Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: giunto gas canapa puzza

Facendo dei lavori "in quota" (vicino al soffitto) ho notato che uno dei giunti del tubo del gas puzza. Bisogna andarci proprio vicino, tipo 10cm, altrimenti non si sente niente. Tutti gli altri giunti sono ok, a naso. :-)
 
I tubi sono quelli da 3/4 di pollice filettati e guarniti in canapa.
All'epoca ho chiesto a due persone competenti (un installatore che lavora per tutti in zona da decine d'anni, e un amico che lavora per a2a) che mi hanno tranquillizzato dicendo che è normale per qualche vecchia giuntura in canapa avere una lievissima perdita.
 
Su suggerimento dell'installatore, cogliendo l'occasione delle ferie, ho controllato utilizzando il contatore: i numeri non si sono mossi di un millimetro in due settimane.
 
Ora. Io sono abbastanza convinto che sia tutto entro limiti accettabili. Il giunto per di più è in un luogo aperto molto areato (almeno 45mq senza porte).
Però, visto che sono di nuovo in cima a far lavori nello stesso punto e dovrò cque ritoccare la pittura bianca pensavo di metterci, letteralmente, una toppa.
 
Qualcuno mi aveva parlato di un mastice, chi di verniciare il giunto. Non è da escludere che la puzza sia comparsa (ripeto a meno di 10cm) proprio quando ho smosso gli strati decennali di idropittura che incrostavano il tubo.
Voi che fareste?
So per certo che qualcuno mi dirà "chiamare il tecnico" :-)
 
Ciao e grazie

Vitto76 ha scritto:

Se vernici non concludi niente, li devi smontare e rifare, pure in casa mia 
anzi in 2 case mie hanno usato la canapa e pure molto recentemente sul gas. 
 
 

 Facendo dei lavori "in quota" (vicino al soffitto) ho notato che uno dei
giunti del tubo del gas puzza. 
 
 
Prova a spalmarci dell'acqua saponata, cosi' vedi se fa le bollicine.
 
 
 
-- 
Saluti da Verona
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 Se vernici non concludi niente, li devi smontare e rifare,
 
non � detto,parliamo di millibar, una perdita la tappi con un dito.
io lo cospargerei di acqua saponata, non avendo lo spry apposito,
se fa qualche rada bollicina piuttosto che smontare tutto preumo che 
dandogli su qualche pittura si possa anche risolvere,
logicamente solo se la perdita � microscopica e quasi inavvertibile,
se invece � appena pi� percepibile rifare il raccordo.
 
 

Vitto76 ha detto questo venerdì :

Avevo una situazione simile alla tua, un giunto puzzava
appena. Provai a tapparlo con nastro agglomerante.
Ma puzzava lo stesso.
Poi feci dei lavori all'impianto e gia' che c'ero
feci rifare quel giunto.
Dopo la riparazione le bollette son calate di almeno
un 10%.
Le microperdite son micidiali.
 
 

 Le microperdite son micidiali.
 
Sei sicuro?
 
Mi pare quasi quasi una Cazzata delle tue...  Magari fosse vero! 
 
 

 Le microperdite son micidiali.
 
Il 10% non è una microperdita!!! Sono metri cubi al mese!!!
Chiaramente non è il mio caso, per fortuna :)
 

 So per certo che qualcuno mi dir� "chiamare il tecnico" :-
 
beh se devi rifare il giunto filettato e non l'hai mai fatto sarebbe 
opportuno.
 
Cordialita'

 Le microperdite son micidiali.
 
Il 10% non � una microperdita!!! Sono metri cubi al mese!!!
Chiaramente non � il mio caso, per fortuna :)
 
Difatti, ma qua a volte mi sembra si parli tanto per parlare.
Se uno ha una perdita del 10% l'ultima cosa di cui mi preoccuperei sarebbe 
il costo della bolletta.
 
Ma alla fine cosa hai deciso?
Smonti tutto (il che in certi casi non � un lavoro da niente, dipende dove � 
installato il raccordo) o tenti di sigillarlo esternamente?
Una cosa che odio e che mi fa venire a noia questi gruppi, oltre al fatto 
che la maggior parte delle volte ci si perde in diatribe inutili,
e questo � anche capibile, un p� � come cazzeggiare,
l'interlocutore sparisce senza uno straccio di risposta per comunicare come 
e se ha risolto...
vabb�, oramai abbiamo capito come vanno queste cose,
lasciamo dare i pareri al zoccolo duro del ng, finch� prima o poi non si 
stuferanno pure loro.
 
 
 
 
 

 stuferanno pure loro.
Non so. Pare non si stufino. Avranno dei meccanismi di filtraggio molto raffinati :)

"Vitto76"  ha scritto 
 
Su suggerimento dell'installatore, cogliendo l'occasione delle ferie,
ho controllato utilizzando il contatore: i numeri non si sono mossi
di un millimetro in due settimane.
 
S:
i contatori non misurano al di sotto di una certa portata, quindi
"a riposo" non segnano nessun consumo; ma quando stai usando
il gas, ad 
es.in
 cucina, il contatore ti legge il consumo 
del fornello + la perdita. 
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli, 
di "SOMMERGIBILE": 
http://am3zz.altervista.org
 

 Ma alla fine cosa hai deciso?
Ho richiamato quel tal mio amico e mi ha consigliato lo stucco epossidico. 
Pulire bene bene il giunto anche dalla canapa, inumidire e pressare bene lo 
stucco tutt'attorno, cercando di spingerlo nel filetto.
 
ok, come ti dicevo il gas lato bp ha pressione di millibar, mi sembra 18 o 
20, se la perdita è micro come il tuo caso con niente lo sigilli, e non 
serve smontare.
 
 
 

 del fornello + la perdita. 
 
Lo sospettavo, ma è cque un test utile: qualunque perdita è sotto una certa soglia.


Fatto! venuto benissimo. Peccato che non saprò mai se funziona perchè il giunto ha decisamente smesso di puzzare. Sono convinto che fosse la vecchia canapa+vernice ad essere "sporche" di odorante, non so perchè.
 
Ho fatto esattamente come detto: pulito tutto il pulibile ho applicato due rotolini di pattex ripara express, che dev'essere stucco epossidico a giudicare dall'odore. Gli si può dare una forma più che decente e dopo poco è già pitturabile.
 
Ciao, saluti!
 


Non significa essere tranquilli:  la "soglia di misurazione" e la "soglia mi 
puo' creare problemi in cucina" non sono necessariamente uguali.
 
Paolo
 


Mi è chiaro. Infatti ho detto sotto "una certa" soglia :)
Ad ogni modo il giunto non è in cucina.
 
Appro, ma il metano sale o scende? E il monossido di carbonio? Mi confondo sempre

 .... qualunque perdita è sotto una certa soglia.
 
S:
non mi é ben chiaro il senso di questa frase, anzi, non mi é chiaro per 
nulla...
