Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aspiratore in bagno cieco

sto al terzo piano di una casa di ringhiera, lì ho un bagno cieco.
poi ho una scala interna che mi porta in mansarda dove ho un'altro bagno
con finestra basculante sul tetto
il bagno cieco ha una ventola aspirante che va in una canna fumaria
dedicata, che corrisponde ad un comignolo di terracotta sul tetto,
facilmente raggiungibile.
la ventola, vortice, fa un rumore fastidioso, anche a lubrificarla
sembra di essere in fabbrica.
chiedo a voi, esistono delle ventole aspiranti da esterno, da mettere
sul comignolo, al limite anche cambiandolo, in modo da eliminare il
rumore dell'aspiratore?
se ci sono, l'aspiratore andrebbe a stare 5 o 6 metri più in su, lontano
dall'apertura del bagno cieco, e sono sicuro che il rumore si sentirebbe
appena
thanx
 
-- 
urantia
PPA1200 (Poor Portable Amiga 1200): OS4.0, 
BPPC-160MB, BVision, HD 4GB, cdrom 24x, 
www.oldfab.tk
 
 

 thanx
 
Certo, pero' aspirerebbe anche molto meno.
% metri significano 50% di perdita di carica,
calcoli fatti a spanna.

 rumore dell'aspiratore?
 
Non so se sono adatti all'applicazione in termini di depressione
generabile, ma potresti cercare un aspiratore a torrino come quelli che
si installano sulle cabine elettriche: sono simili agli aspiratori
eolici, ma hanno un motore alla base.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 casa di ringhiera,
 
che cosa e'?
 

 sembra di essere in fabbrica.
 
Questi aspiratori durano una vita, ma non sono eterni. Se il tuo è vecchio e rumoroso, non fai prima a metterlo nuovo? Anche io ho lo stesso bagno cieco e stesso aspiratore rumoroso, (circa 15 anni di vita) e presto mi dovrò decidere a cambiarlo.
 
Giovanni

 Giovanni
l'abbiamo cambiato ualche anno fa, ma il rumore c'è lo stesso.
non capisco l'obiezione sulla potenza aspirante, la canna fumaria non è un
tubo verticale? se aspiro l'aria dall'alto non è lo stesspo che spingerla
in alto dal basso? 


 che cosa e'?
case di milano con scala generalmente coperta che ai piani si apre su
ballatoi all'aperto.
sul ballatoio di ogni piano si aprono le porte dei singoli appartamenti


 in alto dal basso?
 
Assolutamente no, ci sono dei limiti.
Il discorso vale sia per i liquidi che per i gassosi.
http://ungaretti.racine.ra.it/SeT/macvapor/pompemis.html
 
Spiegato qui:
http://digilander.libero.it/calchic/pionieri/enigmapompa.html
 
 
[1]Piú é lontana in alto la pompa/aspiratore e maggiore potenza aspirante ti
serve, fino a raggiungere un limite oltre il quale anche se la potenza diventa
infinita, non riesci ad aspirare alcunché.
Se la pompa é posta alla radice in basso del tubo, ti serve solo
(semplificando) la potenza necessaria per innalzare un peso pari alla colonna
di liquido/gas che sta sopra la pompa.
 
[1] semplificazione spannometrica.
 
-- 
+---------------------------------------------------------------------------+
| Da una E-Mail:                                                            |
| La sig.ra MICHELA e' assediata da un cliente per un'urgente commessa che  |
| prevede la rettifica interna                                              |
+-----#18--------------------Campagna contro le pubblicita` idiote.---------+

 in alto dal basso?
 
Assolutamente no, ci sono dei limiti.
Il discorso vale sia per i liquidi che per i gassosi.
http://ungaretti.racine.ra.it/SeT/macvapor/pompemis.html
 
Spiegato qui:
http://digilander.libero.it/calchic/pionieri/enigmapompa.html
 
 
[1]Piú é lontana in alto la pompa/aspiratore e maggiore potenza aspirante ti
serve, fino a raggiungere un limite oltre il quale anche se la potenza diventa
infinita, non riesci ad aspirare alcunché.
Se la pompa é posta alla radice in basso del tubo, ti serve solo
(semplificando) la potenza necessaria per innalzare un peso pari alla colonna
di liquido/gas che sta sopra la pompa.
 
[1] semplificazione spannometrica.
 
-- 
+---------------------------------------------------------------------------+
|I puristi ritengono inopportuno utilizzare driver proprietari sutto Linux, |
|i masochisti amano utilizzare driver Windows sotto Linux... Twisted Evil   |
+-----#19--------------------Campagna contro le pubblicita` idiote.---------+

 
capito, ma io devo aspirare aria, ho calcolato meglio la lunghezza, dal bagno
cieco al comignolo saranno circa 4 metri, vuoi che un aspiratore non riesca ad
aspirare? anche se ha meno potenza aspirante, a me basta non sentire più quel
terribile rumore
in bagno io ci vado per meditare, col rumore della ventola non mi riesce :) 


 in bagno io ci vado per meditare, col rumore della ventola non mi riesce :) 
 
Esperienza personale, anche se non era un bagno ma una cappa cucina.
 
In quella vecchia, tanto per tirare avanti quando si era rotta la 
ventola avevo inserito nel tubo che attaversava il pensile uno di 
questi:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/8NYAAOxycmBSrXxs/$_35.JPG
 
 
Rumore fastidioso, al limite dell'insopportabile.
 
Ho approfittato che il tubo passava nel sottotetto e l'ho spostato lì, 
sempre inserito nella tubazione di plastica, ma quasi 3 metri più in 
alto.
 
Risultato: rumore tanto uguale, cambiato nulla.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 dall'apertura del bagno cieco, e sono sicuro che il rumore si sentirebbe
 
se lo sbocco e` 5-6 metri piu` in altro, ha di suo un buon tiraggio, 
quindi per favorirlo ulmteriormente, basta fare un'apertura nella porta 
di ingresso al locale (o segare via alla stessa un paio di cm in basso) 
in modo che aria fresca entri e ricambi quella del locale (una cosa 
analoga a quella che hai in cucina per rinnovare l'aria di combustione 
dei fornelli.
 
Una quota di di 5-6metri assicura un tiraggio naturale a patto che, lo 
sfogo sul tetto sia superiore alla zona di influenza che questa puo` 
avere sui comignoli (non e` un caso che i comignoli sono sensibilmente 
piu` alti rispetto le tegole) o che ci siano manufatti che possano 
creare zone di contro pressione, nel qual caso dovrai prolungare oltre 
lo sfiatatoio sul tetto.
 
Se riesci a procurarti da un tecnico un anemometro,  potresti fare 
questa prova, smonta il ventilatore e misura prima a porta aperta e poi 
chiusa, la portata dell'aria per tiraggio naturale.
 
Ti bastera` calcolare l'area (in mq) della canna di esalazione e 
moltiplicarla per la velocita` segnata dallo strumento per avere la 
portata in mc/h  del ricambio.
se questa portata assicura un ricambio orario di almeno 1,5-2 volumi 
(della stanza) sei a posto puoi buttare il ventilatore e goderti la pace.
 
bye
 
 

 (della stanza) sei a posto puoi buttare il ventilatore e goderti la pace.
 
beh, la porta è del tipo scorrevole, in basso c'è sufficente apertura da
fa passare l'aria, ma mia moglie non accetterà mai che tolga la ventola,
per questo voglio metterne una sul comignolo, così lei è felice e io pure



 
capito