Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: deviatori e lampadine a risparmio con dimmer

Ciao a tutti,
ho un dubbio sull'illuminazione della sala.
Premetto che la sala e' quella in cui rimaniamo per il 90% delle serate.
Attualmente abbiamo una plafoniera con 3 lampadine a risparmio da 75W (25W
di consumo cad.).
Fanno una luce bestia e forse e' anche troppa.
Resta il fatto che in alcuni casi e' necessario avere questa luce (quando
ho ospiti non mi piace accoglierli con un lumicino...).
Questa plafoniera e' gestita da 4 deviatori.
Domanda: ammettendo di installare lampadine compatibili con i dimmer, e'
possibile sostituire un frutto di uno di questi deviatori con un dimmer?
In questo modo almeno potrei controllare la luminosita' senza dover
acquistare una piantana o altro.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento.
tony

 possibile sostituire un frutto di uno di questi deviatori con un dimmer?
Si. Andrebbe installato al posto di uno dei due deviatori (che sono il primo 
e l'ultimo della "catena"). Li riconosci anche dal fatto che i deviatori 
hanno 3 morsetti, gli invertitori 4.
--
Giorgio

 Si. Andrebbe installato al posto di uno dei due deviatori
no, andrebbe installato *in aggiunta* e, per necessita', posizionato 
nella stessa cassetta dove c'e' un deviatore in modo che possa essere 
collegato in serie al filo "unico" (quello che si collega sul centrale 
del deviatore)
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
Leggi le FAQ di IHSatD:   
http://ihsatd.cjb.net
Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato

 deviatore)
Perch�? esistono i variatori deviatori...
--
Giorgio 

 Perchï¿œ? esistono i variatori deviatori...
sarebbe oltraggioso proporre di separare le lampadine
per esempio: 2 sulla linea esistente  e 2 su un interruttore singolo ?
almeno consuma qualcosa in meno.
sempre IMHO

 Perchï¿œ? esistono i variatori deviatori...


 Perchè? esistono i variatori deviatori...
boh, mai visti, e comunque preferisco una manopolina separata ...


 Interruttori/deviatori/invertitori invece una volta premuti rimagono tali.
infatti, si comportano proprio cosi'.
 
ciao
tony

 acquistare una piantana o altro.
Considerato che ci sono 3 lampadine, al posto dei dimmer io metterei 
l'accensione separata 2+1:
metti un nuovo interruttore che, partendo dall'ultimo deviatore (quello che 
ha il filo centrale che va alla plafoniera) sdoppiando questo filo, uno 
passa per il nuovo interruttore e porti un altro filo alle 2 lampade. Il 
primo lo lasci collegato solamente ad una lampada.
In questo modo tutti i deviatori/invertitori continuano a fare il loro 
lavoro e agiranno su una sola lampada oppure su tutte 3 a seconda della 
posizione dell'interruttore aggiunto.
VitT

 VitT
Anche questa e' una soluzione. Una lampadina la userei proprio come
'lumicino', ma all'occorrenza FLASH-FLASH-FLASH luce totale!
ciao e grazie.
tony


Ci sono 4 scatole dove ci sono i 4 frutti: le dovrai aprire per capire.
Spero che siano scatole che possano "ospitare" almeno 3 frutti.
Da quello che hai scritto, hai 4 "frutti": 2 sono deviatori e 2 sono 
invertitori.
I 2 deviatori "elettricamente" sono ai lati e i 2 invertitori sono al 
centro.
I deviatori hanno collegati 3 fili, gli invertitori ne hanno 4.
Teoricamente il deviatore pi� vicino "fisicamente" alla plafoniera ha il 
filo centrale (che dovrebbe essere di un colore univoco) che va alla 
plafoniera. Gli altri 2 fili (dello stesso deviatore) dovrebbero essere 
dello stesso colore e vanno all'invertitore pi� vicino (ma questi non 
interessano).
Il mio consiglio era di mettere un secondo filo nello stesso morsetto (del 
filo univoco) lo porti ad un interruttore (ammesso che stia nella stessa 
scatola) poi dall'uscita dell'interruttore vai alla plafoniera nella stessa 
canalina esistente.
Spero di essere stato chiaro, � pi� difficile da spiegare che da fare.
VitT

 ha scritto nel messaggio 
news:9ympzmseokm9.b0qffwavfasg$.dlg@40tude.net...

Sicuro che la lampade a basso consumo possano funzionare con i dimmer 
normali?

 normali?
che ci siano lampade a risparmio "dimmerabili" e' certo: le ho viste.
Che poi abbiano bisogno di un dimmer particolare, non so. Ma e' comunque un
elemento utile da verificare prima di fare questi lavori.
Grazie per la segnalazione.
ciao
tony

 che ci siano lampade a risparmio "dimmerabili" e' certo: le ho viste.
e funzionano pure con i dimmer normali: ce le ho in casa ;-)
