Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: elettrico

volendo sostituire questi:
https://it.aliexpress.com/item/4000917622193.html
 
 
con questi:
https://it.aliexpress.com/item/1005004795182822.html
 
 
cosa devo considerare, vedi mA indicati
 
 
su un magnetotermico, 20A, ci sono, grazie al 
VALENTE E QUOTATO PROFESSIONISTA:
forno+frigo+piano cottura
 
uno da 6A la caldaia
uno da 20A la presa piano cottura
uno 20A la cappa 
 
l'ho imparato domenica prima di pranzo,
e mi e' toccato sostituire 3 dei vecchi hager, 20A
con i 3 del primo link, che avevo preso per precauzione 3 anni fa:
https://it.aliexpress.com/item/4000917622193.html
 
 
ricapitolando 
sostituirei i 3+1magnotetermici 
con pari 3+1 magnetotermici con differenziale

 cosa devo considerare, vedi mA indicati
 
Che nessuno dispone di approvazioni degli enti europei di certificazione 
degli apparecchi elettrici.
 
angelo


nessuno di quelli o nessuno nessuno ?

 uno 20A la cappa
 
20A? per la cappa?
 
-- 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai se arrivi a casa! :-D
 

 20A? per la cappa? 
 
VALENTE E QUOTATO PROFESSIONISTA
 
embe' . . .

 ha scritto:

Ma ogni 2 minuti ci prova a fare che la selezione naturale faccia
 il suo corso, e voi come vecchiacce pettegole a metterci il
 becco...
-- 

   becco...
 
che cattiveria, ok che in questo gruppo siamo tutti contro tutti ma tu 
esageri :)
 

Il 02/11/23 12:12, El_Ciula ha scritto:

E' piu' forte di me, penso sempre a chi gli sta attorno, mogli, figli, 
amici...
Il piu' delle volte questi non ci pensano.
 
angelo

Franco Af <tr...@rt.settembre> ha scritto:

Io non sono contro nessuno, ma questo in ogni post ci prova,
 sottolineando un deficit da primato, in sinergia ad una
 attitudine fuori dal normale, e sempre c'è qualcuno che gli apre
 gli occhi...
-- 

 uno 20A la cappa
 
Molti appartamenti stanno tutti sotto un unico magnetotermico da 16A. 
Quindi i tuoi 20A per forno-frigo-piano potrebbero essere anche più di 
quanto puoi tirare dal contatore prima che scatti per superamento della 
potenza contrattuale.
In ogni caso il magnetotermico deve proteggere i fili, non 
l'apparecchio, perciò i 20A per la presa del piano cucina e la cappa non 
sono automaticamente sbagliati.

 sono automaticamente sbagliati.
 
Però Felice specifica che c'è un ulteriore MT da 20A per il piano 
cottura,  quindi 20A per la cappa sono leggermente oversized e se la 
cappa è collegata con i consueti cavi da 1,5mmq i fili non vengono certo 
protetti.


 casaccio magari dove non serve, non aiuta.
 
come detto io andrei a sostituire gli attuali magnetotermici,
con analoghi magnetotermici + differenziale, in modo
tale che se uno scatta on resterei senza corrente in tutta la casa,
visto che ora c'e' un sono differenziale su tutta la casa.
 
tu dici che questi sono differenziali puri:
https://it.aliexpress.com/item/1005004795182822.html
 
 
mi potresti indicare un M+D 2 poli grazie,
le potenze le lascerei come sono attualmente
 


questo ?
 
https://www.ebay.it/itm/152008147084?hash=item236464408
 

 protetti.
 
Che ne sappiamo noi di che sezione hanno i cavi che arrivano nella 
scatola dove è attaccata la cappa?
Probabilmente l'elettricista ha guardato in furgone tra gli interruttori 
che aveva a disposizione e ha trovato un avanzo da 6A e il resto da 20A.
Dove lo schiaffiamo quello da 6 per togliercelo da mezzo? Sulla caldaia.
Lo avesse messo sulla cappa adesso ci staremmo chiedendo perché la 
caldaia ha il termico da 20A :D
 
 

 
https://www.ebay.it/itm/152008147084?hash=item236464408
 
 
Sì quello è un MTD e dovrebbe andare bene se il differenziale che hai 
ora ha IΔn= 30mA.
Ti resta il problema di cui sopra.


è possibile ma IMHO improbabile. :-)


 d'intervento tale da farlo sganciare prima di quello a monte 
 
ok
quindi i mA di quello a valle devono essere minori di quello a monte ?
 
SE
quello a monte ha 300mA quello a valle lo metterei da 30mA ?
 
grazie


Si usa un 300 mA a monte in grandi impianti o eventualmente alla 
"dorsale" (che va dal contatore al quadro di distribuzione), dove la 
tratta del 300 mA NON ha nulla di "accessibile" e poi, a valle, ci sono 
tanti MT e differenziali dei canonici 30 mA con le utenze.
 
Con 300 mA "friggi" tranquillamente e noi non vogliamo privarci dei tuoi 
prossimi tentativi di passare Darwinianamente a miglior vita. :-P
 
Quindi, evita di comprare i differenziali su aliexpress e vai da 
Bricoman che la differenza di prezzo non e' cosi' alta, contando le 
spese di spedizione.
 
 
Fabrizio
 
 

 spese di spedizione. 
 
questo ?
 
https://www.ebay.it/itm/152008147084?hash=item236464408
 

 
https://it.aliexpress.com/item/1005004795182822.html
 
 
Ma veramente, pensi che un elettrotecnico onesto ti consigli di 
affidarti a ste porcate?
 
 
 
sandro


Macche'.
 
Questo!
 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=elettricista
 
 
 
Fabrizio 3:-)