Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: forse risolto - era pressione caldaia zero

scusate il nuovo post ma forse puo' essere utile ad altri.
oggi pomeriggio sono tornato dal lavoro e la pressione si e alzata a 2 da
sola e continuava a salire...!
In poche parole io ho il doppio impianto, centralizzato e autonomo. Era in
funzione l'autonomo che escludeva il centralizzato (chiudo le relative
chiavette sopra e sotto.....infatti ho due chiavette a destra e due a
sinistra dei termosifoni per il doppio impianto cosi' posso utilizzare uno
escoudendo l'latro)...oggi hanno avviato il riscaldameno centralizzato che
io avevo escluso chidendo tute le chiavi per provare le perdite..... ed
invece, acqua calda dal centralizzato entrava in due termosifoni che quidiu
erano caldi.
Desumo, pertanto che l'impianto non aNDAVA MAI IN PRESSIONE PERCHč LE
CHIAVETTE DEI DUE TERMOSIFONI CHIUDEVANO MALE E QUINDI ACQUA DEL MIO
IMPIANTO ANDAVA A PERDERSI NEL CENTRALIZZATO FACENDO SCENDERE PAUROSAMENTE
LA PRESSIONE DELLA CALDAIA.
Ora che hanno avviato il centralizzato , ho chiuso l'autonomo edaperto il
centralizzato che equilibrnaod la pressione all'interno dei termosifoni
impedisce la perdita dalle chiavette che non chiudono bene e quindi la
pressione in caldaia si mantiene.
In ogni casomi rimane ancora il problema che quando apro il rubinetto
dell'acqua calda questa alla prima apertura esce fredda e devo chiudere e
riaprire un seconda volta per farla venir fuori calda........il tecnico mi
ha detto che otrebbe essere ancora dell'aria ...voi che ne dite???
Quanto alle chivette, credo che dovro sostituirle tutte (sono datate 10
anni) ma lo farņ a fine invenro senno' sono costretto a far scaricare tut il
centralizzato al condominio per poter operare.
Aspetto vs altri commenti
Max

 Aspetto vs altri commenti
Ma se i termosifoni sono collegati da entrambe le parti con delle 
valvole come fa il tecnico a togliere l'aria dal singolo elemento...ogni 
volta allenta il dado del codolo del termosifone?
I pratica oltre ad avere un impianto doppio hai anche due tipi diversi 
di reti d'aria...
Forse l'impianto autonomo passa a pavimento e quello condominiale e' del 
tipo a colonna...mah, che confusione :)
Far funzionare un impianto cosi fatto non e' semplice per il motivo che 
ti ho inizialmente detto, quello riguardo le impurita' del centralizzato.
Se decidi di cambiare le valvole ti consiglio di lavare internamente i 
singoli termosifoni, di staccare la caldaia autonoma e di lavare le 
tubazioni...basta collegare l'acqua corrente al tubo di mandata della 
caldaia e un secondo tubo al ritorno che possa spurgare le impurita'.
La cosa piu' importante e' scegliere di far funzionare soltanto uno dei 
due impianti.
ciao

 caldaia...
per tubi di mandata e ritorno intendo quelli al muro...poi puoi 
procedere alla stessa maniera con la caldaia per pulirla.

 Max
me ne viene in mente uno solo
scusa ma come fai a chiedere un parere su un possibile problema 
nell'impianto  di riscaldamento e  tralasci  di dire una cosa così 
importante come il fatto di avere il doppio circuito?
sarebbe come chiamare il 118 lamentando  che dopo avere fatto due rampe di 
scale  ti manca il respiro e non gli dici che magari pesi 130 kili ed hai 92 
anni
-- 
ciao
Abele 

SONO OLTRE 10 ANNI CHE VADO AVANTI COSì NSENZA PROBLEMI....INOLTRE HO SEMPRE 
UTILIZZATO IL CENTRALIZZATO. LA NECESSITà DEL DOPPIO IMPIANTO NASCE DAL 
MONETO DELLA RISTRUTTURAZIONE quando si ipotizzava di togliere tutto 
mettendoci in conto proprio come autonomo casa per casa cosa che poi non si 
è fatta. Ho due chiavertre sopra e sotto che isolano il centrale 
dall'autonomo, è chiaro che dopo 10 anni si saranno usurate la guarnuizioni 
facendo passare la perdita.
A parte questo però non ho mai avuto problemi  tranne in questi giorni per 
quel che sapete....ora però vorrei sapre perch è non si avvia l'acqua calda 
dai sanitari mentre il riscaldamnto autonomo (ho provato) funziona e 
contemporanemante mi fa anche l'acqua calda dai sanitari? Diversamente 
attivanod solo i sanitari dal rubinetto non esce che acqua fredda....cosa 
sarà successo? 

 tipo a colonna...mah, che confusione :)
esatto, il mio è a pavimento con rete completamente autonoma e quello del 
condominio a colonna


 sarà successo? 
perche' se non c'e' una pressione minima di 1-1,5 bar sul circuito del 
riscaldamento non parte nemmeno l'acqua calda per i sanitari.

 lì.
Se l'impianto autonomo e i tubi passano a pavimento e' tecnicamente 
impossibile che tu possa, attraverso il singolo termosifone, togliere 
l'aria degli altri termosifoni...sia in presenza di un collettore che di 
una centralina con diramazioni indipendenti.
Nel tipo di impianto autonomo che hai l'aria si toglie agendo sui 
singoli termosifoni e sul jolly in caldaia.
Invece per quello che riguarda l'impianto condominiale, se e' a colonna 
come mi hai detto, non c'e' necessita' di togliere aria perche'esistono 
degli sfiati nell punto piu' alto dell'edificio che pensano a tutto :)

 una centralina con diramazioni indipendenti.
il problema non sussite perchè ora il riscaldamento centralizzato ha 
rimepito tutti i termosifoni che tengo chiusi sigolarmente per quel che 
riguarda l'autonomo e sono quindi a pressione giusta (la caldaia è in 
pressione regolarmente)
