Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: circolatore caldaia Riello

da un paio di anni ho il circolatore che ha iniziato a fare rumore e 
vibrazioni....è questo coso qui :) 
http://www.riello.it/catalogo/professionale/circolatori_acqua-circolatori_ricambio/19503_8598_18413_29316-190.html
Pensavo di smontarlo alla fine della stagione invernale per aprirlo e 
revisionarmelo (secondo me si è consumata la girante oppure qualche altro 
problema all'alberino)
Qualcuno di voi ha mai avuto occasione di aprire questi circolatori?
Ho già cambiato con successo lo scambiatore e se riuscissi a farla campare 
ancora un paio di anni ne sarei felice.
Nuova credo che se la facciano pagare un tot, si possono trovare 
revisionate?
ringrazio per le eventuali info
Paolo 


 mi aspettavo chissà cosa e invece è una normale pompa , vai a capire il 
perchè del cambio di nome . forse lo trovavano riduttivo o pornografico ;-)
non ho smontato queste della riello in particolare ma molte altre che 
sembrano esattamente la stessa cosa
se togli le 4 viti sul corpo  potrai dividere la parte magnetica dalla parte 
girante
probabilmente ci saranno depositi di calcare o simili
per esperienza sulle pompe che ho aperto  c'è una cosa che ti SCONSIGLIO 
assolutamente di fare  :
non  operare  sul perno della girante
se togli la vite centrale di colore dorato , vedrai il perno della  girante
la prima cosa che viene in mente è di infilarci un attrezzo a provare a 
farla girare,  non farlo: è in ceramica e perciò fragile , se si scheggia la 
pompa è andata
se per caso la girante dovesse bloccarsi ti direi di togliere le viti  per 
aprire la pompa e farla ruotare legermente fino ad estrarla . poi potrai 
pulirla mettendo la parte metallica delal girante in aceto o simili,
se l'impianto è stato fatto bene dovresti avere due valvole , una a monte ed 
una a valle della pompa in modo da poterla smontare senza dovere svuotare il 
circuito  .
dubito ci siano facilmente disponibili le parti  di dicambio
ho provato a costruirmi delle boccole ma non ho mai avuto risultati 
accettabili
-- 
ciao
Abele 

 ;-)
fino a poche ore fa anch'io  l'ho sempre chiamata pompa ;)
ti ringrazio degli avvisi, terminato il periodo del riscaldamento proverò ad 
aprirla per vedere cos'è che la rende rumorosa e vibrante, la senzazione che 
da è come se girasse fuori asse e si sente anche toccando i tubi in/out 
della "pompa".
Prima di iniziare questa operazione andrò al centro Riello per assicurarmi 
che abbiano in magazzino il ricambio (la sfiga è sempre a portata di mano)
Dovrebbe bastarmi chiudere l'ingresso acqua, quando cambiai lo scambiatore 
mi è bastato quello.
Ciao e grazie
Paolo 

 problema all'alberino)
Questi piccoli circolatori (a rotore bagnato) non si revisionano.
La girante non si consuma (perchè mai dovrebbe ?), non ci sono
cuscinetti da sostituire, e non c' è mai calcare in un impianto
di riscaldamento a circuito chiuso che possa far danni.
Se vuoi, puoi staccare la camera della girante dal corpo pompa
per controllare se per caso si è incastrato nella girante un truciolo
od un detrito, ma nulla più.
Cordialità.
              Paul


ok per il discorso che non c'è niente da revisionare....però qualcosa di 
anomalo c'è e per scoprirlo non mi resta che aprirla :)
grazie anche a te
Paolo 




paulhass ha scritto:




  





Questi piccoli circolatori (a rotore bagnato) non si revisionano.
La girante non si consuma (perchè mai dovrebbe ?), non ci sono
cuscinetti da sostituire,




  




Si consumano i cuscinetti in grafite,e anche l'alberino che vi scorre.