Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Indovinello di Santo Stefano: perché salta il differenziale del forno anche senza terra?

Ho messo in funzione un forno tenuto fermo circa 2 anni. Naturalmente
è subito saltato il differenziale. Quindi, visto che prima funzionava bene,
si può immaginare che le resistenze abbiano preso l'umidità e siano andate 
in dispersione. 
Per cui cosa di meglio da fare dallo staccare la terra, accendere il forno
al massimo e far evaporare l'umidità accumulata?
Così ho fatto... ma purtroppo il differenziale salta esattamente come 
saltava prima con la terra. 
Preciso che questo forno ha i 4 piedi di plastica e quindi è escluso che scarichi a terra da quelli.
Chi sa rispondere al quesito?

 Preciso che questo forno ha i 4 piedi di plastica e quindi è escluso che scarichi a terra da quelli.
 
se invece l' interruttore è un differenziale puro, cosa che non penso, 
escludendo la capacità verso massa potrebbe essere una vite sotto i 
piedini che non si vede...


Aggiornamento.
Intanto ho scoperto che le resistenze non erano in dispersione ma che il
differenziale (puro) saltava per sovraccarico. Difatti salta solo quando parte il grill,
e questo è subito dopo la rotazione del termostato della temperatura al massimo.
Che che il grill non disperde è dimostrato dal fatto che se lo faccio partire da solo
con un cavo esterno l'interruttore non salta. Invece se uso il commutatore, quando arrivo 
al grill si trova le due resistenze sopra e sotto accese e allora assorbe troppo e salta.
Il bello è che accanto c'è il suo bel magnetotermico da 16A che non salta... mentre salta
il differenziale da 25A. 
L'unica cosa che mi viene in mente per giustificare un fenomeno del genere è l'elettricista  
abbia fatto casino a collegare i due interruttori. Ma cosa?
Comunque ecco una foto  dell'indiziato/i:
https://i.postimg.cc/7Z8CWK70/Differenziale-puro-25-A.png
 
 
 
 
 
 

 
https://i.postimg.cc/7Z8CWK70/Differenziale-puro-25-A.png
 
 
non vedo bene la sigla dell' ABB perchè c' è il riflesso del flash ma mi 
sembra di scorgere la lettera "C" e allora quello è un 
magnetotermico-differenziale, non un differenziale puro...
i differenziali puri della ABB hanno una sola levetta di colore blu come 
in questa foto 
https://www.emmebistore.com/13166/interruttore-differenziale-puro-ac-40a-30ma-2-poli-abb-f427801.jpg
 
perchè salti quello da 25 anzichè quello da 16 non saprei dire, 
bisognerebbe vedere l' impianto...

 bisognerebbe vedere l' impianto...
Buonasera a tutti,
per quanto ne so io i MT con differenziale hanno, oltre al tastino Test, la finestrella che spiega la causa dello scatto.
Proprio in questi giorni ho esaminato un forno Smeg di simili potenze, che ha lo stesso o simile problema:
fa saltare il quadro elettrico costituito da differenziale da 25 A e MT da 16 A.
Infatti misurando le correnti delle 3 (1 sotto e 2 al grill) resistenze si trovano:
6 A nella bassa, 
4 A nella esterna del grill e 
8 A in quella interna.
Anche se dopo 1 minuto la corrente scende di alcuni mA per effetto dell'allungamento del filo resistivo e per la 2a legge di Ohm, a casa mia sono ben 18 A, questo spiegherebbe lo scatto del MT, perche' lo Smeg consente l'accensione di tutte e 3 insieme!!! 
Perche' costruiscono forni DOMESTICI oltre i limiti dei 16 A delle spine/prese italiane?
Comunque la resistenza esterna superiore ha una dispersione verso terra e proveremo a cambiarla, 
se fosse mio lo butterei.
Salutoni e auguroni per il 2024

Chi sa rispondere al quesito?
 
"molto probabilmente" l'isolante che teneva ferma la resistenza del
forno, si e' rotto/sbriciolato/ecc e quindi qualcosa tocca, facendoti
intervenire le protezioni.
 
E' possibile si trovino le resistenze come ricambio, quindi dovrai
smontarlo.
Potresti verificare se il guasto sta sulla resistenza sotto o sopra,
isolando quella guasta.
 
 
Fabrizio
 
P.S. Servidellagleba mi ha cazziato per l'accentata nel Subj. che ho
dovuto correggere.

> saltava prima con la terra.
 
impossibile! s'è vero portalo al Colonetti o al G.Ferraris e te lo 
pagheranno
a peso d'oro.
 

 bisognerebbe vedere l' impianto...
 
Aggiornamento: ho trovato il codice di questo interruttore e si tratta di
combinato di diff+magnetotermico:
https://i.postimg.cc/LsTcbdmJ/ABB-DS-642-diff-magnet.png
 
 
Se i tuoi conti sono giusti, questo forno con le tre resistenze attaccate 
supera tranquillamente i 4KW. Se poi ci si aggiungono le luci di casa, la caldaia e l'autoclave mi pare che i 4,5KW di contratto si superano di sicuro.
Quindi non salta la sezione differenziale dell'interruttore, ma quella magnetotermica. E allora sarebbe già svelato l'arcano.
 
Fra l'altro ho sentito anche la ABB dove mi hanno detto che questo interruttore
non lo fanno più da molto tempo... e in quel periodo non ce la mettevano la 
finestrella per capire se era saltato il differenziale.
 
Però anche se adesso sembra tutto chiaro, ho ancora dei dubbi che salti 
il differenziale per dispersione. Difatti, adesso mi baso sul fatto che la corrente salta quando attacco il grill... però da questo non è corretto evincere che la dispersione sia tutta sul grill... difatti, alimentandolo con cavo esterno da solo
non salta niente. Mentre è così, pure, per le due resistenza sopra e sotto: se vanno da sole va tutto bene... quindi posso dedurre che anche queste non disperdono? Non credo... perché ogni resistenza presa a se potrebbe anche disperdere, ma non arrivare alla fatidica soglia di 30mA. Mentre tutte insieme 
hanno un effetto comulativo che può arrivare a superare i 30mA.
 
Quindi ambedue le ipotesi: sovraccarico o dispersione,  per adesso sono ambedue valide e non avendo sul corpo dell'interruttore nessuna finestrella ,
non c'è modo di dirimere la "controversia".
 
Anzi, un sistema ci sarebbe: visto che si tratta di cucina e non di forno ad incasso, ho ancora un punto che può scaricare a terra e precisamente il tubo del gas in metallo. Basterebbe lo staccassi e così, levato quello, si vede subito dov'è il colpevole: se salta sempre, allora è un sovraccarico, se non salta più, allora è la dispersione delle resistenze.
Però non mi piace mettere le mani sul gas... anche se si tratta solo di staccare 
un raccordo, poi ho sempre paura che dopo ci siano delle perdite. Magari la guarnizione è vecchia... etc. etc. Comunque l'idea non l'ho abbandonata del tutto, magari domani vado lì e stacco il tubo...:-)

 se fosse mio lo butterei. 
Purtroppo è di un mio amico e bisogna utilizzarlo per la cena fra 
amici dell'ultimo dell'anno.