Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto x regolazione pressostato autoclave

Salve
qualche giorno fa ho avuto dei problemi con il riavvio stagionale
dell'autoclave che utilizzo per l'irrigazione del mio giardino.
Ho chiesto aiuto ad un mio vicino (non è un esperto di idraulica) il
quale, poi, ritenendo che l'attacca-stacca della pompa porta alla
veloce usura della stessa ha regolato il pressostato in modo che
durante l'irrigazione la pompa fosse sempre attiva. Il fatto è che
l'ha regolato male in quanto la pompa rimane attiva anche dopo che è
terminato il programma d'irrigazione ed io sono costretto a staccare la
corrente ogni volta.
Quindi dovrei regolare di nuovo il pressostato. Questa volta però
vorrei farlo io.
Quindi, secondo voi, è giusta la sua tesi o è giusto regolare la
pompa in maniera che si attacchi e stacchi ed in tale ipotesi quanto
tempo dovrebbe passare tra un attivazione della pompa ed un'altra?
Ciao e grazie
Pasquale

 tempo dovrebbe passare tra un attivazione della pompa ed un'altra?
per prima cosa controlla che il polmone sia efficiente: l'attaccarsi e lo
staccarsi continuo della pompa in genere e' spia di un polmone guasto, o da
riportare a pressione.
Tieni conto del fatto che il motore della pompa, per evitare una rapida
usura, ha un limite sul numero di attivazioni in un dato tempo. Per darti
un'idea, si ava da un circa 60 volte l'ora per piccole pompe (un quarto di
kW) a circa 8 per grosse pompe da una cinquantina di kW.
Normalmente, la pompa dovrebbe entrare in funzione non appena apri la
saracinesca (o quello che e') del tuo impianto di irrigazione, e spengersi
un po' dopo che la hai chiusa. Attaccare e staccare (con frequenza pero'
bassa) lo dovrebbe fare solo se apri un filo d'acqua.
Per il pressostato, ci sono due viti di regolazione (almeno nei modelli che
conosco), una per la pressione alla quale si vuole che la pompa si attivi ed
un'altra (cosiddetto differenziale) per la pressione di disattivazione: una
volta che sei sicuro che il polmone e' a posto (integro e in pressione),
puoi procedere alla regolazione dei due registri.
Se poi dovessi sostituire il polmone, allora potrebbe essere il caso di
prendere in considerazione un pressoflussostato (Lowara, Salmson,
Presscontrol ecc.), che richiede molta meno manutenzione ed inoltre protegge
la pompa nel caso che la stessa si scaricasse o l'acqua venisse  a mancare.
ciao, Piero

Lunga storia.... I parametri fondamentali sono: quantità di acqua 
prelevata e dimensioni in litri dell'autoclave. Senza non si può 
decidere nulla....
CIao


 >dipende da vari fattori-------portata pompa--capacita autoclave--
flusso in uscita-e altre cose minime temp. ecc
se il pressostato e rotondo e probabile che ci siano due viti di registrazione 
una centrale (massimo) e una spostata lateralmente (minimo)
se puoi postare una foto..........vediamo di essere piu precisi..
ciao,,,,,,,graziano..........

Ciao, lo stesso problema si č presentato al sottoscritto, in effetti pare 
che un pressostato ad inverter sia la soluzione ottimale. Mentre cercavo di 
trovare la regolazione per far quadrare il cerchio ho notato che avvitando 
troppo la vite del cosiddetto differenziale (o della pressione di stacco, a 
seconda dei modelli), in pratica il pressostato non stacca mai, anche se la 
richiesta di acqua si riduce. Ne ho dedotto che il pressostato avesse 
raggiunto i limiti di funzionamento.
Io farei cosě: identifica la vite incriminata e prova ad allentarla di 
qualche giro finché non senti che la pompa stacca (occhio alla corrente, 
quella vite non dovrebbe essere in tensione, ma per prudenza usa un 
cacciavite isolato e i guanti), a quel punto dovresti essere a posto. Io ho 
fatto cosě, almeno, e ora č tutto ok (se vuoi dare un'occhiata al mio post 
su hobby.giardinaggio intitolato "irrigatori e autoclave", capirai che 
partivo da una situazione simile alla tua).
Saluti
Alvin75 

