Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PAVIMENTO RISCALDATO - DOMANDA

se ho il pavimento riscaldato ( sto ristrutturando casa )
l'acqua scorre nei tubi annegati nel pavimento a 25 - 35 gradi..........
domando
siamo il 5 dicembre fuori sono - 8 gradi
la mattina alle 7 mi sveglio faccio la doccia mi vesto esco di casa  alle 8 
e vado al lavoro
dalle 8 alle 12 il riscaldamento non funziona ............dunque il 
pavimento ( e l'aria nelle stanze )  anche se ben isolato
tendera a farsi freddo...... quanto non lo so .......arrivo a casa alle 12 
trovo il pavimento e le stanze fredde
percò devo programmare con un termostato e l'ora di riscaldamento ma sapete 
dirmi
1 ) se il pavimento o l'acqua nei tubi è fredda cioè la caldaia è spenta 
quanto tempo è necessario affinche in tutta la casa
si possa godere del piacere del pavimento riscaldato e vivere sui 20 - 22 
gradi
2 ) col sistema a temrosifone credo la cosa sia immediata cioè nel giro di 
15 - 20 minuti ci si riscalda l'ambiente
dunque quale delle due è da preferire ?

Con il riscaldamento a pavimento NON puoi usare la stessa logica che 
useresti con il riscaldamento normale.
Il r.a.pavimento ha dei tempi di entrata a regime di alcune ore e quindi i 
cicli di on e off sono inutili.
Il riscaldamento dovrà funzionare sempre e, al massimo, potrai impostare una 
riduzione della temperatura dell'acqua che circola sotto pavimento di 2 o 3 
gradi quando non ci sei o di notte. Scordati di usare i termostati ambiente 
che sono fatti per rilevare la temperatura dell'aria mentre con il 
r.a.pavimento ti scaldi per irraggiamento. Infatti scoprirai che con una 
temperatura dell'aria di 17 - 18 gradi avvertirai una sensazione di caldo 
pari ai 20 - 22.
Per il riscaldamento a pavimento quindi NON servono i termostati ambiente, è 
necessaria una regolazione climatica della temperatura dell'acqua in 
circolo, in relazione alla temperatura esterna (regolazione a temperatura 
scorrevole) normalmente gestita direttamente dalla caldaia che è molto 
meglio se è a condensazione.
Ti stupirai di quanto poco possa consumare questo sistema!
Se ti fanno fare un impianto con regolazione a punto fisso (temperatura 
acqua costante) e termostati in ogni stanza rischi di buttare soldi e di non 
scaldarti bene.
Dico questo perchè ho fatto (mi hanno indotto a fare, meglio) scelte errate 
(termostati ambiente, regolazione a punto fisso) e dopo il primo inverno ho 
rivoluzionato l'impianto che ora funziona bene. Anzi se a qualcuno servono 
una decina di termostati serie Plana della Vimar li ho tutti in un cassetto 
da vendere. Sono quelli che ho smontato perchè inutili........
STeve 

 dunque quale delle due è da preferire ?
Io ho il riscaldamento a pavimento in montagna e lo trovo piuttosto 
scomodo, la casa diventa calda dopo un giorno che sono arrivato e rimane 
calda parecchio anche dopo lo spegnimento; quindi per una casa di 
vacanza è scomodissimo
Per un casa dove vivi dovrebbe avere un ottimo rendimento però credo che 
sia difficile farlo funzionare per scaldare solo a determinate ore 
perchè ha un'inerzia termica molto lunga.
Inoltre hai il pavimento caldo ed io che ho sempre caldo ai piedi lo detesto
Naturalmente tutto imho
Aggiungo una domanda io a casa ho i fancoil per riscaldamento e 
condizionatore, però non li ho mai visti in altre case perchè?

i fancoil li ha un mio conoscente ma ha riscontrato due problemi:
la casa tende ad essere polverosa (campagna) e i fancoil muovono molto
la polvere
consumi molto alti (nord piemonte quota 900m, gpl)
ora ha messo una stufa a pellet e nonostante il costo spropositato di
quest'ultimo ha risparmiato notevolmente (45 sacchi per tutto
l'inverno scorso)
saluti
ps i riscaldamenti a pavimento hanno la peculiarità di integrarsi bene
col solare termico: in questo caso il risparmio è notevole

 dunque quale delle due è da preferire ?
Ciao.
Ho fatto quest'anno il primo inverno con il riscaldamentoa  pavomento,
credimi e' un'ottima scelta.
Ma devi imparare a ragionare.....diversamente.
Io ci ho messo piu' di un mese per impostare il termostato al meglio.
L'idea e' che la temperatura debab rimanere piu' o meno
costante.....tutto durante il giorno.
Sembra un'esagerazione ma....ti assicuro che passare da freddo a caldo
e viceversa..... costa molto di piu'.
Al max, come ti hanno detto, puoi far fare una differenza di 2-3
gradi.
L'ideale e' misurare l'inerzia termica della tua casa....e vedere
uqanto tempo ci impiega mediamente per alzare la temperatura di 1
grado.
COsi' potrai vedere.....quante ore prima dovrai accenderlo (aumentare
la temperatura) e quando dovrai spegnerlo (diminuire la temperatura).
Per esempio io per avere quei 2-3 gradi di piu'a lla mattin alle 7
devo accenderlo alle 2 di notte......
Per la sera..... lospengo verso le 16.....e continua a buttare fuori
caldo fino a tarda sera...
Attenzione: per acceso e spento intendo le fasce "piu' caldo" e "meno
caldo"...ma in realta' il sistema non e' mai spento...
Cqm non deprimerti.......i primi giorni patirai un po' di freddo o un
po' di caldo....man mano che ti accorgi come aumentare o diminuire i
tempi.
Mauro


Scusa.... ti dispiacerebbe spiegarmi bene?
Ma ciascun termostato d'ambiente non agiva sulla propria termovalvola?
Se riduci la mandata la temperatura in quell'ambiente dovrebbe
scendere (tendenzialmente) a meno che la termovalvola non chiudeva
bene...
Come mai non funzionavano adeguatamente mentre la temperatura di
mandata (unica) invece si?
Sono in procinto di installare il pavimento radiante e mi hai messo la
pulce nell'orecchio ;-)
grazie
Raf

 bene...
si, ma magari scende dopo 4 ore



Ho capito.
Allora il problema non era il termostato ma l'inerzia termica....
Occorre montare un termostato sensibile, dell'ordine del decimo di
grado, in grado di comandare immediatamente la termovalvola alla
minima variazione della temperatura...
Considera che un termostato adatto al pavimento radiante costa da solo
90 euro... per montarne uno in ogni ambiente moltiplica per il numero
di ambienti ;-)
Al tuo pavimento hanno montato anche i regolatori di portata?
ciao
Raf

 Al tuo pavimento hanno montato anche i regolatori di portata?
Io ho fatto al predisposizione ma non ho montato le termovalvole...
Per ora funziona tutto "alla stessa temperatura"...... in un futuro
chissa'.
Quello che mi chiedo e' se e' veramente utile la cosa....
Se sei su un unico piano.....e non tieni le porte chiuse costantemente
la cosa e' abbastanza inefficace......direi.
Mauro