Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: info valvole termostatiche

Salve gente dovrei cambiare caldaia e visto i preventivi che mi hanno 
dato una parte dei lavori li vorrei far da me.
 
Sui termosifoni vorrei mettere delle valvole termostatiche.
E' necessario anche sostituire il detentore?


CIAO  ISHJA...  ho la mail sullï¿œaltro mio pc... ma mi son
fatto prestare 800 punti , per un concorso a premi... e ho
preso il premio e ho venduto il premio .) son ricco ne.....)
settimana prossima ti scrivo.)
 
 
 
valvole...
 
HAI UN NOME, ? SIGLA ? PUNZONE ? SULLA TUA, ATTUALE ?
se le tue , sono termostatizzBILI, va presa, marca e
sezione... e sostituita valvola attuale,.. intendi manopolo...
con testina = valvola = che selezioni un numero e lei ti
apre e chiude al numero impostato....
 
spesa... DIPENDE DALLA MARCA , CHE HAI MONTATA....
 
TEMPO CHE LEI REAGISSE... circa 30 minuti.....
 
risparmio e confort .... IN AUMENTO... SICURO...
 
10-20 euro massimi a valvola..
 
ciao
 
mario
 
 

 E' necessario anche sostituire il detentore?
 
 
se la valvola ï¿œ termostatizzavile... togli la manopola...
metti la testina...
istruisci la testina a fare tuttoaperto e tutt chiuso,...
ti ritrovi con numeri 1 2  3 4 5
che ti fanno una tot apertura al caldo..
 
 
se non ï¿œ termostatizzabile...
 
 
temo.. aimï¿œ ---- che devi comprare coppia....
questo perchï¿œ i tubi vanno collegati, tramite detentore
e valvole, al termosifgone... se cambiano le misure ,
per esempio, della valvola........ anche il detentore..
rischia che VA CAMBIATO.
 
valvola + detentore....
 
DIPENDE DAL TEMPO , DELL'INSTALLAZIONE .. DEL CALORIFERO....
piï¿œ ï¿œ VECCHIO... TEMO... devi cambiare entrambi....
 
 
CIAO
 
MARIO

 valvole...
 
no al momento non c'e' un cazzo, vecchi rubinetti roba di 20 anni fa
 
montati su un impianto che avra' forse 60 anni

 montati su un impianto che avra' forse 60 anni
 
 
quind .... se apri o chiudi... non sei sicuro che
chiusa o apra... ma ï¿œ un miracolo che non ci siano perdite.......
 
guarda.. mia esprienza....
 
 
il tubo , sarï¿œ in ferro...
il termosifone sarï¿œ allumino o ghisa... o acciao
 
valvola e detententore.... vanno presi 1/2 3/ 1 o 2 pollici
secondo il filetto del tubo... poi prenderai la nuova
valvola e detentore,,, a secondo che il tubo.. esce dal muro...
verso l'interno della stanza... oppure dalla spalla del muro
che ricava lo spazio sotto le fineste.. non ricordo come si
chiamino... mi pare a squadra.. e un altro nome... ma sta
di fatto...che  A PARTE L9NTERASSE.. OSSIA LA DISTANZA
IN CM TRA IL CENTRO DEL TUBO... DI MANDATA E RITORNO...
50 60 70 80 CM...IL RESTO VARIA E VA QUINDI ADATTATO...
 
quindi io , per esperienza.. dico.. ENTRAMBI... VAN CAMBIATI
SIA VALVOLA CHE DETENTORE...
 
se vuoi provare a cambiare SOLO UNO... allora va provata
camviare solo la valvola... adattando.. ti si adatta.. la
valvola al termodifone.. allora va bene tutto... sia
detentore che perni , reggi calorifero......
 
se non si adatta... van cambiate , sia valvola che detentore....
 
ciao
 
mario

 ha scritto nel messaggio 
news:kdfcop$2mb$1...@tdi.cu.mi.it...

http://it.hobby.fai-da-te.narkive.com/zDW9vHw9/cambio-detentori-perche
 
NO! Qualche coglione ti dirà che se non sono accoppiati il termosifone esce 
storto, io ti dico che se sai montare i termosifoni non uscirà mai storto. 
 

 piï¿œ ï¿œ VECCHIO... TEMO... devi cambiare entrambi....
 
