Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bassa pressione acqua calda......

Salve a tutti, ho un problema con l'impianto idraulico di casa:
l'acqua calda viene giù, da tutti i rubinetti, molto piano e se c'è un
rubinetto già aperto da qualche parte, nelle altre stanze non scende
nemmeno più :-( Il manutentore della caldaia dice che non è un
problema della caldaia, mentre l'idraulico se ne è disinteressato
perchè dice che non è un problema suo :-(( Insomma chi devo chiamare,
l'esorcista?!?!?! Voi avete qualche suggerimento, qualche idea,
qualche consiglio?
Grazie :-)
Silvia

 ha scritto nel messaggio 
news:128485c1.05012...@posting.google.com...

Fornisci ulteriori dati:
- casa nuova con impianti nuovi?
-casa vecchia con impianto vecchio e caldaia nuova?
-tutto vecchio, casa, tubi, caldaia?
Da come si sono comportati i tizi suppongo che nessuno dei due debba ancora 
prendere soldi, confermi?
Fabbrogiovanni. 

 rubinetto già aperto da qualche parte, nelle altre stanze non scende
ok, ma l'acqua fredda scende con pressione normale, intendo come prima ?
Ciao.alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 nemmeno più
Ci costringi a fare molte congetture... Proviamo un po'
Se te noti la cosa si puo` ipotizzare che ci sia una differenza vistosa fra
acqua fredda e calda...
cioe` l'acqua fredda esce a getto pieno e la calda un filino, se apri il
bide` o la vasca niente calda dagli altri rubinetti... ma la fredda ha tutta
la pressione che vuoi... esatto?
Se l'ipotesi di partenza e` vera... certe volte la serpentina dell'acqua
sanitaria della caldaia si incrostano di calcare, fino a strozzare quasi
completamente il passaggio dell'acqua...
Alla lunga si ha occlusione completa e non e` piu` possiible rimediare...
Se la causa e` questa, il manutentore dovrebbe staccare la caldaia,
attaccarla ad un apposito marchingegno (sostanzialmente una pompa ed un
serbatoio...) che forza la circolazione di un apposito anticalcare nel
circuito dell'acqua sanitaria...
Purtroppo non sempre funziona...
Se invece la pressione della fredda e` bassa potrebbe anche essere giusto
cosi`... Almeno fino a che non monti un'autoclave...
Giusto una sequenza di ipotesi
:-) :-)
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:128485c1.05012...@posting.google.com...

Potrebbe essere un problema legato alla caldaia e alla tubazione acqua
calda, per poterti aiutare serve qualche notizia in più
che caldaia hai?
quanto tempo che non fai il lavaggio chimico allo scambiatore sanitario? che
tipo di tubazioni hai? ferro, ferro-rame, plastica?
ciao   edy

Grazie a tutti dell'aiuto, cercherò di rispondere ai vostri quesiti
per quanto mi è possibile! Allora, la casa è vecchia e la caldaia ha
circa 10 anni, è del gruppo Imar e il modello dovrebbe essere CSP AR
modulo PAB e il combustibile è il metano. La pressione dell'acqua
fredda è normale, il getto è forte da tutti i rubinetti, per quanto
riguarda il lavaggio chimico allo scambiatore non ne so nulla, ma mi
sembra che ultimamente non sia stato fatto....I tubi dovrebbero essere
in plastica ma non ci metterei la mano sul fuoco...
Grazie ancora :-)
Silvia



 Grazie a tutti dell'aiuto, cercherò di rispondere ai vostri quesiti

In attesa dei pareri dei termo-idraulici direi che è un problema di 
scambiatore affetto da calcare.
Però è strano che abbia cercato di svicolare.
Fabbrogiovanni.