Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia Sounier Duval non parte bruciatore

La caldaia Sounier Duval  non ne vuole sapere di
partire.
Ovvero mi spego meglio sia nella modalità estate (solo sanitaria) che
inverno (sanit. e riscaldamento)quando ''tiro'' l'acqua o ''faccio scattare
il termostato'' il bruciatore non parte, rimane solo la
fiamma pilota.
In casa è presente anche un termostato che funziona regolarmente, ossia
quando si fa scattare, la pompa del riscaldamento inizia a girarre ma il
bruciatore non parte.
Dopo varie prove sono riuscito a capire che poteva essere il termistore del
riscaldamento, l'ho sostituito ( 11,00 Euro !!!) è ha subito funzionato
tutto !! Grandioso, allora spengo il tutto ed inserisco correttamente il
termistore nella sua sede con pasta siliconica bianca,  faccio un altra
prova prima di rimontare tutto e di colpo siamo tornati come prima. Ossia
non parte il bruciatore.
Possibile che il termistore sia cioccato subito?
A questo punto ho smontato la scheda elettretica se così la si può chiamare,
ci sono solo 5 componenti e non presenta niente di particolare, cambierò per
precauzione i due elettrolitici nel caso si siano un pò seccati.
Premetto che ho escluso il termostato con apposito ponticello ed alzato la
temp. caldaia al Max.
C'è la possibilità di escludere temporaneamente il termistore ? ho fatto un
ponte ma non va ugualmente.
saluti
filos
p.s.
per fortuna ho due caldaie in parallelo !!

 ponte ma non va ugualmente.
Ciao.
Il termistore e' una resistenza che reagisce al calore ma non e' detto 
che facendo un cortocircuito (ponticello) la caldaia funzioni, dovresti
misurare
la resistenza del termistore e poi scaldandolo col phon (asciugacapelli)
la resistenza dovrebbe variare, prova a rismontarla e a farla funzionare
all'aria
magari c'e' qualche difetto nel montaggio.
Natale 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 magari c'e' qualche difetto nel montaggio.
Ho provato con il tester, da nuovo il termistore misurava circa 12 Ohm e
vicino ad una fonte di calore variava la resistenza, ora rimane a circa 7
Ohm anche vicino ad una fonte di calore.
Ma cos'è che può bruciarlo?
Filos

 Ohm anche vicino ad una fonte di calore.
La troppa corrente che ci passa attraverso.....
Se hai il circuito elettrico il termistore dovrebbe far capo a qualche 
transistor o triac o scr quindi si brucia perche c'e' qualche problema
che va aldila' del termistore.


 Natale
La sheda elettronica se così la si può chiamare ha pochissimi componenti,
trasformatore, ponte raddrizzatore, 2 diodi, 2 elettrolitici.
Niente triac transistor o scr.
ciao

 Ma cos'è che può bruciarlo?
può essere che ti abbiano dato un termistore *parzialmente* equivalente
a quello originale. Non basta che abbia resistenza equivalente, deve
poter sopportare anche la corrente e le temperature a cui è sottoposto
(in una caldaia mi sa che quest'ultima è altina). Con un valore così
basso di resistenza è probabile che sia attraversato da una corrente
relativamente alta: la corrente lo riscalda, e se non è adeguato si
riscalda parecchio, la sua resistenza diminuisce con l'aumentare della
temperatura, quindi la corrente aumenta, riscaldandolo ancora di più...
Ciao
Adriano

 Adriano

 sigillata
due ipotesi:
1) c'è qualcosa che non va nel circuito a cui è collegato il termistore.
Io proverei a misurare con il tester la corrente che scorre nel
termistore.
2) il punto dove è collocato il termistore raggiunge temperature
largamente eccedenti quelle previste e lo brucia. Forse il guasto è
da qualche altra parte, o se il termistore è vicino ai bruciatori ha
bisogno di qualche elemento schermante che lo protegga... boh, non ho
mai aperto una caldaia.
Ciao
Adriano

 Adriano
Ciao
Filippo

Perchè fossilizzarsi sul termistore? Non è l'unico motivo di blocco di un
bruciatore: c'è il controllo dei fumi, della pressione e il tutto viene
fatto partire dal pressostato che comanda un microswitch.
Quando tu apri l'acqua o accendi il riscaldamento fai mettere in moto la
pompa che manda in pressione il circuito interno che aziona il pressostato
che aziona lo switch che fa accendere il bruciatore.
sulla mia x esempio un blocco di calcare non mandava in pressione il
circuito interno e il pressostato non c'è la faceva ad azionare il
microswitch.
Comunque per il termostato potresti confrontarlo con il vecchio per
verificarne la funzionalità. 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 verificarne la funzionalità.
Gia fatto: quello nuovo prima di montarlo aveva una resistenza di circa 15
ohm e il valore variava in presenza di una fonte di calore, quello vecchio
invece è inchiodato sui 7 ohm e non si muove anche se portato vicino ad una
fonte di calore.
Ora anche il nuovo fa come il vecchio, unico piccolo problema è che il
termistore costa 11,00 Euro e fare esperimenti a 11 ero la volta penso
diventi un pò costoso, forse sempre meno dell'intervento dell'assistenza
autorizzata.
Buon Anno
Filos
