Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fusibili, domanda sul funzionamento ?

non ridete ma  se leggo ad esempio su un fusibile "normale" 3A e 250
 
    significa che brucia a 3A ma SOLO a 250 volt in alteranta ? mentre
se lo uso magari con 12 volt in continua..... BRUCIA sempre a 3 ampere o
a che corrente ?
 

 ha scritto nel messaggio 
news:201405150...@mynewsgate.net...

Ti sei dimenticato di chiedere sul NG del Giardinaggio.... 
 
 

 a che corrente ?
 
brucia sempre a 3 A, la tensione indicata e' quella garantita di 
isolamento una volta che si e' bruciato ...
 
ciao
 
luh
 
-- 
 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica 
 
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
 

luh ...grazieeee
 
quindi sia lo uso a 230 volt alteranta che a 12 volt continua sempre
 
a 3 ampere , corretto ?  ciao 
 
 


A meno delle parola mancanti, si. Brucia sempre "INTORNO" a 3 A.
Solo che se lo usi, ad esempio, a 400 V, anche bruciato potrebbe 
continuare a trasmettere corrente, col risultato di non proteggere 
nulla. Cioè: sopra la tensione indicata NON va usato. Sotto, si.
Del resto, la corrente alternata presente in casa, 100 volte al secondo 
va a zero V! ;-)
 
-- 
Ciao!
Stefano


Un fusibile "normale" (e per normale si intende ritardato o non 
extrarapido) ha una corrente d'intervento di 1,9In ovvero il 90% in piu` 
della corrente nominale, pertanto se i dati di targa indicano 3A, la 
corrente che effettivamente lo fa intervenire e` 3*1,9=5,7A tutto questo 
per una temperatura ambiente di 30^C (se non vado errato)quindi 
temperature di funzionamento che si discostano molto da quella indicata 
fanno variare (anche di molto) la corrente effettiva di funzionamento.
 
bye

 fanno variare (anche di molto) la corrente effettiva di funzionamento.
 
Ottima risposta anche se non so se i dati da te forniti siano esatti. Di 
certo sono plausibili.
 
Per approfondimenti basta cercare un po' in rete per chiarirsi i dubbi, 
ad esempio:
http://tuririolo.altervista.org/Fusibili.html
 
 
http://www.elcose.it/catalogo/fusibili/intervento-gg
 
 
In pratica:
In (in questo caso 3A): ï¿œ la corrente che il fusibile puï¿œ condurre 
indefinitamente.
Vn (in questo caso 250V): ï¿œ la tensione massima a cui puï¿œ essere 
sottoposto il fusibile
 
Nella realtï¿œ un fusibile interrompe la corrente solo per una 
combinazione tempo / corrente predefinita (vedi le curve che ho linkato 
sopra).
 
NOTARE che se la corrente ï¿œ di poco superiore alla In il fusibile 
potrebbe non intervenire mai ... infatti occorre garantire al sistema un 
minimo di margini di sicurezza per il normale funzionamento.
 
Per tensioni applicate superiori alla Vn non viene garantita 
l'interruzione del sistema fino a giungere a situazioni dove il 
componente potrebbe pure fare grossi danni (penso che possa esplodere, 
fondere, fare arco elettrico o cose del genere)
 
Per il discorso di alternata (AC) e continua (DC) c'ï¿œ da dire che 
l'interruzione di correnti in DA ï¿œ MOLTO diversa da quella in AC. Puï¿œ 
quindi essere che un fisibile pensato per l'AC non vada bene in DC 
oppure le sue caratteristiche siano piuttosto diverse tra AC e DC.
 
Michele

Michele  grazie mille gentilissimo...
 
 
ma quste strana 2 lamelle metalliche messe accoppiate sara' un fusibile PTC ?
 
http://i61.tinypic.com/atq5px.jpg
 
 
strano in questo formato metallico, sempre visto in dischetti gialli,
ma lo sara' anche questao ?
 
250 COQ  a che corrente si interrompera' ?  grazieee   73
 
 
 
 
 
 

 Ottima risposta anche se non so se i dati da te forniti siano esatti.
 
ti posso suggerire di consultare le Norme cosi` vedrai che saranno 
capaci di fugare ogni dubbio...... per il resto chi usa i fusibili non 
puo` ragionare come se fosse in un laboratorio sperimentale di 
fisica..... ci si deve attenere :-)
 
bye

 fisica..... ci si deve attenere :-)
 
Certo, il laboratorio sperimentale (fisica/elettrotecnica/...) deve 
rimanere in testa per avere idea di dove si va a parare, poi nella 
pratica, o come dici tu, le norme, o come propongo io, i data sheet, 
risolvono i dubbi.
 
Michele
 
(*) personalmente trovo le norme da sempre piuttosto dispersive e di non 
troppo immediata consultazione a meno che non le si conoscano come le 
proprie tasche a causa del proprio lavoro.
 

 
 
Un fusibile ï¿œ un oggetto stupido, ma dimensionarlo non ï¿œ affatto banale.
Devi guardare la curva corrente-tempo dello specifico fusibile per
capire quando fonde.
 
Tipicamente la corrente riportata ï¿œ la corrente a cui il fusibile puï¿œ
resistere a tempo indefinito. Una volta superata, in dipendenza da
quanto ï¿œ il rapporto I/In e dal tipo di fusibile gG, FF, URD, URB, gS,
aM, puï¿œ durare frazioni di secondo o ore...
 
