Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: FreeCooling

Eccomi qua con un nuovo quesito (spero di replicare il successo della 
domotica LOL)
Abbiamo una sala server di circa 6x5mq in cui � presente un condizionatore 
che mantiene la temperatura
sui 24 gradi tutto l'anno, siccome  questa tipologia di condizionatori non � 
costruita per i computer ma per gli essere umani
cambiano alcuno valori tra  il ph l'umidit� ecc...in se non � un problema.. 
a parte i consumi elevati
basati  sulle 24h di attivit� x 365gg anno.
Ho trovato su internet la tecnologia del freecooling ovvero basandomi su una 
mappa della telecom
ho letto che la nostra zona (canavese) c'� la temperatura pi� bassa di 24 
gradi per almeno 8 mesi all'anno
per cui il frecooling si occupa attraverso una ventola grossa di portare 
all' interno aria a temperatura ambiente opportunatamente
filtrata non usandano cos� il compressore (e con notevoli risparmi) nelle 
soluzioni tipo Emerson ci sono sistemi integrati
in cui un freecooler + una compressore si alternano il lavoro a seconda 
delle temperature esterne rilevate.
ora mi chiedo... utilizzando la domotica con plc per far accendere il 
compressore dell' condizionatore attuale quando serve
una ventola o due per portare fuori aria calda dalla sala...
cosa posso utilizzare per fare entare aria  fresca all'interno, ma che sia 
ovviamente filtrata da umidit� e polvere?
una solozione di coooling free costa parecchio... volevo vedere se potevo 
risparmiare qualcosa
passo la palla e ringrazion in anticipo.
GD


Certi quadri elettrici hanno ventole con dei filtri appositi simili a 
quelli delle cappe aspiranti delle cucine.
Certo � che un condizionatore a Dicembre sarebbe sprecato, in inverno si 
potrebbe inviare l' aria calda negli ambienti vicini per recuperane il 
calore credo.
Ciao

 calore credo.
una sala di 6x5.. � un po' pi� grossa di una quadro elettrico :-)
si,  hai visto giusto, il calore verr� buttato nella sala vicina.. e quello 
non � il problema. pi� difficile.. il problema � coma fare entrare aria 
"pulita"
senza spendere cifre folli :-(
GD 

 fare entare aria  fresca
E se invece di cambiar aria la raffreddassi con uno scambiatore di
calore (da un lato l'aria esterna, dall'altro l'aria della sala)?

 ha scritto nel messaggio 
news:212b7cf9-a09f-4c9b...@g2g2000vbe.googlegroups.com...

Non li conosco onestamente adesso mi documento! Però, visto che la struttura 
è già esistente.. volevo solo far entrare aria
mannaggia ci  si lamenta delle discussioni noiose, e nessuno mi propone un' 
idea tipo una fusione fredda controllata!
GD 

 basati  sulle 24h di attività x 365gg anno.
E' stato dimostrato che la frequenza di rottura di componenti non varia 
a far lavorare le macchine a 25°C come a 40°C.
In sostanza, c'è una mania per il raffreddamento delle sale server, non 
giustificato da problemi reali.
E già mettendo il condizionatore a 35°C anzichè 24°C, otterresti 
risparmi enormi.
Ciò non toglie che, se non c'è qualche sistema, la sala possa salire 
ben oltre i 40°C, visto che comunque le macchine del calore ne 
generano, fino a far perfere di potenza i dissipatori e ritrovarsi 
effettivamente con la rottura.
Però, proprio sfruttando il fatto che la temperatura esterna è ben 
inferiore ai 30°C per molti mesi all'anno, noi abbiamo semplicemente 
convogliato un tubone dall'esterno verso una griglia in basso nel 
gabbiotto server, e una griglia in alto con un ventilatorino vortice 
che espelle l'aria.
Un banale termostatino da 3 Euro è in grado di gestire l'accensione del 
ventilatorino al bisogno.
Ciao
Alberto

 ventilatorino al bisogno.
boh una sala a 40° anche se potrebbe non rompersi, suppongo non faccia bene 
ai componenti interni sulla durata di vita utile, almeno credo.
inoltre più la temperatura è altra più le ventole girano forte per abbassare 
la temperatura e siccome sono tante... si sente! (e consuma conrrente)
quello che mi dici è quello ho scritto che grosso modo vorrei fare..  però 
voi fate entrare aria così com'è? polvere foglie umidità come le gestite?
GD

 voi fate entrare aria cosï¿œ com'ï¿œ? polvere foglie umiditï¿œ come le gestite?
Ci sono dei banali filtri, quelli da quadro elettrico. Li metti davanti 
all'aspirazione, e sei a posto.
La mia bocchetta di aspirazione ï¿œ in una nicchia coperta, quindi non ci 
arriva mai la pioggia, e siamo al 5ï¿œ piano, quindi niente foglie. Perï¿œ 
l'umiditï¿œ ovviamente c'ï¿œ, nell'aria, ma non ï¿œ un problema.
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:ic09k0$tcg$1...@tdi.cu.mi.it...

Si anche noi  abbiamo virtualizzato tutto, ed abbiamo ridotto del 50% i 
server, ma calduccio lï¿œ dentro fa calduccio..
e l'azienda si trova praticamente al primo piano, ma siamo praticamente al 
limitare del bosco, per cui
ï¿œ molto facile che foglie, polline e varie arrivino a dismisura.. inoltre 
dovremmo togliere un vetro della finestra per far entare aria.. per cui ho 
paura anche della pioggia di stravento
e l'umiditï¿œ dell'aria resta ancora uno dei miei piï¿œ grandi interrogativi.. 
siamo dentro un'antica struttura dove l'energia veniva creata da una pala 
tipo mulino,,
per cui ci passa sotto pure un canale!!
GD

 tipo mulino,,
Se non ti trovi un una zona sub-tropicale e finché la temperatura
dell'aria aspirata è inferiore a quella dell'ambiente (stai
raffreddando, no?), è quasi impossibile che l'umidità esterna ti crei
un problema.

 24 gradi per almeno 8 mesi all'anno
Toh... un "collega" canavesano :-) 

"Axeman" <m...@dont.thik.so.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:Xns9E33A6AE1DFBEte...@194.177.97.96...

Ciau!! ^__^
GD