Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto di riscaldamento.Problemi con un radiatore.

Ho un impianto a gas in una villetta piano terra e primo piano. La
caldaia e l'impianto sono nuovi. La caldaia tocca la temperatura di 78
gradi max ma io la tengo tra 70 e 75 gradi. Tutti i radiatori
riscaldano molto bene meno quello del piano terra composto da 12
elementi. Questo riscalda tantissimo nella parte superiore e sino a
3/4, l'ultimo quarto inferiore e tutta la parte inferiore è solo
appena tiepida?
Mi aiutate a risolvere il problema?
Ho provato a spurgare piu' volte ma non esce aria. la pressione
dell'impianto è 1,5.
Grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio 
news:1168029626.7...@11g2000cwr.googlegroups.com...
Ho un impianto a gas in una villetta piano terra e primo piano. La
caldaia e l'impianto sono nuovi. La caldaia tocca la temperatura di 78
gradi max ma io la tengo tra 70 e 75 gradi. Tutti i radiatori
riscaldano molto bene meno quello del piano terra composto da 12
elementi. Questo riscalda tantissimo nella parte superiore e sino a
3/4, l'ultimo quarto inferiore e tutta la parte inferiore č solo
appena tiepida?
Mi aiutate a risolvere il problema?
Ho provato a spurgare piu' volte ma non esce aria. la pressione
dell'impianto č 1,5.
Controlla che sia aperto totalmente il detentore, prova a strozzare un pň 
alla volta i detentori degli altri termo ,se non si risolve cosě puoi 
provare a mettere all'interno del termo un tubo di rame che va dal detentore 
fino a centro termo
-- 
-Ciao Edy   ;-)))
[FIDOCAD]
RV 80 50 160 125
PL 85 115 125 115 4
RV 80 55 75 65
RV 80 110 75 120
PL 85 115 80 115 4

 PL 85 115 80 115 4
Cosa risolverei con il tubo di rame inserito dentro il radiatore?

 PL 85 115 80 115 4
Cosa risolverei con il tubo di rame inserito dentro il radiatore?
Una diversa circolazione dell'acqua all'interno del termo,costringi l'acqua 
a fare un tragitto diverso, piů completo
 se non hai soluzioni alternative e hai fatto tutte le prove č la soluzione 
piů economica
 Questo difetto da quanto si č presentato?
Hai controllato se il regolatore di giri della pompa sia al massimo?
il difetto potrebbe anche derivare da una strozzatura su uno dei due tubi
-- 
              Ciao Edy   ;-)))

emmedieci ha scritto:

Come va effettuata esattamente questa operazione di inserimento tubo di
rame? Deve essere lungo tanto quanto il termosifone? il diametro? e da
dove si inserisce?
Grazie

 Cosa risolverei con il tubo di rame inserito dentro il radiatore?
Come va effettuata esattamente questa operazione di inserimento tubo di
rame? Deve essere lungo tanto quanto il termosifone? il diametro? e da
dove si inserisce?
Come sei attrezzato con il fai da te?
  che tipo di termo hai?
  attacchi delle valvole? 3/8- 1/2  ?
-- 
              Ciao Edy   ;-))) 

Ciao Edy,
attrezatura ne ho. Il termo č del tipo di alluminio, dodici
elementi.Attacchi valvole non so dirti mi confondo sempre con le misure in
pollici.
Dimmi che devo fare. Ti dico pero' che oggi ho fatto la prova a chiudere a
poco a poco i detentori dei termo piu' caldi e la situazione č migliorata
sensibilmente.<che ne pensi? Che mi consigli? 

Stiamo assistendo ad una gara tra due agguerritissimi concorrenti per il titolo di chi quota peggio!
--
Bye
         OldVitt

 sensibilmente.<che ne pensi? Che mi consigli?
Se avessi letto bene una delle mie risposte avevo detto di provare a 
strozzare  i detentori ,è la prima delle prove da fare e molte volte 
funziona , non so quanto hai chiuso i detentori ma sicuramente hai ancora 
margine con i termo che scaldano di più o per dirla più giusta che sono 
serviti meglio
continua e facci sapere , l'ipotesi del tubo si prenderà in considerazione 
in un secondo tempo
-- 
              Ciao Edy   ;-)))

 titolo di chi quota peggio!
    hai ragione, avevo promesso al bambinello che mi sarei impegnato ad 
imparare il quoting, prima o poi ci riesco, GIURO...e chiedo venia a tutti
-- 
              Ciao Edy   ;-)))