Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: teleriscaldamento: problema con acqua calda

Salve a tutti, da un paio di mesi siamo stati allacciati alla rete del 
teleriscaldamento.
Purtroppo adesso l'acqua calda ci mette molto di piï¿œ ad arrivare.
Inoltre quando ci si fa la doccia,la temperatura dell'acqua varia 
parecchio, costringendo a continue regolazioni.
In particolare: scaldo il box doccia (1 minuto circa), dopo un minuto 
l'acqua si intiepidisce, allora alzo la temperatura ma diventa molto calda!
Riportando la lveva del miscelatore a metï¿œ, come era all'inizio della 
doccia ci si rischia di scottare!
E' tutto normale?
C'ï¿œ un rimedio, sia alla poca prontezza che alla variazione di temperatura?
Grazie.
bl


- coibentare le tubature che portano da dove viene prodotta
(scambiatore) a dove viene usata (rubinetto).
- evitare che si formino bolle d'aria nello scambiatore dove si
produce acs (e tenerlo pulito)
- complicare un po il circuito idraulico affinchè ci sia una certa
regolazione della temperatura acs in base alla produzione richiesta
senza oscillazioni
- avere un impianto con produzione LOCALE di acs (tramite piccolo
scambiatore il più vicino possibile all'appartamento o al modulo
'satellitare' di zona)
saluti,
KM


Mi pare anche che si possa cambiare il miscelatore mettendone uno di quelli 
"termostatici", praticamente un posizione la leva su un valore di 
temperatura e poi si arrangia il miscelatore a mischiare l'acqua calda con 
quella fredda per generare acqua alla temperatura impostata. Cosa costa 
all'incirca un miscelatore cos�?

 KM
Lo scambiatore � stato posto nel locale caldaia, sostituendola.
Lo scambiatore � a 4 mt in linea d'aria con la doccia.
bl

AleTV ha scritto:

Mai trovato uno che funzionasse DAVVERO, in 10 anni di viaggi frequenti. 
Magari adesso li hanno migliorati, ma dubito. Ogni volta che ho trovato 
un miscelatore termostatico in un bagno d'albergo, mi ha fatto 
rimpiangere la caldaia con riscaldamento istantaneo di casa...


Io non ne ho mai comprati e a memoria l'avr� visto in 2 occasioni, ma non ho 
ricordi...
Certo � che praticamente su tutte le doccia-colonna che vanno di moda ora ci 
sono, quindi mi par strano che non funzionino.
Ma a te che era che non andava? La temp andava su e gi�? 

AleTV ha scritto:

ESATTO! O gelata o bollente. Peggio che non farla scorrere un pochino e 
poi regolarla fissa sulla temperatura che ti aggrada, con un normale 
miscelatore. Con i termostatici invece non sta proprio fissa. Anche se 
dovrebbe essere l'opposto... Non so perch�, ma mi sembrava giusto 
portarti la mia esperienza. E sto parlando di BEGLI alberghi, non 
stamberghe. Tipo l'Hilton della Tou Eiffel o lo Sheraton di Roma o di 
Catania.
Tant'� vero che nel corso degli anni li ho visti sparire, con le varie 
ristrutturazioni... Ripeto: magari adesso hanno trovato il modo di farli 
funzionare DAVVERO. Ma fino alla fine degli anni '90... :-(


allora, secondo me:
- assicurarsi che non ci sia aria nell'impianto
- verificare bontà e corretto dimensionamento scambiatore per prod.
acs (flussi paralleli, contrapposti, portata, etc. etc.)
- verificare bontà isolamento tubi (passano vicino a zone molto fredde
per cui si raffreddano velocemente?)
- complicare il circuito per ottenere migliore regolazione
ma soprattutto
a che temperatura entra l'acqua nel primario dello
scambiatore?....certo che se è troppo alta....
Ciao
KM

Scriveva bl lunedï¿œ, 28/12/2009:

Non ci dici se hai un bollitore ad accumulo, una caldaia istantanea, se 
hai o meno il ricircolo sanitario.
Ciï¿œ che dici a me fa pensare che tu abbia un bollitore piccolo, esterno 
o interno non saprei, e che la caldaia non lo tenga caldo ma lo scaldi 
solo al bisogno. Per cui, tu inizi a tirare acqua calda, la quale perï¿œ 
ï¿œ fredda, il bollitore inizia a scaldare ma non essendo istantaneo 
impiega un po' ad arrivare a temperatura, tu disperato hai dato su al 
miscelatore e ad un certo punto arriva la botta di caldo. Nel frattempo 
il bollitore, arrivato a temperatura, si ï¿œ spento, tu continui a tirare 
acqua calda e questa diventa fredda, tu alzi il miscelatore e il 
bollitore riparte, ecc...
In sostanza, viene da pensare che il tuo bollitore abbia un'isteresi 
eccessivamente ampia. Che sia regolabile, o che dipenda dal 
malfunzionamento di qualche componente, non so dirtelo.
Il teleriscaldamente non c'entra niente, nel senso che l'acqua calda 
entrante va solo a scambiare con l'acqua sanitaria tua, quindi alla 
fine devi fare riferimento alla tua caldaia per queste cose. E' sua 
responsabilitï¿œ la gestione della temperatura finale all'utilizzatore.
Ciao
Alberto

 rimpiangere la caldaia con riscaldamento istantaneo di casa...
tocca solo usare il cervello:
se imposti una temperatura piu' alta di quella ottenibile la caldaia va 
in stallo e l'acqua invece di arrivarti piu' calda ti arriva piu' fredda 
(e' come se aprissi solo l'acqua calda a manetta)
se il flusso di acqua calda e' insufficiente per tenere in funzione la 
caldaia allora ti arriva gelata (la caldaia si spegne perche' c'e' poco 
flusso)
ergo ti serve la caldaia giusta, senno' sono solo dolori, il problema 
non e' il rubinetto in se' bensi' l'impianto.
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
Leggi le FAQ di IHSatD:   
http://ihsatd.cjb.net
Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato

 non e' il rubinetto in se' bensi' l'impianto.
Mi sembra plausibile. Quindi, secondo te, il nostro amico col 
teleriscaldamento risolve oppure no? Perché non credo che possa 
intervenire sulla 'caldaia' (il generatore di calore di una qualche 
centrale elettrica o di un inceneritore dei dintorni...).

 centrale elettrica o di un inceneritore dei dintorni...).
io propendo per verificare adeguatezza impianto (dallo scambiatore,
all'isolamento dei tubi, etc.).
mi sembra chiare che ci sia un fenomeno di oscillazione (della
temperature) nella regolazione.
Devo dire che un po lo fa anche da me e non potendo intervenire sulla
modulazione della centrale nucleare....
saluti,
MK


Magari può essere utile tenere la manopola dall'acs sulla caldaia a non più 
di 40 gradi, in modo che la portata richiesta sia per forza sempre 
sufficiente. Bho.

 gradi. PerchÃ© per fare un doccia non Ã¨ che ti serva di piÃ¹...
vero, pero' a volte se l'acqua di ingresso e' gelata e uno 
"furbescamente" per averla piu' calda mette il termostatico a 60 gradi 
aprendo a manetta non sempre una caldaia ce la fa ...  sopratutto se e' 
vecchiotta/sottodimensionata.


 teleriscaldamento risolve oppure no?
dipende dalla fonte di acqua calda :-)
da quello che ho capito, a parte il tempo per farla arrivare, ci sono 
forti sbalzi, che sono pure plausibili se in parallelo a lui ci sono 
altri che usano la stessa acqua ...
quindi se la pressione dell'acqua calda varia in continuazione un 
termostatico dovrebbe quantomeno semplificargli la vita, fermo restando 
che i miracoli non li puo' fare. In questi casi il risultato puo' 
cambiare anche a seconda di quanto apre il rubinetto ... quindi un po' 
di "mano" serve sempre.


 
Questa è una buona idea: ho provato ad aumentare la temperatura 
dell'acqua da 50 a 55 (il max) ma non è cambiato nulla.
grazie

 KM
ciao.
bl

 90 gradi
 secondo me è troppo alta..il mio ha un T ingr di 70°C circa e l'acs
prodotta che esce è 
abb.za
 regolabile con un misceltaore normale.
prova ad abbassarla: dovrebbe riuscire bene anche con 75.

 ha scritto nel messaggio 
news:4b3a69a6$0$1145$4faf...@reader1.news.tin.it...

Non ti seguo, io dicevo di tenere l'acs a 40 gradi in modo che il 
miscelatore termostatico per forza di cose deve miscelare l'acqua calda alla 
massima portata con, se serve, qualcosina di acqua fredda (se hai messo la 
leva del miscelatore sotto i 40 gradi).