Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: foto termocamino finito. voglio ringraziare tutti

come da subject... dietro i vpstri preziosi consigli qualche settimana 
fa ho terminato la costruzione del rivestimento del mio termocamino. E' 
stata fatta dal falegname la soglia in legno superiore e dal marmista 
tutta la seduta in unoco pezzo di granito ed i battiscopa... tutto i 
resto fatto dal sottoscritto....
grazie a tutti per i preziosi suggerimento e consigli che mi avete 
dato...
Giuseppe..
http://img212.imageshack.us/my.php?image=termocaminomn5.jpg
ps.. cmq il termo tira troppo e devo cercare di limitare il tiraggio...
Ciao 

 
http://img212.imageshack.us/my.php?image=termocaminomn5.jpg
Belle le prese d'aria grigliate nella struttura nera...
Praticamente invisibili.
Però hai solo una mandata, quindi immagino sia l'aria fresca.
Quelle dell'aria interna scaldata le hai in altre stanze?
Alberto
-- 
Karl Marx: Le circostanze fanno l'uomo non meno di quanto l'uomo faccia 
le circostanze.

 dato...
Io avrei tenuto il cassetto della cenere un po' piu' alto, cosi' rischi di
graffiare il pavimento ogni volta che lo apri e chiudi.
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 graffiare il pavimento ogni volta che lo apri e chiudi.
Secondo me è la legnaia...
Comunque io ne ho una identica, e l'ho fatta con 4 ruotine sotto.
Alberto
-- 
Heinrich Zille: Ognuno crede che l'altro sia come se stesso, 
dimenticando che al mondo esistono anche delle persone oneste.

 
http://img212.imageshack.us/my.php?image=termocaminomn5.jpg
  L'effetto e` raggiunto ma le sedute laterali arretrate rispetto alla
bocca
  del camino a cosa servono?  :-)
  ciaofelix:-)
-- 


  del camino a cosa servono?  :-)
per non ustionarsi :)

E' un famar come il mio.
Quelle in alto non sono prese d'aria vere e proprie sono in realta' degli 
sportelli dove si accede allo scambiatore per pulirlo e quella in basso 
sicuramente è la legnaia, visto che il cassetto cenere fa parte della 
struttura.
Una curiosità che centralina hai utilizzato per comandarlo? E' possibile una 
foto?
thanks 

 struttura.
Allora mi mancano all'appello parecchie prese d'aria, a meno che non 
siano nascoste molto bene...
Alberto
-- 
Dentro la mia testa
ci son più bestie che nella foresta
[Jovanotti]

 Alberto
---------------->
cerco di rispondere a tutti... riguardo le sedute laterali, come dice 
Felix non sono certo
arretrate (la foto forse schiaccia un po l'immagine) ma sono di circa 30 
Cm..e servono appunto
per sedersi intorno al camino ;.))
riguardo le prese di aria, ne ho fatta una dietro al termocamino 
passante per il muro esterno a casa...
riguardo la presa d'aria interna il mio termo l'ha nel cassetto 
raccoglicenere (non si vede in foto) proprio
sotto al vetro....
certo che Gylbi conoscendo il modello del termocamino ha potuto 
comprendere quanto ha lui stesso ha scritto sopra...invece il cassetto 
di legno che si vede alla base, è un cassetto in cui ripongo i ferri del 
termocamino, paletta e scopetta, un piccolo aspirapolvere, l'accenditore 
lungo a gas...etc...
per la legna ho costruito una cassapanca lunga 1 metro e larga 40 cm in 
cui ripongo parallelamente i ceppi...nella foto non è venuta...
cmq sono soddisfattissimo del lavoro... ed ho notato una resa maggiore 
del termocamino da quando x 2 anni l'ho avuto "aperto" e "grezzo"...
riguardo la centralina, una cosa curiosa... quando ho montato il 
termocamino 3 anni fa ho montato una Coelte Top.. che x 2 anni nessun 
problema... quest'estate che mi sono dedicato al rivestimento del 
termocamino ed ho finito il lavoro la centralina tutto ok, montata 
funzionava... qualche mese dopo noto che il display non visualizzava + 
nulla... per non portarla alla lunga dopo varie misurazioni elettriche 
la sentenza era che la centralina è morta...
ho comperato una nuova della MAV...questa..
http://www.mavelettronica.it/centraline_elettroniche_per_termocamino.aspx
è ottima.. ha qualche funzione in + della precedente...ormai sono circa 
una settimana che accendo il termo senza alcyn problema... sgrat. 
sgrat.. ;.))
Giuseppe

 sotto al vetro....
Ok per la presa esterna, ma la mandata d'aria in ambiente dov'è?
Quella in alto potrebbe essere il soffiaggio della ventilazione 
forzata, ma quando bruci, a maggior ragione se l'aspirazione dell'aria 
di combustione è frontale, l'ambiente deve cedere aria al focolare.
Quest'aria viene richiamata dall'esterno, e serve anche a ripristinare 
il livello di ossigeno in ambiente.
Siccome l'aspirazione è in basso (che sia dalla presa sotto vetro o che 
sia dal vetro aperto non cambia il concetto), è importante che la 
mandata d'aria in ambiente sia in alto, per evitare l'effetto flusso 
freddo sulle gambe, migliorare la miscelazione dell'aria fresca con 
l'aria calda già presente, e ridurre il gradiente termico verticale in 
ambiente.
Quindi, di solito negli impianti fatti bene, in alto ci sono due 
mandate, una che soffia l'aria calda aspirata dalla ventola, l'altra 
che 'tira' aria ossigenata dall'esterno. Se quest'aria viene poi 
aspirata attraverso la struttura in cartongesso, tanto meglio così 
tiene raffreddato il cartongesso stesso e si intiepidisce prima di 
entrare in ambiente.
Riepilogando, in un impianto a termocamino in genere ci sono:
- presa d'aria esterna (che tu hai)
- presa d'aria di combustione (che tu hai sotto al vetro)
- presa d'aria interna per ventilazione (non la vedo dalla foto)
- mandata aria calda da ventilazione
- mandata aria fresca da esterno
Delle ultime due, nella foto ne vedo una, e non so ovviamente quale 
sia.
Ovviamente le prese devono tutte essere in basso e le mandate tutte in 
alto.
E' chiaro che la presa e la mandata della ventilazione possono anche 
essere in altri ambienti, se usi il termocamino per scaldare aria 
canalizzata, nel qual caso tutto quadrerebbe (infatti nel mio primo 
post chiedevo proprio se avevi griglie in altre stanze)...
Ciao
Alberto
-- 
Il tempo e la pazienza possono più della forza o della rabbia


Questa centralina mi piace. Ne cercavo giusto una digitale, la mia ha due 
"manopoline" per regolare temperatura di accensione circolare e acqua 
sanitaria.
Di questa che hai tu soltanto una cosa non mi piace, che faa partire il 
circolatore a 50° io di solito lo imposto a 60, sai se è possibile regolare 
questo parametro o è impostato così?
Un'ultima domanda l'acqua calda sanitaria invece a che temperatura fa 
scattare l'elettrovalvola?
Thanks 

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.dae07d8b6...@hotmail.com...

Il termocamino in questione è ad acqua non ad aria e quindi essendo 
collegato sull'impianto dei termosifoni della casa scalda l'acqua 
dell'impianto non ha nessuna uscita d'aria calda.
L'impianto di JOE è stato fatto (da quello che leggo) esattamente come 
racocmandato dal costruttore ovvero:
presa d'aria "fresca" dalla parte posteriore del camino su un muro 
perimetrale
presa di ingresso di tale aria "fresca" nell'ambiente tramite bocchetta 
posta nella parte alta della copertura, cosi' facendo l'aria fresca salendo 
lungo la canna fumaria si scalda ed in ambiente arriva a temperatura piu' 
alta.
Altre prese d'aria non ne occorrono, c'è semplicemente una griglia davanti 
il cassetto raccolta ceneri che permette di regolare il flusso d'aria per la 
combustione.
Gylbi 

 post chiedevo proprio se avevi griglie in altre stanze)...
cmq penso che ti renderai conto meglio vedendo questo link...
Ciao
http://www.famarbrevetti.com/termocamini/termocamino_modello_se-se_angolo.aspx
 

 scattare l'elettrovalvola?
-------------------------
ciao Gylbi...come dicevo questa centralina ha in + della precedente il 
fatto
che è possibile spegnerla, ha un sistema di preallarme a 85° ed allarme 
a 90°...
infine dentro è meglio protetta...
infine tutto quello che hai detto è regolabile... io per mie esigenze ho 
abbassato gli interventi
sia del circolatore che dell'elettrovalvola...
insomma puoi modificare i parametri come + ti piace...
se hai altri dubbi sono qua...
Ciao 

JOE ha detto questo venerdì :

Ecco, questo mi sfuggiva.
Infatti mancavano all'appello le due griglie per aspirazione e mandata 
dell'aria di ventilazione-
Ciao
Alberto
-- 
Carlo Rubbia: Siamo su un treno che va a trecento chilometri all'ora, 
non sappiamo dove ci sta portando e, soprattutto, ci siamo accorti che 
non c'è il macchinista.


Adesso si che diventa interessante! Mi dici in due parole come si procede 
alle regolazioni?
Sono due anni che impazzisco per vedere la temperatura dell'acqua con i 
numeretti! 

 i numeretti!
------------------>
guarda ora sono al lavoro... ma mi pare ricordare (vedi la foto del 
link)
i 4 pulsanti sotto cominciando dal primo a sx accende  il secondo 
spegne.
la temperatura dell'acqua in questa centralina la vedi al momento che la 
colleghi
(a differenza dell'altra che avevo che portava solo 2 segmenti led e si 
attivava solo dopo
i 30°)...
mentre per variare l'intervento della pompa e dell'elettrovalvola basta 
agire sui valori
di default... ed impostare in + oppure in - secondo le tue esigenze...
se ti occorre sarò + preciso, magari ti manderò il foglio delle 
istruzioni :-))
Ciao


Sei stato fin troppo gentile ;-)
Mi bastava sapere che si potessero regolare i parametri di intervento.
Grazie mille adesso vado a caccia e vediamo se la trovo in giro altrimenti 
ho gia' visto su internet che si trova.