Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Contatore che salta (senza sovraccarico)

Salve a tutti,
domani viene l'elettricista per controllare il contatore, ma vorrei saperne qualcosa di più.
Sono tre settimane che il contatore salta senza che ci sia sovraccarico, cioè la potenza impegnata è bassissima. Dapprima pensavamo che fosse qualcosa causato dal mio pc, che ha qualche problema, ma poi la cosa si è verificata anche a pc spento.
Non ci sono elementi che possano aiutarci a capire come mai: salta indipendentemente dagli elettrodomestici che stanno funzionando e indipendentemente dal momento della giornata.
Oltre al contatore, salta anche il magnetotermico, mentre il salvavita (che funziona) non salta.
Quale può essere la causa? Come si può fare a capire se è un cortocircuito causato da qualche elettrodomestico (ma l'unico sempre acceso è il frigo!) ?
Il contatore ci è stato sostituito settimana scorsa, ma non è cambiato niente.
Grazie,
Stefania
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 Il contatore ci è stato sostituito settimana scorsa, ma non è cambiato niente.
Presumo quindi che il contatore sia uno di quelli nuovi, elettronici.
Bene, cosa ti dice sul display come motivo ?
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.0
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

 Oltre al contatore, salta anche il magnetotermico, mentre il salvavita (che funziona) non salta.
Immagino tu abbia già provato a tenere scollegato quanto più possibile 
(in pratica tutto tranne congelatore e frigorifero, di solito) e 
verificare se il problema continua... Non basta tenere spento, ti 
occorre scollegare proprio tutto. In questo modo puoi capire se è un 
problema di impianto oppure di un particolare elettrodomestico.
Inizia comunque controllando ciabatte, riduttori e moltiplicatori vari, 
oltre che spine e interruttori di vario tipo uno per uno. Se trovi 
difficile estrarre o introdurre una spina dentro la presa, oppure vedi 
qualche leggera deformazione delle plastiche, il problema potrebbe 
essere proprio lì.

 ?
Controlla le prese, se per caso si forma della condensa oppure sono in 
angoli umidi.
Idem per ciabatte o multiprese, magari sotto la cucina o in lavanderia o 
locale caldaia, anche se non hanno nessun apparecchio collegato.
Controlla anche eventuali elettrodomestici (frigo,lavatrice anche se spenta) 
od altro che abbiano la presa schuko e sono collegati alla rete elettrica 
tramite riduttori.
Questi sono i problemi che ho riscontrato io a casa mia, che mi hanno fatto 
perdere giorni e giorni per controllare ma poi sono riuscito a risolvere.
ciao
Piergiorgio 

 problema, ma poi la cosa si č verificata anche a pc spento.
sei in regola con il pagamento delle bollette?

 domani viene l'elettricista per controllare il contatore, ma vorrei saperne qualcosa di più.
Potrebbe trattarsi di un corto circuito. Il magnetotermico scatta per
corto o per sovraccarico, poichè il sensore interno si surriscalda per
effetto Joule.
Visto che non si tratta di sovraccarico... rimane il corto. Se fosse
scattato il salvavita si tratterebbe di una dispersione, ma pare non
sia questo il caso.
L'elettricista è in grado di mettere in pratica la strategia per
isolare la zona dove il corto si verificherebbe.
C.

Quale può essere la causa? Come si può fare a capire se è un cortocircuito causato da qualche elettrodomestico (ma l'unico sempre acceso è il frigo!) ?
hai provato ad annusare dopo che è scattato?
un piccolo corto puo' lasciare un lieve odore di bruciato
in prossimità di spine, prese, ciabatte, elettrodomestici etc
----
Stefano, Vicenza/Italy. - reply 
e12374...@yahoo.it
 but remove all the numbers except "7"

 funziona) non salta.
C'è qualcosa che sta assorbendo una corrente più alta della nominale, 
fai queste prove:
- quando scatta tocca il magnetotermico e senti se è caldo o freddo, 
nel primo caso si tratta di un sovraccarico, nel secondo di un corto 
circuito
- stacca la spina di tutto quello che non è strettamente necessario e 
vedi se il problema continua a presentarsi
- verifica tutte le prese se hanno segni di cottura o bruciatura
Escludo problemi al contatore in quanto scatta anche il magnetotermico, 
quindi l'interruttore del gruppo di misura non c'entra nulla, potrebbe 
essere un problema legato ad un utilizzatore o all'impianto, devi 
andare per tentativi e cercare di isolare parti di impianto per trovare 
il guasto.
Saluti
Fabio