Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: puzza da nuova fossa biologica

Ho  fatto cambiare da alcune settimane la vecchia fossa biologica che
serviva la mia abitazione (una piccola casetta indipendente) con una
nuova  vasca imhoff  Quella precedente -secondo il progettista che
segue la ristrutturazione- non era a norma. Pero' funzionava
perfettamente nei tre anni che l'abbiamo usata e nei quaranta anni
almeno che serviva il precedente proprietario della casa. E
soprattutto non puzzava. Adesso l'odore di me..da, ha invaso
completamente la casa.
L'esecutore delle opere, che purtroppo e' un amico ma che dovrebbe
essere del mestiere (e non per hobby) non sa spiegarsi il motivo di
cio'.
Qualche consiglio?
Lallo


Ci sono i colli d'oca?
Hai messo le bustine con i batteri?
La fossa imohff deve essere piena prima d'iniziare a funzionare.
E' a distanza regolamentare dalla casa? 

collo d'oca e' il sifone scusa non mi veniva la parola esatta. :--)))
WC NET fosse biologiche        
http://www.wc-net.com/it/htu-fosse-dx.htm
Mi hanno detto almeno 20 metri
 scusa il quoting da cani 

... e funziona cosi....    
http://www.wc-net.com/it/pr-fosse-dx.htm
 


grazie.. ho visto
Ciao
Lallo

 Lallo

 Non o sapevo (sigh!), Ma come si fa praticamente a farla riempire?
Si mangia molto e si fa in modo di stare antipatici a più gente possibile 
così che ti mandino a c...  :P 

 nuova  vasca imhoff...
La nuova fossa è di dimensioni non inferiori alla precedente? E' stata
montata correttamente ? Te lo chiedo perché da me l'operaio aveva scambiato
ingresso e uscita... per buona sorte l'ho notato prima che la ricoprisse.
Come avviene il deflusso a valle della fossa? E' un sistema a dispersione?
Forse sono cambiate le condizioni del terreno: radici, innalzamento della
falda, intasamento del sistema di dispersione. Il numero di utenti è
aumentato? Una fossa Imhoff funzionante non ha bisogno di alcun batterio: i
suoi bastano e avanzano... Attento anche a quei servizi di spurgo che
propongono di "disinfettare" la fossa.
SJ 
-- 
-------------+
--
X-Privat Project - 
http://www.newsserver.it/

io verificherei gli sfiati ciao thomas
Infatti la nuova fossa ha due sfiati (quella vecchia non li aveva!).
Sabato provo a chiuderli
P.S: ma a quale sarebbe secondo te la loro funzione
Ciao e grazie
Lallo

propongono di "disinfettare" la fossa.
Ciao e grazie
Lallo

 Come si fa a capire quale e' il tubo di uscita e quello di entrata?
Il *prodotto* deve entrare nella camera di sedimentazione e il *liquido*
uscire dalla camera di digestione.
Fabbrogiovanni.



Aprendo il chiusino di copertura ed ispezionando il contenuto della
fossa mi dovrei rendere conto della direzione del flusso, giusto?
Ciao e grazie
Lallo

 Lallo
Prova a guardare il disegno, la parte *sezione A-A*.
Vedrai che con 1 è segnato "volume sedimentazione" e con 3 "volume
digestione".
Togliendo il chiusino e facendo tirare lo sciacquone del WC  si dovrebbe
capire se l'entrata è stata collegata giusta.
Fabbrogiovanni.



Ricevuto, Grazie
Lallo

 Come si fa a capire quale e' il tubo di uscita e quello di entrata?
- identifichi le sezioni, come indicato da Fabbrogiovanni
- ci sono indicazioni sulla camicia esterna: I/O (input, output)
- l'uscita è qualche centimetro più in basso dell'entrata
SJ
-- 
-------------+
--
GIGAMAIL By X-Privat - 
http://www.x-privat.org/gigamail.php