Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Domandina per gli "Elettrici"

Ho installato una linea elettrica con le seguenti caratteristiche:
Partendo dal contatore Enel, 220V, 3 Kw:
90 metri di cavo FG7 posato in un bel cavidotto interrato e arrivo al
quadretto.
Ho notato che usando la mia bella saldatrice a inverter non ho la
stessa corrente di saldatura, bella briosa come quando mi attacco al
contatore di casa.
Ho usato un cavo FG7 da 4 x 6 mmq. che avevo disponibile, accoppiando
i fili due a due, pertanto dovrebbe essere come un cavo da 2 x 12 mmq.
La domanda è:
Questa caduta di tensione può essere dovuta al fatto di aver
accoppiato i fili oppure,  visto che il suddetto contatore è
installato in una zona  sperduta di campagna, mamma Enel potrebbe
fornirmi una corrente già un po' "magrolina" fin dall' inizio?
Qualora servisse aumentare la sezione, a quanto dovrei arrivare?
Ringrazio per l' attenzione e auguro buoni lavoretti a tutti.
Fabbrogiovanni.

l'inverter non è buona.. :) dalla a me :DDDDDDDDD cmq può essere che essendo
in una zona di campagna tua madre enel.. non ti fornisca elettricita'
decente. Io proverei cmq ad aumentare la sezione del cavo. o attaccarti
direttamente al contatore per vedere se lungo la via perdi o no =) fai prima
la prova del contatore... poi quella del cavo.. se al contatore ti arriva
elettricita per saldare gli elettrodi da 50 .

 fornirmi una corrente già un po' "magrolina" fin dall' inizio?
I fili accoppiati non c'entrano (salvo errori), sempre che tu abbia stretto
bene i morsetti
e i collegamenti coprano un'adeguata superficie di conduttore.
E' che 90 metri di cavo introducono una certa impedenza, e quindi una certa
caduta di tensione proporzionale alla corrente richiesta dal carico.
Se ci attacchi una saldatrice che è un carico bastardissimo perché ha un
cosfi basso (in sostanza succhia dalla rete 2000W e, per dire una cifra,
1000VAR), la caduta di tensione con i 90 metri di cavo in più può aumentare
notevolmente e "smosciarti" la saldatura.
Se hai un tester, prova a controllare la tensione, all'altezza del contatore
ed a valle dei 90 metri, mentre la saldatrice è attiva (ovviamente servono
due persone), e poi facci sapere. Già che ti trovi, sarebbe utile anche
conoscere la tensione a saldatrice spenta.
-- 
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

 fornirmi una corrente già un po' "magrolina" fin dall' inizio?
Difficile anzi, impossibile. La corrente non ti viene fornita, sei tu che
prendi quella che ti serve. Se superi il limite saltano le protezioni, ma
non esiste nessuna limitazione dinamica, sarebbe troppo complicata con
quelle potenze in gioco. Il contatore è il classico 3KW e finchè non salta
lui tu ti puoi prendere tutta la corrente che vuoi.
Differentemente, con una saldatrice a traferro classica, potresti
riscontrare il problema che descrivi nel caso in cui la tensione sul
primario sia più bassa di 220V (ad es. per causa della cdt sul cavo). In
quel caso, non essendoci nessuna regolazione intelligente all'interno della
saldatrice, minor tensione sull'elettrodo vuol dire minor corrente nell'arco
e saldatura più "fredda".....ma non con un inverter.
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

 quadretto.
hai notato surriscaldamento del cavo durante l'uso?
o surriscaldamento dei terminali?
sarebbe bene sempre saldare a stagno i capicorda in presenza di tanto
assorbimento altrimenti con il tempo e l'ossido i contatti possono divenire
delle vere e proprie resistenze e provocare anche incendio.

...

Scartiamo subito il primo consiglio, è veramente troppo
disinteressato... ehehehhehhe.
Appena ho un minuto di tempo metto in pratica il secondo.
Certo che a vederselo scritto davanti uno dice: "ma cavoli, non potevo
arrivarci da solo?"
Ti farò sapere, grazie.
Fabbrogiovanni

 Cinghiale (30, 54 RM)
Morsetti ben stretti, fili spelati per adeguata lunghezza, spine e
prese a posto.
Faccio prima la prova suggerita da VaFfa (è più alla portata delle mie
capacità elettriche) e appena mi capita di fare un favore a un
elettricista lo costringerò a ricambiare immediatamente con il suo
tester.
Ciao da Fabbrogiovanni.

 e saldatura più "fredda".....ma non con un inverter.
Visto che conosci molto bene la teoria approfitto per togliermi un'
altra curiosità:
Normalmente saldo meglio con la pinza portaelettrodi sull' uscita
positiva e la massa al negativo.
A volte mi capita di essere allacciato a qualche impianto (sempre
contatori casalinghi) e questo collegamento funziona malissimo, tenere
acceso l' arco è molto difficile.
Inverto i poli e funziona alla grande.
Ormai ho capito il trucco e 10 secondi cambio i cavi, ma mi piacerebbe
sapere il perchè della cosa.
Grazie da Fabbrogiovanni.

 Inverto i poli e funziona alla grande.
nella mia ignoranza non conosco bene le saldatrici inverter, ma il tuo
problema potrebbe essere legato alla polarità dei cavi che arrivano alla
presa.
normalmente agli elettrodomestici casalinghi non interessa quale sia la fase
e quale il neutro, forse all'inverter cio' invece puo' causare problemi. se
tu usassi una normale spina da 16A ti basterebbe invertire i poli alla presa
girando la spina per verificare se questo e' il problema.
ciao
--
Andypi

notevolmente e "smosciarti" la saldatura.
Su it.hobby.elettronica e` passato questo conto, che nessuno ha smentito in
maniera a mio giudizio convincente (il che pone l'informazione qualche
gradino sopra il pettegolezzo):
    Massima caduta di tensione ammessa = 4% (8.8V su 220V)
    Resistivita` del rame per metro su mmq  = 0.017 Ohm
                            (0,255 Ohm per 180m su 12mmq)
Quindi si mette tutto nella legge di Ohm:
    I = V/R  =>  I = 8.8/0.255 => I = 34A
E questa sarebbe la corrente massima ammessa su quella linea.
Si parlava di motori: non so fino a che punto il conto possa essere
applicato al caso presente e, in particolare, se l'induttanza, che e` stata
la` ignorata, possa invece avere qui un peso rilevante.
In breve, credo che, come al solito, riportando un'informazione, uno dei
gradini di attendibilita` di cui sopra lo si sia forzatamente sceso.
Un altro dato consolante e` che, supponendo una dissipazione costante lungo
tutto il cavo, a parita` di corrente, la potenza dissipata aumenta con la
lunghezza del filo, ma la temperatura del cavo dovrebbe, nonostante tutto,
diminuire (perche' la superficie di dissipazione e` maggiore). Questo,
sempre, con lo stesso anzidetto grado di attendibilita`.
Ciao.

 dovrebbe, nonostante tutto, diminuire
Sai che non ho mica capito dove vuoi arrivare? Dev'essere l'ora tarda... :-)
Potresti rispiegarmelo in altri termini, per favore?


 girando la spina per verificare se questo e' il problema.
Faccio anche questa prova.
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni

Avevo letto in fretta e non mi ero accorto che dicevi che il contatore è in
campagna in una zona sperduta... fai le prove che dice Vaffa, comunque
l'ENEL è tenuta a fornire una tensione decente, quindi eventualmente prova a
reclamare :-D
Riciao.

 delle vere e proprie resistenze e provocare anche incendio.
Leggendo le varie risposte ho ampliato le mie scarse conoscenze nel
ramo elettrico.
Stamattina stavo facendo le varie prove, ma non c' era l'
inconveniente dei giorni precedenti, tenendo il potenziometro della
saldatrice a metà avevo corrente da scialare.
Mi sono messo a curiosare nella zona e ho scoperto che la mia linea
arriva da una vecchia cabina Enel a cui sono collegate anche un'
azienda agricola e una fabbrichetta che usa parecchi forni elettrici
per la produzione.
Dato che oggi è sabato e la fabbrica è ferma.... posso dedurre
giustamente che durante la settimana è questa che fa l' ingorda e a me
arrivano le briciole?
Se così fosse mi devo organizzare e programmare i lavori impegnativi
durante i week end?
Fabbrogiovanni.

 durante i week end?
Se la variazione di tensione supera spesso il 10%, chiami l'Enel, spieghi la
situazione e questi dovrebbero in teoria cambiare il trasformatore con uno a
più elevata potenza.


