Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: relè e imp. riscaldamento

Salve a tutti,
ho l'impianto di riscaldamento diviso in due zone, con i suoi bei due
collettori e i due cronotermostati che li comandano
i cronoterm aprono e chiudono le valvole di zona
cosi' facendo pero' la caldaia risulta sempre attiva, certo che quando
l'impianto e' in temperatura il bruciatore si spegne ma è anche vero
che ogni tanto si riattiva per compensare quel po' di dispersione
termica dei tubi fra la caldaia e i collettori, inoltre il circolatore
è sempre in funzione.
ora il quesito come posso fare a far si' che quando entrambe le
valvole di zona sono chiuse (2 cronoterm OFF) venga disattivata la
caldaia? (ovvero arrivi l'OFF al TA della caldaia?)
la caldaia è una Immergas ma poco importa, so che Immergas vende
(cara!) una scheda per far cio' ma il termotecnico che mi ha
installato l'imp. ha detto che dei suoi clienti si erano fatti montare
da un elettrecista un paio di relè per far questo lavoro.
complicherei la domanda dicendo che sto montando il temocamino
(Klover, ma anche questo poco importa!) e oltre ai relè di cui sopra
vorrei anche far si' che quando il camino è in funzione (centralina
elettronica che da il consenso al circolatore del camino, e che
possiamo "catturare") le valvole di zona siano sempre aperte (ON) ma
la caldaia OFF
sono stato chiaro? mi voglio complicare troppo la vita?
grazie
Max

 da un elettrecista un paio di relè per far questo lavoro.
In effetti si potrebbe collegare a ciascun cronotermostato un banalissimo 
relè ad uno scambio (senza distaccare i collegamenti attuali).
Gli scambi dei due relè dovrebbero essere messi in parallelo per comandare 
l'accensione / spegnimento della caldaia.
Quando entrambi sono OFF la caldaia è OFF; altrimenti è ON.
Spero di essere stato chiaro...
Ciao, fms 

>>>>>>>>>
Che io sappia, o perlomeno cosi' e' nel mio impianto,
nelle valvole di zona c'e un contatto in uscita che va portato
al TA della caldaia. (contatto puro senza tensione)
Quando entrambi sono OFF (OR logico) anche il TA sara'
OFF. 

 da un elettrecista un paio di relè per far questo lavoro.
In effetti si potrebbe collegare a ciascun cronotermostato un relè
a due scambi.
I primi scambi di ciascun relè continuano a pilotare le valvole di zona.
I secondi scambi di ciascun relè dovrebbero essere messi in parallelo per 


 OFF.
mmm nelle mie valvole mi sa che si entra solo... non so se c'è
un'uscita

 la caldaia OFF
Qui non seguo...ma meglio così. :-)
Cordialità.
              Paul

 ha scritto nel messaggionews:de4e665f-dd91-475a...@u57g2000hsf.googlegroups.com...

chiaro
e per il discorso del camino?
quando lui è ON allora ON anche le zone ma OFF la caldaia?
anche se dell'off ce ne possiamo fregare... girerà il circolatore...
ma l'acqua la scalda poi il camino, mica il bruciatore della
caldaia!!!!
Max

 caldaia!!!!
Per la caldaia ho riscritto il post con delle correzioni, che ripensandoci è 
meglio usare relè a due scambi.
Per il camino se vuoi ne riparliamo domani che sto andando a letto.
Buonanotte, fms

> Per il camino se vuoi ne riparliamo domani che sto andando a letto.
pronto a riprendere il discorso!!! :-)
Max

 Qui non seguo...ma meglio così. :-)
dai, su', non fare cosi'!
se non ti piace il termocamino fai finta che sia una seconda
caldaia...
quando l'acqua nello scambiatore è a temperatura sufficiente la
centralina accende il circolatore, ovvero è il camino a mandare acqua
all'impianto, visto che va a legna quindi la fiamma non si spegne a
comando ma "termine combustibile" è meglio che gli elementi radianti
possano SEMPRE cedere calore quando il camino è in temperatura,
contemporaneamente è inutile che la caldaia a GPL sia accesa (anche
solo come circolatore) quando il camino è in temperatura.
da qui ne consegue che:
se il camino è ON
-- le valvole di zona devono essere ON (ovvero escludiamo i
cronotermostati?!)
-- la caldaia è OFF
se il camino è OFF
-- se anche una sola valvola è ON
--- la caldaia è ON
-- se entrambe le valvole sono OFF
--- la caldaia è OFF
cosi' mi segui?
grazie
Max

 pronto a riprendere il discorso!!! :-)
Se ho capito bene il problema del camino, potresti utilizzare un relè a tre 
scambi che si eccita quando il camino è acceso.
Due degli scambi li utilizzi per attivare le valvole di zona, mentre il 
terzo scambio, di cui devi utilizzare il contatto normalmente chiuso, 
dovresti metterlo in serie ai due scambi degli altri due relè di cui abbiamo 
già parlato, di modo che quando il camino è acceso la caldaia va sempre e 
comunque OFF.
Ciao, fms 

 abbiamo già parlato
Ti ricordo che i due scambi degli altri due relè erano collegati tra loro in 
parallelo.
Ciao, fms 

 cosi' mi segui?
S', così ti seguo.
Se hai capito lo schema che  ho proposto per lo spegnimento totale,
la soluzione ti dovrebbe essere immediata..
Fai seguire ai due relè, sul circuito di TA di caldaia, un terzo relè con
un contatto normalmente chiso, e comandato in parallelo al circolatore
del termocamino.
Se il termocamino è spento, il terzo relè è come non ci fosse.
Se il termocamino è acceso, l' attivazione del circolatore apre il
contatto del terzo relè e di conseguenza inibisce il TA di caldaia,
mentre la funzione di comando delle elettrovalvole di zona da parte
dei due termostati rimane inalterata.
T' è comprì ?
Cordialità.
              Paul

> T' è comprì ?
Yes, sei sempre molto preciso... mo' ci provo!
grazie a tutti
       Max
www.atisha.it