Ma se li cambi entrambi e le misure sono sbagliate, che fai? Dovrai piegare i 
tubi al muro! E se lo fai solo da uno? E se regoli i codoli invece? Cosa 
cambia? Che i detentori non si cambiano! NON SI CAMBIANO! E' una presa per il 
portafoglio e basta. 
 

 E' una presa per il portafoglio e basta.
 
o mamma anora il test .. one time che ha toccato un calorifero per 
dbaglio... mo pensa di essere il genio veneziano dell'hobby 
termosanitari.........
 
 
senti... c'è installata per le nostre case , dal sul al nord e dall'esta
all'ovest tutta una tipologia di impianti che non puoi ver idea se non
girando le case e chiedendo mi fai vedere ? ... oppure parlando... 
discuti come è il tuo impianto ? etc etc ci sono case costruite fin
dall'inizio per i termosifoni, altri senza e poi installati, con tutti
i tipo di tubi e sezioni ma quel che è VITALE... NEL CAMBIO DELLA
VALVOLA... è che una valvola termostatizzabile, gli cambi la testina
e sei a posto... ma se la valvola non è temostatizzabile e cambiano
gli ingombri... essa ... cambiandola... non serra sul tubo, che
a volte esce , quello di mandata dal pavimento e sale.. a voltre esce
dalla spalla del muro ed entra nel vano calorifero sotto finestra, a 
volta esce verso l'interno della stanza etc etc, a volte corre 
esterno... e a seconda del tipo di valvola ha al servizio nippli
gomiti che non puoi modificare... in più hai di solito due perni...
ancore, che REGGONO IL PESO PIENO DEL CALORIFERO... SPOSTANDO
L'ASSE DEL CALORIFERO, TENDANDO SI CAMBIARE UNA SOLA VALVAVOLA E
SALVARE IL DETENTORE , ANCHE FORZANDO , ti ritrovi on un calorifero
fuori squadra, che pesa o non pesa sui perni e che può favoriere
l'insorgenza di bolle di aria nel circuito.
 
di solito, cambianto entrambe le valvole... si rispettano inveve
asse , bolla e posizionamento , intendi distanze da mensola , paviment
parete , del vecchio valvolame... e tutto fila liscio..
 
tiene presente , poi che i detentori... SONO UNO STRUMENTO ALTAMENTE
IMPORTANTE , NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENT, SPESSO GLI ONE TEST SO
TUTT MI.... IGNORANO che un termosifone va calibrato .... nell'impianto
in modo da poter fornire all'ambianete il calore e il confort , un
vero e prorpio funzione di bilanciamento... ed è qui, che probabilemente
il settaggio detentore determina tutto il rendimento di ditribuzione del
calore e dell'impianto, parliamo di un 5-10 percento dei consumi,
imputabile alla distribuzione, ecco un detentore nuovo ed iefficente
permette una regolazione di base, che è fondamentale, una valvola con
testina temrostatica reggerà meglio , in caso di apporti calore,
alle sollecitazioni in apporto e permetterà un ulteriore risparmio...
 
per tutto questo... il valvolame va cambiato, a meno di avere già
una situazione di partenza con detentore e valvola termostatizzabile..
in quel caso togli la manopola , metti la testina, la regoli tutta
chiusa e tutta aperta e poi ti rende disponibile a NUMERI 1 2 3 4 5
LA temperatura oltre cui scatta automatica la chiusura valvola
passaggio acqua calda, lasciando la potenza espressa dalla caldaia
dispnibile al resto dell'impianto...
 
con questo ,... testina... te saluto...
 
 

 l'insorgenza di bolle di aria nel circuito.
 
Ma se li cambi entrambi e le misure sono sbagliate, che fai? Dovrai piegare i
tubi al muro/pavimento! E se lo fai solo da uno? E se regoli i codoli invece? 



 
 
MA TEST... MA CHE CAZZO DICI.. '??''
 
NON HO I SOLDI PER PRENDERE LE PILE... MA TI FAREI VEDERE
I MIEI DETENTORI LE MIEI VALVOLE... impianto normale anni
60 e 70 ... vuoi vedere un detentore dopo 50 anni cosa
resta ? dentro ? appena sforzi l'asse per cambiare l'inclanazione
a voler cambiare la sola valvola .. ti saltano i filetti...
e perdi acqua... ti salta e rifai il lavoro due volte
 
IO STESSO HO DOVUTO ARRENDERMI .. IO HO TENTATO IN TUTTI I MODI..
EPPURE è RISULTATO IMPOSSIBILE.... e guarda che io manovravo
un termosifone da 32 elementi .. alluminio... roa sotto
una finestra di 3 metri .. e spazio.. per cercare l'asse e chiudere
valvola nuova.. ne avevo... ma nulla da fare...  a meno che fai cosi...
 
monti valvola e unisci tubo e valvola mandata con tubo blessibile da 15 
cm.... allora senza toccare il detentore.. potresti rischiare...
ma RINUNCI COMPLETAMENTE ALLA GESTIONE DEL DETENTORE...
 
se agisci sulla valvola, con la testina, gestisci confort e apporti
clima
 
se agisci su detentori.. TU AIUTI L'IMPIANTO TUTTO.. porti calore
da una zona dell'impainto alle altre a prescindere delle testine...
 
 
cmq domani metto sotto carica , ancora provo una volta  ...
e ti faccio vedere la differenza tra una termostatzzabile caleffi
e una VECCHIA NORMALE VALVOLA...  come pretendi di cambiarla quella
e non cambiare il detentore... magari poi un termo da 8-9 elementi
quindi corto e senza gioco.. non lo so... cmq ti faccio la foto
 
FUORI...E DENTRO IL DETENTORE... io non so se ti rendi conto di
come è fatto... e te lo faccio vedere ... dentro....
 
ciao
 
mario

 e perdi acqua... ti salta e rifai il lavoro due volte
 
SFORZARE?????? Smontare, controllare, usare la stoppa, regolare i codoli, 
regolare i tubi, STO PARLANDO CON UN COGLIONE VERAMENTE? Mi rispondi solo per 
quello che ti chiedo una minchia di buona volta?
 
 


Ma se li cambi entrambi e le misure sono sbagliate, che fai? Dovrai 
piegare i tubi al muro! E se lo fai solo da uno? E se regoli i codoli 
invece?
 
 
IO GIRO PRIMA GIRO il bocchettone della valvola al calorifero,
sia valvola che detentore.. ovvio a impainto svuotato...
 
poi giro al valvola e la smonto dal tubo...
poi inclino il temosifone... lo metto a 30 gradi e recupero
lo spazio per togliere il detentore.
 
io se tolfo una valvola e un detentore da 2 pollici, pur
cambiando distanza e forma.. SE LO METTO SIA IN VALVOLA CHE
IN DETENTORE non cambio nulla... mi si chiude perfettamente
 
 
se non tocco... come avevo tentato di fare, il detentore... quando
monto la valvola al tubo e unisco il bocchettone del calorifero
alla valvola... il termosifone va fuori asse e il filetto del
detentore con il tubo del ritorno... salta.. si rompe e il
detentore perde...  puoi metterci la canapa che vuoi, ma non
tiene... gocciola.. forte....
 
per il RESTO , QUANDO TI HO SCRITTO MA CHE CAZZO DICI.... IO
I CODOLI PRIMA VOLTA CHE LI SENTO... SONO IMMAGINO I MIEI
BOCCHETTONI... CMQ PORTA PAZIENZA, LASCIA CHE FACCIO LE MIEI
FOTO... E POI VEDIAMO VERAMENTE CHI PARLA A CHI ... COSA E'.

 codoli, regolare i tubi, STO PARLANDO CON UN COGLIONE VERAMENTE? 
 
E' sempre divertente osservare uno che dialoga e si incazza con l' ELIZA di Weizenbaum
 
 
-- 
Guillotin était trop clément

 
"Test" <te...@test.test> ha scritto nel messaggio
news:kdmscb$khd$1...@speranza.aioe.org...