Potresti rispiegarmelo in altri termini, per favore?
Spiegare che cosa?
Che non sono in grado di dire se il calcolo riportato sia significativo nel
caso in oggetto? o che, riportando qualcosa detto da altri, e di cui si ha
una comprensione solo parziale, in un contesto diverso da quello in cui e`
stato detto, l'informazione e` inevitabilmente distorta? o che, entro certi
limiti, avere un cavo lungo sottodimensionato non e` piu` rischioso che
avere un cavo corto sottodimensionato, perche' la potenza dissipata aumenta
piu` o meno nella stessa misura in cui aumenta la superficie di dissipazione
del calore (e, quindi, la temperatura del cavo non e` superiore)?
Ad ogni buon conto, e` assai difficile che io spinga la mia presunzione fino
al punto di prefissarmi un preciso luogo di arrivo. Mi accontenterei della
confusa sensazione di essere, in qualche modo, lentamente e penosamente in
cammino.
Ciao.


parlavo di "polarita'" intendendo "fase" e "neutro" LO SO BENISSIMO CHE LA
CORRENTE CHE FORNISCE L'ENEL E' ALTERNATA!!!
non tanto, ma un pochino con la corrente ci lavoro e quindi qualcosa ci
capisco.
se rileggi il mio post vedrai che ho detto che per certi apparati puo'
essere importante sapere quale sia la FASE e quale il NEUTRO, non il
positivo e il negativo!
ciao
--
Andypi

 calore (e, quindi, la temperatura del cavo non e` superiore)?
Ecco, questo è il concetto che non mi era chiaro. Grazie. .-)


si invertono 100 volte al secondo.
Come si invecchia in campo elettrico!
Ero rimasto alla vacchia frequenza di 50 pulsazioni al secondo.
(faccina).
-- 
Bye
      Vitt

 (faccina).
Appunto: in un ciclo ci sono due inversioni di polarità, quindi se ci son 50
pulsazioni al secondo ci saranno 100 inversioni. :-)


pulsazioni al secondo ci saranno 100 inversioni. :-)
Dipende da cosa s'intende per inversioni di polarità.
"Polarità" non mi sembra un termine usato in elettrotecnica.
Se si intende quante volte un terminale cambia segno in un secondo, mi
parrebbe fossero 50!
Se si rettifica con un diodo la corrente, si ottengono sempre 50
pulsazioni al secondo.
Con quattro, disposti a ponte, se ne possono avere 100, ma sempre della
stessa "polarità".
-- 
Bye
      Vitt

 stessa "polarità".
Certo, perchè la seconda semionda, di polarità OPPOSTA alla prima la
raddrizzi quindi la inverti di segno dopo il ponte.
A 50 Hz hai 50 cicli al secondo e quindi 2 semionde di polarità opposta ogni
ciclo... quindi hai 100 inversioni di poli al secondo.
Adesso non stiamo a tirare fuori pignolerie inutili circa l'uso corretto o
meno di termini come "polarità"... è il senso quello che conta.
Ciao,
Enrico.

 positivo e il negativo!
Ok, ammetto che ho un pò travisato il senso :-)
Ciao,
Enrico.

 della stessa "polarità".
Sì, ma a monte del gruppo diodi ci sono 100 "cambi di segno" al secondo.
Prova a visualizzarti un periodo della sinusoide, però partendo da un
istante diverso da quello in cui la sinusoide passa per lo zero. Vedrai che
ci sono due attraversamenti dell'asse delle ascisse per ogni periodo.
Siccome in un secondo ci sono 50 periodi...



-- 
Bye
      Vitt

 trovarlo.
Penso anch'io... probabilmente tu ti riferisci ad una cosa ed io a un'altra.
Facciamo così: visto che tanto non muore nessuno se non ci troviamo
d'accordo, proporrei di soprassedere. :-)
-- 



ora .. ho vi mettete d'accordo o uno dei due finisce come un maiale
!!!!!!!=) cmq prendi un alimentatore e vedi.. c'e' scritto 50 hz quindi..
sono 50 :D


non mi scaldo, anzi qui ora fa quasi fresco!:-)))
ciao
--
Andypi
(a proposito: 50 o 100?)

