Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tensione fra neutro e massa

Sotto le feste di Natale continuavano a saltarmi i differenziali in casa.
Ad una certa ora del pomeriggio tac! Ed ecco che ci risiamo...
Su consiglio, provo la tensione fra neutro e massa: oltre 150 volt!
Ora l'Enel ha trovato il "colpevole" e tutto si e' sistemato.
Chiedo se esiste un sistema che mi segnali questa anomalia,
dovesse malauguratamente succedere ancora.
Inoltre, quale danno puo' causare al mio impianto questo fatto?
Grazie!
--
Zio Gerry 

 Ora l'Enel ha trovato il "colpevole" e tutto si e' sistemato.
e chi era il colpevole?
-ice- 

> e chi era il colpevole?
Non l'ho voluto neanche sapere, ma sembra
fosse in una palazzina a circa 200 metri da casa mia.
La sera (molto tardi) che sono venuti i tecnici dell'Enel
alla cabina (che tra l'altro si trova vicino alla mia abitazione)
mi hanno detto che per risolvere il problema,
provvisoriamente avevano messo a massa il neutro della cabina
(se ho capito bene...), e che cosi' facendo, al responsabile
del danno non sarebbe rimasto piu' su l'interruttore generale,
perche' quasi sicuramente quel signore non aveva il differenziale.
Il giorno seguente quelli dell'Enel sarebbero ritornati
a sistemare il tutto con la luce del giorno.
Infatti da allora non ho piu' avuto problemi:
zero volt tra neutro e massa.
-- 
Zio Gerry 

 del danno non sarebbe rimasto piu' su l'interruttore generale,
Secondo me ti hanno raccontato un mare di ca**ate
-- 
"nao encha o saco, to de ferias!!!"
http://www.cremnagodrinkmen.com

 
Beh, il caso specifico non lo conosco ma per certo ti posso
dire che al lavoro c'e' un certo numero di UPS in allarme
perche' sentono un potenziale fra neutro e massa. I tecnici
chiamati all'uopo hanno garantito che "se non e' giusto e'
comunque tollerabile" e che soprattutto non riescono a farci
niente. Va da se che sono almeno 6 mesi che l'allarme
persiste ma tutto funziona "regolarmente".

 persiste ma tutto funziona "regolarmente".
le virgolette ci vogliono proprio


Zio Gerry wrote:

di solito il neutro (centrostella ) del trasformatore di media tensione
va messo a terra se non succede quello che ai scritto
-- 

"Zio Gerry"
Secondo me non c'entra un tubazzo e i tecnici ti hanno raccontantato delle 
frottole.
La tensione fra una fase o entrambe e terra può anche esserci normalmente ma 
se il differenziale scatta è perchè manca l'isolamento fra questi due poli e 
terra nel TUO impianto.
Esempio:
Dove la tensione è distribuita con il 220 trifase in casa per l'uso 
domestico arrivano sempre 2 fili, ammettiamo che ci sia pure l'impianto di 
terra (che tu chiami massa), ora se tu prendi il tuo tester e misuri fra 
terra e fase trovi sempre 127 V sia verso uno che verso l'altro, e il 
differenziale mica se la sogna di scattare.
Indi per cui vedi un pò te ....
Il differenziale scatta per differenze di corrente su una fase rispetto 
all'altra che alimentano il TUO impianto. In pratica quello che entra non è 
uguale a quello che esce e si presume che vada disperso a terra.
A dir la verità scatta anche per sovratensioni transitorie sulla rete quali 
i temporali, ma se a te succedeva con regolarità non mi sembrerebbè il tuo 
caso.
Per cui o differenziale guasto o dispersione verso terra, altro che 
palazzina "killer".
Se ti si ripresenta sai dove cercare.
ciao.