Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: avviamento motore 4kW

Buon giorno a tutti.
La domanda è rivolta agli esperti di motori.
 
 
Ho un utenza 3kW trifase.
Fino a giugno 2019 riuscivo ad azionare perfettamente una circolare per legno con motore trifase da 4kW (non lo caricavo mai al 100%).
 
Con l'avvento dei contatori ENEL della seconda generazione elettronica il motore non riesce sempre a spuntare (l'energia viene interrotta con la scritta sovraccarico su una delle fasi).
 
 
Il vecchio contatore faceva la somma e dava la tolleranza per 4kW, l'attuale se si supera la potenza contrattuale su una fase interviene istantaneamente.
 
La domanda è questa: qualcuno ha idea di come fare un soft-start inserendo induttori/resistori in serie per effettuare la partenza?
 
 
Per ora il trucco è farlo avviare, il limitatore salta, poi riarmo mentre ancora il motore gira per inerzia e quindi riesco a lavorare.
 
Vorrei un metodo meno invasivo che non sia aumentare il contratto visto che lo uso una volta ogni 6 mesi.
 
Grazie
Saluti
 
Umberto

 
 
Se e' gli avvolgimenti sono connessi a triangolo e la morsettiera e' 
accessibile si puo' fare un avviamento stella-triangolo con un semplice 
commutatore manuale.
 
angelo


Lo stesso problema è già stato trattato qui.
 
Se ricordo bene,  devi far intervenire i tecnici ENEL che correggeranno il 
difetto di impostazione del contatore.
Pare sia proprio un errore dell'installatore del contatore.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 istantaneamente.
 
Tempo fa ho incontrato una discussione su questo tema.
Come le hanno gia' scritto, e' stato risolto faccendo 
aggiornare il software ad ENEL.
In altre parole, non dovrebbe essere cosi' "fiscale".
 
Tenga presente che con un 3 kW di potenza contrattuale (che
significa 3,3 kW disponibili 24h/24h) le e' concesso anche
prelevare per due volte nelle 24 ore, fino a 4 kW di potenza
per 90 minuti di fila.


Buon giorno, ringrazio tutti per le risposte.
Lato ENEL ho già indagato, sulla guida tecnica del contatore è scritto:
 
"...
* Si visualizzerà a display il valore percentuale di assorbimento di potenza maggiore del valore di potenza disponibile con il
messaggio PER PIU DEL XXX% oppure la sola dicitura “su una fase” quando il distacco è avvenuto perché si sta prelevando
l’intera potenza contrattuale su una singola fase."
 
e nel mio caso l'intera potenza contrattuale è 3kW.
 
La mia richiesta di aiuto è rivolta a qualcuno che abbia trovato un modo per ridurre la corrente di assorbimento del motore (stella triangolo non è possibile perché il motore è a stella).
 
Grazie
Saluti
Umberto

Ciao,
dovresti mettere in serie alle fasi delle lampade o resistenze da stufa, quando avviato cortocircuitarle
Che resistenza misuri sul motore tra fase e fase ?

 che lo uso una volta ogni 6 mesi.
 
ovviamente ognuno fa le scelte che crede più opportune ma OGGI i 
contratti domestici con ENEL  variano per il fisso annuale che è 
proporzionale alla potenza installata. Il costo per kwattora è uguale per 
qualsiasi potenza installata.
Diverso era fino ad alcuni anni fa perchè più era la potenza installata 
più variava il costo per kwattora.
 
Quindi a parità di consumi avere installati 4 kw invece che 3 kw non 
comporta un salasso di denaro e magari ti permette di far andare il ferro 
da stiro assieme alla lavatrice


Ma se il sovraccarico è su una fase, e sempre la stessa, potrebbe
esserci un problema negli avvolgimenti del motore.
 
Una delle possibili soluzioni è quella di utilizzare un Soft Starter,
in rete ne trovi diversi. uno a caso
https://www.bernardimotorielettrici.it/soft-starter-motori-elettrici.html
 

Dino ha scritto:

3 resistenze in serie al motore che un temporizzatore cortocircuita
dopo pochi secondi dall'avvio (soluzione + semplice...)
il calcolo è un po piu complesso,visto che bisogna conoscere i dati
specifici del motore (R e Xl).