Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbi su impianto elettrico

Devo installare un piccolo laboratorio. L'impianto elettrico è stato
portato da 3kW a 6 kW. Il contatore è in cantina col salvavita sotto e
un altro salvavita nell'abitazione( tutti e 2 da 6kW). Le
apparecchiature nella sala consumano
1) 510 W
2) 220W
3) 500W
4) 2200W
A un muro vanno collocati 2 tavoli che hanno 2 prese ciascuno, qyeste
2prese vannp collegate a 1 presa al muro, idem pre le altre 2 prese
dell'altro tavoloper ogni tavolo ( cioè 1 presa del muro alimenta le 2
prese di un tavolo e l'altra presa a muro alimenta le altre 2 prese
dell'altro tavolo).
A una di queste prese del muro andrebbe collegato l'apparecchio 4) da
2200W.
Sull'altra parete si collegano 1) e 2) a una presa e un terzo tavolo
con 2 prese a una presa diversa su questo muro. Eventualmente in
seguito dovrò collegare altri 2 apparecchi ( 600W) sulla presa di 1) e
2)
Nella cucina dovrò collegare questi apparecchi
5) 1700W
6) 850W
7) 250W
8)  800W
9)  100W
10) 100W
Nella cucina nella parete dove dovrò mettere questi apparecchi non ci
sono prese e non ho ancora visto la altre prese disponibili nascoste
sulla parete del lavandino.Qui penso di utilizzare canaline e prese
esterne
I fili che arrivano al salvavita dell'abitazione sono di 6mm2 e penso
che la dorsale che arriva in cucina sia di quessto diametro....ha una
portata max di 6600Kw?
Se la dorsale della sala è di 4mm2 mi è sufficiente?
I cavi da 2,5mm2 sono ok per sopportare la disposizione della sala e
della cucina ? Chiaramente se ci sono invece cavi da 1,5mm2 li devo
cambiare?
Addirittura un elettricista mi ha detto che per norma un impianto da
6kW deve adottare cavi da 10mm2 ...e qui mi sembra di sentir odor di
ruberia.

 ruberia.
Ciao, mi sono un po' perso nella descrizione dell'impianto :-) cmq...
Per determinare la sezione di un cavo bisogna seguire questa logica, che
non per forza è legata alla potenza installata:
1- Detrminare la corrente di impiego (quindi quanta energia assorbirai al
max contemporaneamente)
2- Scegliere il cavo in base alla portata, la quale cambia in base alla
sezione, al tipo di cavo e alla posa.
3- Verifica della caduta di tensione (dal punto di fornitura
all'utilizzatore non devi superare il 4%)
4- scelta dell'interruttore di protezione.
Detto questo, se tu hai dei cavi già passati e non vuoi sfilarli, devi
adeguare l'interruttore che li protegge. In tal caso, potresti non aver
disponibile tutta la potenza di contratto.
Normalmente, a valle di un interruttore da 16 A, nelle abitazioni, si
installa il 6 mmq, per le dorsali... Con un interruttore magnetotermico da
16 A hai a disposizione per le utenze circa 3,5 kW.
spero di non avere fatto confusione e di esserti stato utile, ciao!

 ruberia.
Premetto che non sono un professionista ma a quanto mi risulta, per norma
devi usare dei cavi coordinati con le rispettive protezioni.
Puoi usare cavi più piccoli di quelli che ti permetterebbero di usare 6 kVA
continuativi, ovvio che se poi usi 6 kVA continuativi salta il MT.
Chiaro che poi è giusto usare cavi adatti alla massima corrente che serve e
magari sovradimensionati.
In ogni caso dalle tabelle leggo che 6 mm^2 reggono 34 ampére nella posa più
sfigata a 30 gradi quindi, sebbene al limite, ci stai dentro. L'importante
è sempre che ci sia un magnetotermico che li protegga adeguatamente dai
sovraccarichi.
Se poi usi raramente il massimo della potenza allora puoi anche stare più
tranquillo...
Ciao,
P.S.: Il mio impianto da 6 kW usa cavi da 6 mm^2 :)
-- 
Daniele Orlandi

14.5 A per i cavi da 1.5 mm^2
come mai danno valori cos'ě alti?: per i 19,5 A siamo su
7,8 A/mm2  e per 9,7/mm2....non si dice, mi ripeto, che ci sono
 3-4 A/mm2?
grazie

 Si dice che 1mm2 supporti al max 3-4 A ....qui siamo sui 6,5 almm2
La portata massima dipende da tantissimi fattori, il tuo scopo è non far
superare al conduttore la temperatura massima sopportata dall'isolante. Nel
caso del PVC sono 70°. E' chiaro, però, che la temperatura dipende anche da
quanto velocemente fai raffreddare il cavo, quindi le portate dipendono da
dove il cavo è posato e da come è fatto.
Un cavo grosso farà più fatica a disperdere calore, quindi, per esempio, un
cavo da 240mm^2 sopporterà al massimo 1.33 A/mm^2, uno sottile molto di
più.
Quella dei 3-4 A/mm^2 è una regola mnemonica che va bene per stare con un
ampio margine di sicurezza con cavi non troppo grossi.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 -- > Daniele Orlandi
Ciao ADF

 del trasformatore.
Ok, però un trasformatore senza carico è (quasi) un induttore puro, quindi
con cos φ quasi nullo. Un trasformatore con un carico puramente resistivo
pari alla sua massima potenza ha un cos φ quasi unitario, quindi lo
sfasamento a monte del trasformatore dipende dal carico del trafo, no?
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi