Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Trasformazione in ventilo-convettore

Con questo: 
http://www.soloecologia.it/05012012/radiator-booster-mk3-un-ausilio-per-migliorare-lefficienza-del-riscaldamento/3166
 
 
...cambia il K del termosifone?

 ...cambia il K del termosifone?
 
Cambia che avrai 35€ (25£) in meno.
 
Il potere calorifico e' costante ed è dato dalla superficie del
calorifero e dalla temperatura dell'acqua: pompare piu aria nel
calorifero e' intelligente solo se è stata fatta una cazzata quando
il medesimo è stato montato (sottodimensionato).
 
Se il calorifero è già adeguato pompare piu aria significa solo
avere aria in uscita piu fredda (avendo avuto meno tempo per 
scaldarsi);
quindi avrà meno calore da rilasciare nell'ambiente, ergo nel
migliore dei casi non cambierà nulla (men che meno avrai il risparmio
menzionato), nel peggiore dei casi (partendo da stanza fredda, diciamo
da 10°C) avrai una temperatura di 16 gradi un filino piu rapidamente
ma ci vorrà un tempo maggiore (molto maggiore) per raggiungere 19-20°.


 
 
il k ? e che è ?.....
 
dipende dal radiatore... quello della foto da noi non si usa
tanto, forse quacuno negli ultimi anni......
 
cmq in atto pratico , un termosifone normale aumenta il calore
che cede in ambiete man mano che la temperatura di mandata sale,
con un ventilconvettore a pari temperatura di mandata , hai
un crollo della temperatura di ritorno quindi OTTIENI PIU CALORE
a parità di mandata , rispetto a uno senza le ventole, indi per
cui puoi OTTENERE IL CALORE NECESSARIO VERAMENTE... RIDUCENDO
LA TEMP DI MANDATA......
 
SENZA VENTILATORE MANDI LA ACQUA A 60
CON UN VENTILATORE LA MANDI A 45
 
SENZA VENTILATORE LA MANDAA A 60 E IL RITONO A 50 NON CONDENDI
CON VENTILATORE LA MANDI A 45 E IL RITONO A 30 HAI CONDENSAZIONE PIENA.
( QUINDI UN VANTAGGIO ENERGETICO DAL RENDIMENTO CHE PASSA DA 93 A 
107-110 PERCENTO ... UN VANTAGGIO DI UN  15-20 PERCENTO )
 
 
mario della JULIA
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 


Io non parlerei di K del termosifone che non ha senso (il k e' la 
trasmittanza di una struttura), ma di efficienza energetica...
 
Si col ventilatore il calore ceduto e' maggiore che senza (di quanto si 
puo' stabilire misurando il Delta T dell'acqua) pero' si potra' notare 
che la temperatura dell'aria forzata, sara' sicuramente inferiore a 
quella della precedente convezione, il bilancio finale sara' senz'altro 
positivo, ma la sensazione potrebbe essere meno piacevole della sola 
convezione, mentre l'irraggiamento subira' una lieve flessione, in 
quanto la temperatura superficiale sara' minore.
 
senza procedere all'acquisto la stessa cosa la puoi verificare 
soffiandoci su col ventilatore che usi in estete per raffrescarti. :0)
 
 
bye

 ...cambia il K del termosifone?
 
Cambia che avrai 35€ (25£) in meno.
 
Il potere calorifico e' costante ed è dato dalla superficie del
calorifero e dalla temperatura dell'acqua: pompare piu aria nel
calorifero e' intelligente solo se è stata fatta una cazzata quando
il medesimo è stato montato (sottodimensionato).
-------------------
 
Uh? certo che cambia il k, se lo intendi come coefficiante di _scambio_ 
totale.
Passi dalla convezione naturale a quella forzata.
 

 bye


Cambia che avrai 35€ (25£) in meno.
 
Il K è questo: 
http://www.colombo-impianti.it/guide/Guida-contabilizzazione-calore-colombo-alessandro-e-figlio-srl.pdf
 

trasmittanza di una struttura), ma di efficienza energetica...
 
