Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto riscaldamento - problema

Vi scrivo nella speranza che mi diate una mano.
Nella foto
http://it.tinypic.com/r/11ugcgy/9
 
c'č una parte del mio impianto di riscaldamento.
Il tubo che nella foto va verso sinistra va nella caldaia
Mentre le due pompe arancioni alimentano le due zone di casa.
Villetta con impianto autonomo.
Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse cosa sono e come funzionano i 
compomenti della foto.
Io ho l'impressione che il manometro in alto (quello con la scala con fondo 
celeste) che segna zero sia indicativo del mio problema.
Il mio problema č che alcuni termosifoni non sono completamente caldi 
nonostante gli abbia piů volte sfiatati.
Vi ringrazio in anticipo per i vostri preziosi consigli
 
Francesco
 
 
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 nonostante gli abbia più volte sfiatati.
 
Quando sfiati i termosifoni la pressione cala, e fa presto ad andare a 
zero.
Dopo che hai effettuato l'operazione sfiato hai provveduto anche a 
ricaricare acqua nel circuito?
 
Da qualche parte oltre la foto dovrebbe esserci un rucinetto/valvola a 
sfera o cose simili per aprire l'acqua.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni 


 
https://www.avast.com/antivirus
 
 
Se li hai piu' volte sfiatati e poi ripristinato la pressione
e questa ritorna a zero c'e' una perdita da qualche parte.
Ovvero son cazzi.

 Ovvero son cazzi.
 
In verità li ho solamente sfiatati, non ho ripristinato la pressione.
Come dice anche il fabbro sopra dovrei operare sul rubinetto che c'è a valle 
dell'impianto e che non ho toccato.
Ma come faccio?
Apro il rubinetto e basta? Quando farlo? a impianto acceso? e poi quando mi 
fermo?


 C'è devo agire su quello?
 
 
Yes, aprilo e vedi se il manometro sale.
Arriva fino a 1 (dipende anche da quanti piani ci sono sopra) ripeti 
l'operazione di sfiato.
Sfiata, ricarica, sfiata ricarica, fino a quando non c'è più aria da 
togliere.
 
Fatto questo e col manometo a freddo che segna 1 vedremo cosa succede 
quando l'acqua si scalda.
Se tutto va bene la pressione aumenterà di poco, ci pensa quella palla 
blu che hai sotto a tenerla stabile.
Se invece la palla blu ha qualche problema la pressione potrebbe salite 
di molto, troppo, e ti butta fuori un po'di acqua dalla valvola di 
sicurezza.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 a impianto acceso? 
 
Dovrebbe essere indifferente, ma nel dubbio fallo a riscaldamento 
spento.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Di solito quel rubinetto e' a monte, ovvero prima dell'ingresso in
caldaia.
Se il manometro e' lontano e non lo vedi fatti aiutare da qualcuno,
Fabbrogiovanni ti ha spiegato correttamente la manovra.

 Fabbrogiovanni ti ha spiegato correttamente la manovra.
 
Ho capito tutto e vi ringrazio stasera quando torno a casa procedo.
 
Ma mi spiegate la funzione di quegli aggeggi, cioè come funziona il tutto?
Cos'è lo scatolotto rosso in alto a des... sinistra volevo dire sinistra? e 
quello sopra il manometro? e l'attacco subito a destra del manometro?
e la palla sotto?


 e la palla sotto?
 
Non vedo alla perfezione tutto (o quanto meno non riconosco tutto), 
quindi vado a spanne.
Le due pompe arancioni è intuitivo: fanno circolare l'acqua calda con 
maggior velocità di quanto farebbe da sola, salendo nel circuito perché 
più calda e scendendo perché più fredda. In pratica, migliora 
l'efficienza, ma non pensiamo ad un sistema con la pressione di un 
acquedotto!
La "palla" blu: compensa le differenze di volume. I nostri tubi sono 
sempre grossolanamente della stessa misura, sia che noi siamo a 5 gradi 
che a 60. L'acqua invece, rispetto ai tubi, si dilata molto di più! Una 
volta si metteva una cassettina più in alto di tutto il resto 
dell'impianto, piena d'acqua e con un galleggiante per riempirla se 
l'acqua per qualche motivo andava giù. Oggi si usa "la palla": in 
pratica all'interno è divisa in due da una membrana in gomma. Da un lato 
c'è l'acqua del nostro impianto, dall'altra l'aria dell'ambiente. In 
questo modo, l'acqua può dilatarsi (la membrana in gomma si deforma), ma 
non evaporare. Inoltre, la pressione nel circuito si mantiene 
leggermente più alta, con vantaggi sull'efficienza globale.
Il "coso" arancione sembra un termostato, cioè un sistema che attacca o 
stacca in base ad una temperatura fissa (di solito) la nostra caldaia.
Mmm.... il misuratore con lancetta sembra un misuratore di pressione 
(non leggo nulla). Probabilmente ha la funzione che ti ha già indicato 
FG. C'è poi una valvola di sicurezza (il "barilottino" di ottone con la 
valvola da camera d'aria in cima): se la pressione supera quella di 
progetto (quella che possono reggere le giunture dei tubi!), si apre e 
scarica l'acqua in eccesso. Di solito interviene quando la membrana 
della "palla" blu si buca. E prima o poi succede... ;)
Dimenticato qualcosa?
 