La corrente elettrica è denominata "alternata" quando il suo andamento è
periodico, ossia le sue polarità vengono periodicamente cambiate, ad ogni
suo ciclo (onda intera), secondo un ritmo denominato frequenza, fluendo
alternativamente nei due sensi opposti.
Quando l'andamento nel tempo ha la forma di una sinusoide (forma più usuale)
si dice che la corrente, o la tensione, sono "sinusoidali" con una
successione di cicli uguali fra loro ed i suoi valori minimo (negativo) e
massimo (positivo) sono eguali in valore assoluto.
L'intervallo di tempo necessario per compiere un ciclo completo, si chiama
"periodo", ed in questo tempo si ha un'onda positiva ed un'onda negativa.
Ogni metà ciclo, durante il quale la corrente scorre nello stesso senso,
prende il nome di "alternanza" o "semionda".
questo è tutto =) =))

 caratteristiche di conduttività del rame.
No; peggiorano solo le caratteristiche meccaniche, ma son cose che negli
impianti domestici non hanno la minima importanza. Chiaro che, siccome
intorno al rame c'è l'isolante, se cuoci il rame cuoci anche l'isolamento,
quindi il cavo va sostituito lo stesso.


 FG7OR lasciato li per caso... :-DDD
Prima che si pensi che i fabbri sono gente avida e senza cuore vorrei
precisare che il povero elettricista era si distratto ma il materiale
lo forniva direttamente il committente, una grande azienda in
ristrutturazione.... per cui bobina più, bobina meno... nessuno è
rimasto senza cena.
Mi sembra che anche Robin Hood ragionasse come me.
Ciao ragazzi, non so voi ma qui i fabbri il lunedi mattina vanno a
lavorare.
Buon inizio di settimana a tutti.
Fabbrogiovanni

 sapere il perchè della cosa.
E' un problema del cosfi (il coseno dell'angolo di sfasamento tra sinusoide
della tensione e sinusoide della corrente). La saldatrice ad inverter tende
ad abbassare il cosfi già di suo (e non è un bene) ma in alcune reti la
grande quantità di carichi induttivi (o la presenza di un grosso carico
induttivo, tipo un motore), sommata alla saldatrice, causa uno sfasamento
incredibile che pregiudica il rendimento della saldatrice stessa.
Raddrizzando una sinusoide con cosfi basso il tuo inverter ottiene una
continua di partenza più bassa e meno potente della continua che dovrebbe
avere. Il cosfi totale su una rete elettrica si calcola facendo la SOMMA
ALGEBRICA di tutti i carichi induttivi presenti su di essa. Questo vuol dire
che due trasformatori uguali attaccati in parallelo alla rete in CONTROFASE
l'uno rispetto all'altro annullano reciprocamente lo sfasamento che
introducono.
Per questo motivo girando gli elettrodi, o come ti ha detto anche Andy
girando semplicemente la spina, riesci a saldare meglio; il carico induttivo
della saldatrice in controfase con gli altri (o l'altro, grosso) carichi
induttivi presenti nella rete va ad alzare il cosfi (che deve essere = 1)
riallineando i vettori.
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

 riallineando i vettori.
Ottima spiegazione, merci beaucoup.
In casi del genere continuerò a invertire i poli come facevo prima, ma
almeno adesso so perchè lo devo fare.
Ciao da Fabbrogiovanni.

 riallineando i vettori.
Sono molto scettico su questa teoria, ma mi piacerebbe andare più a fondo...
la saldatrrice ad inverter so che prende la tensione di rete, la raddrizza,
la riporta in alternata ad alta frequenza ad un valore di circa 48-60 V e la
raddrizza nuovamente ottenendo una corrente pressochè continua.
Non vedo che gli frega al rettificatore di ingresso ed al relativo filtro se
a monte ci sono carichi reattivi o meno... l'unico inconveniente è che le
linee a monte dei carichi induttivi devono portare una corrente maggiore
dovuta alla potenza apparente sensibilmente maggiore di quella attiva.
L'alimentazione è sempre 230 sia che a monte ci siano motori, trasformatori
o altro... o sbaglio?
Ciao,
Enrico.

 P=potenza attiva

 sfasano uguale sia in parallelo che in antiparallelo.
Sacrosanto.


 riallineando i vettori.
    In che senso, se scambio i conduttori di alimentazione ad un carico
elettrico;
     esempio un motoreal massimo questo gira al contrario (sicuramente se ne
    scambio solo due in un trifase)  ma questo non diventerà mai un carico
induttivo capacitivo.
    Altrimenti che cosa servirebbero le batterie di condensatori usati per
il rifasamento.
Scusate se forse sono (sicuramente) stato un pò allampanato, ma dall'ultima
volta che ho studiato
elettrotecnica sono passati ormai decinaia di anni
Saluti a tutti
                Roberto

