Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Solare Termico idea dei costi.

Nella nuova casa che ho acquistato è prevista la predisposizione per il
solare termico. Sia acqua calda che riscaldamento (che è a pavimento).
La predisposizione consiste nei tubi dal sottotetto fino allo scantinato
dove mi dicono dovrà esserci un serbatoio i accumulo quando farò l'impianto,
tubi fino alla caldaia (a condensazione) e alcune pompe sempre nello
scantinato se non ho capito male.
Considerando che l'appartamento è circa 80mq (commerciali) + un sottotetto
di circa 60 Mq. quanto può idealmente costarmi un impianto solaretermico
tenuto conto delle predisposizioni che ho?
Esiste un reale risparmio annuo con queste soluzioni che copre il costo
dell'impianto o si ammortizzano ancora dopo parecchi anni?
Grazie.
Teo
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 dell'impianto o si ammortizzano ancora dopo parecchi anni?
se parli di solare termico nel vero senso ovvero riscaldamento della casa 
per intero, dovresti dire i mt/3 piu che i quadrati delle stanze da 
scaldare, il tipo di muri/isolamento posizione geografica, cmq tieni 
presente che sul tetto ne avresti da mettere pannelli....e il serbatoio deve 
essere di..adeguata capacita suoeriore cmq ai 500lt, spero poi che sul tetto 
assieme ai tubi ci abbiamo portato almeno un corrugatino per far pasare 2 
filetti delle solde... se parli di solare termico per uso sanitario, acqua 
calda insomma, si misura a persone e quindi non credo che tu intenda 
quello....


Parlo di solare termico x acqua calda + riscaldamento in supporto alla
caldaia.
Appartamento di circa 300m3
Quadrato 9x9x9x9mt esposto a sud,ovest e nord. (quarto lato contro altro
appartamento)
Pareti perimetrali da 50cm con 5cm di lana di roccia e 5 di polistirene
almeno. Classe B garantita.
Persone direi max 3/4


 dell'impianto o si ammortizzano ancora dopo parecchi anni?
Mi sono posto la stessa domanda e l'ho girata ad un conoscente
che li installa; mi ha detto che è meglio aspettare l'uscita della
nuova generazione di pannelli & c. in quanto con gli impianti attuali
esiste un notevole spreco di acqua (e relativi costi).
Se servono dettagli maggiori mi faccio spiegare meglio.

 Se servono dettagli maggiori mi faccio spiegare meglio.
Sto pensando di capire dove e come venga sprecata l'acqua ma non ci riesco.
-- 
Fabbrogiovanni


Sarebbe interessante approfondire, se riesci a farti dare dettagli perchè
no?


Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele James T. Kirk dal paese di 
19427i...@mynewsgate.net

e dove si spreca l'acqua?
io ho visto un impianto niente male, villetta indipende recente costruzione, 
avevano pensato all'aimpianto prima di tirar su la casa, percui impianto in 
esterno in box di cemnto (-55% anche quello) serbatoio da 1200Lt dentro, 
assiema circolatori centraline etctc, fuori stesi sul fianco del muro 
sottostante la villetta 14 pannelli in fila, la villetta è un 2 piani di 
mansardina abitabile e un ampio piano interrato di cui meta circa credo 
riscaldato, seconda cucinetta tavernetta ecttc, i mt non li so ma di certo 
non è un appartamento da 70mt/2 eheheh
Non so dirvi neppure se è stato fatto un buon isolamento, ma data la 
mentalità iniziale..direi di si...
Costo 14 mila euro compreso una piccola caldaia a condensazione per i 
momenti critici, locazione entroterra ligure, ovviamente meno il 55% di 
detrazione irpef... 

