Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: gruppo elettrgeno per casa in campagna

ho una casa in campagna (umbria) collagata con la rete enel  con il classico
contratto da 3 Kw
speeso e volentieri manca la corrente  ( temporali )
siccome ho 3 congelatori mi dispiacerebbe perderne il contenuto e volevo
acquistare un gruppo elettrogeno alimantato da gasolio ( in  quanto ho una
cisterna con 2500 litri di gasolio per l'alimentazione della caldaia del
riscaldamento )
mi potete dare dei consigli per il dimensionamento del gruppo elettrogeno
??
avete consigli per marche    ?
intorno a che cifra deve mettere in preventivo ??
è sufficiente attaccare una spina sotto il quadro e accendere il motore del
gruppo per fornire corrente all'impianto di casa ? bisogna prendere
particolar precauzioni ?
grazie a tutti   e buona domenica
fab  e pat

 particolar precauzioni ?
     Visto che il problema e' frequente,ti conviene orientarti su un gruppo
     in grado di alimentare tutta la casa ,consoderato che lo preferisci
      a gasolio,non avresti grandi differenze di costo,dubito pero' che ne
pro-
     ducano a ciclo diesel piccoli.
      Il gruppo entra in automatico non appena va via l'energia e si spegna
     quando questa ritorna.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:afMpc.195523$hc5.8...@news3.tin.it...

Ciao
per quanto riguarda il dimensionamento del gruppo non saprei darti delle
indicazioni precise, cmq conviene sovradimensionare un po' la potenza per
non far lavorare motore termico e alternatore sempre al massimo.
Riguardo al fatto di connettere l'impianto elettrico al G.E. fermo resto
restando che devi assolutamente evitare di funzionare in parallelo alla rete
nazionale, hai due possibilità:
1) piccolo quadretto elettrico di scambio con commutatore manuale ENEL - 0 -
G.E.. Vantaggi: semplicità e basso costo (soluzione adottata in tutti i siti
radiomobile). Svantaggi: ogni volta devi fare tu la commutazione in manuale
e avviare il gruppo.
2) quadro di scambio completamente automatico (soluzione raffinata).
Vantaggi: tu non fai nulla e si arrangia la logica di controllo per partena
/ arresto e scambio. Svantaggi: il costo.
Comunque chi fornisce gruppi normalmente fornisce anche la consulenza per le
installazioni più disparate.
Ti copio un link: 
www.mase.it
Ciao.
Ricky.

 
www.mase.it
E' un'azienda di porte blindate...
Forse intendevi: 
http://www.masegenerators.it/
 :-)
Ciao, GenTLe
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm

 Ciao, GenTLe
Opss grazie per la correzione lo toppo sempre sto link. :-))))))
Ciao.
Ricky.

 ha scritto nel messaggio
news:ppQpc.270855$rM4.11...@news4.tin.it...

grazie per l'info . mi piace molto il quadretto manuale che hai suggerito
come potenza a quanti kw mi devo attestare ??   ad esempio 4/5 kw per
sopperire all'alimentazione enel da 3 kw ??
grazie fab e pat


Direi che con 4/5 Kw stai tranquillo anche perchè avere 3 Kw di contratto
Enel non significa usarli sempre tutti, quindi hai sempre un buon margine di
potenza.
Ciao.
Ricky.