Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fare quadretto per pompa ad immersione

L'elettricista/idraulico che istallò tale pompa (circa 15 anni fa) usò 
semplicemente una spina attaccandola ad una presa nella stanza 
dell'autoclave/addolcitore. Questa presa ho visto che è sotto un magnetotermico
da 6A, che comanda l'addolcitore. Per cui se succede qualcosa mi parte
anche la corrente all'addolcitore. E, in più, se la pompa dovesse disperdere a massa, salterebbe l'unico differenziale che serve l'intera centrale idrica...
e che , fra l'altro, è posto sul quadro generale della stanza dei contatori;
che è distante 10mt da quest'ultima.
 
Per adesso, diciamo, siamo stati fortunati che la pompa non ha mai avuto 
problemi... ma non è che ci si può basare solo sulla fortuna...
Per cui: si tratterebbe di interporre, tra la spina della pompa e la 
pompa un quadretto dedicato, con un magnetotermico/differenziale inferiore
come intervento, sia a quello esistente da 6A come magnetotermico, e un differenziale con valore inferiore a quello generale della centrale idrica.
In modo tale che se succede qualcosa, la corrente va via solo alla pompa.
Un lavoro a regola d'arte come andrebbe fatto? 
Grazie
 
 
Giovanni


Pardon: distante non 10m ma 100mt.
 
Giovanni

Per la pompa esiste la centralina adatta anche al bricoman economica e di semplice installazione. 
Devi solo scegliere quella più adatta alla potenza della pompa. 
Per la linea, metti un magnetotermico con differenziale C25 deve semplicemente funzionare per corto, ma in caso di dispersione scarica direttamente in acqua quindi non hai nulla da temere. 
La linea hai detto che sono 100mt quindi mettiamo un bel 6mm


Non mi torna il discorso del C25. Se c'è un corto si, va bene tutto... ma
se c'è un maggiore assorbimento dovuto a problemi meccanici della pompa?
Magari si ingrippa un cuscinetto e l'assorbimento sale, sale, e quello da 25
non stacca mai. Naturalmente, a quel punto, risalta quello che c'è ora, di C6; per cui finito lo scopo. Per questo parlavo di un magneto/diff. C5, che avesse
la parte differenziale più sensibile.  A me non pare ci sia altra strada, per
avere l'alimentazione della pompa veramente autonoma.
Ora chiedo: si trova un magneto/diff. C5 con una sensibilità, che invece 
di 0.03A sia, magari, di 0.02, o 0.01A? 
Che poi la dispersione si scarichi nell'acqua è chiaro... ma io voglio che, quando succede, non mi salti il diff. della centrale idrica.
 
 
Giovanni

Il C25 deve sostituire il c6 
A protezione della pompa c'è la centralina che è dotata di interruttore salvamotore

 A protezione della pompa c'è la centralina che è dotata di interruttore salvamotore
 
Di quale centralina parli? Non c'è nessuna centralina... come già detto,
il cavo che va alla pompa va diretto alla presa, dove è attaccato anche l'addolcitore.
 
 
Giovanni

 Un lavoro a regola d'arte come andrebbe fatto?
 
Semplicemente applicando la buona tecnica... che prescrive si una 
protezione magnetotermica dimensionata come spiegato qui'
 
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/Protezione%20del%20motore%20asincrono.pdf
 
 
Ma per proteggere bene il motore serve un termico di precisione che 
agisca sul teleruttore pilota ed il suo calcolo e' indicato qui:
 
http://www.webalice.it/mascellino/LezionidiImpianti/_rele-termico.pdf
 
 
Capisco che per un neofita la cosa possa essere una via impervia, ma 
alla fine se lasci il magnetotermico che hai ora e ci aggiungi un 
teleruttorino col temico i precisione sei a posto, lo schema e' 
ababstanza semplice, si tratta di pilotare il teleruttore frapponendo 
contatti NC in serie per l'eventuale interruzione, come quello del 
termico e dell'arresto d'emergenza
 
https://d3p5wkccolzpd5.cloudfront.net/sites/www.voltimum.it/files/2018/schemi_elettrici_industriali_5.gif
 
 
 
qui' hai due esempi (perfettamente analoghi) di avviatore start-stop con 
protezione (del motore) termica.
 
bye


Leggi il mio primo intervento in questa discussione 
Devi andare al bricoman a comprare 40 euro di centralina fatta a posta per la pompa in questione. 
Ci sono da 1cv 1,5cv, 2cv 
Hanno condensatore, salvamotore a riarmo manuale e bipolare


Risposta cumulativa: ok, ora è tutto chiaro.
Grazie ancora.
 
 
Giovanni