Certo che se 'sto pirla vuole cambiare una valvola facendo leva sul
detentore serrato, con 50 kg di ferro in mano, ha capito tutto della vita!
Sarà uno di quelli che per scollegare le spine strattona il cavo!
 
 
 

 FOTO... E POI VEDIAMO VERAMENTE CHI PARLA A CHI ... COSA E'.
 
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/
 
 
Family150a_Ricambi_per_valvole_termosifone_e_detentori/path/R~R49094C_etc~R49094C_etc-
 
details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
 
Ricambi Codolo, calotta e anello O-Ring per 3/4". E ci sono anche più lunghi
 
Caleffi dicevi, pprrrrrrrrrrrrrrrrrrr, via giù per la piena!
 
 
 

 storto.
 
grazie letto tutto.
 
Facendo un giro per i termosifoni quasi tutti sono in condizioni 
indecenti ergo li cambio tutti e 8 e amen


senti robhigno, la mia valvola originale come il detentore li ho 
postati, in foto, pure i tappi che ho messo sui tubi , per recupereare
il resto dell'impianto nei giorni necessati a trovare la valvola...
prima... e pure il detentore.... doppio viaggio mi costo...  e pure
chiamre lo stesso un udraulico perchè non riuscci a mettere il
detentore causa calorifero.. lui piu pratico mi segho via uno spigolo
di calorifero di alluminio e dopo ci riuscivo anche io... solo che
io da solo non ci avevo pensato.....
 
cmq.. la mia valvola originale.... rispetto alla caleffi, a squadra,
per tubi di ferro... ha il corpo centrale molto piu corto del modello
caleffi... ONDE PER CUI ..... IL DETENTORE INUTILIZZABILE E APERTO
O CHISO COME CAZZO ERA... PER FORZA NE FAVEVO LEVA A VOLER CENTRARE
LA VALVOLA PER MONTARLA SUL CALOTIFERO.... E PER UESTO DICEVO...
SE NON CI SONO RIUSCITO IO , CON 3 METRI DI CALORIFERO CHE POTEVO
SPINGERE INDIETRO IL CALORIFERO VUOTO SULLE MENSOLE REGGI CALORIFERO
PER POTER SERRARE..... SENZA RIUSCIRE SE NON PROVOCANDO LA ROTTURA
DEL DETENTORE... METTI GIà ANDATO... DI SUO... NON LO SO....
 
O SIETE TONTI... DA NON VOLER CAPIRE....
O VOLETE FAR TONTI TUTTI....
 
CORPO VALVOLA E CORPO DETENTORE , STESSA SERIE ,  SI MONTANO
E LASCIANO I CALORIFERI A POSTO , CAMVIERà SOLO LA DISTANZA
DEGLI ELEMENTI DAL MURO.... QUALCHE MILLIMETRO.. MEZZO CENTIMETRO
MASSIMO PERCH' LA DIFFERENZA DEL CORPO VALVOLA ORIGINALE O NUOVO
LA SI RECUPERA SUI DUE LATI, INTERNO ED ESTERNO....
 
MA SE SI TIENE IL DETENTORE E SI CAMBIA LA SOLA VALVOLA... O
SI TROVA LA VALVOLA DELLA STESSA SERIE E AMENE... O SE NON SI
TROVA E DICO CON ASSOLUTA COSCIENZA .. IMPOSSIILE NON CAMBIARE
IL DETENTORE.
 
 

 E' necessario anche sostituire il detentore?
 
Due consigli:
- Monta la valvola termostatica in basso, anziché in alto come fanno tutti in Italia. In alto è troppo influenzata dal calore che sale dal termosifone, e finisce con il funzionare peggio della classica regolazione manuale, mentre in basso rileva un po' meglio la temperatura effettiva della stanza
- Se appena puoi, utilizza le valvole con sensore separato. Sono le uniche che regolano in modo affidabile la temperatura ambiente.


 
 
urka... vero... oltre al discorso dei tubi , come escono .. da spalla 
del vano , dal pavimento o dritto dal vano... C'� ANCHE IL DISCORSO
DELLA DIREZIONE DI CIRCOLAZIONE NEL CALORIFERO... IN BASSO COME DICI...
oppure entrata da una parre e uscita dall'altra o mandata e ritorno
dallo stesso lato...
 
ma poi VERISSIMO IL DISCORSO DELLA INFLUENZA DEL CALORE SULLA TESTINA...
 
