Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spostamento di presa esterna

Trattasi di presa 220V esterna alla casa della serie Magic Ticino
per esterno (sportellino antiumidita')
Ora io non posseggo il certificato di conformita' impianto credo per due
motivi:
1- nel 1996 non era obbligatorio
2- nel 1998 la ditta costruttrice e' fallita  e quindi se anche 
l'elettricista
(che pure lui ha chiuso perche' andato in pensione)
l'avessse rilasciato alla ditta non saprei come recuperarlo.
Tale presa si trova a 50 cm di altezza, ed e' una puttanata pazzesca
per la pianura padana.
Per sensibilita' del differenziale o salite di umidita' saltuariamente mi 
scatta il salvavita
e la causa e' questa presa. L'ho scoperto a forza di prove, una volta 
scollegata
va tutto bene.
Ora , da buon padre di famiglia, vorrei far funzionare le cose e avrei 
pensato
che alzando tale presa ad 1,50 da terra e magari isolando meglio i cavi ed 
utilizzando
una placca migliore come caratteristische di isolamento risolverei il 
problema.
Quali rischi corro a fare questo lavoro da me ?
Grazie
ciao
 

 Quali rischi corro a fare questo lavoro da me ?
1- Se non stacchi la corrente prima di metterci mano prendi la scossa:-)
2- Aver individuato la causa e avendo scollegato i fili hai già operato 
senza autorizzazione, peccato più peccato meno io andrei avanti:-)
3- Torno serio e provo a dirti come ho risolto una situazione analoga (la 
mia presa esterna era a 30 cm. da terra):
Ho scanalato e murato il corrugato e una  scatoletta in posizione più in 
alto.
Ho individuato la scatola di derivazione da cui partivano i fili  che 
alimentavano la presa originale, per fortuna non era molto lontana.
Ho sostituito i tre fili, in pratica la scatoletta della presa originaria è 
diventata una scatola di transito.
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:9mFMg.101079$zy5.1...@twister1.libero.it...

Pensavo di fare un lavoro simile,
caso mai ci mettessero in galera entrambi
speriamo che qualcuno del NG
ci porti le arance.
ciao

 ciao
Bhe in galera non ci finite di certo.
Comunque io abito in Lombardia e non mi pare propio che montare una 
presa esterna a 50cm di altezza sia una puttanata pazzesca.
Io all' esterno ho una presa a 30cm e va benissimo.
Ovviamente quando si installa una presa esterna si cerca di trovare un 
luogo il piu' riparato possibile.
Ma mi viene da pensare che piu' che il luogo e' la posa della stessa che 
non e' stata fatta con tutti i crismi.
Es. usare un semplice coperchio Idrobox su una 503 normale da incasso su 
una parete fortemente esposta alle intemperie , non e' sano ne a 30 ne a 
50 ne a 150cm.
In quei casi, se vi e' una necessita di presa, si deve ricorrere a 
soluzioni diverse.
Ciao
Kep

 Quali rischi corro a fare questo lavoro da me ?
    Se "stacchi" la corrente nessuno!  :-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:ee082k$ng8$1...@fata.cs.interbusiness.it...

Non sono le intemperie, ma la semplice umidita' notturna del giardino,
probabilmente unita ad una posa malfatta.
Alzando la presa (e soprattutto rifacendola!) l'umidita' che stagna
al livello del terreno dovrebbe avere meno influenza.

al livello del terreno dovrebbe avere meno influenza.
Cnon la nebbia e l'umiditŕ della padania io comuqnue dovendo fare una
cosa fatta bene userei una scatola portafrutti con sportello stagno,
non serve la pmassima protezione, basta quella minima
-- 
************************************************************
* Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
 *
************************************************************
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet - ICQ#: 2078431
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 - 
http://www.wordpress-it.it
 
http://www.lacollinaincantata.it