Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema impianto elettrico

Salve a tutti,
E' capitato 2 volte in meno di un mese che nel mio appartamento sia
mancata la corrente elettrica per 2-3 giorni consecutivamente. La
prima volta (e per le prime ore) sembrava una situazione nella
normalità, come può capitare a tutti. Però mi sono accorto poco dopo
che il mio era l'unico appartamento del condominio in cui mancava la
luce e non c'è stato verso di reinserire la corrente perchè il
salvavita scattava in continuazione e nei contatori giù in garage la
situazione sembrava normale (leve alzate, led lampeggianti).
Al secondo giorno sono riuscito a reinserirla ma dopo 4-5 ore scattava
il salvavita. E' tornata stabilmente solo dopo più di 3 giorni -la
prima volta- e ora che siamo alla seconda volta non me la sento di
cantare vittoria così presto: ho paura che manchi da un momento
all'altro!!
La cosa strana che ho notato è che quando manca la corrente l'unico
elettrodomestico che funziona è lo scaldabagno e le luci dello
specchio della lavanderia che fanno capo entrambi alla stessa
derivazione: la mascherina dell'interruttore delle luci è leggermente
abbassata così che dal pezzetto del muro esca il cavo dello
scaldabagno.
...Al buio sì ma almeno con l'acqua calda!
Sapete fare qualche diagnosi?
Grazie e a presto,
G.

Forse può essere utile: ricordo che la corrente è andata via subito
dopo che lo scaldabagno è entrato in funzione; cioè: ho sentito il
termostato scattare nella stanza accanto e poi è avvenuto il blackout.
Comunque anche disinserendo lo scaldabagno il salvavita scattava
ugualmente.

cworange84 ha scritto:

Lo scaldabagno ha un presa+spina o solamente un interruttore nel muro?
Se ha solo l'interruttore , e' bipolare(di solito c'e' scritto 0/1 o 
on/off) o monopolare (di solito non c'e' scritto niente).
Se ha un interrurttore monopolare puo' essere ancora lui il problema 
anche se spento...
Giulia

cworange84 ha scritto:

Da quanto ho capito lo scaldabagno continua a funzionare anche quando il 
salvavita fuori è staccato.
Questo significa che l'impianto che collega lo scaldabagno non è a valle 
dell'interruttore che scatta. Questo dovrebbe escluderlo dal novero dei 
possibili guasti.
Veniamo al dunque: innanzitutto sarebbe importante stabilire se quello 
che tu chiami salvavita è un interruttore magnetotermico o uno 
differenziale.
Di solito, negli impianti domestici, esiste un differenziale, posto a 
poca distanza dal contatore e vari magnetotermici che proteggono varie 
sezioni dell'impianto.
Stabilito questo dovresti chiarire che sezione dell'impianto viene 
scollegata (che so, cucina, salotto, luci, prese...).
Fatto questo, scollegare tutti, e dico tutti, gli apparecchi collegati a 
quella sezione. In primis forno, frigorifero, lavastoviglie, *tutte le 
ciabatte*, televisioni, telefoni, radiosveglie, tutto.
Poi prova a riaprire l'interruttore tenendo gli elettrodomestici scollegati.
Se scatta di nuovo è verosimilmente qualche guasto nell'impianto, e 
potrebbe essere qualche pulsante o qualche presa fusi.
Se non scatta è qualche elettrodomestico o una ciabatta. Ti toccherà 
quindi ricollegare selettivamente uno a uno tutti gli elettrodomestici e 
scoprire cosa non funziona.
Facci sapere anche se il tuo impianto è a norma, o almeno se è presente 
la terra per ogni punto luce, se i cavi sono di sezione adeguata, se le 
giunzioni tra essi sono con morsetti, se le prese e i pulsanti sono 
dimensionati per la corrente che devono portare (per esempio, se il tuo 
magnetotermico stacca sopra 16A, tutte le prese e i pulsanti devono 
tenere fino a 16A, altrimenti rischiano di fondere.)
-- 
dan.

 ha scritto nel messaggio 
news:f50ee3c5-fa25-4a6a...@a23g2000hsc.googlegroups.com...

