Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema col ricircolo dei fumi

Ciao a tutti. Sono Alex da Roma ed ho un problemino cui non riesco a
venirne a capo.
Ho una caldaia a camera aperta Beretta Meteo 20 del 1999/2000, ormai
fuori produzione, che va in blocco (messaggio "AL 01" per i più tecnici)
quando i fumi mi rientrano nella caldaia in situazione meteorologica
avversa, cioè tipo quando c'è vento forte.
La caldaia è installata sul balcone senza box di copertura, e il tubo di
sfiato sale in verticale per circa 40 cm, poi c'è un curva a 90° che
passa attraverso il muro dove è fissata la caldaia e finisce dall'altra
parte con il cappellotto.
La domanda è la seguente: cosa posso fare per evitare questo problema???
cambiare caldaia con una stagna??? cambiare la posizione del tubo di
sfiato??? utilizzare un cappellotto diverso??? utilizzare qualche
sistema di convogliamento forzato dei fumi??? o qualche altro consiglio???
Grazie,
Alex.

 ha scritto nel messaggio 
news:452b62e2$0$4564$4faf...@reader2.news.tin.it...
mi sembra di aver visto cappellotti fatti a venturi
che quando tira vento i fumi vengono aspirati

 che quando tira vento i fumi vengono aspirati
Esistono anche dei cappelli cosiddetti eolici, che aspirano i fumi quando
c'e' vento.
http://www.mulher.com.br/loja/produtos/g_exaust_ani.gif
     :-)
-- 
    A.''같 / che ha il cappello eolico che si e' incastrato, porc...




Interessante. Ma è possibile applicarlo anche in orizzontale o solo in
verticale???



Il 10/10/2006 12.03 Allegro1100 scriveva:



 verticale???
Non ne ho mai visti montati in orizzontale, in effetti.
Lo scarico fumi e' a tiraggio forzato?
-- 
    A.''°°




No, è una caldaia aperta con tiraggio naturale.



Il 10/10/2006 12.23 Allegro1100 scriveva:



 No, è una caldaia aperta con tiraggio naturale.
Allora mi stupisco di come possa funzionare con scarico in orizzontale! :-)
-- 
    A.''°°




Infatti funziona solo quando c'è relativa calma piatta di vento... ;)



Quando si alza un po' di brezza è più facile che vada in blocco di
rimanere accesa.



:(



Il 10/10/2006 14.48 Allegro1100 scriveva:



 :(
E meno male che va in blocco, altrimenti saresti gia' all'altro mondo!
Se ne hai la possibilita', procedi con lo scarico in verticale fin oltre la
falda del tetto e poi metti un cappello eolico (non hai detto se l'immobile
e' tutto tuo, "sopra", o se hai altri... e non hai detto se la caldaia va a
metano, gpl o gas citta').
-- 
    A.''°° / con il gas non si scherza!

Alessandro Maestri scriveva il 10/10/2006 :

cambia la caldaia. con la nuova finanziaria hai dei bei incentivi

> La domanda č la seguente: cosa posso fare per evitare questo problema???





Purtroppo sono in condominio al primo piano.



A.



Il 10/10/2006 15.26 Allegro1100 scriveva:




Tanto tempo fà per lo scarico a parete era previsto (anche dalle norme CIG)
un terminale di scarico ad H con il tubo che esce dal muro collegato sul
braccio che unisce le due aste verticali.
Il tutto può essere realizzato con tre raccordi a T dello stesso diametro
dello scarico e ovviamente tutti i fori devono essere aperti.
Garantito che è insensibile ai venti provenienti da tutte le direzioni.
Walter

 Cioè??? Potresti darmi qualche info maggiore o links dove leggere???
http://www.edilportale.it/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=8604&iDCat=15