 solare termico. Sia acqua calda che riscaldamento (che è a pavimento).
La predisposizione, cioe' qualche metro di tubo isolato bene?
Comunque.. solare solo ACS, pannelli 4 metri, accumulo 300 litri, pompe e 
pompette, sonde, raccordi, elettrovalvole, valvole e minuteria varia, 
dovresti farcela con 4500 euro
L'accumulo 300 litri è un bidone da 60 diametro e 1,70 di altezza, lo sai?
Se invece opti per il " CN" circolazione naturale, sparagni almeno 1000 euro
Se vuoi integrare anche il riscaldamento... andiamo molto su,  9K
Il riscaldamento a pannelli radianti, è vero che gira a 35 gradi, ma sono 
metri e metri di tubi d'acqua
Quindi occorre un altro accumulatore/scambiatore/(armadio vedi sopra) e 
pannelli raddoppiati sul tetto.
MA,  c'è il ma
Se la sera accendi il riscaldamento, dopo poche ore l'acqua d'accumulo è 
fredda, ma il pavimento non è in temperatura.
Insomma non senti caldo.
Consiglio:  fai installare solo acqua sanitaria e una buona caldaia a 
condensazione
Finche' puoi detrarre il 55 approfitta
Ciao
Newb 

 Se servono dettagli maggiori mi faccio spiegare meglio.
Così a naso mi sa che ti ha detto una scemata, non mi risulta ci siano
in arrivo rivoluzioni nel settore del solare termico (al contrario,
invede, del solare fotovoltaico)


Ecco quello che mi dici è più o meno quello che immaginavo.



Naturalmente circolazione naturale, col bidone d'accumulo sul tetto.
Spendi relativamente poco, recuperi il 55%  e dopo qualche anno è tutto 
risparmio, da Marzo fino a Ottobre puoi anche spegnere la caldaia.
Forse è vero, come diceva il tuo amico per il consumo d'acqua, perche' il 
sapere che l'acqua si scalda col sole, ti porta a fare docce piu' frequenti.
Ciao
Newb

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Niubbo dal paese di 
newn...@liberami.it

non sarei cosi ottimista sulla non forzata, special modo se il nostro amico 
non è  latitudini interessanti...


Confermo.
Io ho la circolazione forzata, vivo in Sardegna, esposizione Sud-Ovest e da 
ottobre ad aprile (anche maggio a seconda dei giorni) devo integrare.
Fra gennaio e Marzo la temperatura dell'acqua senza integrazioni non supera 
i 25°con il sole, certo una buona base di partenza, ma non ci puoi fare la 
doccia in inverno senza integrazioni.
Ovviamente, nelle giornate senza sole non arriva neppure a 20 °, e se le 
giornate senza sole si susseguono per giorni, neppure a 15 gradi..
la circolazione forzata permette di utilizzare variazioni di temperatura fra 
glicole e serbatoio anche di pochi gradi (io l'ho tarato perchè scambi con 6 
gradi di differenza) in inverno permette un migliore sfruttamento a fronte 
di una leggera spesa in termini di energia elettrica (80W alla max velocità 
della pompa)
Saluti
Walter 

 in termini di energia elettrica (80W alla max velocità della pompa)
Questo mi sballa i conti dei costi,
Avra' un rendimento superiore ( di quanto ?) ma sti watt che se ne vanno, 
non mi ispirano.
Vuoi mettere la semplicita' del CN?
PS  chiedere 2-3 preventivi e consigli ad installatori della zona, cosi' da 
senitire diverse campane,  dopo si potra' decidere.
Ciao
Newb

 tenuto conto delle predisposizioni che ho?
Ciao! Avevo la tua stessa domanda e ho faticato un pò a capire come
funzionava.
Mio cognato fa l'idraulico e mi diceva che con meno di 5000 euro era
impossibile trovare qualcosa di qualitativamente buono.
Però online trovo altre informazioni... è un argomento un pò
incasinato secondo me.
C'è un sito sul risparmio solare della velux. Li ho scritto ad un
esperto.
Ti consiglio di provare a chiedere anche li. Alla fine penso che
comprerò da loro....
(non ti scrivo l'indirizzo perché non mi piace fare pubblicità, cerca
su google, penso lo trovi)