Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: UPS e camino caldaia

Leggendo a ritroso i treads sono capitato in uno del 18/01 (il
Kamasutra del generatore di corrente) nel quale ho appreso che l' ups
non può essere usato per tale scopo. Credevo che un ups di medie
dimensioni tipo da PC, sugli 800 VA bastasse a far funzionare una pompa
con assorbimenti che partono dai 35 W fin ad un massimo di 80 (possiedo
una ottima e silenziosissima Salmson con circa tali valori). Per quale
motivo non è possibile (dovreste spiegarlo ad un ignorante in materia
!! ) e, inoltre, non esiste nessun accorgimento adottabile (tipo
grossissimo condensatore... sparo alla cieca).
Mi avete smontato quello che avrebbe dovuto essere uno dei miei
prossimi progetti.
Ciao.

grossissimo condensatore... sparo alla cieca).
C'entra quasi niente con il tuo problema, ma leggendo il tuo post e quello
del kamasutra mi è venuta un'idea: nel caso della pompa del termocaminetto,
non si potrebbe pensare ad un'alimentazione termoelettrica, basata su una
cella di peltier sfruttando l'effetto Seebeck?
In definitiva, la fonte di calore c'è (il fuoco), la possibilità di smaltire
il calore dall'altra parte della cella c'è pure (l'impianto dell'acqua...),
oggi le celle di peltier costano un'inezia rispetto ad una volta... l'unico
problema è: qualcuno ha l'idea di quale sia la resa, in termini di wattaggio
utile, dell'effetto seebeck?
                    Archi

Leggendo a ritroso i treads sono capitato in uno del 18/01 (il
Kamasutra del generatore di corrente) nel quale ho appreso che l' ups
non può essere usato per tale scopo. Credevo che un ups di medie
dimensioni tipo da PC, sugli 800 VA bastasse a far funzionare una pompa
con assorbimenti che partono dai 35 W fin ad un massimo di 80 (possiedo
una ottima e silenziosissima Salmson con circa tali valori.
non è vero, io ho una salmson per il raffreddamento(da completare) a liquido
del pc,
la pompa lo'ho provata anche con l'ups(onda sinusoidale modificata)
riscontrando solo il problema che ronza(zzzzzzzzzzzzzzz),
non ci sono altri problemi, io ti consiglierei di prenderne uno usato e
potente della apc

 riscontrando solo il problema che ronza(zzzzzzzzzzzzzzz),
A breve termine riscontri solo il problema del ronzio, a lungo termine 
rischi di rompere sia l'ups (il rischio è più basso se prendi un ups 
molto sovradimensionato) che soprattutto il motore.
Io non lo farei, poi vedi tu.
Ciao
Fabio

 molto sovradimensionato) che soprattutto il motore.
dati:
ups:apc 300w
pompa:salmson 18w-30w-48w (3velocità non eletronica)50hz+/-10%(da
specifiche)
non credo ci siano problemi

Fabio
OK ma il problema è così insanabile, la incompatiilità è tale che
la cosa non s' ha da fare e asta? O esiste, anche solo in linea
teorica, a prescindere dai costi e dai s/vantaggi, un sistema per
accomodare il tutto. A questo punto è solo una curiosità, perchè di
certo accrocchi elettronici non sono il mio campo.

Fabio
OK ma il problema è così insanabile, la incompatiilità è tale che


>OK ma il problema è così insanabile, la incompatiilità è tale che
  la cosa non s' ha da fare e asta? O esiste, anche solo in linea
  teorica, a prescindere dai costi e dai s/vantaggi, un sistema per
  accomodare il tutto. A questo punto è solo una curiosità, perchè di
  certo accrocchi elettronici non sono il mio campo.
ma l'ups deve alimentare la pompa solo per le interruzioni di corrente?
se si prendi anche un ups potente ed economico(non trust perche vanno in
protezione termica in poco tempo anche con un carico basso),
oppure usato potente di buona marca(apc, kraun......)

luca333 in data 22/01/2006 scrisse:

Per l'ups non dovrebbero esserci problemi, rimane il problema del 
motore che di certo non è molto felice ad essere alimentato con un onda 
a gradini.
Poi non ho la più pallida idea di quanto tempo ci voglia a danneggiare 
il motore, ma di certo non farà i salti di gioia.
Se dovessi proprio mettere un ups prenderei quelli a doppia conversione 
con uscita sinusoidale.

 con uscita sinusoidale.
credo che lui vuole evitare che la pompa durante i blackout si fermi,
quindi posso dire che la pompa sarà alimentata ad onda sinusoidale a gradini
solo durante il blackout che non dovrebbe durare troppo,
per bruciare quei motori occorre arrivare a 180°(classe f)(se non
erro),sapendo che il calore prodotto viene dissipato nell'acqua di
riscaldameto
non dovrebbero esserci problemi visto che sono garantite per funzionare con
liquido fino a 110° e l'acqua di riscaldamento in italia non arriva a quei
valori

con uscita sinusoidale.
Ed ovviamente il gioco non vale la candela? Perchè l' idea di un
motogeneratore non è esattamente delle più allettanti.... a meno che
non alimenti anche il resto dell' impianto di casa.
Rendere sinusoidale un' onda quadra con accrocchi casalinghi suppongo
non sia esattamente la cosa più semplice del mondo, vero? 
Ciao.

 non sia esattamente la cosa piů semplice del mondo, vero?
Questo non saprei dirti, dovresti provare a chiedere sul NG di elettronica,
perň presumo proprio di no, altrimenti gli inverter ad onda sinusoidale non
costerebbero quasi il doppio di quelli ad onda quadra o a gradini.
Ciao
Fabio