Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: differenziali salvavita a ripristino automatico

Ho sentito parlare di alcuni modelli che ripristinano automaticamente la
corrente,con temporizzatore.
Qualcuno li ha installati o ne conosce le caratteristiche?
Qual è la marca e il modello più consigliabile?
Grazie dell'attenzione e di eventuali info
rm

Qual č la marca e il modello piů consigliabile?
A me pare che sia piů consigliabile non montarli. Sarŕ anche presunzione, la
mia, non so, ma in ogni caso preferisco essere io a decidere quando e se
ridare corrente.
Ciao.

 la riattaccano? Divertente!
Proprio così.
Inoltre se vi sono più problemi troppo ravvicinati nel tempo,NON riattivano
più, "presumendo" che vi sia qualche problema grave da risolvere.
Pensa all'utilità quando uno è in vacanza,magari ha un acquario e arriva un
temporale...:-)
rm


poi arrivano i Vigili del Fuoco a salvare i pesciolini..... :-)

temporale...:-)
Pensa il divertimento, se ho aperto la presa che disperdeva per vedere di
mettere a posto, e lui riattacca la corrente giusto giusto allora... "Ma
dovevi pensarci tu ad interrompere il circuito in modo definitivo." Sì, sì,
tutto bene, ma io, sarò all'antica, se non c'è nessuno che mi fa i giochini
a monte mi sento più tranquillo.
Lo scenario in ogni caso non mi convince molto: se sei in vacanza, non puoi
rimediare al presumibile guasto, che presumibilmente quindi si ripresenterà,
lui attacca e stacca un paio di volte, poi lascia staccato e i pesciolini si
trovano nella medesima situazione che col differenziale tradizionale (cioè,
a letto senza televisione, immagino).
No, un'applicazione legittima ci sarà senz'altro, non dico (se li fanno!),
ma io proprio sto benissimo senza, grazie.
Comunque, immagino tu possa trovare informazioni su qualche sito di
produttori (bticino, Merlin, Abb, ecc.), o su siti e gruppi più
specificamente dedicati ad elettricità ed elettronica
(it.hobby.elettronica?) o, con maggiore affidabilità, in verticale da un
bravo installatore.
Ciao.

 frigorifere ad esempio od altri carichi che devono rimanere in funzione.
Questo pomeriggio ero da amici e si commentava il fatto che lunedì
l' ENEL iniziava nella loro zona l' installazione dei nuovi contatori
elettronici per la telelettura (a proposito, dalle vostre parti li stanno
già installando ?). La padrona di casa diceva che aveva dovuto
gettare il contenuto di un freezer sistemato in cantina, rimasto senza
corrente a causa di un salvavita scattato durante un temporale.
Mi chiedeva come premunirsi in futuro.
Nessun problema- le ho risposto- ti monterò sull' interruttore
l' apposito modulo aggiuntivo con i contatti di segnalazione di circuito
aperto, ed una luce spia visibile fuori della cantina.
Ma il suo differenziale è piuttosto vecchiotto, e non è accessoriabile.
Domanda, che forse può interessare qualcuno che ci legge :
-come si potrebbe fare un semplice dispositivo che segnali l' intervento
di un salvavita (sia per sgancio da massima corrente che per apertura
dovuta al differenziale) e che sia ripristinabile manualmente ?-
(Spero non vogliate mettere una luce spia di presenza tensione a valle
del salvavita !).
Cordialità
             Paul

 del salvavita !).
Perché no? Nella forma di una lampada di emergenza portatile
ricaricabile (tipo Beghelli), che si accende quando va via tensione.
Inserisci la spina in una presa a valle dello stesso salvavita ed il
gioco è fatto (magari effettuando periodicamente un test per vedere
assicurarsi che la lampada funzioni ancora).
Non ricordo quanto costarono le ultime che ho comprato, mi sembra di
ricordare poco meno di 20 Euro.
Ciao.
Francesco Mancuso.

 dovuta al differenziale) e che sia ripristinabile manualmente ?-
Il dispositivo in questione esiste gia` (cito articoli bticino)
F80M/230          (motore per azionamento a distanza)
F80RD/230        (modulo di ripristino automatico di tipo one-shot)
Il problema e` che il ripristino a distanza non puo` essere affidato
all'utente, non edotto per definizione,  in quanto potrebbe in caso di
corto
circuito sollecitare fino alla distruzione dell'interruttore.
Personalmente sono riuscito a fermare in tempo il suocero di mia
sorella, che
incurante delle fiammate che uscivano dall'interrutore continuava
imperterrito
a riarmare lamentandosi del disservizio.
Analogo discorso in caso di guasto a terra..... non proprio salutare per
chi
puo` essere sottoposto a piu` elettrocuzoni..... neanche se il
malcapitato
risultasse poi  essere la suocera..... :-)))
In ogni caso il motore e` dotato di contatto di scambio per remotizzare
la
segnalazione del proprio stato ed il differenziale puo` essere
accessoriato di
contatto di scattato rele` (entra in funzione solo per intervento delle
protezioni).
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.

 dovuta al differenziale) e che sia ripristinabile manualmente ?-
... non ci sono molte possibilità, .... anzi una!
fai in modo che a valle dell'interuttore ci sia
un piccolo relè con contatto in scambio
attraverso il quale azioni una/più  spie,
ovviamente l'alimentazione è presa a monte,
con una piccola protezione (fusibile)
.... si può fare ... con le dovute riserve!
ciao
Zef

 dovuta al differenziale) e che sia ripristinabile manualmente ?-
Con un rele' da alternata a 220, con la bobina in parallelo all'uscita del
salvavita. Basta uno scambio, purche' sia a deviatore, usato in modo "chiude
a riposo". Lo scambio seziona  una lampadina rossa  a monte del salvavita.
In parallelo all'uscita del salvavita, ossia sull'utenza,  metti una
lampadina verde.
tre casi:
- manca la corrente generale a monte del salvavita: lampadine entrambe
spente
- c'e' corrente e il salvavita e' a riposo: la lampadina verde a valle e'
accesa, il rele' lavora, aziona lo scambio che apre (spegne) la luce rossa.
- il salvavita e' scattato: manca corrente a valle, la lampadina verde e'
spenta, il rele' si rilascia, lo scambio rilasciandosi si chiude, si accende
la lampadina rossa che indica la necessita' di ripristinare il salvavita.
La bobina del rele' va intesa per uso continuativo
ciao
B.

salvavita.
Mi sembra il sistema migliore.
Magari senza lampadina verde, che consuma e non serve.
Ho provato sul banco ad alimentare un relè modulare DIN :
assorbe 7 mA, che fanno 13,5 KW annuali, cioè circa 2,5 euro.
Accettabili per il lavoro che deve fare.
Grazie.
Cordialità.
                  Paul