Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiuto caldaia a mentano, la pressione (talvolta) aumenta a riscaldamento spento

salve,
ho il seguente problema con la mia caldaia a metano a camera aperta.
La pressione, con impianto di riscaldamento spento, talvolta (di solito
il pomeriggio) sale da sola fino a portarsi a soglie tali da far
scattare la valvola di sfogo.
Due tecnici hanno dato diagnosi opposte.
Il primo ha detto che era lo scambiatore sanitario, ed ha detto che non
era più in produzione ed occorreva sostituire la caldaia.
Il secondo invece ha detto che era il vaso di espansione scarico e
pieno d'acqua ed ha provveduto a rimmettere l'aria in pressione
mediante una pompa con manometro (ed aggiunto che comunque lo
scambiatore è ancora in produzione)
Tuttavia fatta questa operazione, dopo una giornata si è ripresentato
lo stesso problema.
E' plausibile l'ipotesi dello scambiatore sanitario guasto?
Credendo che fosse invece la guarnizione del rubinetto di carico
dell'acqua l'ho già fatta sostituire 2 volte senza alcun esito.
Ho notato che chiudendo la chive di arresto di tutto l'impianto
idraulico, la caldaia comincia a perdere pressione e l'acqua la ritrovo
nei rubinetti dell'acqua fredda.
grazie per eventuali risposte

grazie per eventuali risposte
dubito però che ti siano piaciute :D
FLick

 ha scritto nel messaggio 
news:1167853051.6...@v33g2000cwv.googlegroups.com...

La caldaia si svuota totalmente? in caso di risposta affermativa si può dire 
con certezza che hai lo scambiatore sanitario bucato
  che caldaia è?
-- 
ciao Edy  (;o)))

 con certezza che hai lo scambiatore sanitario bucato 
Non potrebbe essere la valvola a tre vie ad essere danneggiata?
...non me ne intendo particolarmente di caldaie ma il circuito del 
riscaldamento e quello della sanitaria si incontrano in due punti: uno 
e' lo scambiatore e l'altro e' la valvola a tre vie.
Magari dico una stronzata...

 Magari dico una stronzata...
    e il rubinetto di carico
    Non hai detto una stronzata piů che incontrarsi passano vicine, perň 
nella valvola a tre vie sono separate,ed č pur vero che č difficile trovare 
uno scambiatore bucato,per questo motivo ho chiesto che tipo di caldaia č, 
ho visto dei circuiti cosě strani su alcune caldaie che ci volevano 
ingegneri idraulici per interpretarli,fortuna che ne sopravvivono poche
      ciao Edy  (;o))) 

 FLick


 --
E' una Biklim supervetta AR mod.SAE. tra le caratteristiche sul
libretto manutenzione ho letto che ha lo scambiatore in acciaio inox
(non so se lo abbiano tutte).
Un' altra particolarità a cui i tecnici non hanno dato importanza è
che ho notato che chiudendo e riaprendo la chiave di arresto generale,
sull'indicatore di pressione della caldaia si nota una oscillazione
della lancetta.
La guarnizione del rubinetto di carico l'hanno già cambiata, anche se
secondo me il problema potrebbe risiedere proprio lì o nella valvola a
3 vie...
grazie per le risposte
Claudio

 Scusa ma non ho capito, c'è qualcosa che non mi è chiaro in questo punto
Mi spiego meglio: per aumentare la pressione di un liquido l'unico modo è 
aumentare la temp (hai detto che la caldaia è spenta) restringere il volume 
(uno scambiatore rotto tuttalpiù si buca in tal caso il volume lo aumenta) 
oppure aggiungere liquido, e l'unico posto da cui puo venire l'acqua è 
l'acquedotto.
Esiste la possibilità che la pressione della acs scarichi nel circuito dei 
termosifoni tramite  gli scambiatori (intal caso ti trovi la pressione di 
acquedotto nel riscaldamento per una falla degli scambiatori) ma dipende dal 
tipo di caldaia dirlo senza vederla è impossibile.
FLick 

       ciao Edy  (;o))) 
Sai perche' ho detto la valvola a tre vie?
...nella mia caldaia ho lo stesso problema, ho provveduto a cambiare lo 
scambiatore a piastre e revisionato il rubinetto di rempimento...mi 
rimane la valvole a tre vie ma non mi va di mettermi ad armeggiare per 
fare manutenzione ora che inizia il freddo. :)
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:1167898677....@42g2000cwt.googlegroups.com...
Edy ha scritto:

Se non ricordo male lo scambiatore sanitario è un barilotto tondo a piastre 
di acciaio inox ed è situato a sx della caldaia in basso e sempre che non 
ricordi male non lo puoi escludere perché la caldaia ha un collettore unico 
con tutti i vari attacchi e la valvola a tre vie in zona centrale dietro al 
pannello elettronico,lo scambiatore è a piastre, montate tramite guarnizioni 
e lavora in controflusso ma non riesco a ricordare altro ,l'ipotesi della 
valvola a tre vie mi sembra alquanto improbabile perché l'acqua dovrebbe 
trafilare attraverso l'alberino comandato dalla membrana e in genere tra 
l'alberino e la scocca della valvola c'è una guarnizione in teflon e un 
o-ring, semprechè la memoria non vacilli e stia scrivendo di un altro tipo 
di Biklim, io controllerei meglio la battuta della guarnizione del rubinetto 
di carico
Ciao Edy  (;o)))