Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sezione cavi

Ciao, ho un garage cablato (prese e luci) di 10x6 metri. Alla scatola
di derivazione arrivano cavi di sezione 4 mm. DA questa scatola
partono i cavi per le prese e i punti luci. Il problema (penso) è che
la sezione dei cavi per le prese e per le luci è di 1.5 mm.
Quali sono i problemi per una sezione troppo piccola dei cavi delle
prese? Problemi all'impianto o a quello che attacco alle prese?
Grazie bobba10

bobba10 ci ha detto :

In un garage si possono usare utensili anche molto potenti, per cui è 
bene che le prese, ed i conduttori che le alimentano, siano 
'importanti'.
Ipotizzando che ci sia a monte una protezione da 16A, avremo che in uno 
qualunque di quei cavi da 1.5mmq potranno passare fino a 16A.
Non è che 1.5mmq sia così poco, però diciamo che con cavi 2.5mmq io 
starei più sereno.
Cosa può succedere?
Una sola cosa: che sotto carico un cavo si surriscaldi, perchè la 
potenza termica dissipata dipende dalla resistenza del conduttore 
moltiplicata per il quadrato della corrente che lo attraversa.
Fino al punto che può colare o anche fare la fiamma (dipende dalla 
guaina).
Alberto


Per le luci 1,5 e' ottimo.
Solitamente per le prese 16A si usa il 2,5 anche se 1,5 dovrebbe
sopportare i 3kw.
Io non avrei dubbi investirei qualche soldo in piu' per il 2,5 sulla
prese di potenza....
Nelle peggiori delle ipotesi una sezione troppo piccola riscalda il
conduttore fino a sciogliere la guaina protettiva le conseguenze te le
puoi immaginare
Ste

 wrote:

In effetti a monte c'è la protezione a 16A. Quindi è  meglio se
sostituisco i cavi che arrivano alle prese.
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:17687b56-40ea-4210...@j31g2000yqe.googlegroups.com...

NON citi se hai un "normale" allacciamento domestico da 3-3,5 KW.
In tal caso il tuo assorbimento massimo sarà nell'ordine dei 16 A.
Visto che la "portante" usa 4 mmq... ci solo le "calate" da 1.5 mmq.
Per le "luci" vanno bene.... ma per le "Prese" sono un po' scarpetti e le 
Norme richiederebbero almeno 2,5 mmq.
A pare il fatto che sostituire alcuni metri di discesa non dovrebbe essere 
un "problema"...    anche i 1.5 mmq "possono" sopportare i 16 A su dette 
corte lunghezze.
Certamente a dette prese NON dovresti collegare carichi troppo pesanti per 
periodi troppo lunghi!
In tal caso "sostituisci" i fili con quelli di sezione adeguata. 

 In tal caso "sostituisci" i fili con quelli di sezione adeguata.
Ciao, l'allacciamento è domestico.
Prendiamo per esempio una stufetta elettrico: quali parametri devo
guardare e calcolare per valutare il "carico" della stufetta?

Il 19/05/2011, bobba10 ha detto :

La potenza.
Una stufetta da 600W assorbirà 600/220=2.7A.
Poi potremmo disquisire che la potenza non sia sempre al massimo, ad 
esempio la lavatrice ha dei momenti in cui assorbe 2kW e dei momenti in 
cui assorbe 50W.
Ma come linea guida, considera che i 16A corrispondono a 3.500W.
Se superi questo carico, dovrebbe scattare la protezione.
Diciamo che fino a 2.000W con i conduttori da 1.5mmq sei 
abbondantemente sereno. Dai 2.000W ai 3.500W inizieranno a 
intiepidirsi...
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:dce01b73-8ce5-4783...@y12g2000yqh.googlegroups.com...


Sarebbe "troppo" banale chiedere di "leggere" l'etichetta?
Ci DEVE essere per Legge!
A parte gli scherzi...
diciamo che, in linea di massima, devi "guardare" la spina (se "originale" e 
non Cinese...  :-)
Se la Spina e di quelle "Piccole" stiamo sotto i 10 A...
Se di quelle "Grandi" siamo sotto i 16 A.
Generalmente le Stufette Elettriche hanno "più" stadi (scatti) Minimo (una 
Resistenza); Medio (due Resistenze) e Massimo (tre Resistenze).  in tal caso 
ogni Resistenza "dovrebbe" essere inferiore a 1.000 W.
Allora la dovresti tenere tra il Minino ed il Medio...   ;-)
Se invece sono solo "due": Minimo e Massino...
allora potrebbero essere intorno a 1.200-1.500 W caduna...
In  tal caso puoi stare "tranquillo" con Minimo e un po' attento col 
Massimo!
In ogni caso hai sempre il Magnetotermico da 16 A che ti proteggerà...

 wrote:

Qualcuno mi aiuta a leggere correttamente questa pagina? I cavi che
hanno utilizzato sono di questa marca.
http://www.baldassaricavi.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=49&lang=it
Sono le portate di corrente che i cavi sopportano? Quindi un cavo
isolato in PVC da 1,5 mm2 posato in un corrugato può sopportare fino
a ?

 ha scritto nel messaggio 
news:c596ebd1-bbe8-4749...@bl1g2000vbb.googlegroups.com...

