Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttori corridoi

ho l'elettricista che mi sta facendo pian piano l'impianto elettrico 
nella casa nuova. 
Per le luci dei corridoi mi ha messo quegli interruttori a relais. 
Scusate se non uso i termini adatti ma sono quegli interruttori a molla 
che fanno fare il classico "cic-cic" al relais posto dentro una scatola.
Ecco, è proprio questo cic-cic che non mi piace visto che è anche nella 
zona notte. Non ci sono altri sistemi silenziosi verso cui posso 
spingere l'elettricista?
grazie
ciao
Luca

Lu.Pi. ha scritto:

      Metti un bel pezzo di spugna fonoassorbente ed ignifuga prima
      di avvitare il coperchio di queste scatole!
      ciaofelix
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

spingere l'elettricista?
Avvolgi il relais in gommapiuma
oppure li metti da un'altra parte
Forse esistono anche delle trappolette elettroniche che fanno lo
stesso mestiere, ma qui devi chiedere all'elettricista
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

"Lu.Pi." <troppospam@x.x> ha scritto nel messaggio
news:MPG.19f3ae0e9...@powernews.libero.it...

fai montare gli invertitori, puoi vedere qui come funzionano
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/invertitore.htm
Giovanni

Solitamente i rele passo passo si installano (quelli modulari) nel quadretto
di zona(dove vi sono gia le varie protezione magnetotermiche e
differenziale)
Oppure puoi sostiture il rele elettromeccanico con uno di tipo elettronico .
ciao
pao


Il Sun, 12 Oct 2003 17:33:39 GMT, Lu.Pi. <troppospam@x.x> ha scritto:
esistono i relè elettronici, usano un triac al posto del relè e sono
silenziosissimi, se no li installi tutti in un quadro in posto dove
non da' fastido, io l'ho fatto a casa avendo la 24v. sui pulsanti.
se no puoi usare lo schema con due deviatori e n. invertitori ma sono
cose antiche e non so se il tuo elettricista abbia voglia e tempo di
farlo.
credo cmq che usando i relè elettronici risolvi ogni problema.
saluti


Ci sono relè a stato solido, ovvero elettronici, assolutamente silenziosi,
oppure ci sono relè tradizionali ma più silenziosi di quelli "standard",
infine puoi silenziare con gomma piuma o altro, purchè sia autoestinguente.
Ciao,
Enrico.


Al loro posto io ho installato un solo economico sensore di movimento, con
regolazione crepuscolare e del tempo di spegnimento. Niente interruttori,
niente rumore. Comodissimo!
Ciao.
Natale

"Lu.Pi." <troppospam@x.x> ha scritto nel messaggio
news:MPG.19f3ae0e9...@powernews.libero.it...

ciao,
se vuoi evitare i rele e il loro relativo clic clac esistono in commercio
dei dispositivi elettronici dimmer, a cui si possono collegare in parallelo
tutti i pulsanti comando che vuoi, non fanno rumore (non ronzano) e il
collegamento e' semplicissimo,
sono solo due fili che li collegano tutti e poi vanno al modulo con
elettronica.
Li ho montati di una serie g.... ma anche la t... e la v... hanno prodotti
equivalenti.
cmq oltre ad accendere e spegnere la luce hanno l'effetto variatore
incorporato.
p.s.
per tre comandi piu' modulo elettronico spendi meno che montare i rele.
p.p.s
sempre in parallelo ai comandi a pulsante puoi inserire accrocchi
(realizzati e funzionanti) come accensione luci comandate da sveglia,
variazione luminosita' lampade con funzionamente televisore, telecomando
dimmer luci via radio e altre cose carine, basta la fantasia :-)
ciao

       di avvitare il coperchio di queste scatole!
lo so, ma poi si finisce come nelle scatole della casa dei miei: sono 
talmente zeppe di fili che non ci sta neanche la spugna.
Possibile che nel 2003 non esistano sistemi diversi da quelli usati 
negli anni 70?

 negli anni 70?
          Certo! Ti hanno risposto in tanti con diverse soluzioni,io ho
          dato una risposta da fai-da-te! Ed ho ipotizzato che il tuo
          elettricista sappia dei sistemi alternativi!:-)
          ciaofelix:-)


           ciaofelix:-)
si, grazie ma rispondo sempre offile quindi non avevo ancora letto 
quelle degli altri.
L'elettricista non lo sono ancora riuscito a beccare, volevo solo 
informarmi con voi prima
grazie a tutti


come ti hanno già detto esistono gli elettronici
io però dopo che li ho installati per ovvi motivi di silenziosità li ho
subito eliminati
il motivo?
semplice non ti permettono di accendere le lampade a risparmio energetico
il perchè non lo so ma di fatto non funza nessun tipo di lampada (ne comprai
diverse prima di tornare alla buona tecnica della gommapiuma
pertanto se monti il tipo elettronico ricordati di usare solo lampade ad
incandescenza

 il perchè non lo so ma di fatto non funza nessun tipo di lampada 
questa è una cosa interessante ma essendo un corridoio che si accenderà 
solo al passaggio verranno usate solo quelle a incandescenza
grazie

...scusami: e la vecchia soluzione con invertitori e deviatori non ti
piacerebbe?
Certo, l'elettricista dovrebbe passare qualche filo in piu' ma avresti sia
la
silenziosita' che la poss. di accendere anche lampade diverse da quelle a
filamento...
Bye!
--
Fabio Webmaster  XT 
600.IT
Web    
http://www.xt600.it
Forum  
http://www.xt600.it/forum/index.php
"Lu.Pi." <troppospam@x.x> ha scritto nel messaggio
news:MPG.19f3ae0e9...@powernews.libero.it...


 negli anni 70?
probabilmente e' proprio perche' sono zeppe che ha dovuto fare un 
impianto del genere. con piu' punti per l'accensione delle luci servono 
i deviatori e commutatori, il che significa altri fili e di conseguenza 
canaline piu' grosse...e se non ci sono o se sono gia' affollate diventa 
un problema.
Io ho rifatto l'impianto di casa da poco, e fra l'aggiunta della messa a 
terra (che non c'era) e il fatto che le canaline erano piccole e con 
poche scatole di derivazione ho dovuto sopportare sia i rele' (che a 
dire il vero non mi danno nemmeno cosi' tanto fastidio) sia il non poter 
dividere l'impianto luci da quello della forza. L'alternativa sarebbe 
stata rompere i muri e sostituire le canaline, ma anche l'elettricista 
me lo ha sconsigliato per tempi, disagi e costi che avrebbe comportato
Adriano