 > ALGEBRICA di tutti i carichi induttivi presenti su di essa.
ehm....mi sa che qui ho sparato una stronzata. In effetti stavo pensando ad
altro quando ho risposto. Ho fatto un mix di concetti che con il COSfi
centrano poco niente. Stavo pensando al fatto che due secondari di trafo
collegati in SERIE ma in controfase si annullano....non so come il mio
neurone sia riuscito a compilare una roba del genere. La cosa che più mi
impaurisce è il fatto che quello che avete scritto voi suo COSfi io lo so
benissimo, e so benissimo che i carichi induttivi si compensano con i
capacitivi e vice-versa. Mentre mi rileggevo, oltre che a darmi del
deficiente, ho pensato che forse sono andato in palla cencando di trovare
una risposta al dilemma di Giovanni che purtroppo, a questo punto, resta
senza risposta.


 non potrŕ essere (come dovrebbe) il picco della sinusoide.
Questo č il motivo per cui un carico reattivo (induttivo o capacitivo che
sia) assorbe piů corrente a paritŕ di potenza attiva... cioč, non č che
scende la potenza in uscita, ma aumenta la corrente in ingresso.
Se in un'impianto ho piů carichi, di natura diversa (induttivi e capacitivi)
questi reagiranno tra loro dando luogo ad un certo cosfi, perň OGNUNO di
loro funzionerŕ in maniera totalmente INDIPENDENTE dagli altri... l'unica
cosa che varia sarŕ l'angolo di sfasamento A MONTE del punto in cui i
carichi in esame si congiungono su un'unica linea... in pratica avremo una
corrente sulla linea principale che non corrisponderŕ alla somma algebrica
delle correnti dei vari carichi ma alla somma vettoriale di tali correnti...
quello che mi preme ribadire č che i singoli utilizzatori non saranno perň
influenzati dagli altri.
Come potresti anche solo misurare lo sfasamento della corrente rispetto alla
tensione sulla linea che ti arriva dal contatore ENEL? Ci saranno dei
carichi induttivi a monte no?... Non puoi misurarla semplicemente perchč č
un concetto che non esiste... secondo me stai facendo un pň di confusione.
Ciao,
Enrico.

 senza risposta.
Già....
Giovanniiiii buttala quella saldatricee!!! :-DDDDDDDD
Ciao,
Enrico.

 Enrico.
E magari scrivo qui in quale discarica la butto?
Sarebbe un modo per incontrare mezzo ng?
Fabbrogiovanni


scusa la discarica è nelle vicinanze  di CVCVCCV ?
lo sai che i rifiuti speciali vanno smaltiti in appositi siti?
se vuoi posso agevolarti portandola personalmente c/o un apposito
raccoglitore..... :-)

 raccoglitore..... :-)
Inutile che continuate a illudervi e sognare.
I fabbri non buttano nulla, si mette da parte e qualcosa prima o poi
viene buono.
Le smerigliatrici per esempio: quando si rompono non conviene farle
riparare, però da tre o quattro rotte riesco a farne una che funziona.
Fabbrogiovanni.

 Cosa intendi esattamente?
Prendi un trafo con due secondari separati (es con primario 220V e due
secondari da 12V senza presa centrale). Con questo trafo puoi sfruttare
diverse combinazioni di uscita:
- due a 12V completamente separate
- una a 12V in parallelo sfruttando il doppio della corrente
- una a 24V collegando in serie i due secondari.
Negli ultimi due casi (sia parallelo che serie) i secondari vanno collegati
in fase tra loro altrimenti le sinusoidi (sfasate tra loro di 180°) si
annullano a vicenda.


 Fabbrogiovanni.
e le parti che avanzano dove le metti? ..... :-)

 di 180°) si annullano a vicenda.
Il primo di questi due casi (antiparallelo) è altamente improbabile, dal
momento che nei due secondari si stabilirebbe una corrente di circolazione
fortissima che distruggerebbe tutto in poco tempo (o comunque comporterebbe
notevoli perdite di potenza per effetto joule).
Sul secondo, devo ragionarci.


 Sul secondo, devo ragionarci.
Anch'io ero scettico. Oscillo alla mano e trafo con doppio secondario e ho
provato....fidati ! Se così non fosse ci sarebbero due possibilità di
collegamento dei due secondari in parallelo, quella sbagliata sembrerebbe
quasi un corto degli avvolgimenti messi in serie.....in realtà non è così
perchè, essendo le sinusoidi sfasate di 180°, si annichiliscono
reciprocamente.