Grazie per le risposte.
Sono stato impegnato in questi giorni e non ho potuto rispondere.
Cmq.. adesso la pompa ha cominciato ad attaccare e staccare e fra un
ciclo ed un altro passano all'incirca 25 sec.
Ecco le foto:
http://serenata.altervista.org/pompa/pompa.htm
Il giardino non è tanto grande e su ogni linea ho installato al max 4
irrigatori pop-up.
Quindi, secondo voi, quanti secondi dovrebbero passare tra un ciclo ed
un altro della pompa?

"Pasquale" wrote
...
Cmq.. adesso la pompa ha cominciato ad attaccare e staccare e fra un
ciclo ed un altro passano all'incirca 25 sec.
...
Il giardino non è tanto grande e su ogni linea ho installato al max 4
irrigatori pop-up.
Quindi, secondo voi, quanti secondi dovrebbero passare tra un ciclo ed
un altro della pompa?
molti di piu', e comunque dipende da quanti irrigatori per volta azioni.
Dunque, codesta pompa-polmone (o vaso di espansione) sembrano parenti
stretti di quella cho ho in serra e che alimenta contemporaneamente una
dozzina di irrigatori a pioggia.
All'apertura dell'elettrovalvola, la pompa si aziona e rimane in azione fino
alla conclusione del ciclo e cioe' alla chiusura dell'elettrovalvola (piu'
il piccolo tempo necessario a raggiungere -a elettrovalvola chiusa - la
pressione di stacco).
A mio parere, anche il tuo sistema dovrebbe funzionare cosi'.
Ripeto, controlla che il polmone sia a posto (e' un ventiquattro litri a
membrana? guarda che la membrana non sia rotta - si fa premendo la valvolina
in testa e controllando che non esca acqua).
Se la membrana e' a posto, a circuito acqua aperto e pompa ferma controlla
che la pressione do pregonfiaggio del polmone sia quella giusta (circa
0,2-0,4 atmosfere sotto la pressione di azionamento della pompa):
eventualmente rigonfia con il compressore, il maialino o la pompa a mano (se
sei muscoloso).
Ora che il polmone e' a posto, regoli il pressostato: la vite in posizione
centrale imposta la pressione soglia sotto la quale la pompa si aziona (piu'
si avvita piu' si alza lo soglia), quella laterale (piu' piccola) e' il
registro differenziale ed imposta la pressione di stacco (quella cioe' che
la pompa deve far raggiungere al sistema - ad erogazione chiusa - affinche
la pompa stessa venga spenta). Piu' la avviti piu' si alza il punto di
stacco. Conviene cominciare con la principale (quella in posizione
centrale).
spero che tutto questo ti possa aiutare, ma ti ripeto: se devi spendere per
sostituire qualcosa, fai un pensierino ai pressoflussostati, tipo questo:
http://snipurl.com/fx6e
Li trovi da qualsiasi rivenditore di articoli per agricoltura, vivaismo ecc.
ciao, Piero

e scusa gli errori di battitura... :-)

 pressione di stacco).
Quindi, conviene evitare l'attacca-stacca della pompa durante
l'irrigazione e regolare il pressostato in modo che al termine del
programma si arresti, giusto?
Cmq, grazie dei suggerimenti in questi giorni cercherò di sistemare il
tutto.
Ciao
P.S. Auguri per ieri.

"Pasquale" wrote
Quindi, conviene evitare l'attacca-stacca della pompa durante
l'irrigazione e regolare il pressostato in modo che al termine del
programma si arresti, giusto?
direi proprio di si', visto che, a giudicare dai cataloghi, quattro pop-up
sono gia' una discreta portata, non un gocciolio.
ciao, Piero