Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Info pompa dosatrice

Qualcuno sa dirmi se questo meraviglioso dosatore può andare bene per
immettere cloro nell'impianto idrico di casa mia? (già trattato problema
pozzo inquinato da batteri)
http://www.dosatron.com/upload/docs/D%20200%20RE+IT.pdf
Grazie

 
http://www.dosatron.com/upload/docs/D%20200%20RE+IT.pdf
     Direi proprio di si, dai dati sembra specifico la pressione sara'
   sicuramente superiore a 0,5 bar.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

      ciaofelix:-)
Mi sembra un ottimo prodotto, però si usa per altri scopi quali la
fertirrigazione.
Comunque ho letto sul sito che sono indicate anche per ripristinare il
giusto contenuto minerale a valle degli impianti ad osmosi inversi per cui
credo che la precisione sia accettabile.
Non capisco però perchè da nessuna parte si legga quale sia la tolleranza
dell'oggetto.
Ciao e grazie
Paolo B

 dell'oggetto.
tieni comunque conto che la carica batterica nelle acque non e' un dato
costante, ma e' variabile e non e' affatto detto che lo sia in modo
predicibile, e quindi variera' di conseguenza la quantita' di cloro
consumato dal materiale organico (batteri e altro) presente nell'acqua.
Bisognera' quindi che tu provveda a controllare periodicamente la quantita'
di cloro residuo nell'acqua trattata nei punti di utilizzazione e regolare
di volta in volta il dosaggio, visto che mi sembra che codesto dosatore si
autoregoli in base alla sola portata (se ho letto tutto e bene) e non in
base ad una lettura del valore del cloro residuo a valle del dosatore
stesso.
ciao, Piero

 stesso.
Non costeranno una fortuna?
Continuo ad indagare, ma a breve dovrà prendere una decisione (entro giugno)
Grazie.

 Non costeranno una fortuna?
penso proprio di si', tenendo conto anche della necessaria manutenzione e
periodica taratura.
ciao, Piero

 ciao, Piero
Ciao Piero, sono costretto ad approfittare delle tue conoscenze in materia
:-)
a giugno vado a stare un mese nella casa e non posso continuare a lavare
l'insalata e fare il bagno ai pupi con l'acqua minerale :-(
Ho avuto da una ditta di Roma un preventivo per un impianto UVC ben
dimensionato (una 50ina di Watt) per una cifra di circa 850 euro (non
ricordo se con o senza IVA), la ditta, che conosco per serietą, mi ha detto
che per fare una bel lavoro occorre aggiungere un prefiltro professionale
del costo di qualche altro centinaio di euro.
Per l'uso che ne dovrei fare (due giorni a settimana) il costo di
manutenzione dell'impianto, in particolare la sostituzione delle lampade,
non sarebbe troppo oneroso.
Ho avuto invece un preventivo dalla Oppo.it per l'impianto di clorazione
descritto su
http://www.oppo.it/home-impianti.htm
per un Qn di 2,5 m3/h a Euro 530 + IVA, anche qui consigliata
prefiltrazione.
Insomma in entrambe i casi non sono bruscolini e non vorrei "toppare"
l'acquisto.
Per l'UVC mi lascia perplesso il fatto che č poco diffusa e comunque
"invisibile" :-) (che del resto č il suo vantaggio).
Per il cloro ho dubbi sull'effettiva precisione delle pompe dosatrici nel
caso di piccole portate d'acqua.
In  molti condomini ci sono installazioni di questo tipo, ma ho il dubbio
che se apro al minimo un solo rubinetto di casa (tipicamente se devo
riempire un bicchiere d'acqua)  io ottenga il giusto dosaggio, non mi
smentisce mai nessuno :-(
Pensavo infine ad un impianto di clorazione che usi il polmone
dell'autoclave (100 litri) come serbatoio di miscelazione e un filtro a
carboni serio (per eliminaregli eccessi di cloro) montato a valle del
serbatoio prima dell'impianto domestico. Magari un impianto UVC da
sottolavello.
Saremmo abbondantemente sopra i 1000 euro perņ dovrebbe essere uan soluzione
certa.
Tu che faresti?
Grazie
Paolo