Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: info su limitatore di sovratensione

Ciao,
dovrei installare un limitatore di sovratensione, mi potreste dare dei 
consigli a riguardo?
Ad esempio, se collocarlo a monte o a valle del salvavita, che sezione di 
fili utilizzare, quale tipo acquistare, ecc.
Grazie
   Ciro 

 wrote in message 
news:fwkVd.608991$b5.27...@news3.tin.it...

Io li ho installati a monte del salvavita, prima erano a valle ma il 
differenziale scattava piů spesso di prima in quanto ogni volta che entrano 
in azione creano un guasto verso terra che fa scattare il differenziale. 
Come sezione dei fili ho utilizzato 6mmq che č la sezione dei fili che 
escono dal contatore, per l'uscita a cui si collega la terra la sezione deve 
essere la stessa di quella in entrata (nel mio caso 6mmq). Se č possibile č 
meglio che il filo di terra in uscita stia lontano dagli altri cavi. I miei 
scaricatori sono della OBO Betterman modello V-20-C da 15kA e 1,3kV. Li ho 
installati da parecchi anni e mi hanno protetto benissimo l'impianto. Prima 
di installarli mi si erano bruciati gran parte degli apparecchi elettronici 
in casa. 

 fili utilizzare, quale tipo acquistare, ecc.
Sicuramente a monte dell'interruttore differenziale, ma nelle istruzioni 
allegate c'e` tutto quello che c'e` da sapere per installarlo 
correttamente..... soprattutto il modo di collegarlo elettricamente, con 
il sistema che i francesi chiamano "replicances" (senza derivazione)
ciao max

in azione creano un guasto verso terra che fa scattare il differenziale. 
Come funzionano? Non sono dei semplici varistori?
Se si', perche' allora prevedono una connessione verso terra?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 Se si', perche' allora prevedono una connessione verso terra?
Si sono varistori all'ossido di zinco, vanno connessi in parallelo alla 
rete, praticamente quando c'è un anomalia mettono la linea a terra, almeno 
così ho capito. Di seguito c'è la descrizione presa da qui:
http://www.obo-bettermann.com/engobo/download/kataloge/uss_negr_gb.pdf
Operation and fields of application:
SurgeControllers V 20-C are surge arresters of re-
quirement class C to DIN VDE 0675, Part 6
(Draft 02.89) A1, A2. These devices protect
low-voltage consumer installations from voltage sur-
ges of all kinds. They are available in single-pole to
four-pole versions.
Type V 20-C/3+NPE (requirement class C) is a special
surge arrester for TN-C-S, TN-S, TT and IT systems.
This device was developed for the new requirements
of DIN VDE 0100, Part 534/A1, to allow simple, safe
installation of the devices.
The voltage-dependent active part of the V 20-C is a
high-performance zinc oxide varistor with a highly
non-linear characteristic. Among the advantages of
this component are an extremely short response time,
a low protection level and a high current diversion
capacity, combined with long life. A further feature of
these devices is that no follow-up current can be
registered after the surge has decayed.
If the surge arrester is damaged by overloading, the
integral isolating device breaks the connection to the
mains. This is signalled by a red fault indicator.
Mounting
The V 20-C can easily be installed in any distribution
box or switchgear cabinet by snap-fitting to any com-
mercial 35 mm top-hat rail. The poles of multi-pole
arresters are connected together by an earthing
bridge at the factory, so that there is only one earth
(PE) connection to make on site. The NPE
arrester element type C 25-B+C/NPE and the match-
ing base are designed so that they cannot be
plugged in the wrong way round (coding). This
ensures correct installation of the upper parts of the
arresters. 

 wrote in message 
news:fwkVd.608991$b5.27...@news3.tin.it...

Qui trovi alcune informazioni e guide con la spiegazione del funzionamento:
http://www.bticino.it/bticino/catalog/italia/selproduct.jhtml?code=F10A/2
 

> I miei  scaricatori sono della OBO Betterman
Io ho messo il V20-C/1+NPE posizionato distante due metri dal contatore
Enel, nel quadro elettrico condominiale; poi all'interno del mio
appartamento, che distera' circa una ventina di metri di cavo, ho messo il
VF230/20 per le scariche piu' "fini". L'OBOlone e' installato in parallelo,
mentre l'OBOlino e' in serie immediatamente prima del magnetotermico
differenziale.
Prima di montarli mi sono accorto che pian piano le lucinine verdi poste
all'interno degli interruttori e dei pulsanti Bticino si bruciavano tutte!
Dopo l'installazione, non c'e' assolutamente stato piu' nessunissimo
problema, segno che le sovratensioni, anche piccole, esissstono :-(((
Ciaovelenux :-)
|--------[Velenux@athlon-xp-2200 - Linux Registered User#270337]--------|
|-----------[Proudly powered by Gentoo Linux - Kernel 2.6.10]-----------|
|--[/dev/hda & /dev/hdb are 100% fat/ntfs free, only ReiserFS allowed]--|

>Visto che ormai sei un tecnico affermato
maddaiiiii!!! :-DDD
posso definirmi, al massimo, uno che quando vuole si impegna a fondo ;-)
Ti ringrazio infinitamente per la validissima spiegazione, post salvato ed
archiviato!
