Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto Elettrico: un dubbio normativo

Egregi,
non conoscendo le norme, mi rivolgo a voi per una delucidazione.
Sto terminando il rifacimento dell'impianto elettrico, ho smurato
tutte le vecchie scatole di derivazione di tipo "rotondo" per murare
le nuove 503. Nell'ambito di questa operazione mi è rimasto da tracciare
e murare il cavo di alimentazione dello scaldabagno elettrico che è in
bagno.
A monte di questo cavo c'è un interruttore per l'accensione/spegnimento.
Mi avevano detto che per rispettare la norma, questo interruttore
deve essere posto ad una certa distanza dalle fonti d'acqua, quindi ad un
tot
dal lavandino, vasca etc.etc. e che se non ci sono queste distanze bisogna
metterlo fuori dal bagno.
Quali sono queste distanze?
Che tipo di interruttore bisogna usare(quello che ho sembra "vecchio")?
Grazie a tutti quelli che risponderanno.
Saluti
GM

 metterlo fuori dal bagno.
A termini di Legge (46/90)  l'impianto elettrico e` esclusivo appannaggio di
soggetti abilitati, pero`  se ti limiti alla sola esecuzione delle tracce ed
alla muratura delle scatole e tubazioni, rimani comunque nei limiti.
Naturale che anche il posizionamento dei comandi o delle derivazioni a spina
(cosi` si chiamano le prese per le norme) in qualche caso, devono rispettare
posizioni ben definite, il bagno e` uno di questi, seguono locali per sauna
piscine ecc....
Le norme individuano quattro zone di divisione (0,1,2,3)
La 0 (zero) individua la zona dove e` normale la presenza di acqua, in pratica
il volume occupato dala vasca da bagno e dal piatto doccia in pratica il
volume occupato, ( i lavelli sono esclusi).
La zona 1 e` il prolungamento in verticale della zona 0, fino ad un'altezza di
m 2,25 in queste due zone e` vietato installare apparecchi elettrici o comandi
che non siano di tipo SELV (Security Extra Low Voltage) la cui fonte di
alimentazione sia <12V ed esterna a tale zona
La zona 2 si estende tutt'attorno alle Zone 0 e 1 per una profondita` di 0,6m
ed altezza fino a m2,25 (i limiti di tale zona possono risultare modoficati
dalla presenza di ripari ed anfratti), nella zona 2 si possono installare
prese a spina, o comandi a tensione di rete (230V), solo se sono protetti da
differenziale ad alta sensibilita` Idn<=30mA (oggi una sitazione comune), in
ogni caso il grado di protezione alla penetrazione dei liquidi, nelle zone 1 e
2 deve essere almeno IPx4
nota: esistono anche altri sistemi di protezione, che non riporto in quanto
poco utilizzati/utilizzabili.
La zona 3 e` tutto quello che rimane fuori da quanto descritto.
I lavandini non sono considerati zona 0 ma se il loro volume entra nella zona
2 vale quanto detto sopra.
Ricapitolando, tieni fuori della zona 1 lo scaldabago ed il suo interruttore,
utilizza per alimentare lo scaldabagno una presa a spina dedicata, posta nelle
sue immediate vicinanze, comandata de  un interruttore bipolare che puo` anche
essere installato in un'altra scatola, magari in zona 3
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.

 "vecchio")?
Per andare sul sicuro, scrivi su it.industria.elettrotecnica.normative: è
più specifico.
-- 
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

alla muratura delle scatole e tubazioni, rimani comunque nei limiti.
Grazie per le risposte.
Effettivamente sto portando a termine i lavori di muratura, poi il passaggio
cavi,
messa a terra, salvavita e quant'altro lo farą la ditta abilitata a
rilasciare
il certificato di impianto a norma.
Saluti
GM

 il certificato di impianto a norma.
Un consiglio: chiedi anche alla ditta come e dove vuole le tracce.
Non è che le norme siano "soggettive", però sono talmente tante da lasciare,
di fatto, spazio ad una certa "discrezionalità"... quindi sarebbe assurdo
che ti ritrovi a fare delle tracce che a loro non vanno bene perchè le
avrebbero preferite cinque centimentri più in là...
Saluti            Meneldil