Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: scambiatore fai da te..

il problema e' questo...caminetto in acciaio
piastre di acciaio credo di 4mm o 5 che viene scaldata da fiamma a legna
la piastra scalda una camera d'aria che con ventilazione forzata manda aria
calda in ambiente..
la camera d'aria e' isolata dalla fiamma, vengono scaldate le superfici
interne in acciao, solita idea...
costruire uno scambiatore per l'acqua in modo che a contatto con la piastra
in acciaio scaldi l'acqua che circola...
il mio problema e' questo.. se realizzazzi serpentine in rame appoggiate
sulla piastra in acciaio lo scambio tra piastra e tubi di rame penso sarebbe
minimo data la rotondita' del tubo di rame e le superfici di contatto
minime...
come potrei realizzare la seprentina scambiatore in modo che il calore
dall'acciaio passi il piu' possibile ai tubi di rame??
alette, non so tubi quadri.. idee???


Piú semplice: serpentina di rame immersa in liquido a contatto con la
parete calda.
Boiler

Boiler ha scritto:



     In questo caso conviene utilizzare il vapore per produrre elettricita'
   o pulire le fughe delle piastrelle! :-)
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:lmh4j0pdi0ugupito...@4ax.com...



Bisognerebbe vedere cosa c'è negli scambiatori professionali.
Olio per trasformatori potrebbe andare bene (anzi, troppo bene, forse
basta qualcosa di meno raffinato).
Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:nbj4j0dp7m735rrv5...@4ax.com...



volendo farsi del male, meglio l'olio diatermico, lo si usa da sempre 
per  le caldaie a vapore o ad acqua surriscaldata, bolle circa a 750gradi
ciao max

 in pratica riempo la camera di acciaio d'olio??
Piano col riempire di liquidi vari..... siamo sicuri che la camera di
cui parli è saldata perfettamente a tenuta senza neanche qualche piccola
soffiatura che equivarrebbe a qualche piccola goccia?
Fabbrogiovanni.


gridava:

Perfetto! Immagino che anche questo costi poco ;-)
Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:pssYc.66331$1V3.1...@twister2.libero.it...

appuntato mi dica a quanti gradi bolle l'acqua.
100 gradi signore
sbagliato.  Bolle a 90 gradi
mi scusi signore ma l'acqua bolle a 100 gradi, può controllare negli appunti
ahhh si è vero.
è l'angolo retto che bolle a 90 gradi
scusate (;o))  non ho resistito
ciao abele

 ha scritto nel messaggio
news:lmh4j0pdi0ugupito...@4ax.com...

A me sembra una splendida ricetta per una bomba a frammentazione
fai-da-te...
Io piuttosto passerei i tubi di rame in una coppia di rulli (tipo quelli
usati per la stampa di acquaforti), in modo da appiattirne due lati e
renderlo quindi maggiore la superficie d'aderenza...
Saluti                Meneldil

 ha scritto nel messaggio
news:nbj4j0dp7m735rrv5...@4ax.com...

sconsiglio l'olio per trasformatori,(apirolio), è fortemente inquinante e
cancerogeno.
nelle centrali termoelettrche viene usato con cautele straordinarie,per uso
domestico non credo sia adatto
--
Av salut,Marco


LOL ;-)
Ma no dai... basta una valvolina di sfogo.
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:eBrYc.71277$OH4.2...@twister1.libero.it...

userei  il tubo in rame saldato a castolin
prendi un lungo lamierino di rame da 1.5 mm di spessore e molto più largo
della circonferenza del tubo
stendi il lamierino su un piano e lungo la mezzaria del lamierino stendici
sopra un tubo di rame
ora avvolgi il lamierino attorno al tubo per oltre i 3/4 della sua
circonferenza e quello che resta del lamierino lo pieghi in fuori
orizzontalmente sui due lati
la piega non deve superare lo spessore del tubo mentre il bordo laterale del
lamierino deve superarlo di vari millimetri
rovescia il tutto sottosopra e dovresti avere ora un lamerino a forma di
omega che avvolge il tubo e con due alette che si distendono sul piano di
appoggio
il tutto dovrebbe presentarsi ora sollevato sui bordi laterali del lamierino
schiacciando il tubo sul piano il lamierino dovrebbe flettere ed aderire
completamente alla superficie radiante
in alternativa puoi prendere due profili in legno dello spessore leggermente
inferiore al diametro del tubo
li inchiodi paralleli su un asse alla distanza uguale al diametro del tubo e
due volte lo spessore del lamierino
stendi il lamierino su due profili in legno e usando un tubo di ferro del
diametro del tubo in rame lo fai entrare a forza fino a toccare la tavola su
cui sono inchidati i profili e poi pieghi le alette usando i profili come
fossero una piegatrice
dato che il lamierino ora non resterebbe fissato contro il tubo, è
necessario fare alcune saldature tra il lamierino ed il tubo
ciao abele

 alette, non so tubi quadri.. idee???
Io riempirei la cavità di sabbia silicea...
Bye
Gigi

 ha scritto nel messaggio
news:ZjDYc.5833$G36....@tornado.fastwebnet.it...
