Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Far funzionare un cronotermostato senza fili con i fili.... ????

Salve, ho un cronotermostato Gewiss System RF GW 20970,
dove RF sta per radio frequenza... quindi è senza fili.
Purtroppo però non sono in possesso del modulo di uscita da attaccare
alla caldaia.
Secondo voi, è possibile collegarlo con i fili
utilizzandolo come un normale cronotermostato a relè?
Ho postato anche delle foto per far capire meglio..
Nella staffa del cronotermostato c'è il classico disegno
dell'interruttore (postazione 3-4-5) per far vedere dove andrebbero
collegati i due fili nella versione NON wireless...  (praticamente uguale)
http://img155.imageshack.us/my.php?image=50949451cq9.jpg
Dietro al cronotermostato in corrispondenza delle postazioni 3-4-5 ci
sono i contatti liberi.... senza gli spinottini verdi come si vedono nella
postazione 1-2 (sulla destra) e come stanno nella versione con i fili....
http://img87.imageshack.us/my.php?image=27999346pl9.jpg
Se io ci metto gli spinottini verdi anche sulle altre postazioni, oppure ci
metto
direttamente i fili a contatto... lo faccio funzionare come un
cronotermostato
normale a relè??
Non so se sono riuscito a spiegarmi cmq grazie mille in
anticipo per le vostre risposte.
Saluti 

 Saluti
Se haiun tester, anche di quelli scarsi del fustino del detersivo ....puoi 
fare una prova di funzionamento (visto ceh la parte frontale delal scheda in 
cui ci dovrebbe essere la parte di circuito relativa ai contatti filari nn 
l'hai fotografata)....imposti l'ora e controlli se l'interruttore, coem 
disegnato sulal scatoal si chiude o si apre al comando del timer......
se ottieni una variazione...puoi contattare coi i fili come vuoi...però...in 
genere in questa situazioni i produttori evitano di inserire il relè che 
gestisce la commutazione...e allora nn puoi usare i contatti per il comando 
come vorresti!
Bacio
Cai 

 Cai
Grazie mille della risposta... piů tardi proverň con un tester, altrimenti 
se
non ci riesco metto anche la foto della scheda....
Anche se come dici te, ho paura che non ci sia proprio il relč....
ho provato ad alzare la temperatura e farlo partire ma non si sente il
classico rumore del relč quando si attiva..... si accende solo il simbolo
di accensione e basta... silenzio completo!
Cmq piů tardi provo e ti faro sapere.
GRAZIE di nuovo. 


scusa per come ho scritto!
:0)
Bacio
Cai 

 
Meglio ceh sia digitale. Un analogico potrebbe creare problemi, se non 
c'è il relè. Improbabile, ma non impossibile.

 c'č il relč. Improbabile, ma non impossibile.
aspe mi son persa....a cosa ti riferisci?
Bacio
Cai 

 aspe mi son persa....a cosa ti riferisci?
Al fatto di provare la chiusura di un circuito con un qualche tipo di 
carico. Meglio prima utilizzare un tester digitale, la miglior 
simulazione di circuito aperto. E poi (se non dà alcuna indicazione...) 
passare dal digitale all'analogico.
Il mio dubbio è che su quei contatti manchi un qualsiasi circuito "di 
potenza", in grado cioè di fornire un livello di interruzione 
sufficiente. Addirittura, collegando direttamente un transistor finale 
poco potente (tipo quelli presenti in molti circuiti integrati) si 
rischia di danneggiare il cronotermostato: NON è nato per l'uso che 
stiamo tentando di fare e quindi meglio procedere con prudenza.
Se il tester digitale (su ohm) non cambia indicazione dopo aver 
provocato la commutazione, si può ragionevolmente provare con un tester 
analogico (che fa comunque passare + corrente nel circuito).
Il tester digitale potrebbe risultare anche troppo aperto per il 
circuito, fino al punto da non consentire l'eccitazione del finale, con 
conseguente mancata indicazione.
Spero che mi sono spiegato. :-)

 Spero che mi sono spiegato. :-)
quello che cerchiamo di vedere è un contatto pulito, nn un segnale!
Bacio
Cai 

 
Stai confondendo potenza (corrente per tensione) con la sola tensione 
(quindi avrei parlato di isolamento, al limite).
Io il consiglio ve l'ho dato, poi... fate vobis!

 Io il consiglio ve l'ho dato, poi... fate vobis!
comuqneu il mio consiglio era solo di vedere se c'è o meno contatto! 
(contatto pulito da portare come controllo alla caldaia)
nè misurare corrente nè tensione!
Bacio
Cai 

 Bacio
e questo perchè considerando  come disegnato sulla scatola estrena del 
cronotermostato (eventualmente la predisposizione è tale che, i tre pin di 
uscita sono solo normalmente aperto (6 e 3mi sembra), normalmente chiuso (6 
e 2sempre a memoria)
Bacio
Cai