Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: vecchio interruttore generale pronto soccorso elettrico

In casa ho un piccolo quadro (40 anni) con 3 interruttori (generali)
Giorno, Notte e Prese 16 amp. del tipo che si armano spingendo un
lungo pulsante nero e si sgangiano con colpo a molla  premendo un
quadrato rosso, Tutto su un pannello incassato di circa 25 per 10
cm.,poi dopo c'è il salvavita e il contatore.
Oggi mentre ero al lavoro è venuto il tecnico a sistemare la
lavastoviglie, ha provocato un corto e invece di saltare il salvavita,
sono scattati questi 3 interruttori generali in casa.
Uno di questi "Giorno" che comandale luci nell'omonima zona non resta
più armato.
Tenendo premuto a mano il nero comunque non passa corrente.
Dopotutto manca solo la luce in cucina e sala, Mia moglie non può fare
tante prove, Io pensavo, stasera al rientro alle 20.00 di staccare il
contatore e controllare , se l'interruttore continua a rifiutare di
armarsi , potrebbe essere rotto mecccanicamente. Qualcuno ci ha mai
messo le mani ? Se devo cambiare il quadro sarà un bel casotto ci
passa tutto l'impianto di casa. Si potrà riparare o a distanza di 40
anni addio ai ricambi?, ci sarà un qualche fusibile? ma a vista non
c'è nulla che mi ricordi e stasera armato di lampampadina....meglio
procrastinare a domattina di giorno.

 anni addio ai ricambi?, ci sarà un qualche fusibile? ma a vista non
 
Ipotizzando comunque che il guasto sull'impianto a valle sia risolto (e
che quindi il fatto che non resti armato sia imputabile a un
malfunzionamento del magnetotermico), il consiglio non puo' che essere uno
solo: non si ripara, cambialo, anzi cambia anche gli altri due
magnetotermici (anche quelli che attualmente funzionano), con dei modelli
piu' recenti. Non sono necessari interventi demolitivi, ci sono quadretti
elettrici DIN che ben si adattano alle vecchie nicchie dove si montavano
quei vecchi magnetotermici (biticino, immagino).
 
ciao
hicks
 
 

 hicks
 

volevo fare una cosa al volo
 
Una cosa al volo si fa mettendo un magnetotermico adatto (nuovo!) e
lasciandolo penzolare appeso ai fili.
 
In questo caso "una cosa al volo" è sinonimo di "pericoloso" e "non a
norma".
 
Valuta tu se vale la pena rischiare. Ho visto gente mettere le mani
(letteralmente) in un grosso quadro elettrico industriale, fatto per
personale addestrato. Hanno alzato la levetta del magnetotermico con
il pollice e per far meglio forza hanno appoggiato indice, medio e
anulare sopra al magnetotermico, dove i cavi entrano nello stesso. La
mano l'hanno tolta molto velocemente ;-)
 
Boiler

 seller1
 

 procrastinare a domattina di giorno.
 
Se fosse rotto l'interruttore, al 99% è sostituibile con uno di uguale 
misura, anche 40 anni fa si usavano comunque le barre e i blocchi a 
moduli.
Quindi se quell'interruttore è, ad esempio, un magnetotermico da 10A, 
tu prendi un magnetotermico da 10A, nuovo, e sicuramente si può 
installare nel quadro.
 
Alberto
 
 

 affidandomi al salvavita centrale.
Allora compra un portafusibile da barra din e relativo fusibile da 6A e sostituiscilo volante a tutto il magnetotermico,
spesa circa 12 euro.
http://www.emmebistore.com/materiale_elettrico_online/portafusibili/1703-portafusibile-per-profilo-din-2-moduli-2-poli-481233-siei.html
 
 
Fino a domani mattina mettili in parallelo a uno degli altri due magnetotermici(ti proteggeranno dai cortocircuiti ma non dai 
sovraccarichi).
 
Giulia
 

ciao, premesso che ti cponsiglio di cambiare comunque quei cosi che hanno 
più di 30 anni sono tutto meno che sicuri anche se alla fine hanno 
dimostrato di funzionare ancora.
 
seconda considerazione a parte la possibilità che siamo effettivamente rotti 
devi tenere presente che lo scatto per intervento termico prevede lo scatto 
appunto di una molla precaricata che permette di dare la forza all'elemento 
bimetallico di aprire il circuito.
 
per richiudere un interruttore scattato per intervento termico (a parte 
aspettare che si raffreddi prima) occorre precaricare ninuovo la molla di 
cui sopra.
 
Per precaricare la molla di cui sopra occorre semplicemente agire sull 
pulsante di riarmo una serie di volte finchè la molla non verrà caricata ed 
il pulsante ad un certo punto permarrà in posizione on.
 
funziona così anche per le protezioni moderne quelle con la levetta per 
intenderci.
 
se scatta la termica uno quando va a ritirare su la leva si accorge che 
questa non sta su e cade sempre, uno pensa che l'interruttore sia rotto o il 
guasto persista ma la verità è che una volta eliminata la fonte del guasto 
la leva deve essere ricaricata e  facendo su giù su giù per un tot di volte 
ci si accorge che ad un certo punto l'interruttore sta sù.
 
prova.
 
Lo
 
 


Riassunto
Il corto è stato sul 16 ampere per "simpatia" potrebbe aver fatto
saltare anche la molla dell'altro (luci giorno), non se ne ricordano
ricordano.
non credo sia modulare, vediamo dentro.
Quelli a riarmo li conosco ma non è questo il caso.
inseriti in un quadro a filo parete grigio, l'estetica dei pulsanti è
come quello con pulsante quadrato in foto.
http://digilander.libero.it/superdemugiorgio/plcforum/contattori.JPG
 
non mi ricordo se così funge la foto.
Un monte di grazie per i molti consigli, se salto vi manderò i numeri
in sogno...sempre sbagliati è chiaro.

 Giulia
 

divertente come immagine, lo zompo del genio.
 
Il "genio" non ha colpa.
 
La norma dice che i componenti accessibili e manovrabili dalla
plebaglia devono essere protetti in modo che le parti in tensioni non
possano essere toccate.
 
Il quadro era a norma. Il "genio" una persona di normale intelligenza.
Il problema è che il quadro avrebbe dovuto essere chiuso a chiave.
 
Boiler

 Martin
 
questa volta non è stato pagato, quando ho risolto passo io a pagare e
visto che siamo cresciuti insieme con il suo padrone avremo un franco
scambio di idee,  a parte l'imperizia, è stato onesto non mi ha
cambiato la resistenza  ma solo ripulito un "qualcosa"

 Martin
 
grande lo consiglierò al suo capo.


Risolto era una cacchiata galattica, ma come ha fatto il tecnico a non
vederlo, forse non aveva mai visto un quadro così vecchio?
 
Arrivo a casa, famiglia a mangiare con una piantana ad illuminare,
vado al quadro, servizio sgangiato, premo 2 o 3 volte, mi sembra
libero, non forza ed esce meno del solito, tiro a me leggermente
e ...klikkkk si arma lo premo e tutto di nuovo illuminato..
Si devo proprio cambiare questo quadro,
Grazie a tutti mi averte confortato,, avrei saputo cosa fare in caso
di vero quasto...se vi sembra poco.
seller1

proprio per quel motivo.
 
Infatti il quadro avrebbe dovuto essere chiuso, ma era una situazione
tipo cantiere e dal quadro era stata derivata l'alimentazione per
tutto quanto.
 
Boiler

> din forse dinOSAURO.
 
????