Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: wc senza sfiato

Ho capito il concetto della necessit� di sfiato nel caso di colonne con 
pi� scarichi e wc...
Ma se ho un wc unico a piano terra, quindi "senza niente sopra" mi 
sfugge la necessit� dello sfiato.
 
Ho due bagni realizzati come sopra, wc a piano terra senza sfiato, 
realizzati decenni fa, e in nessuno dei due ho mai sentito cattivi odori 
in tutto questo tempo (e la famiglia era numerosa, quindi la spiegazione 
non � lo scarso utilizzo del bagno).

 utilizzo del bagno).
 
Ti e' andata di culo.
La frase e' voluta e congruente.
 
 

 la necessit� dello sfiato.
 
Il problema non dipende da quello che c'� sopra ma da quanto � lunga la 
parte verticale di colonna a valle del tuo wc.
Qui una sintetica spiegazione:
http://s2.postimg.org/ssvupf6nt/Immagine.jpg
 
 
Come si pu� desumere, se sei a piano terra e dopo un mezzo metro, o meno, il 
tubo gira in orizzontale i 10 metri/secondo su un tratto cos� corto non 
riusciranno a risucchiare l'acqua nel sifone del wc.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Quindi, almeno da un punto di vista pratico e non normativo, si puï¿œ 
evitare lo sfiato in una situazione di quel tipo?
Devo ristrutturare il suddetto bagno nel modo meno invasivo possibile e 
aggiungere uno sfiato fino a tetto sarebbe "tragico" .
 
La mancanza dello sfiato potrebbe dare problemi ad altri scarichi di 
casa? L'idraulico citava ad esempio la lavastoviglie (sulla parete 
attigua), ma non mi ha detto chiaramente perchï¿œ...
 
Grazie!

 non mi ha detto chiaramente perch�...
 
Non sono preparato a sufficienza per confermare o smentire l'ipotesi di un 
vero idraulico:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

 non mi ha detto chiaramente perchï¿œ...
 
si perï¿œ tutto ï¿œ fortemente considizionato dalla preesistenza, in particolare 
da come ï¿œ fatta la colonna di scarico, il pozzetto di raccolta, se in bagno 
v'ï¿œ una scatola sifonata, ecc ecc
 
cmq se quando scarchi una vasca da bagno piena non sento gorgoglii neglia 
ltri sanitari puoi lasciare tutto cosï¿œ se un domani dovessi avere problemi 
di puzza con gli scarichi dei lavandini puoi inserire un sifone ventilato, 
possibbilmnete fai utilizzare tubi di buona qualitï¿œ es quelli prodotti da 
geberit 
 


 
quoto, al piano terra se non hai mai avuto problemi puoi farne a meno.	A 
me capito' nella vecchia casa, al secondo piano, quelli del terzo e 
ultimo piano rifecero il bagno nuovo (avevamo lo sfiato sul tetto) ma 
per sfruttare meglio lo spazio montarono il wc direttamente sulla testa 
della colonna (eliminando la curva della braga) e lasciando lo sfiato da 
40 originale, risultato, l'acqua di scarico partiva alla velocita' della 
luce e mi svuotava i sifoni del mio quindi dovettero cambiare tutta la 
linea dello sfiato e la dovettero mettere da 100 per evitare il risucchio.
Nella casa dove sto adesso non c'e' lo sfiato e abbiamo i bagni su due 
piani, ogni tanto, non sono ancora riuscito a capire in quali 
condizioni, si svuota uno dei due sifoni dei water...
 
 
-- 
-
Saluti da Drizzt

 sugli altri scarichi quando se attiva uno.
 
non è una presa di aspirazione, è una sorta di valvola di sfogo per l'aria
che entra in circolo a causa della depressione causata dallo scarico
dell'acqua, se non c'è possibilità di far "sfiatare" l'aria la depressione
risucchia parte dell'acqua contenuta nei sifoni degli altri sanitari (cioè
la cosiddetta chiusura idraulica), la conseguenza è che c'è puzza di fogna
nel bagno.
 
Quando si rifa il bagno, in particolare la doccia e non si installa un 
sifone serio (tipo il geberit tradizionale) o peggioa ncora si mette solo la 
piletta, al 90% ci si sta creando da soli la puzza perché è certo che si 
svuoterà per prima quel sifone.
 
cmq molti artigiani sono pigri e voglio evitare i lavori di muratura, ma 
fare uno sfiato a parete è una cazzata e si vivono meglio i prossimi 20 
anni.
 
aggiungo anche che gli artigiani pur di lucrare evitano di comprare prodotti 
di qualità, e così per risparmiare poche decine di euro il padrone si 
ritrova con prodotti di merda (siamo anche in tema eh eh)