Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto caldaia con unico ritorno

ciao,
da poco i miei genitori hanno rifatto l'impianto di riscaldamento, che
ora è a zone su un unico piano. L'idraulico ha fatto l'impianto
partendo con mandata che si divide in tre (per le tre zone), poi le tre
elettrovalvole (di quelle blu con leva in cima per apertura manuale),
quindi via per i radiatori, e poi tutti i radiatori sono collegati con
un unico ritorno in caldaia.
Il bello è che ora se per esempio tengono accesa la zona dei bagni, si
riscalda pure la zona giorno e la zona notte, seppur limitatamente.
Addirittura un radiatore nello studio, con zona spenta, risulta
bollente!
Io ho fatto alcune prove; purtroppo non riesco ad isolare tramite
rubinetto le singole zone in quando la volpe dell'idraulico ha previsto
solamente un ribunetto generale di mandata (quindi a monte delle
elettrovalvole) e un rubinetto generale di ritorno. Ho notato che il
tubo in rame a valle delle elettrovalvole delle zone chiuse è sempre
molto tiepido (nel senso quasi caldo). Deduco quindi che le
elettrovalvole perdano quel qualcosina che fa riscaldare i radiatori.
L'idraulico dice invece che la caldaia, pompando troppa acqua, la
rimanda sul ritorno degli altri radiatori, facendoli surriscaldare;
suggerisce quindi di mettere un by-pass, in maniera da non far pompare
troppa acqua.
Ha ragione l'idraulico o ho ragione io? o tutti e due? o nessuno?
io non ho esperienza di impianti con unico ritorno in quando a casa mia
ogni radiatore di zona ha il suo ritorno nella scatola di zona, e dalla
scatola di zona ogni zona ritorna in caldaia.

Ymhr6 ha scritto:

Innanzitutto avere un bypass è consigliabile per evitare che la pompa
si bruci nel caso in cui si blocchino le elettrovalvole.
Per vedere se le valvole tengono, comunque, basta che apri una zona
sola e lasci chiuse altre due. Se il tubo di andata si rimane freddo
significa che tengono.
Per la storia dell'eccessiva pressione che fa scaldare i termosifoni
bisognerebbe vedere come sono collegati e che sezione hanno i tubi.

 ha scritto nel messaggio 
news:1163684590.4...@f16g2000cwb.googlegroups.com...
ciao,
da
Ha ragione l'idraulico o ho ragione io? o tutti e due? o nessuno?
io non ho esperienza di impianti con unico ritorno in quando a casa mia
ogni radiatore di zona ha il suo ritorno nella scatola di zona, e dalla
scatola di zona ogni zona ritorna in caldaia.
  Impianto monotubo ?
non credo che riesci a risolvere, forse questo è solo l'inizio di una serie 
di problemi
Lo confesso non mi è stato mai simpatico come tipo di impianto e non riesco 
a capire la necessità di un impianto del genere,preferisco il classico con 
collettore o centralina
-- 
-Ciao Edy   ;-))) 

 troppa acqua.
Beh potresti vedere se la pompa di circolazione, come spesso accade, può
essere regolata su una potenza minore, e fare un tentativo.
Ciao
Luca
-- 
When I smile, tell me some bad news
Before I laugh and act like a fool

 ipotesi..
NO ! Anche se il rame è un buon conduttore di calore, non è così
buono da fare questo lavoro ....
Al massimo si scalda per pochi centimetri

 Al massimo si scalda per pochi centimetri
Ma lui non ha detto quanto è lungo il tratto di rame caldo.