Tutto corretto. Non avrei saputo dirlo meglio.
Aggiungo che la palla blu (facciamogliela chiamare vaso di espansione 
d'ora in poi) ha una valvola tipo quelle delle gomme delle macchine, 
dalla parte opposta all'allaccio idraulico.
In questo caso e' nella parte bassa, ottimo perche' possiamo vedere 
subito se e' ancora in buono stato.
Prova a svitare il tappo e a premere il pirolino della valvola per una 
frazione di secondo, se esce acqua il vaso ha la membrana sfondata, e a 
ogni ciclo di caldo/freddo l'impianto ti si svuota un po'.
Ma forse non importa, anche con una pacca data sul vaso a impianto 
freddo si dovrebbe capire se e' pieno di aria o di acqua.
 
 

 e la palla sotto?
 
 
Un po' ti ho risposto in un altro messaggio, lo scatolotto rosso e' un 
pressostato di minima, ferma la caldaia se la pressione scende troppo.
 
Sopra al termomanometro hai una valvola di sfiato automatico con una 
valvola a sfera per manutenzione (dopo anni hanno il vizio di 
gocciolare), a destra hai la valvola di sicurezza che si apre a 3 bar 
(dovrebbe).
 
La tua caldaia e' a basamento vero? e' un mostro enorme appoggiato in 
terra?


 
no, lo scatolotto rosso (marrone io lo vedo) è un pressostato di massima 
a ripristino manuale.
Se scatta per un problema (pressione troppo alta, sarà tarato a 3-4 bar, 
non mi ricordo) ferma il bruciatore.
Per ripristinare bisogna agire manualmente sulla levetta a fianco,
di norma dopo aver capito e risolto il problema :-)
 
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 in poi)...
 
Mi sembra giusto, vada per vaso:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
https://www.avast.com/antivirus
 
 
 
A monte della caldaia ci dovrebbe essere un altra valvola o anche una 
semplice saracinesca (se l' impianto e' fatto cosi e cosi) se c' e' la 
valvola (di riempimento automatico...cerca googlando) sul cilindro che 
contiene la molla della valvola dovrebbe esserci , al centro del 
cilindro, una vite forse....se c e' premila con un cacciavite cercando 
di ..smuoverla......potrebbe essere che col tempo la parte mobile si 
sia incrostata con la parte fissa....e' una cosa che succede...nb dall' 
altro capo della vite menzionata dovresti trovare la manopolina di 
regolazione

 di norma dopo aver capito e risolto il problema :-)
 
 
http://www.tecnogas.net/it/products/cat/pressostato-per-riscaldamento
 
vero
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:n3kfbs$6g1$1...@speranza.aioe.org...

Immagino che stai parlando di questa
http://i67.tinypic.com/21bxq9.jpg[/IMG
 
Ieri prima di leggere la tua mail ero li a spostare la saracinesca (in 
realtà sono due una a valle e una a monte) che era nella posizione come da 
foto (quindi immagino aperta)
Ma ora dovrò agire, da quello che mi dici, sulla valvola di riempimento 
automatico che sembra non stia andando a questo punto (e a leggere il 
contatore che è a zero)
Se non ho capito male devo agire sulla parte superiore (premendo o svitando) 
mentre la manopolina nera sulla parte inferiore serve per la regolazione e 
quindi non dovrebbe essere toccata.
Sbaglio?


 terra?
 
Esatto è un vecchio grosso mostro prossimo alla pensione.
 
Dalle mie parti sta arrivando il gas ma per quest'anno non faccio ancora in 
tempo. 


last.one ha usato la sua tastiera per scrivere :

ok li vediamo le saracinesche di isolamento del filtro...quel 
bussolotto grande e della valvola di riempimento automatico....riguardo 
a questa  non riesco a veder bene sulla foto se dal lato opposto alla 
manopolina di regolazione della valvola c'e' la vite di ritegno della 
molla....in alcuni casi ho risolto dando dei colpetti a questa 
vite....la quale fa riferimento alla valvola (parte mobile)
ps quanto segna quel manometro? di solito si regola l impianto 3 bar 
circa....

Dopo dura riflessione, last.one ha scritto :

dimenticavo....in caso di incertezza su saracinesca aperta o chiusa sul 
perno della saracinesca vedi un ...segno ..un intacco...longitudinale 
al tubo ..per cosi dire ...se e' cosi la saracinesca e' aperta , se e' 
chiusa il segno e' trasversale.....qualche volta puo succedere che ti 
montino la manopola all incontrario........

 ps quanto segna quel manometro? di solito si regola l impianto 3 bar circa
ma non e' troppo? a 3 bar aprono le valvole di sicurezza