Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampione

Ciao a tutti sn Luca sono qui x chiedervi un consiglio in merito ad un
lampione che abbiamo in giardino x illuminarlo.
Questo lampione prima era collegato su di un contatore industriale del ns
capannone fittato.
L'affittuario attuale rifacendo l impianto elettrico ha isolato questo
lampione.
Ho provato a collegarlo al contatore di casa mia direttamente sotto senza
passare x il quadro cn il risultato che si accende x un secondo poi scatta
il contatore.
Se volessi riutilizzarlo pur nn avendo più di 3,3Kwh diponibili cm fare?
Questo è uno di quesi lampioni che ci sono ai lati delle strade x la
pubblica illuminazione.
La cosa strano che ne abbiamo un altro identico a questo e funziona
regolarmente e nn scatta il contatore.
Grazie anticipatamente.

 regolarmente e nn scatta il contatore.
Sai per caso che potenza richiede questo lampione?
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
94.6s driver


penso che tu l'abbia attaccato da solo e non insieme con l'altro
prova a vedere se nel palo c'è una dispersione
ciao Abele

un lampione che assorbe + di 3kW mi pare alquanto improbabile deve esserci
qualcosa che non và

 Sai per caso che potenza richiede questo lampione?
      Le lampade stradali sono ai vapori di sodio o mercurio da 150watt.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

regolarmente e nn scatta il contatore.
Evidentemente c'e' qualcosa che non va.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 il contatore.
Ma scatta il magnetotermico del contatore o l'interruttore differenziale
(che sara' "sicuramente" installato a casa)?
Hai controllato bene il cablaggio (corrispondenza dei colori dei cavi)?
Potrebbe esserci una dispersione da qualche parte. Oppure potrebbe essere un
problema di sensibilita' dell'interruttore differenziale.
Difficile a dirsi... Dai qualche informazione in piu'.
Saluti
-- 
GG
Ogni giorno, ogni ora ti cambia: ma mentre negli altri la rapina del tempo
e' piu' evidente, in te invece non e' manifesta poiche' non avviene sotto i
tuoi occhi - Seneca


anche 250 e raramente 400

 anche 250 e raramente 400
       OK! Ma lui ha parlato di un piazzale di capannone e: Y
presume!...:-)


Molto probabilmente scatta il differenziale, prova a collegarlo a monte del
salvavita, ricordandoti di staccare il contatore enel qualdo fai questa
operazione, se si accende regolarmete, fai molta attenzione e non accendere
il lampione, c'č certamente una dispersione nel lampione o nei fili
interrati.

 qualcosa che non và
Sì, era solo una mia curiosità.


Da premettere che il sudetto lampione si trova montato sulla nostra
terrazza.
Ho smontato personalmente il lampione compiando i cavi fino al portalampada,
quindi nn credi che ci siamo dispersioni ne dai cavi ne nel lampione.
L'ho collegato direttamente sotto il contatore e mi scatta il magnetotermico
del contatore.
Una domanda che fprse vi sembrera stupida:
Ma nn č che questo lampione ha bisogno di un trasformatore x far accendere
la lampada?

Luca ha scritto:

      Ovvio che si!:-))) Un reattore! Va messo dentro l'armatura.


Questo č un lampione stradale e da quanto mi ricordo nn si accendeva subito
ma dopo un minuto e poi faceva una luce bianca.
Se c'era o no il reattore nn te lo saprei dire fatto sta che l ho collegato
direttamente alla 220 la lampada si č accesa x un istante poi scatta il
contatore ho provato varie volte ma sempre lo stesso effetto.
Eventualmente manca il reattore vove potrei reperirlo?


il reattore dovrebbe essere dentro al lampione e lo riconosci dal fatto che
è simile ad una trasformatore e normalmente i lampioni sono già cablati e
c'è una morsettiera a cui portare l' alimentazione spesso incorpora anche un
fusibile
Comunque i reattori li vendono negli ingrossi di materiale elettrico (dove
vanno gli elettricisti a rifornirsi)
Se il portalampada è un edison 25(quello delle comuni lampade) ipotizzando
di usare una lampadina a vapori di mercurio hai la possibilità di metterci
una lampadina da 50w o da 80 o da 125
Quando compri il reattore devi decidere la potenza poichè se es ne comperi
uno per lampada da 125w devi usare sempre una lampada da 125w
Io ti consiglio di restare su una lampada a vapori di mercurio ma ne
esistono anche a ioduri metallici o vapori di sodio che in generale costano
di + e necessitano di altri reattori e spesso di accenditore
Per una lampada a vapori di mercurio sono a buon mercato sia la lampada che
il reattore e durano parecchio
Se il portalampada è un e40 ci puoi montare lampade di min 250w
Giusto poi per menzione ci sono poi lampade al sodio fatte per andare col
reattore delle lampade a vapori di mercurio e molto altro ma il discorso si
fà specialistico


il reattore dovrebbe essere dentro al lampione e lo riconosci dal fatto che
è simile ad una trasformatore e normalmente i lampioni sono già cablati e
c'è una morsettiera a cui portare l' alimentazione spesso incorpora anche un
fusibile
Comunque i reattori li vendono negli ingrossi di materiale elettrico (dove
vanno gli elettricisti a rifornirsi)
Se il portalampada è un edison 27(quello delle comuni lampade) ipotizzando


Ciao purtroppo questo lampione che ho io ho controllato all interno ma nn
c'è nessun reattore, forse lo portava esternamente ed è stato eliminato, il
portalampada è E27 quello grande.
Ora pero nn so neanche se la lampada che ho è ancora buona.
Ho appena smontato la lampada ma nn si riesce a leggere la potenza.