15 A.  (con TUTTI i parametri indicati ad inizio tabella...   ;-)
Devi considerare che un cavo inserito in un "corrugato" NON ha lo stesso 
"raffreddamento" dello stesso posto all'aria aperta!
Poi se ci metti PIU' cavi "accostati" tra loro... alcuni scaldano pure gli 
altri e tutto questo "calore" resta racchiuso dentro il corrugato...
Comunque la Tabelle sono per i... Tecnici...   ;-) 

a ?
Dipende da quanto puoi ammettere che si riscaldi, da come e'
ventilato, se va insieme ad altri cavi che aumentano il riscaldamento,
da quanta caduta di tensione puoi accettare (che dipende poi dalla
lunghezza), sono le prime cose che mi vengono in mente.
L'elettricita' non e' una cosa banale.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Ci DEVE essere per Legge!
Mi domando perchè devi sempre saltare addosso alle persone come fossero dei 
pirla ignoranti col tuo saccere eccelso :(
Lui non ha chiesto l'assorbimento di una precisa stufetta che ha in casa, ma 
era per valutare che stufetta potrebbe collegarci ed esaminare cosi se è un 
problema o no avbere 1,5 sulle prese (IMHO si lo è e ci vanno messi i 2,5), 
se magari avessi letto meglio avresti evitao di fare sta bella figura... 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele bobba10 dal paese di 
marco...@yahoo.it

Lascia perdere....sbagli strada....detto chiaro 1.5 potrebbe bastare per la 
quasi totalita degli usi in una civile abitazione, vuoi perchè anche avessi 
un elettrodomestico un atrezzo etctc che di targa è dato 3000W sarebbe di 
picco, relativo.ectctct, il problema non è questo....è che basta che un cavo 
sia stato spellato male perdendo un paio di trefoli, che il morsetto non sia 
tirato bene che che che.... e ti trovi che invece di reggerti i tuoi 3000 te 
ne regge 2000 e li son problemi sul serio....percui sulle prese, spece poi 
in garage! si deve mettere 2,5, sulle luci 1,5 va benissimo, strano che chi 
ti ha fatot il lavoro abbi aportato correttamente i 4mm sul quadro (Cosa che 
di solito viene sempre vista come inutile ecessiva dispendiosa ectct) poi ti 
ha ficcato degli 1,5 sulle prese....che misure hai di corrugati? tutto 
sottotraccia? 

 sottotraccia?
Probabilmente è una stanza in cui hanno portato la corrente e poi non
è stata completata per molto tempo. Chi è arrivato ha messo quello che
aveva. I corrugati sono del 20

 ha scritto nel messaggio 
news:4dd50729$0$38639$4faf...@reader1.news.tin.it...

TU "sai" leggere SOLO quello che ti fa comodo!
Che cosa ho "scritto" nelle righe seguenti?
Che cosa ho scritto riguardo alle "Spine" originali?
Che cosa ho scritto riguardo al "numero" delle Resistenze?
Dai Nello... impara a leggere e/o tacere!
Bye.

 aveva. I corrugati sono del 20
Ciapulli :) come li chiamimo qui ehehe
cmq un tempo usavano il 0.50 e il 0.75 come fosse tutto normale cosi, io ho 
scoperto che per la costruzione della vill aove sta mia madre ora hanno 
collegato la betoniera a una presa collegata con doppino su parete, senza 
terra (Ma manco si sapeva che fosse o quasi all'epoca) il doppino era di 
buon diametro come cavo (presumo cmq 1mm o 0.75mm non di piu) ma poco piu a 
monte era collegato dentro una scatoletta di ceramica, in un modo inumano 
con altri fili e ancor apiu a valle verso il magnetotermico c'era una 
piattina che non era piu di una 0.5 classica dell'epoca.....pensa te :(
Cmq passati i 2.5 e vivi sereno :)

 Dai Nello... impara a leggere e/o tacere!
E nello ora chi sarebbe?

 ha scritto nel messaggio 
news:4dd50e58$0$38651$4faf...@reader1.news.tin.it...

Nello stava per Bello!
Errore di battuta!   :-( 

 Errore di battuta!   :-(
Ah capito :)