Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Brasatura a stagno e pressione

Devo "saldare" un tubo in rame ad un raccordo in ottone, nel circuito ho 
aria compressa a 18 Bar, una normale brasutaru con lega st/pb secondo 
voi terrà?
 
Non posso brasare forte e non posso filettare o usare altri sistemi.
 
Grazie.


 
Link accorciato
http://tinyurl.com/y8utlfue
 
 
dove dicono che la tenuta in bar varia a seconda del diametro del tubo
e la temperatura.
Sicuramente quei valori contengono un abbondante coefficiente di
sicurezza.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Grazie Bernardo, tu sei cintura di diamente di google!
 
Ma c'è un ma, io parlo di stagno 60/40, non so se lo contemplano nella 
brasatura dolce (nel senso se loro intendono quella o leghe piu' tecniche).

 Non posso brasare forte e non posso filettare o usare altri sistemi.
 
non so se sia ancora considerato brasatura forte, ma la saldatura con 
stagno al 3-5% di Argento, ai miei tempi lo era, col vantaggio che la 
temperatura di fusione e' poco piu' alta di quella della lega per 
elettronica, tanto che si puo' usare un semplice cannello a gas e 
normale pasta salda come flusante.
 
ne presi una confezione... l'ho usato per l'impianto di aria compressa 
del garage... (12 bar) ricordo che a piegarlo, era piu tosto della lega 
60/40 e che costava caro.
 
bye
 

Il 06/05/2018 23:55, nn ha scritto:
 
ci ho visto saldare l'intero impianto dei gas medicali dell'ospedale 
nuovo (per allora) della mi a citta'.
 
La metodica usata era questa:
 
peparazione del tubo di rame veniva fatta con carta abrasiva di grana 
grossa in modo da solcarne la superficie perpendicolarmente all'asse.
 
stessa sorte all'interno del raccordo di giunzione o alla curva, ma 
fatto conuno scovolo di acciaio.
 
stesura della pasta salda direttamente con la scatola, ma questo e' solo 
un dettaglio.
 
inserzione dei tubi nel raccordo e riscaldamento diffuso con cannello a 
gas, fino all'ebollizione della pasta salda, fusione della lega fino a 
che per capillarita' la giunzione si satura, formando il menisco.
 
Ulteriore riscaldamento diffuso, a garantire  l'uniformita' della 
fusione nella giunzione.
 
saluti

 saluti
 
Sei stato utilissimo e chiaro, comprero' "stagno" sn-pb-ag, grazie 1000


non dici il diametro comunque se saldi con il disossidante per idraulica 
tipo il caleffi o il rems o il castolin (per questo tipo) e una lega di 
quelle sempre per idraulica che non contengono piombo ti garantisco che 
non avrai enssun problema
 
Non necessariamente quella più pregiata col 5% di argento
 
l'unica è che se fosse un pezzo vicino alla mandata del compressore dove 
si scalderebbe allora si che potresti avere problemi visto il basso 
punto di fusione
 
se è a t ambiente nessun problema te lo posso garantire io..se provi a 
fare uan di questi giunti rame ottone fatta bene ovviamente e poi provi 
a tirar fuori il tubo ad esempio con l'auto o simili si spacca il tubo 
di rame

 Sei stato utilissimo e chiaro, comprero' "stagno" sn-pb-ag, grazie 1000
 
prego... ma non credo che nella lega ci sia stato piombo... devo solo 
ritrovare la confezione... :-)
 
ciao max

 tecniche).
 
Io braso.
Forte.
 
 
Fabrizio (cit) :-P
 
 

 
 
  da cinquanta sfumature di... rame
 
bye


LoL!
 
 
Fabrizio
 
 

   da cinquanta sfumature di... rame
 
tu sei un genio, cazzo!


ma nooo...
 
e poi alemno meta` del merito va a Bowlingbpsl, che ha porto su un 
vassoio d'argento "l'abbbattuta: :-)
 
bye