Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto termico messo by pass ma pressione sempre alta

avendo caldaia con pompa a velocità fissa ho il problema che nell'uso di
pochi termosifoni la pressione nell'impianto aumenta;
da spenta 1, in funzione a 1,6
 
ho messo un by-pass proprio all'inizio caldaia tra mandata e ritorno;
verso di montaggio corretto;
regolata sullo zero giusto per essere sicuro che funzionasse: non cambia
nulla; la pressione nell'impianto arriva sempre a 1,6;
la molla apre il passaggio , si sente il flusso e il calore di ritorno;
 
ma nell'impainato la pressione non diminuisce minimamente;
come mai?
 
puo' essere il vaso espansione caldaia rotto o tarato male?
 
un altro problema che ho e che dopo uno 2 mesi la pressione che a freddo è
1 scende a 0.6 e devo ricaricare acqua; qualche perdità ho ma non riesco a
capire dove non vedendo niente in giro per casa;
probabile sia molto piccola la perdita e in 2 mesi causa tale diminuzione
d'acqua;
puo ' essere che micro rottura sia nel vaso di espansione e va a finire lì
dentro l'acqua e questo causa anche l'aumento di pressione come se il vaso
non fuzionasse?

"anver" <NOS...@NO.SPAMMS> ha scritto nel messaggio 
news:nd2oapscu9mr$.1bfxlo2ih4xq3.dlg@40tude.net...

Quando l'acqua si scalda si dilata e la pressione aumenta. Fin qui è tutto 
regolare.
Se il vaso di espansione è tarato a un bar l'espansione è assorbita dal vaso 
di espansione, la pressione aumenta un pochino ma non molto perchè l'aria si 
schiaccia e fa spazio all'acqua che è aumentata di volume.
Per tarare il vaso di espansione occorre eliminare la pressione del circuito 
(portarla a zero magari scaricando l'acqua da uno sfiato dei termosifoni) e 
verificarla con un gonfiagomme. La pressione si tara esattamente come la 
gomma di una macchina ma il circuito deve essere a 0 altrimenti la lettura è 
falsata. Si può gonfiare anche con una pompa a mano, l'attacco è quello 
delle gomme da macchina. Se è rotto non sale di pressione e se insisti sale 
tutto il circuito.
Dopodichè riporti la pressione del circuito a un bar e vedi cosa accade.
Per la perdita occorre pazienza, prima o poi trovi un punto umido. Guarda 
anche, se hai una cassetta di distribuzione, i vari raccordi.
La pompa del circolatore alza poco la pressione, se la alza in mandata 
l'abbassa in aspirazione. Se quando l'accendi vedi salire la pressione per 
la pompa significa che i termosifoni sono troppo chiusi, verifica i 
detentori come stanno messi.
 
   Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
 
 
 

 detentori come stanno messi.
 
ok verifico;
 
a tuo parere il fatto che salga di 0.6 significa che proprio il vaso non
lavora per niente o sbaglio?
 
aggiungo che l'impianto è vecchio ed ha all'ultimo piano 2 tubi verticali
1,50m con valvole di sfiato jolly; se non ricordo male idraulico disse che
questi servivano nelle vecchissime caldaie e che in quelle nuove no 
 
non vorrei sbagliare servivano per far sfiatare in automatico l'aria?
ed ora invece nei pressi della pompa caldaia c'è lo sfiato (nella mia
sembra di si), comunque ogni tanto anche con nuova caldaia si crea 
aria nei termosifoni e devo a mano sfiatare; quindi i vecchi jolly non
funzionano più e nenche tanto bene quello nuovo che sta sul punto piu'
basso (raramente pero' si crea aria e credo che quello in caldaia riduca di
molto la formazione ma non puo' risolvere sempre la creazione aria )
 
servono solo a questo i 2 jolly sopra?
conviene rimetterne 2 nuovi o è superfluo?

ma la pompa è normale che giri a velocità costante 
è uno standard nelle caldaie ?
ha un suo bypass interno che riequlibria qualcosa nel funzionamento
ma va bene anche per pochi termosifoni?
 
non lavora comunque male?
non è che di progetto es vada bene x impainti comuni da 5 a 20 termosifoni;
ma mettiamo il caso di solo 2, va sempre bene?
 
serve cambiare pompa?

 conviene rimetterne 2 nuovi o è superfluo?
 
I jolly sono apparecchiature meravigliose che servono appunto a scaricare 
l'aria. Sono fatti con un galleggiante che comanda una valvola a spillo. Si 
incastrano e si tappano che è un piacere. Personalmente non li ho mai visti 
funzionare per più di sei mesi quindi ritengo siano semplicemente tappati. 
Se li sostituisci per altri sei mesi funzioneranno. Io ho montato sul punto 
più alto del circuito direttamente due valvole di sfiato da termosifoni...


"anver" <NOS...@NO.SPAMMS> ha scritto nel messaggio 
news:12vday9nqgz1q.j...@40tude.net...

La pompa gira a velocità costante. Alle volte qualche caldaia fornisce una 
regolazione di velocità, altre no. Essendo un circolatore, sposta l'acqua in 
un circuito chiuso. Se incontra resistenza la pressione di mandata potrebbe 
salire. Tieni presente che come pompe non hanno un rendimento altissimo, se 
è lei che alza la pressione di 0,6 bar è già una buona pompa.
Le caldaie le fanno standard con determinate potenze e già attrezzate di 
tutto. Se le attacchi a un solo termosifone ovviamente saranno 
surdimensionate e faticheranno a rimanere nei limiti, se le attacchi a 40 
termosifoni non riusciranno a scaldarli tutti.
Non sono a conoscenza che abbiano a bordo sistemi di limitazione della 
pressione, escludendo le valvole di sicurezza, tipo valvole di bypass e 
normalmente non sono necessarie. Tieni presente che una pompa centrifuga con 
la mandata completamente chiusa non si rompe, consuma di meno (il massimo 
consumo si ha con la mandata completamente aperta che butta l'acqua 
all'aperto) eventualmente scalda un po' perchè l'acqua non ricircola. Certo 
non sono nate per lavorare così...
I circolatori per caldaie non hanno una resa particolarmente alta, 
tranquillo che non si rompe.


 
 
cio� le stesse valvoine di sfiato a mano che ci sono nei termosfoni le hai
messe in dei tubi tipo i miei?
 
scusa ma come si fa a verificare se i jolly funzionano; o k i vecchi non
pi� ma quella sulla pompa della caldaia nuova?
 
 
 
 
 

 pi� ma quella sulla pompa della caldaia nuova?
 
Normalmente c'� una valvolina sopra che si smonta e con un ferretto sottile 
o un ago si prova a spingere lo spillo della valvola. In pratica occorre 
vedere come � fatto. Al limite si smonta e si pulisce. Se funziona dovrebbe 
uscire solo acqua.
