Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Polifosfati caldaia

Domanda: il serbatoio di polifosfati che applicano alle recenti
 caldaie agisce solo sul circuito dell'acqua calda o anche su
 quello dell'acqua fredda?
-- 


Il dosatore di polifosfati viene messo, si, sulla fredda all'ingresso della caldaia,
ma agisce solo sull'acqua calda. Mentre l'acqua fredda va direttamente ai 
rubinetti e ai sanitari e quindi non passa dal dosatore di polifosfati.
Ed è giusto così, visto che il dosatore suddetto salvaguarda la caldaia
dal calcare ma rende l'acqua non potabile.


dipende su quale tubo è stato installatio
 
se lì'avete messo sul tubo dell'acqua fredda che entra in caldaia per 
essere scaldata, è ovvio che funziona solo su quella

 
 
 
Grazie ad entrambi per le info.
Premesso che non l'ho mai cambiato (guarderò un tutorial su come
 fare), ma ho notato che già dopo 2 settimane si è quasi dimezzata
 la quantità all'interno, ma ogni quanto tempo va sostituito? Voi
 lo sostituite continuamente?
-- 

   lo sostituite continuamente?
 
dipende dalla polvere, le mie cartucce che prendo al tecnomat durano in 
media almeno un paio di mesi
 
ma dipende anche da quanto "lavora" perché se è la caldaia di uno 
spogliatoio ci sta che si possa consumare così in fretta
 

 
 
 
 
Il rubinettino che si trova a 45 gradi come quello che appare in questa figura:  
https://tinyurl.com/y4ntp9kp
 
Si tratta di quello? Altrimenti a che serve?
 
-- 

 
 
eh beh certo, il consumo di polifosfato è correlato 
linearmente al volume d'acqua trattata
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
MarioCPPP

 
 
purtroppo il sistema non mi fa vedere l'immagine dice rete sicura ha 
bloccato ecc ecc
 
intendo una cosa così
 
https://cdn.manomano.com/dosatore-di-polifosfati-con-by-pass-1-2-cartuccia-attacchi-1-2-P-32539779-114891182_1.jpg
 
 
o
 
urly.it/3yp8x
 
 
link corto
 
e
 
il rubinettino a leva chiude l'acqua
 
l'affarino cilindrico è una valvola di sfiato aria che io ho chiamato 
"pimpinello"
 
la ghiera è quell'anello zigrinato che regge il coso verde
 
 
 
 

 
 
 
Ah ecco, io quel rubinettino a leva credevo servisse a regolare la
 quantità di polifosfati (o forse serve proprio a questo?), perché
 c'è un secondo rubinetto messo dall'installatore sul tubo
 dell'acqua fredda a cui è collegato questo dosatore.
Quindi mi basta chiudere quel rubinettino che si vede anche nella
 tua immagine per non fare danni giusto? (chiuso è orizzontale in
 questo caso? non ci sono indicazioni, e scusa davvero
 l'ignoranza)
 
-- 

 
 
Ma su questi polifosfati, ho un consumo eccessivo, e non è che
 consumiamo moltissima acqua calda. Diciamo che la prima a 2 mesi
 di durata non ci arriva.
Quindi vi chiedo, ma dipende anche da quanto calcare c'è
 nell'acqua in questione? (E ce n'è molto) Questo ne fa consumare
 di più oppure è indifferente?
-- 


non conosco nello specifico il dosatore e quanto sia smart.
 
Ci sono due possibili scenari di fondo
1) un dosatore/erogatore stupido, che viene tarato una 
tantum dal tecnico con in mano un'analisi fatta una tantum.
Questa soluzione prevede probabilmente un parzializzatore a 
monte ed una confluenza a valle. Il parzializzatore dirige 
solo una frazione del flusso alla scorta di sali, ne 
scioglie una quantità proporzionale al flusso, poi si 
mescola col resto del flusso e succeda quel che deve : se 
c'è calcio e magnesio a sufficienza, verranno complessati, 
se no il polifosfato verrà sprecato.
In presenza di una composizione (e TEMPERATURA !) abbastanza 
costate dell'acqua, e nella misura in cui si riesca a 
stimare bene il tasso di dissoluzione, non è poi malaccio 
come soluzione, tutto sommato
 
2) un dosatore smart, che con qualche genere di sensore (es. 
elettrodi ionoselettivi), monitora campionando calcio e 
magnesio, e con un'elettrovalvola ad apertura variabile, 
regola dinamicamente il flusso dentro i sali e quello che 
bypassa, di modo da adeguare il consumo di sali 
all'effettiva necessità.
 
Potrebbero esserci altri parametri su cui non mi sbilancio : 
ad es. il grado di riduzione richiesto (TOTALE o PARZIALE). 
Un azzeramento totale della durezza spesso non è manco 
richiesto.
 
Ora io non ho idea del tipo di impianto, quindi si può dire 
ben poco.
 
I polifosfati usati sono sali idrosolubili, quindi si 
sciolgono SIA che poi reagiscano come atteso SIA che vengano 
sciupati perché in eccesso.
L'unico modo di regolare la velocità di dissoluzione è 
parzializzare i flussi che passano dentro e che bypassano.
 
Nota : non per forza si devono VEDERE più tubi esterni (nel 
coperchio in plastica potrebbero tranquillamente essere 
ricavati percorsi distinti per l'acqua, e magari regolabili 
con qualche vite che ruota una parte mobile e quindi appunto 
parzializza in modo diverso).
Anzi, sicuramente una soluzione domestica è stata 
ottimizzata più per la compattezza e facilità di 
installazione  che non per la continua possibilità di 
manutenzione di ogni parte come una industriale.
 
proprio in generale, poi nello specifico bisognerebbe vedere 
lo schema del robo


 
 
 
-- 

   di più oppure è indifferente?
 
se parlaimo diqe quelle che ho linkato io si tratta solo di acqua che 
passa e che porta via un po' di polvere
 
se la cartuccia è di bassa qualità ci sta che "se la mangia" velocemente 
o che ci sia meno prodotto di altre
 
prova a comprarne di un altro tipo e vedi

   andare bene.
 
ma parli dei dosatori stupidi da sotto caldaia?