Il k è questo:
http://www.colombo-impianti.it/guide/Guida-contabilizzazione-calore-colombo-alessandro-e-figlio-srl.pdf
 
 
1 Mediante i rilevamenti effettuati in fase di installazione (foto,
schede tecniche) si risale alla potenza in
Watt del corpo scaldante; di seguito riportiamo le caratteristiche del
radiatore del soggiorno (SOG1) e
i rispettivi watt calcolati:
- Locale: Soggiorno (SOG1)
- Codice ripartitore: 46647845
- Marca: Ideal
- Modello: Tema
- Materiale: Ghisa
- Altezza: 690 mm
- Interasse: 625 mm
- N. elementi: 9
- N. colonne: 4
- Profondità: 130 mm
- Passo: 60 mm
- Watt calcolati: 1287
Si procede a trasformare i Watt in KW (1287 Watt ÷ 1000 = 1,287 KW)
determinando così
il valore KQ.
Con modello e marca del corpo scaldante, si determinano i valori KC
nell’apposito tabulato fornito
dal costruttore delle apparecchiature (Ideal Tema corrisponde a 2,16).
Nel caso non sia possibile
utilizzare questo metodo è possibile utilizzare la tabella Kummel,
sempre fornita dal costruttore delle
apparecchiature e paragonabile a quella sulla tipologia di corpi
scaldanti presenti sul mercato, riportata
nella UNI 442.
 
Moltiplicando la potenza in KW (KQ) per il fattore ricavato al punto 3
(KC) si determina il valore
Kges (1,287 KW x 2,16 = 2,779).
Il risultato ottenuto al punto 4 (Kges) trova corrispondenza
nell’apposita tabella fornita dal costruttore
delle apparecchiature per ricavare il corrispondente K corretto (2,779
è compreso tra 2,760 e 2,798
e corrisponde a K 71 ).
Il K corretto (71) ricavato al punto 5 dovrà essere diviso per il K di
fabbrica impostato nel ripartitore
(60) in modo da ottenere il fattore (1,18) che va a moltiplicare gli
scatti conteggiati dal ripartitore (in
scuro), ottenendo quindi gli scatti di consumo da addebitare in
bolletta.
- K corretto 71 ÷ K fabbrica 60 = fattore moltiplicazione 1,18
- Scatti ripartitore x fattore moltip. 1,18 = Scatti addebitati
 
 
Aggiungendo una ventola, forzando la convezione, di come e di quanto
cambia il k?

il k ? e che è ?.....
 
questo...
http://www.colombo-impianti.it/guide/Guida-contabilizzazione-calore-colombo-alessandro-e-figlio-srl.pdf
 


Ma te sei malato con sta storia del "K"!
mi fai morire dalle risate!
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


 
ah mo ho capito cosa stai cercando di capire.....
 
bhe... si... cambia
 
 
parecchio..... dipende ... a sto punto dalla lontananza della caldaia
e dalla coibentazione dei tubi e sempre CHE NON VI SIANO TUBI RING
DI COLLEGAMENTO TRA VARI PIANI....
 
direi anche il doppio..... io pero non sono ingeniere... solo
un umile appassionato termotecnico
 
mario della JULIA



 
PRBABILMENTE ANCHE TRIPLO.... ossia da un k = 1 individuato
pre trasformazione passi  anche a 3..... non oso pensare
se la mandata è 70-80 gradi cosa possa diventare....5?
 
ma la cosa bestiale sarebbe che da mandata 35 in su
sputa caldo.... in ambiente... mentre senza le ventole
accadrebbe intorno AI 57-58 GRadi.... QUINDI IN ORE
DI ESERCIZIO.... SPUTA CALORIE GIGANTESCHE RISPETTO
ALLA SITUAZIONE DI INIZIO PRE TRASFORMAZIONE
 
PER ESSERE IN PRATICA IL PIU DESCRITTIVO... SE AVESSI
4 CALORIFERI ... POTRESTI SPEGNERNE 3 E TRASFORMARNE
UNO CHE DIA CALORE ... COME PER 4-----
 
SPERO CCHE HAI CAPITO ....COME HO SPIEGATO....
 
MARIO DELLA JULIA


mi fai morire dalle risate!
 
..dovrai pur morire di qualcosa!