Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa pozzo fa saltare contatore.

Ciao, la pompa sommersa del pozzo che uso per irrigare è sempre andata
bene, ma da qualche giorno quando la accendo funziona in modo corretto
per 5 o 6 minuti e poi fa scattare il contatore come se ci fosse un
corto.
La riaccendo e funziona nuovamente, ma dopo qualche minuto fa
riscattare il contatore.
Il pozzo è profondo 7 metri e la pompa è sospesa con una corda a mezzo
metro dal fondo, il pozzo è quasi pieno e quindi non pesca fango,
l'acqua è di falda ed è limpidissima.
Cosa potrebbe essere successo?
Grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:1ee817a7-c034-48d5...@h9g2000yqk.googlegroups.com...

Cosa significa"fa saltare il contattore"?
Cortocircuito?
Sovraccarico?
Differenziale?
Termico?
Salvavita? 

gabbianoasia ha scritto:

Avvolgimento in corto parziale, sollevare e cambiare pompa. 

 Cosa potrebbe essere successo?
Scattare, cioe' intervenire causa sovracorrente;
Contatore, cioe' magnetotermico;
Ergo, la pompa assorbe troppa corrente: o ti e' aumentata la tensione
di linea oltre le tolleranze o ha qualche spira in cortocircuito o
attriti meccanici (esempio cuscinetti arrugginiti) che la frenano o
ostruzioni sul tubo che provocano sovrapressioni all'uscita della
pompa.

 riscattare il contatore.
Comincia a tirarla fuori e verifica se senza sforzo, salta ancora.
Ma salta il magnetotermico dentro il contatore o un salvavita ?
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================

 Ma salta il magnetotermico dentro il contatore o un salvavita ?
Scatta il differenziale salvavita

 Scatta il differenziale salvavita
Eeehh, allora e' da riavvolgere (o sostituire) causa infiltrazioni e/o
deterioramento dell'isolamento. In emergenza si puo' usare
temporaneamente senza salvavita e/o senza terra, ma e' una condizione
anomala e pericolosa (chiunque tocchi il tubo o l'acqua puo' prendere
scosse).

> Scatta il differenziale salvavita
Perdita di isolamento nella giunta del cavo (se hai il cavo giuntato),o 
cavo rovinato.
Nel qual caso tirare su e rifare la giuta con apposite muffole o nastro 
autoagglomerante.
John Doe®


Ma perchè scatta dopo 5 minuti di lavoro e poi quando lo riarmo è
tutto ok per altri minuti, mi sembra più un surriscaldamento di
qualcosa, ma l'acqua del pozzo (a 10 - 12 gradi di temperatura) nella
quale è immersa la pompa non dovrebbe anche raffreddarla ?

 quale è immersa la pompa non dovrebbe anche raffreddarla ?
il tuo e' solo salvavita o incorpora anche il magnetotermico? in questo 
caso si dovrebbe per prima cosa determinare quale sia l'evento che lo 
fa scattare (dispersione o sovra assorbimento).
In un caso o nell'altro comunque e' consigliabile rimuovere la pompa e 
controllarla bene. Se gia' visivamente hai l'impressione che sia 
danneggiata, o che ci possano essere infiltrazioni (passacavi e 
guarnizioni danneggiati ecc),  hai gia' un indizio di quale possa 
essere il problema
Adriano

 quale è immersa la pompa non dovrebbe anche raffreddarla ?
Effettivamente il fatto di scattare dopo 5 minuti sembrerebbe un 
problema di surriscaldamento-sforzo del motore e di conseguente maggior 
assorbimento di corrente. Ma in questo caso dovrebbe scattare il 
magnetotermico e non il salvavita.
In ogni caso (secondo me) è da tirare su.
John Doe®

 Perdita di isolamento nella giunta del cavo
Pero' e' strano che regga per 5 minuti, ma potrebbe anche essere se
col riscaldamento dei cavi la condensa presente nella giunta evapora e
si sposta. D'altra parte anche nel caso la perdita sia interna al
motore potrebbe succedere la stessa cosa, altrimenti non riesco a
spiegarmi i 5 minuti.

 wrote:
(cut)
IF contatore = magnetotermico THEN sovracorrente
IF contatore = differenziale THEN perdita di isolamento
:-)

 ha scritto nel messaggio 
news:1ee817a7-c034-48d5...@h9g2000yqk.googlegroups.com...

A me è successo una volta e la causa era una minuscola infiltrazione 
d'acqua.
Scaldandosi la pompa, l'umidità saliva sui contatti e faceva scattare il 
salvavita.
Smontata la pompa e verificata la presenza di acqua nell'olio isolante.
Cambiata la pompa !
Costava meno che cambiare guarnizione e cuscinetti......
 Guido 

 IF contatore = differenziale THEN perdita di isolamento
Ho questo:
Moeller PKN4 Magnetotermico differenziale (salvavita)



Se non lo sai...   il Costruttore dei motori elettrici.. finito il montaggio 
delle bobine e fatto i collegamenti...   fa la PROVA DI ISOLAMENTO.. che 
consiste nel dare "una botta" di tensione a 1.000+ Volt per "verificare" se 
tutto è OK e non ci siano "perdite" occulte o labili per "fili" strisciati o 
graffiati durante il montaggio.
Questo lo sa solo chi ha fatto o ri-avvolto motori....   :-)
Può darsi che durante il lavoro "qualche" parte si surriscaldi...  si 
"dilati" e vada a Massa!
Salta il salvavita e, intanto che lo ri-attacchi... il motore si raffredda e 
torni a partire...  Poi...il ciclo si ripete in un Loop di tacca e stacca... 
:-)
Devi smontare la Pompa e far verificare il motore ed in particolare il suo 
isolamento. 

 Scatta il differenziale salvavita
Quindi potrebbe essere anche un problema di isolamento , che pero' io  
personalmente escluderei per via del tempo, che fa pensare a  
surriscaldamento.
Tirala su sta pompa, tanto prima o poi lo devi fare ... meglio adesso in  
bella stagione.
Cosi' la provi al banco e capiamo cosa ha.


 Moeller PKN4 Magnetotermico differenziale (salvavita)
Ach, questo e' un combinato e mi sa che non si puo' capire se e'
saltato per sovracorrente o dispersione. O si? Hai mica le istruzioni
d'uso? Non sia che abbia una qualche finestrella...