Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: per elettricisti

Quesito per elettricisti. Ci sono 6 casette tipo bungalow in una sola 
proprietà. La proprietà è servita da 6 kw. Ogni casetta ha il suo 
magnetotermico.
  I 6 kw servono a rotazione a 2 pompe sommerse, un' autoclave 600w, 2 
lavatrici, 2 ferri da stiro, 5 phon, 1 forno comune, tutta 
l'illuminazione più qualche accidente che qualcuno può usare (frullatore 
o che).
Se in una delle casette si aggiunge un forno cosa succede? Salta il 
magnetotermico di quella casetta o salta il generale? (sono in attesa di 
foto del magnetotermico perchè non sono sul posto)
Ed è possibile un surriscaldamento dei cavi dove è attaccato il forno?
Non conosco la sezione dei cavi ma so con certezza che non ci sono prese 
per grandi elettrodomestici. Grazie.

 
Se il forno fa 2kw, va bene quella per piccoli. 

 Se il forno fa 2kw, va bene quella per piccoli.
 
Ho avuto delle foto.
ho messo qui il magneto 
https://postimg.cc/k64MgfDp
 
si vede male ma pare uno da 3kw
Il problema è che se 3 kw vengono tutti consumati da questo bungalow, 
gli altri che fanno?
Inoltre vedo che attaccano gli elettrodomestici a questa ciabatta
https://postimg.cc/1gb78zz1
 
che è attaccata a una presa del comodino, quindi verosimilmente un 10 A.
https://postimg.cc/pyfcdRb3
 
Sull' altro comodino altra ciabatta con ferro da stiro...
Io non sono un elettricista ma buon senso mi dice che non metterei roba 
pesante su quelle prese..

 
 
Nemmeno io, ma non sono io ad abitare lě. Ti conviene rifare
 l'impianto in base ai consumi previsti piů alti.
 


a me 6kw sembrano pochi.
 
in ogni caso al contatore avrei fatto uscire due linee una  con 
magnetotermico per le apparecchiature comuni ( lavatrici pompe ecc.) ed 
una con magnetotermico per tutte le casette ognuna delle quali con 
magnetotermico tarato al massimo a 500 w
 
In questo modo è possibile controllare meglio l' utilizzo elettrico


Direi che c'è roba sufficiente da richiedere una certificazione 
professionale, tu che dici...?
 
 
 
sandro

   l'impianto in base ai consumi previsti più alti.
 
Credo che se lo fa si becca una denuncia dal proprietario
per manomissione di un impianto sottoposto a normativa
(il proprietario puo' andare in galera se succede qualcosa,
che poi in effetti l'impianto appare sbagliato, e' un
altro argomento, se corrisponde alla Dichiarazione di
Conformita', il proprietario ha la manleva dell'installatore
criminale).
 
 


"certificazione professionale" ?
 
Che e' ?

 In questo modo è possibile controllare meglio l' utilizzo elettrico
 
Oppure dei misuratori di energia e potenza ad ogni bungalow
(si paga per il picco di potenza utilizzato e si paga per l'energia).

 per grandi elettrodomestici. Grazie.
 
Ci sono due tipi di prese "italiane": da 10 ampere (cosidette
"piccole" o "prese luce") e da 16 ampere (cosidette "grandi"
o "prese di forza motrice"). E poi ci sono le schuko (da 16
ampere) che sono diffuse come quelle nazionali.
 
Suppongo lei intende le "piccole" da 10 ampere.
Visto che il magnetotermico e' da 16A, non e' dato sapere
se il cavo e' in grado di portare in sicurezza tale corrente,
se le prese sono da 10A. E in ogni caso siamo gia' fuori
norma, per il fatto che ci sono prese da 10A a valle di un
magnetotermico da 16A. Le prese da 10A vanno tassativamente
servite da un magnetotermico al massimo da 10A, meglio se da 8A.

> non ci sono prese per grandi elettrodomestici. Grazie.
 
Allora se le prese sono tutte piccole da 10A, verosimilmente anche i
cavi sono piccoli.
 
Nota che un phon (dichiarato come presente nei vari bungalow) comunque
e' attorno ai 1,5 kW e anche lui viene usato tipicamente per pochi
minuti. Pero' siccome i phon ormai hanno tutte la spina shuko (15 A),
probabilmente sta lavorando con i soliti adattatori, che sono
sempre a rischio.
 
 
 
-- 
Arrivanda uccellone! (H. Pratt, "Anna nella jungla")
 
 


Quella strana cosa per la quale, se devi mettere mano ad un impianto 
elettrico che, vista l'estensione dovrebbe avere già una sua propria 
certificazione di stato a norma, va necessariamente chiamato un 
professionista che ti assicura il mantenimento della certificazione origine.
 
Altrimenti, se dietro il suggerimento di un forum TU cambi un solo 
interruttore automatico eppoi succede qualcosa i pompieri dopo aver 
spento il rogo vanno a controllare l'impianto e sono cazzi, perché a far 
mettere mani da un non professionista ad un quadro elettrico certificato 
comporta il decadere della certificazione.
 
 
Ora, non è stato ben specificato l'uso di questa proprietà, ma non mi 
sembra che i bungalow siano arnie per api, e se l'uso è quel che ci si 
può immaginare, NON si può fare-da-sé...cosa che un "ingegnere" come LEI 
dovrebbe ben sapere, senza spingere altri a far cose che non dovrebbero, 
con i soliti facili conticini.
 
 
 
sandro