Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: Impianto di (a) terra

 Fabbrogiovanni.
Mmmmhhhh, speriamo bene. La mia corte è veramente piccolissima e tutta
cementata, non mi sembra di aver visto niente di simile, comunque provo a
cercarla. Eventualmente il filo giallo/verde fosse stata solo una bufala
colossale è un grosso problema farne uno o è un (quasi)semplice paletto
infilato in terra in un punto della corte o bisogna rispettare determiante
distanze, luoghi particolari, cose strane di vario tipo?
Emanuele

Finalmente ho iniziato i lavori. Per l'impianti di terra (oppure a terra,
come si dice? :-D ) c'è ancora tempo perchè devo fare una marea di lavori
prima ma vorrei chiedervi una cosa: premetto e prometto che chiamerò un
elettricista ma adesso, magari anche solo per curiosità, vorrei provare a
vedere da solo se c'è e da dove parte l'impianto a terra. Mi spiego meglio,
ho visto che esiste all'interno dell'impianto (antidiluviano) un filo
giallo/verde, per l'impianto deve esserci da qualche parte un pozzetto o
qualcosa da dove parte la terra? Come faccio a trovarlo? Cerco di seguire
il filo? Magari è all'esterno e devo cercare qualcosa di standard da
qualche parte?
ciao
Emanuele
-- 
prima di giudicare una persona
cammina per un miglio nei suoi mocassini
(detto indiano)

 qualche parte?
Seguire il filo potrebbe essere difficile.


 distanze, luoghi particolari, cose strane di vario tipo?
     No prendi una puntazza zincata o ramata lunga mt 1,50 e piantala nel
   punto piu' umido e terroso del cortile, se il terreno e' particolar-
   mente arido puoi scavare e mettere terra vegetale e simili, incassi il
   tutto per 20 cm, piazzi un anello di pozzetto, coperchio e via!.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

      ciaofelix:-)
fiufffhhh!!! poi il cavo di terra lo faccio arrivare alla scatola di
derivazione principale e vado con l'impianto giusto? Vorrei chiamare
l'elettricista (un mio amico) solo per il minimo indispensabile. Che ne
dite se lui arriva, mi disegna le tracce da fare ed il tipo di cavo, io
faccio le tracce, passo i corrugati ed i fili e poi lo chiamo per la
chiusura delle scatole... potrebbe andare? Non sono assolutamente a nudo di
informazioni a riguardo solo che, anche seguendo il grande sito
"LUCEFACILE" ho paura di dimenticarmi prese importanti, e poi non mi sento
in grado di collegare anche l'impianto idraulico (vedi alimentazione
cronotermostati e elettrovalvole, o non so cos'altro)
devo spendere il meno possibile... ma non vorrei pentirmi di aver scelto
male la distribuzione dell'impianto, l'occhio esperto di un elettricista
abituato a fare impianti casalinghi penso sia indispensabile
ciao
Emanuele

 abituato a fare impianti casalinghi penso sia indispensabile
      Puoi benissimo fare tutto da te, su precise indicazioni e controlli
    da parte del tuo amico elettricista abilitato al rilascio della relati-
    va dichiarazione di conformita'.


      ciaofelix:-)
non vorrei dire una castroneria, ma ci sono precise misure per la
profondità di inserimento del "tondino", dipende dal materiale del tondino,
il materiale nel quale è infilato (ricordo che per il locale che avevo
tirato su una decina d'anni fa misero anche del carbone nel pozzetto... ) e
la portata della scarica MAX che si può avere a terra...
nel caso del mio locale (3 frigoriferi da 150W, una lavabicchieri da 2000W
e illuminazione alogena per un totale di 500W) il tondino è stato infilato
per 3 metri (2 tondini saldati da quel che ho capito) in terra di riporto
in quella che una volta doveva essere una cantina (palazzo di inizio 1900)
con aggiunta di carbone....
Suggerisco di chiedere all'elettricista che dovrà certificare il tutto
(senza il certificato l'assicurazione non paga, sei tu il
(ir)responsabile), la messa a terra è la parte più importante

 chiusura delle scatole... potrebbe andare?
Come ha già detto Felix, vai così che vai bene.
Fabbrogiovanni. 

       ciaofelix:-)
Grazie per la fiducia :-) comunque si, tenterò, ho già rifatto una parte
del tetto con il futuro suocero (muratore) e poter dire "questo l'ho fatto
io" da una grossissima soddisfazione... devo riuscire a fare tutto il resto
:-))
grazie a tutti e ... ci sentiremo presto, come avrete immaginato le cose da
fare sono tantissime
ciao Emanuele
P.S. naturalmente non ho mai pensato di non fare la certificazione... anche
perchè... l'assicurazione che l'ho fatta a fare? :-)

 perchč... l'assicurazione che l'ho fatta a fare? :-)
     Achtung!!  L'assicurazione copre la RC non le multe!!! PPP


      Achtung!!  L'assicurazione copre la RC non le multe!!! PPP
Forse mi sono perso qualcosa o come al solito sono un ritardato... ma non
l'ho capita. Che c'entrano le multe? Mi volete subito denunciare anche se
ho detto che voglio fare la certificazione? :-))
Emanuele

L'impianto di terra e' costituito da un dispersore (o piu') affondato nel
terreno esterno alla casa
al quale fa capo il conduttore di protezione che partendo dal picchetto
arriva sotto il contatore
(Enel) .Dal contatore parte il filo giallo/verde detto conduttore di terra
che "mette a terra"
tutti gli elettrodomestici( ed i lampadari) attraverso le prese a muro
dotate del terzo polo centrale.
Se hai anche il differenziale da 30 mA basta un picchetto come dispersore.
Ciao
"Emanuele" <emanueledi...@EQUESTOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:zqzpv0urn1vw.nn54l48fpnw2$.dlg@40tude.net...


 arriva sotto il contatore
Come si chiama quella placca sulla quale si fissano tutti i gialloverdi che
arrivano dalle scatole di derviazione e la treccia che va al picchetto?
Grazie
Paolo B

"Paolo B" <solo...@XXX.com> ha scritto nel messaggio 
news:d16qia$1igv$1...@newsreader2.mclink.it...

nodo equipotenziale?...forse
ciao   Edy