Controlla la linea che arriva alla presa dello scaldabagno potrebbero essere 
colati i cavi,  mi era sucessa una cosa analoga con una lavatrice, erano 
colati i cavi all' interno del muro vicino alla presa, ho dovuto 
sostituirli.

derivazione:
Quindi se spegni il "salvavita" ti rimangono comunque carichi funzionanti?
Allora non c'è un interruttore generale. C'è un colonnello! (cit. Carrescia)
--
Giorgio

Ho utilizzato il termine improprio "salvavita" perchè per ignoranza in
materia l'ho sempre sentito chiamare così. Invece è l'interruttore
magnetotermico (cioè l'"automatico") che scatta; il differenziale
(salvavita) non è mai scattato. Mi scuso con tutti per questo errore.
Perciò non è un problema di isolamento nè è guasto il salvavita
stesso; almeno suppongo!
Il quadro è così composto: l'interruttore a leva del differenziale
(nero, sulla sinistra) e un interruttore a leva del magnetotermico
(grigio) accoppiato col pulsantino blu e quello nero con la T. Lo
scaldabagno ha un interruttore 0/1, non ha una presa.
Questo vuol dire che lo scaldabagno è "indipendente"? Cioè non è
responsabile dei blackout quando scatta l'automatico?
Mi spiegate come funziona? Ovvero è ancora possibile che il
responsabile sia lo scaldabagno anche se la sua alimentazione non è
connessa con l'automatico (che è quello che scatta, e non il
differenziale)?
Grazie

differenziale)?
Se posti una foto del centralino potremo essere più chiari.
VitT 

Ok, avete ragione, non ho le idee chiare sui termini (differenziale,
magnetotermico, salvavita...)! Non ho la possibilità di fare foto;
altrimenti le avrei messe già dal primo messaggio :)
Posso dire con certezza quanto è appena capitato: è scattato ancora
l'interruttore a leva grigia (quello accoppiato con i pulsantini; il
gruppo leva grigia e pulsantini sta destra, separato dalla leva nera
che è a sinistra). Ho fatto una prova veloce -forse un po'
superficiale-: ho staccato i principali eletrodomestici (TV, frigo),
poi ho premuto il pulsante blu e sollevato la leva grigia ma scattava.
Quindi ho reinserito TV e frigo e messo l'interruttore dello
scaldabagno su 0, ho riprovato ed è tornata la luce. Quindi ho
riacceso lo scaldabagno ed ora è "tranquillo".
Forse è stata una casualità ma se così non fosse allora l'unico
responsabile è lo scaldabagno.
Vorrei chiedervi ulteriori delucidazioni sulla situazione: abbiamo
detto che lo scaldabagno non è connesso con la leva grigia ma solo con
quella nera, quindi non è protetto per quanto riguarda le dispersioni
(l'impianto perciò non è a norma); ma allora come fa (sempre che sia
guasto, per es. c'è qualcosa che fa periodicamente cortocircuito
all'interno) a far scattare solo la leva grigia che funziona per i
sovraccarichi e i cortocircuiti (se ho ben capito)?
Ci sono delle situazioni ricorrenti negli scaldabagni che fanno sì che
diano problemi del genere (resistenza andata a male, interruttore
montato male...)? E' possibile provare a risolvere il problema
superfiacialmente per esempio dando un'occhiata se non ci siano fili
scoperti che fanno contatto, fili bruciati, ecc. facilmente
riparabili?
Grazie e a presto

altrimenti le avrei messe già dal primo messaggio :)
Porta pazienza, ma se non riusciamo a capire cosa interviene, è difficile 
darti consigli (almeno per me).
Non hai un amico/nipote/parete con una fotocamera digitale oppure con un 
cellulare con fotocamera?
Non puoi prendere una macchinetta fotografica usa e getta e chiedere 
l'opzione cd quando fai sviluppare le foto? Così ti danno anche cd (costa 
qualche euro), con le immagini, che poi metterai in rete.
Alla peggio, prova a  fare un disegno e scrivi TUTTI i dati presenti su ogni 
apparecchio. Indica anche se l'intervento di una leva (prova tutte le 
combinaziioni), provoca lo scatto anche delle altre.
--
Giorgio