Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pendenza pluviali: quale e` il minimo accettabile?

Il tetto di casa mia ha un pluviale che scarica sul terrazzo (un terrazzo
rettangolare, circa 5x3), creando grossi problemi, quando piove il terrazzo
e` sempre allagato.
l'unico modo per correggere il problema e` far fare al pluviale un lungo
giro lungo due lati del terrazzo e portarlo a scaricare in un tombino al
piano terra.
Il tratto orizzontale piu` lungo, di circa 4,5 metri, verrebbe ad avere un
dislivello di circa 85 cm.
Per il resto del percorso non ci sono problemi di pendenza.
I pluviali attuali sono in rame, diametro 8 cm.
La domanda e`: quale la pendenza minima accettabile per un percorso del
genere?
e` necessario/utile aumentare il diametro del pluviale?
Grazie a chi mi rispondera`...
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:Colcm.45098$9f6....@twister1.libero.it...

Rispondo da "non lattoniere", spero di non sbagliare troppo:-)
Hai fornito l'area del terrazzo ma sarebbe pi� utile conoscere quella dal 
tetto.
O occhio e spanne, e sempre che l'area del tetto non sia esageratamente 
grande (diciamo non superiore a 100 mq) il tubo da 80 mm. messo sul terrazzo 
con una pendenza di quasi il 20% non dovrebbe avere problemi a smaltire 
l'acqua che scende dal pluviale verticale esistente.
Solo in caso di ratei orari che capitano una volta ogni 10 anni potrebbe non 
farcela, per� cosa succederebbe?
Direi nulla di grave, per qualche minuto l'acqua potrebbe tracimare dalla 
canala e precipitare sul terrazzo sottostante.
-- 
Fabbrogiovanni 

 wrote in message
news:h4soqr$k2b$1...@tdi.cu.mi.it...


P.S. hai visto il thread sulla saldatura dell'alluminio? che ne pensi?
Se l'hai postato nel lasso di tempo fra il 10 e il 21 Luglio non l'ho visto, 
ero via e, non so perch�, outlook non mi ha scaricato quei messaggi.
Dammi data e oggetto e vado a cercarlo su google.
-- 
Fabbrogiovanni

 Dammi data e oggetto e vado a cercarlo su google.
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/7b0e80
d152046890/b385e1bc713a6bdd?hl=it&lnk=gst&q=saldare+%2Balluminio+%2Bfilo#b38
5e1bc713a6bdd
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/cfe1d7
5df53d3bea?hl=it
i problemi che trovo sono sostanzialmente ripetibilita` e penetrazione
Paolo

i link sono lunghi... li devi riaggiuntare
Paolo

> >P.S. hai visto il thread sulla saldatura dell'alluminio? che ne pensi?
Ok, l'ho trovato e ho visto le foto.
Non ti so aiutare perch� le mie esperienze con l'alluminio sono minime, 
qualche "maialata" fatta su lamiere mandorlate con la saldatrice a filo.
-- 
Fabbrogiovanni 


-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 (1cm per metro lineare)......
   La norma per la posa tubi fognarii prevede una pendenza minima del 0,5%
   ciaofelix:-)
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   ciaofelix:-)
Allora come saprai ci sono pi� norme,io di impianti fograri ne ho fatti
tanti anche sotto la guida di un tecnico edile ed ho usato
la normativa che prevede l'1%per  reti private:Pensa che
per la posa fognaria stradale la norma prevede un millimetro
per metro.Ciao alic


ali ha scritto:

  Io ne ho costruiti kilometri, ma tanti, la pendenza da te citata del 1%
  � relativa alle reti fognanti stradali per acque meteoriche, mentre per
  superare la veloci� di sedimentazione delle acque nere occorre un minimo
  del 5%
  ciaofelix:-)
  P.S.Ogni comune o ente dispone, in base al territorio, sulle pendenze
      minime da rispettare, o meglio sulle velocit� di scorrimento da
ottenere.



I comuni avendo l'obbligo di adeguarsi alla legge sugli scarichi
fognari controlla anche che le societ� che si aggiudicano
gli appalti,eseguano il lavoro a regola d'arte ma sulle pendenze dei tubi e dei pozzi accettano pendenze al di sotto delle normative perch�,in quel caso,viene sfruttata la propriet� di galleggiamento
delle acque:in base alla quale i materiali vengono trasportati a
valle con pochissima pendenza.Se applicassero una pendenza del 5%
dovremmo chiedere il permesso agli americani(scherzo)per una simile profondit�.Ciao alic  


fognari, controllano anche che le societ� che si aggiudicano


 dovremmo chiedere il permesso agli americani(scherzo)per una simile
profondit�.Ciao alic 
  Se rileggi il mio primo post vedrai che ho scritto 0,5% ovvero 5xmille!
  se poi ho trascritto 5% trattasin di svista
  ciaofelix:-) 


 ottenere.
non ho mai verificato un canale di gronda, credo che siano tabellati, 
ma ora non saprei dove guardare...
comunque si puï¿œ fare la verifica, non ï¿œ difficile.
fissata la portata in base ai dati pluviometrici della zona (e qui si 
aprirebbe un mondo... ma consideriamo per farla semplice 15mm di 
pioggia per i primi 5 minuti e una superficie del tetto di 100mq),
Q = (0.015 x 12)mm/h x 100mq = 18 mc/h
se il canale ha raggio interno di 0.08m ed ï¿œ un semicerchio, l'area 
massima della sezione piena oltre la quale l'acqua "esce" ï¿œ:
A = pigreco x 0.08^2 /2 = 0.010mq
il raggio idraulico, per questa sezione semplice ï¿œ:
R = r/2= 0.04m
fissato il coefficiente di scabrezza Ks = 90 m^1/3 s^-1 (ecc...) per 
pareti metalliche dovrebbe andare bene... forse un po' troppo se ci 
sono giunzioni, sporcizia riduci anche a 60.
la pendenza corrispondente si puï¿œ calcolare cosï¿œ:
i = (Q/(Ks x R^2/3 x A))^2 = ((18/3600)/(90 x 0.04^2/3 x 0.010))^2 = 
0.0022 m/m cioï¿œ una pendenza pari al 0.22%.
cambiando i numeri a seconda del caso ottieni la pendenza. Sempre che 
le condizioni siano simili in particolare del canale semircolare.
ciao
-- 
Tony

 le condizioni siano simili in particolare del canale semircolare.
  Ottimo servizio!..fresco di studi?..Comunque il mio 5% � frutto di un
  errore leggi 0,5% come indicato al primo post!
  ciaofelix:-)


  ciaofelix:-)
Niente problema;lo immaginavo.Ciao alic 


   ciaofelix:-)
magari fresco... perï¿œ sono cose che faccio abbastanza di frequente su 
dimensioni "leggermente" piï¿œ grandi :-)
-- 
Tony

 dimensioni "leggermente" pi� grandi :-)
   Progettista immagino, io esecutore idraulico anche di condotte da
   D 1.600 mm e 5,5 tonn di peso per tubo.


    ciaofelix:-)
esatto. Principalmente fognature, canali, drenaggi. I tubi in pressione 
mi capitano di rado...
-- 
Tony