Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Anti blackout

Tempo fa avevo postato una richiesta in questo senso e le risposte 
ricevute mi avevano fatto desistere. Adesso ci sto ripensando, magari 
ridimensionando la cosa si potrebbe fare facilmente.
L'idea ï¿œ di usare una batteria al piombo di tipo automobilistico e un 
inverter per far fronte ad eventuali blackout. Il ridimensionamento 
rispetto all'idea iniziale consiste nel "backupare" solo la linea dei 
lampadari. Per mettere in pratica l'idea, pensavo di tirare uno 
qualunque dei cavetti di quella linea in soffitta, dove lo interromperei 
per interporvi un inverter e una batteria.
Il primo dubbio riguarda l'inverter: esiste qualcosa adatto allo scopo? 
Cioï¿œ che quando riceve tensione la trasfmorma in 12v dc caricando la 
batteria, quando manca corrente trasforma quella della batteria in 220v 
ac immettendola nel circuito? Se esiste, che costo puï¿œ avere? E dove lo 
posso trovare?
Poi mi stavo chiedendo quale capacitï¿œ di batteria potrei usare. Tenendo 
conto che in effetti in quella zona i blackout sono molto rari, e 
comunque non pretenderei di avere piï¿œ di qualche ora di autonomia 
economizzando al massimo l'uso della luce in quei frangenti, andrebbe 
bene una cosa media, tipo 60Ah?
Grazie per le eventuali risposte.
Ciao.
Luca.

....snip...
Stai re-inventando il gruppo di continuita'?

 Stai re-inventando il gruppo di continuita'?
Esistono giï¿œ bell'e fatti anche per questi utilizzi? Io sapevo di quelli 
per pc, ma questi hanno una capacitï¿œ mooolto piï¿œ modesta di una batteria 
da automobile.
Ciao.
Luca.

il Luca ha scritto:

E tu mettici in parallelo una batteria d'automobile no ?
Le piombo gel da 7 Ah le caricano limitate in corrente a circa 1/5 - 1/10C(0,7 - 1 A) quindi aspettati di impiegarci anche 60 ore
prima di ricaricare la tua batteria da 45Ah..........
Ricordati che le batterie d'avviamento(come quella della macchina) non sopportano frequenti scariche profonde quindi valuta se 
installare delle vere batterie stazionarie in base agli interventi che prevedi.
Maria Giulia Milano

 E tu mettici in parallelo una batteria d'automobile no ?
Nei piccoli ups non sempre l'inverter � dimensionato per poter funzionare 
per periodi prolungati...
--
Giorgio 

 funzionare per periodi prolungati...
Esatto, dovresti trovare attraverso prove quale sia la potenza realmente 
ottenibile per lunghi periodi....ad esempio il mio ups che ha una 
potenza di 600VA, quindi poco piï¿½ di 300 W in realtï¿½ al suo interno ha 
un trasformatore che ad occhio non si merita piï¿½ di 60-70 W, in questo 
caso il carico a lungo tempo che dovresti applicare sarebbe intorno ai 
50 W.
Se hai bisogno di potenze superiori mi indirizzerei sui veri e propri 
inverter che puoi trovare della potenza che desideri, partendo con 
tensioni batteria da 12 o 24 volt. Generalmente questi apparecchi hanno 
una forma d'onda quadra che non ï¿½ adatta a tutti gli apparecchi, 
soprattutto a quelli che utilizzano la correzione d'onda per migliorare 
il rendimento. Se hai bisogno di sola illuminazione considera di fare un 
impianto indipendente tutto a 12 volt, se vuoi fare andare ad esempio 
anche la caldaia dovrai verificare i circuiti di quest'ultima e testarne 
la compatibilitï¿½...magari chiedendo anche alla ditta produttrice. 

un mio amico ha un gruppo di continuità grosso quanto un vecchio
32pollici.. era di una emittente radio..
anzi di ammattire con inverter etcetera secondo me è meglio dotarsi di
un grosso UPS..

gs ha scritto:

Meglio che si rivolga ad APC ,cloride silectron o metasystem (che almeno sono protetti contro tutto e tutti),
  c'e' un discreto mercato dell' usato su ebay .......
Giulia