia.. che tutto torna normale...
 
 
ocio... un indizio... HAI RIDOTTO IL CONSUMO DI ACQUA ? PER CASO
IN QUESTI ULTIMI 8 ANNI ? .... perchč secondo me.. non per insistere..
ma  questo... l'inutilizzo ha ostruito alcuni magli del pescaggio....
potrebbe essere anche andata che marzo aprile maggio non hai pescato
perchč piovuo tanto... e infine luglio caldissimo a me esce 23 gradi
netti medi delle 24 hore.... hai ripreso a pescare.... ma nel frattempo
la sabbia si era compattata intorno al pescaggio...  guarda.. NORMALE...
NEI MIEI POZZI LO FANNO , LO SPURGO ARIA... REGOLARMENTE SENZA NEMMENO
RISCONTRARE IL CONSUMOMO ANOMALO...
 
CIAO
 
MARIO


 
 
SBALZI DI FALDA. improvvisi... SONO sintomo di arrivo di terremoti.....
SUL difetto del consumo, corrente, non dice nulla... essendo il primo
colpevole la sabbia... ma se mi dici le coordinate vediamo....
 
sei per caso in emila ? garfagnana ? o pontino ?
 
ciao
 
mario
 


 
 
non rispondere... dove... dimmi prima se sei in una delle tre zone....
 
poi di dico io la 4 ^ta ipotesi..... e risponderani son no e un cap... o 
un si...
 
ciao
 
mario

grazie ancora delle risposte,effettivamente la pompa e dunque il pozzo č 
rimasto fermo per ben 10 mesi di fila e solo da marzo l'ho rimesso in 
funzione. Per quanto riguarda la presenza di sabbia,sicuramente avrai 
ragione,anche se so con certezza che il fondo del pozzo č in pietra viva e 
non in sabbia,almeno mi dissero cosě,che quando perforarono ebbero dei 
problemi per via della presenza della pietra.
 

..Smontare la girante e pulirla è un azione possibile. Se il fondo è roccia o breccia è piu difficile che la girante si intasi.Come leggo la pompa è giu da 8 anni ..tutto puo essere..
Solo se la tiri su avrai una risposta.


di solito... ai miei... ci sono tutte le stratigrafie... man mano che si 
scende sabbie, limi.. colori spoessori pietra acqua... tutto 
catacolgato...se mi dici di sicuo pietra... č la falda allora che
si č alzata... tu magari sei su una vena secondaria... privato, non
prelevi .. piove... forte e violento... e secondo me ha tirato l'acqua
salendo qualcosa giů dagli strari superiori....
 
cmq dopo la controlli e capisci.. sai cosa puoi fare ? magari prima di 
azarla... ? prova a raccogliere l'acqua in una grosso mestolo dal fndo 
pulito ... e guarda... come esce... esce sempre trasparente da quelle
profonditŕ di falda... ma controlla ... se hai pietra viva...che 
raccogli acqua e pesci da li... l'acqua anche decantando resta fresca
e trasparente... e con pochissima sabbia finissima....se  invece noti
per darti un esempio..... manciate di sabbia.. finissima... allora piů
che pompa ... pressione .... č che va spurgato il pozzo... tu prova...
tanto tutto il resto lo farei lo stesso.
 
ciao
 
mario

ciao,ho fatto la prova che dici tu,l'acqua nonostante l'abbia lasciata in un 
bicchiere per 2 ore è rimasta pulita senza presenza ne di sabbia ne di 
impurità di nessun genere.
 


niente... allora passo, il consumo viene sempre monitorato perche
costa centinaia di kw alzare l'acqua dai pozzi pubbici... quindi
se la falda si abbassa.... costa di piu .... e se la sabbia intasa
le camice... costa meno spurgare che continuare a lavorare con
maggior consumi...
 
penso sia la pompa... un qualcosa della pompa ----
 
ciao
 
mario

Ma che notizie si hanno sulla marca?
Comunque quando prendete ste benedette pompe sommerse tenete sempre presente 2 valori:
Affidabilità e Competenza.
Così prendete dei buoni prodotti e al contempo vi ritrovate anche con qualcuno che vi da dei buoni consigli.

Affidabilità e Competenza.
 
Sono valori scritti sull'etichetta della pompa?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it