Non ï¿œ detto che un fusibile con una tensione di lavoro di 250V isoli
completamente il circuito se impiegato a 12V: potrebbe mancare l'energia
necessaria a fondere completamente il filamento. Per esempio per provare
dei fusibili io li faccio percorrere da alte correnti prodotte da un
trasformatore a bassissima tensione di uscita e alta corrente. Mi
accorgo che si rompono perchï¿œ cala la corrente, ma non si annulla perchï¿œ
il fusibile comincia a fondersi, diventa una resistenza e trova un
equilibrio. Fa questo proprio perchï¿œ manca l'energia per fondere
brutalmente il filamento.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail ï¿œ priva di virus e malware perchï¿œ ï¿œ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


 
le norme non sono affatto dispersive.... ti dicono semplicemente a cosa 
di devi attenere e come lo devi dimensionare (a volte)..... ma non ti 
dicono il perche` :-) ..... quello lo devi gia sapere oppure cercare in 
un libro di elettrotecnica.
 
 
bye

 un libro di elettrotecnica.
 
Si, ma le norme sono fatte per i costruttori, i datasheet per gli 
utilizzatori. Io non voglio costruire fusibili, li voglio utrilizzare.
 
Michele
 

 brutalmente il filamento.
 
 
Ottime parole, complimenti. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:53750583$0$2953$5fc...@news.tiscali.it...

Aggiungo: considerando le protezioni adottate da Enel nei suoi contatori, un 
fusibile ben dimensionato a valle potrebbe risolvere tante magagne di 
improvvisati elettricisti! (leggi interruttori messi a capocchia) 
 

 utilizzatori. Io non voglio costruire fusibili, li voglio utrilizzare.
 
Errore ti riferisci alle norme di prodotto che interessano i costruttori 
(e questo vale per qualsiasi apparecchio) e che a noi che i fusibili li 
comperiamo belli e fatti nemmeno riguardano..... a noi interessano 
quelle relative agli impianti dove i fusibili vengono inseriti...... o 
adesso vorresti farmi credere che sul datasheet c'e' anche indicata la 
verifica della massima lunghezza del cavo che risulta protetta?
 
ora pero' mi sono proprio annoiato... sai che ti dico? che di fusibili 
ne ho abbastanza.... come di questa conversazione..... ti dispiace se 
sparisco?   (non ti disturbare la risposta la conosco gia') :o)
 
bye

 sparisco?   (non ti disturbare la risposta la conosco gia') :o)
 
No, non mi dispiace, sei libero di pensarla e di fare come meglio credi. 
Forse un giorno, spinto da questa discussione, andrò a cercarmi un po' 
di normative applicative sui fusibili e magari dentro di me ti darò 
ragione. Fino ad allora mi leggerò pazientemente i datasheet :)
 
Ciao: Michele
 
 

 
quindi voi che vedo siete molto informati,  un fusibile quelli classici piccoli
in vetro con scritto 3 A 250 V  
 
BRUCIA sui 3A sia che fuznioni a 220 volt in alternata che a 12 volt in continua ?
 
corretto ?
 
ma ste strane due lamelle cosa sono un PTC o un polyswitch (cha manco so cosa
sia ? )
 
ecco al foto, di che si tratta :
 
http://i61.tinypic.com/atq5px.jpg
 
 

 
http://i61.tinypic.com/atq5px.jpg
 
 
Probabilmente dal vivo sarebbe piï¿œ facile capire. Meglio ancora con un 
diagramma. A naso, sa quel che vedo (sigla "PSW" su circuito stampato), 
potrebbe trattarsi di un interruttore? Magari un interruttore a 
pressione (Pressure SWitch)? Cioï¿œ quello che noi in Italia chiamiamo 
comunemente pulsante?
 
 
-- 
Ciao!
Stefano

 comunemente pulsante?
Come dicevo in altro NG per lo stesso 3d (non esagerare con i Xpost!) e' un PTC in versione SMD, nella fattispecie un PTC organico o PoliSWitch, li produceva Raychem.
In parole povere un resistore NON lineare con un basso valore ohmico iniziale (a freddo) che sale non appena l'assorbimento sale (ad esempio motore bloccato).
E' praticamente un fusibile autoripristinante.
Guarda qui le immagini:
https://www.google.it/search?q=polyswitch&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EVx2U-HOKMG47Ab46YCgCg&ved=0CEoQsAQ&biw=1536&bih=795
 
Salutoni

 
grazie a tutti...
 
 
ma questo chiamato PSW (forse PTC Switch o Plyswitch ?) :
 
 
http://i61.tinypic.com/atq5px.jpg
 
 
e' sempre della stessa famiglia ma in NUOVO formato ? mai visto cosi, sono
2 lamine attaccata in metallo...si sa nulla su questo ? 
 
che dite fusibile autorispristinanto sto affare o ?
 
 
 
 
 
 
 

 Come dicevo in altro NG per lo stesso 3d (non esagerare con i Xpost!)
 
Vostro Onore, mi dichiaro non colpevole! :-)
Controlla meglio il 3ed...
 
 
-- 
Ciao!
Stefano

 
nessuno che sa cosa siano ste due lamelle...fusibile PTC o ?
 

 nessuno che sa cosa siano ste due lamelle...fusibile PTC o ?
 
IMO (ho tolto l'H) e' un PTC, come dalle illustrazioni inviate 
https://www.google.it/search?q=polyswitch&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EVx2U-HOKMG47Ab46YCgCg&ved=0CEoQsAQ&biw=1536&bih=795
 
se non le riconosci hai bisogno di cambiare gli occhiali.