Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale

 
) non reagisce più all'apposito pulsante da "premere mesilmente".
Presumo che vada cambiato.
Potete darmi un link o le specifiche da comunicare al rivenditore per 
acquistare il ricambio senza sbagliare?
E' relativo ad un appartamento con impianto elettrico primi anni 60 
(fili rigidi nelle canaline) rifatto soltanto nella cucina e nel bagno.
La messa a terra non c'è nei frutti che ho ispezionato, presumo ci sia 
nella parte rifatta.
Ovviamente graditissimo ogni consiglio per le operazioni di sostituzione.
Grazie

 Grazie
 
Non si legge benissimo, ma sembra un classico differenziale "da banco"
Calibro 25A
Potere di interruzione 4kA
Corrente differenziale 30mA (In=0.03A)
Tipo A (correnti sinusoidali e pulsanti)
 
Qualche decina di euri...
 
 
 
sandro

 Ovviamente graditissimo ogni consiglio per le operazioni di
 
Per me sarebbe facile e con attenzione (ed OVVIAMENTE staccando il 
generale e controllando col cercafase) potresti farlo pure tu, aprendo il 
quadro, guardando bene la posizione dei fili (non devi confonderti neutro 
e fase), svitando e riavvitando, serrando con forza ogni vite... ma a 
questo punto, qualsiasi elettricista e' gia' li' che urla e sbraita che e' 
pericoloso (e pure qualche amante dell'adrenalina e del Segreto che no, 
non bisogna dire nulla, fare i misteriosi e trattenersi pure la cacca).
 
Potresti farti uno strumento, molto utile per verificare dove hai la terra 
e dove no, che consiste in una spina in cui hai montato due lampadine al 
neon, collegandole entrambe al centrale (terra) ed i restanti terminali, 
una per polo, piu' o meno cosi':
 
-- neon
-- (entrambi i fili delle lampadine)
-- neon
 
Se la infili in una spina CON terra, si accende una sola lampadina e vedi 
pure se hai la fase da una parte o dall'altra (non serve ad un piffero, ma 
fa figo).
Se la infili in una spina SENZA terra, si accendono entrambe.
A meno che tu non abbia un vecchio sistema bifase, ma questo dovresti 
saperlo.
 
 
Fabrizio
 
 

 generale e controllando col cercafase) potresti farlo pure tu,
 
 
Onestamente, e' una roba da 5 minuti, si fa senza problemi. Ci sarebbe
da discutere sulla reale necessita' di un differenziale per le zone
della casa non esposte all'acqua.
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 della casa non esposte all'acqua.
 
Sempre e dovunque, non solo per normativa.
I morti per folgorazione si sono ridotti al lumicino dopo 
l'obbligatorieta' del differenziale e "prima" si contavano a centinaia.
Pensa che IN TEORIA basterebbe un filo spellato. Io e probabilmente anche 
tu, ne abbiamo prese tante e siamo vivi... ma e' una fallacia logica, dato 
che i morti non possono alzare il ditino (scheletrico).
 
 
Fabrizio ;-)
 
 


Stesso calibro e corrente differenziale, ma non e' sensibile verso 
correnti pulsanti (se leggi e' un "AC" e non un "A", e infatti ha solo 
il simbolo della sinusoide invece che anche quello della pulsante, come 
il tuo ABB).
Ha peraltro una capacita' di apertura maggiore, 6kA invece che 4kA
 
Dunque, una forma di protezione diversa, da valutare la compatibilita'.
 
 
 
sandro

 l'obbligatorieta' del differenziale e "prima" si contavano a centinaia.
OK, ma non c'e' nessuna moria. Non dico che la protezione differenziale
non sia utile, io la metterei, ma quanto e' comune l'uso di questa
protezione?


 l'uso di questa protezione?
 
Boh? In Italia con tutto il caos che puo' esserci se succede qualcosa di 
grave, ti vengono a controllare le certificazioni. Niente certificazioni, 
oltre alla tragedia... ti prendi anche le conseguenze penali.
Io un differenziale lo metterei "sempre" e non perche' lo dice la 
normativa.
 
 
Fabrizio
 
 

 Ipotizzo: "non fanno notizia".
 
Morti per influenza ca 500 all'anno, vaccini o non vaccini.
(nota fuori tema: il virus del covid  è più simile a quello 
dell'influenza, quello del morbillo invece ha meno flessibilità, 
immagino che Burioni lo sappia bene, ma lui è un politico, fa passare 
quello che gli interessa)
 
"I morti di influenza negli ultimi 11 anni
Secondo il database di Istat sulle cause iniziali di morte (ossia su 
quelle malattie che hanno condotto al decesso), nel 2017 i morti per 
influenza sono stati 663, il doppio dei 316 registrati nell’anno 
precedente. Nel 2015 i decessi sono stati 675 e 272 nel 2014. Tra il 
2007 e il 2013 i morti per influenza sono stati rispettivamente: 411, 
456, 615, 267, 510, 458 e 417.
 
Tra il 2007 e il 2017 (ultimo anno su cui abbiamo i dati), l’influenza è 
stata la causa iniziale di morte per un totale di 5.060 decessi, una 
media di 460 l’anno.
 
«A seconda delle stime dei diversi studi, vanno poi aggiunti tra le 4 
mila e le 10 mila morti “indirette”, dovute a complicanze polmonari o 
cardiovascolari, legate all’influenza», ha spiegato a Pagella Politica 
Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore all’Università degli Studi 
di Milano."
 
 
 

 Morti per influenza ca 500 all'anno, vaccini o non vaccini.
 
Oddio, m'e' partito il complottista durante un esempio sul "non fanno 
notizia".
Tranquillo: sono gli Omini Grigi che vogliono sterminare l'umanita' ma tu 
sei furbo e te ne sei accorto, pertanto sarai suicidato nottetempo dai 
Fantasmini.
 
Ossequi.
 
 


 
8>< ----

 Piccola svista: e' il "potere di interruzione"
 
25A e' la portata nominale del dispositivo, corrente di lavoro a regime 
continuato, e va comunque riportata come dato di targa.
 
 
 
sandro


 
Aggiungo la precisazione che la "corrente di intervento" e'
in realta', come si puo' leggere agevolmente dalla fonte che
ho citato, un multiplo dei valori di 10A e 16A citati e che
in realta' sarebbero i cosidetti "valori nominali".
 
Sarebbe stato quindi utile una sua precisazione su tale mia
imprecisione, a cui ho rimediato puntualizzando ora, e mi
scuso con chi potrebbe essere ora confuso tra
"corrente nominale" e "corrente di intervento".

 "corrente nominale" e "corrente di intervento".
 
In un altro post sto faticando, per far capire la differenza tra queste 
due entita'...
 
 
 
sandro


complottista un par di balle, la tua ironia da 4 soldi sai dove te la 
puoi mettere?
sono dati, se non ti interessano i morti per influenza ma rimani 
sconvolto da quelli morbillo ante vaccinazioni sono problemi tuoi.
Ognuno rimane sconvolto da ciò che più gli aggrada e padrone di chiudere 
gli occhi sul resto, ma non di fare il pagliaccio con chi te lo fa notare.
Saluti.