� proprio per questo, sono convintissimo,.. che han cambiato nel tempo
le dimensioni delle valvole.. proprio  per spostare la testina il pi�
possibile fuori... verso l'almbiente , in modo di sensibilizzare il
tutto extra calore diretto....
 
ecco poi mi raccontano che basta cambiare la valvola... li vorrei 
proprio vedere certi fanazzisti testine ... a mettere una 
termostatizzabile a cui puoi montare una testina ... e dall'altra
parte LASCIARE il detentore CHE ha le misure accopiate per una valvola 
PRE TESTINE...
 
BHA...
 
CIAO
 
MARIO

 E' necessario anche sostituire il detentore?
 
Due consigli:
- Monta la valvola termostatica in basso, anzich� in alto come fanno tutti 
in Italia. In alto � troppo influenzata dal calore che sale dal termosifone, 
e finisce con il funzionare peggio della classica regolazione manuale, 
mentre in basso rileva un po' meglio la temperatura effettiva della stanza
 
MA CHE STRONZATE! DA DOVE ESCONO TUTTE QUESTE STRONZATE E PERCHE' SEMPRE SU 
INTERNET: NON POTETE ANDARE A RACCONTARLE SUI TRAM?
 
I SENSORI SU VALVOLA SONO PROGETTATI PER LAVORARE ESCLUSIVAMENTE NEL FLUSSO 
DI CALORE, E SOLO LI FUNZIONANO: NON DEVONO MISURARE IN MODO ASSOLUTO LA 
TEMPERATURA DELLA STANZA, DEVONO SOLO "FUNZIONARE". CRISTO!
 
INOLTRE SE INVERTI IL FLUSSO, DA SOTTO, LE VALVOLE FANNO "TAC TAC TAC TAC" E 
DOPO POCO SI SPACCANO!
 
MA SAI QUANTI CAZZO DI TUBI ABBIAMO DOVUTO GIRARE IN DELLE ABITAZIONI 
COSTRUITE COL CULO E CON LE MANDATE INVERTITE? TROPPE. NON TI CI METTERE 
PURE TU. 
 
 

 IL DETENTORE.
 
SCRIVIMI UNA EMAIL, CI VEDIAMO E TI FACCIO VEDERE COME SI FA. 
 
 


 
 
roberto ... qui dimostre Che tu veramente quaquaraqui.... ma ci
capisci poco... direi nulla..... altro che mi fai vedere.....
 
 
ï¿œ'aldizio ha suggerito di mettere la testina , con una valvola,
sul detentore.. OSTIA...MA ... IO NON SO... LO FATE APPOSTA
A NON CAPIRE UN AZZO ??????????? O VOLETE PRENDERE PER IL CULO
TUTTO IL NG
 
no.. invertire... mettere la valvola al detentore e poi li...
mettere la testina... OVVIAMENTE DOVREBBE ESSERE MIGLIOR
PERFORMANTE... ovviamente la circolazione si blocca.... e
l'acqua calda va con prevalenza negli altri termosifoni...
 
bha.. io ho la terza balilla... ne....
 
 
ma ci capisc qualcosa, quando leggo o sento qualculo, lo
ascolto... NON PARTO IN TROMBA A DIRE NO NO...  EH
CHE AZZO....
 
 
 

 CHE AZZO....
 
Ma vai a fanculo, fa venire mal di testa a leggere tutti questi puntini 
circondati da cazzate.
1) REGOLA AUREA: LE VALVOLE VANNO SOLO IN UN SENSO. FINE. STOP. KAPUT. 
 
 

 capisci poco... direi nulla..... altro che mi fai vedere.....
 
 
Che razza di emerito pirla.... Manco di tubi e valvole ne capisci...
Ma buttati, che ci fai un favore...
 
-- 
 
Bye bye, Renato
 
 
------------------------------
MariettoQ su it.hobby-fai-da-te, il Radcliffe che trasforma i lt/ora in 
lt/minuto
------------------------------