Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento casa di campagna

Ritorno su un post fatto tempo fa.
Adesso ho le idee piu' chiare e vorrei il vostro parere.
Appartamento in campagna, esposto molto bene a sud, con altro appartamento accanto e sotto in colonica con muri molto grossi. Sopra una soffitta.
Dimensioni circa 80 mq, composto da un disimpegno sul quale affacciano tutte le stanza, cioe' cucina, camera, salotto e e bagno. 
Attualmente e' presente un termocamino, che pero' e' fermo da anni e andrebbe revisionato. E' collegato ai termosifoni posti nelle varie stanze.
In soffitta c'e' uno scaldaacqua elettrico per l'acqua sanitaria (boiler) e c'e' la predisposizione per collegare una caldaia GPL per scaldare i termosifoni.
 
Al momento funziona solo il boiler elettrico, perche' il resto dell'impianto o e' da fare (caldaia gpl) oppure da revisionare (termocamino).
 
Stavo valutando quale soluzione usare per scaldare la casa in modo efficiente ed economico.
 
La prima idea che mi viene in mente e' quella di mettere nel disimpegno una stufa a pellet di potenza adeguata alla superficie dell'appartamento. Dotarla magari di accensione con sms in modo da farla partire al momento opportuno (e' una seconda casa). Chiaramente ci vuole un modello che abbia ventilazione forzata in modo da distribuire il piu' possibile il calore, ma per motivi estetici e pratici non posso canalizzarla nelle altre stanze. Sara' sufficiente per scaldare adeguatamente anche le altre stanze?
 
In alternativa, potrei togliere il boiler elettrico, far montare una caldaia a GPL di ultima generazione che si occupi sia dell'acqua sanitaria (anche in estate) e del riscaldamento in inverno. Potrei vedere di far ripristinare il funzionamento del termocamino in modo che una volta arrivati in casa, si possa spengere il riscaldamento a gpl e accendere il camino al suo posto.
 
terza ipotesi, lasciare il boiler elettrico per l'acqua sanitaria e montare una caldaia a pellet in soffitta per scaldare i termosifoni , ma dovrei in questo caso stoccare i pellet in soffitta e la caldaia da quello che so e' molto pesante per un solaio antico come quello. Inoltre il tetto e' in legno e penso al calore della caldaia a fiamma cosi' vicino alle travi.
 
Voi che fareste?

 Attualmente e' presente un termocamino, che pero' e' fermo da anni e andrebbe revisionato.
 
 
se funziona ed è soddisfacente, il termocamino a legna + termosifoni , è 
IL MODO
MIGLIORE PER RISCALDARE, oltre che a quello piu economico, in negativo
c ' è la movimentazione della legna e stoccaggio.
bisogna chiedersi anche se è un termocamino che puoi caricare chesso
con un lumite di legna o meno, perchè se è senza limiti , per esempio,
ci metti dentro 40 kg di legna... e ti tira per 4-5 ore senza che
fai niente... ossia ti regge la carica come se fosse una cadaia brciando
piano piano dall alto l basso.... se non regge... e devi caricare 10 kg 
per volta allora per avere caldo stai impegnato nella casa dietro al
termocamino.
 
se dava problemi prima, mancava caldo , alimentazione... etc etc... la
cosa migliore che puoi fare economica e funzionale sarebbe smontare
il termocamino riutilizzando quanto piu possibile, ovviamente smontando
il focolare probabilmente e parte del rivestimento, ma riciclando
attacco impianto , acqua e fumi, stai dentro con una idrostufa a pellet.
questa come peso ci stai, è programmabile, quindi muoveno un sacchetto
per volta ce la dovresti fare in seconda casa.... in offorte il tutto
a meno di un 1000.... eurozzi.... e risparmi rispetto al gpl , sull' acs
ti costa mantenere il boiler , le termostufe supportano la funzione
sanitaria.... ma insomma non so... farei un tentantivo ... di mettere
anche la acs, e sicuramente per un uso non massiccio , ce la fa, dubbi
per uso massiccio 3-4 persone di fila.
POTENZA 18-24 W SE IN OFFERTA E CI STAI SPAZIO PESO ANCHE 24-28 SPESSO
LA DIFFERENZA è SOLO LA SCHEDA E A SAPER SMANETTARE SUI CIRCUITI
TAGLI 500-800 EURO DAL MODELLO PICCOLO AL MAXI.
 
 
MDJI
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


 
Mmm... primo: isolare bene il solaio fra soffitta ed appartamento.
Secondo: valutare con maggior cura le "predisposizioni". Cioè: la canna 
fumaria c'è? E' ancora a norma? Per montare che cosa? Una canna da 
caldaia a GPL ed una per caldaia a pellet sono molto diverse e 
difficilmente compatibili fra loro.
Il termocamino già c'é: hai anche legna tua, oppure no? Il camino a 
legna, con un inserto efficiente, è potente e se hai un bosco, costa un 
po' di sano esercizio fisico d'estate... ;-)