Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito elettrico

ciao
stavo guardando lo schema elettrico di questo dispositivo di rilevamento
di gas metano, che viene venduto privo di cavo elettrico.
 
http://imageshack.us/photo/my-images/813/senzatitolo1yw.jpg/
 
 
Qualcuno mi spiega cosa intendono nella parte che ho cerchiato di rosso?
(la rete di alimentazione deve incorporare un dispositivo per la
disconnessione omnipolare)
 
Poi volevo sapere, io il collegamento elettrico lo farei andando con un
cavo ad una presa elettrica..ma sbaglio o poi la presa va inserita solo in
un verso per mantenere fase e neutro giusti?
 
ciao grazie
Frank
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 solo in un verso per mantenere fase e neutro giusti?
 
Infatti, quindi nel caso sarebbe preferibile
collegarsi direttamente all'alimentazione
di rete, senza interporre presa e spina.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 
 
 

 disconnessione omnipolare)
 
interruttore doppio che stacca sia il neutro che la fase.
 
 
 

grazie a giorgio e giacobino
 
scusate ma sono ignorante in materia, ma non ho capitodove andrebbe messo
questo interruttore, nel senso che questi rilevatori di metano visto che
li vendono senza presa, immagino che a muro gli deve arrivare fase e
neutro..e li vanno innestati direttamente nel dispositivo..tanto devono
rimanere accesi 24 ore al giorno sempre..
 
ma quindi questa nota nel manuale della disconnessione che motivo ha?
 
(x giorgio: nel caso faccio io una prolunga con fase e neutro per arrivare
alla presa che ho in basso a muro, vabbè verificato il fase nella presa la
faccio coincidere sempre con il fase del cavo costruito, magari segno
sulla presa alto e basso..) però chiaro che prima devo capire questa
storia della disconnessione
ciao grazie a tutti e 2


ma quindi questa nota nel manuale della disconnessione che motivo ha?
 
Qualunque apparecchio collegato alla rete deve poter essere
disconnesso in qualche maniera, 
p.es
. per la manutenzione, in caso di
guasti ecc.
Se non puoi farlo staccando la spina, dovrai metterci un interruttore
bipolare, oppure qualche altro accorgimento.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
Hai presente le Cinture di Sicurezza in auto?
Se vuoi "scendere" dall'auto le DEVI poter "staccare"!
 
Idem per il Sensore: NON puoi "inchiodarlo" alla Linea MA lo devi "poter" 
staccare (per un qualsiasi motivo!) 
 
 

 prima devo capire questa storia della disconnessione
 
Se vuoi alimentare il rivelatore di gas tramite una presa
questa dovra' essere asservita, cioe' mandi i fili di fase e
neutro della rete domestica a un interruttore bipolare
e alimenti la presa dall'uscita dell'interruttore, nell'ordine:
fase e neutro -> interruttore bipolare -> presa -> rivelatore gas,
puoi usare ad es. presa e interruttore bipolare entrambi
modulari e inserirli nella stessa scatola o in scatole vicine.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 
 
 

Gustavo. ha scritto:

ok..ma quindi alimentandolo io con una spina comune attacca-stacca--lo
posso disalimentare semplicemente togliendo la spina, senza bisogno di
interruttore..va bene no? ciao


Giorgio Bibbiani ha scritto:

come ho detto sotto, non mi è possibile inserire semplicemente la presa in
una presa della rete gia presente? cioè l'interruttore nel caso lo fa il
togli-metti la spina dentro la presa
ciao


 bipolare, oppure qualche altro accorgimento.
 
chiarissimo, si infatti la mia intenzione č di metetre una spina da
infilare nella presa, quindi diventa lei stessa l'interruttore
certo va infilata in modo unico..per mantenere fase e neutro come da schema
ciao


 caso lo fa il togli-metti la spina dentro la presa
 
Mi sembra che vada bene, perche' immagino
che l'assorbimento di corrente dell'apparecchio
sia molto piccolo, e che quindi non si debbano
generare intense scintille estraendo la presa dalla
spina (cosa ovviamente da non farsi nel caso che
si sospetti una perdita di gas...).
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 
 


 
Tutto "puoi" fare...
anche pisciare controvento!
Se le "norme" di certificazione di un impianto elettrico "richiedono" un 
Interruttore a monte...  tu ci puoi pure infilare le dita per "sentire" il 
formicolio!
 
 
 
 

certo va infilata in modo unico..per mantenere fase e neutro come da schema
 
Prendi le spine magic, se esistono ancora.


 si sospetti una perdita di gas...).
 
Curiosità da non addetto ai lavori: estrarre una spina in ambiente saturo di 
gas è male, ma anche pigiare un interruttore bipolare non siamo ugualmente a 
rischio scintille?
Già che ci sono approfitto per aumentare le mie conoscenze elettrotecniche: 
sarà davvero così indispensabile dover rispettare il collegamento 
fase/neutro?
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 collegamento fase/neutro?
 
Non so, anche se *suppongo* che l'apparecchio,
se isolato da terra, possa funzionare ugualmente
bene invertendo i terminali di alimentazione, in
ogni caso non costa nulla seguire le indicazioni
del costruttore.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 
 

 interruttore..va bene no? 
 
Si', non e' elegante ma va benissimo. 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jhrn4d$q5g$3...@tdi.cu.mi.it...

....e NON è pure a Norme!    :-(