 Non è mica un corto.
Perché due componenti elettrici collegati in parallelo hanno *per
definizione* ai loro capi la stessa differenza di potenziale.
Se si tratta di un parallelo vero e proprio, la situazione è automaticamente
rispettata e l'eventuale corrente scorrerà solo attraverso l'eventuale
carico.
Se si tratta di un antiparallelo, abbiamo due condizioni in contrasto fra
loro, che possono essere rispettate solo se agli estremi dei due secondari
la differenza di potenziale è nulla. Ma siccome le tensioni impresse dal
primario non sono nulle, nella maglia composta dai due secondari inizia a
fluire corrente (anche se non vi è collegato alcun carico). L'intensità di
questa corrente dipende certamente dall'impedenza dei secondari, ma non
credo che sia bassissima.


 credo che sia bassissima.
?
Ha ragione max, anche se si è confuso su un punto: se uso i due secondari in
parallelo devono essere in fase tra loro altrimenti brucia tutto, se invece
li uso in serie devono essere in controfase altrimenti ai loro capi avrei 0
V perchè si annullerebbero a vicenda.
E' come usare in serie od in parallelo 2 batterie per capirci.
Ciao,
Enrico.

 brucia tutto,
E io che ho scritto?


E' come usare in serie od in parallelo 2 batterie per capirci.
Scusate l'ntromissione, ma non credo che sia esatto, ovvero:
Bat1        Bat2
   +______+______
                                   voltmetro=12 V (batterie in parallelo)
    -______-______
            Bat1
 _____+        -_____
|
|                                   voltmetro=24 V (batterie in serie)
|            Bat1
|_____-        +_____
Ma l'antiparallelo di due batterie non sarebbe
come il cortocircuito di due batterie in serie?
Quindi I (corrente) limitata solo da resistenze dei collegamenti
e dalle resistenze interne delle batterie,
 tensioni ai capi delle singole batterie
tendenti praticamente a 0.
Quindi non si annullano le tensioni, ma si autodistruggono le batterie.
In alternata non cambierebbe nulla, immagina di invertire
continuamente e contemporaneamente le polarità delle batterie.
Saluti
        Roberto

 E io che ho scritto?
Scusa, forse era un pò contorto il discorso o sono io che non ho capito :-D

 come il cortocircuito di due batterie in serie?
Infatti forse hai letto male come ho fatto io con cinghiale :-)
Ciao!

 capito :-D
Nessun problema, era un po' contorto il discorso. :-)


 fluire corrente (anche se non vi è collegato alcun carico).
Se i secondari sono uguali come numero di spire, il collegamento in
controfase equivale alla sovrapposizione di due sinuosoidi esattamente
identiche sfasate tra loro di 180°. La differenza di potenziale tra due
sinusoidi identiche sfasate di 180° è 0V. Nessuna tensione= nessun flusso di
corrente. Provare per credere, io l'ho fatto !


 E' come usare in serie od in parallelo 2 batterie per capirci.
No.....è molto diverso. Le batterie forniscono una continua, i trasformatori
una sinusoide.

una sinusoide.
Vero, ma se tieni conto dello sfasamento di 180° come l'inversioni +/-
della batteria, non cambia nulla
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo
--
To reply via email write the correct sum (in letters)
in the email address

 corrente. Provare per credere, io l'ho fatto !
Anch'io lo ho fatto, ma stando attento alla fase dei due avvolgimenti messi in
parallelo tra loro ,in caso contrario hai fumo e scintille e morte prematura del
trasformatore,
Inoltre se li colleghi in serie tra' di loro a seconda se sono in fase o no' ti
ritrovi con la somma o la differenza tra' le due tensioni.( in questo caso non
fai danni....)
Anch' io lo ho fatto, non per crederci ma per lavoro......
Saluti Roberto

 trasformatore,
Proprio per niente. Appena ho un minuto rifaccio l'esperimento e te lo
fotografo, con tanto di oscilloscopio acceso.


 parlando.
Mi sono riletto gli ultimi messaggi,  mi pare che si stia parlando di un
trasformatore con due secondari dalla stessa tensione nominale e
completamente isolati tra di loro, in questo caso confermo quello che ho
scritto.
Se il caso non e' questo ( tra l'altro il thread e' lunghissimo e partiva da
tutt' altro e non voglio ripassarlo tutto) non considerate la mia risposta.
