Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termoscaldabagno

Salve a tutti. Ho un problema con un termoscaldabagno da 50 litri comprato nuovo.
Dunque ho una caldaia biomassa da 50mila calorie collegata all'impianto di riscaldamento.
Ho deciso di installare un termoscaldabagno all'impianto così da sfruttare la caldaia senza usare il gpl.
Così ho collegato la mandata della caldaia all'entrata dello scaldabagno e l'uscita della stesso alla mandata ala centralina dei termosifoni.
I termosifoni sono caldi e non ho avuto nessun calo.
Il problema è il termoscaldabagno: appena apro la doccia l'acqua è bollente. Ma non riesco a finire di farmi la doccia che arriva fredda.
Secondo voi cosa devo controllare?

 Secondo voi cosa devo controllare?
 
Gli acquisti. 
 
 


io non avrei messo un accumulettuccino, ma uno scambiatore 
instant, compattissimo, piastre saldobrasate. Hai la caldaia 
con le spalle larghe, te lo tira senza problemi, e non hai 
nessun limite, puoi stare tre ore sotto l'acqua.
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

"Soviet_Mario" <Sovie...@CCCP.MIR> ha scritto nel messaggio 
news:ouft04$1e9$1...@dont-email.me...
io non avrei messo un accumulettuccino, ma uno scambiatore
instant, compattissimo, piastre saldobrasate. Hai la caldaia
con le spalle larghe, te lo tira senza problemi, e non hai
nessun limite, puoi stare tre ore sotto l'acqua.
-----------------
se ha l'acqua a 70 gradi h24 sě, altrimenti no. 
 
 

 Secondo voi cosa devo controllare?
 
L'orologio 
 
 

 se ha l'acqua a 70 gradi h24 sì, altrimenti no.
 
beh ovviamente funge solo quando il riscaldamento va.
Ma pure l'accumulettuccino, a meno di non andare a 
resistenza elettrica (nel qual caso non so se il risparmio 
alla fine della fiera ci sia o meno)


 Ma pure l'accumulettuccino,
 
L'accumulettuccino da terones va anche con l'acquetta a 50 gradi che vi 
piace tanto, basta metterlo delle dimensioni necessarie e abbondare. 
 
 

Il riscaldamento è sempre attivo. Quindi nella serpentina passa sempre acqua bollente. Il problema è che a quanto pare l'acqua fredda che entra nel boiler raffredda subito quella calda già presente.
Non vorrei fosse stato montato male qualcosa dalla fabbrica nello scaldabagno.

dellico...@gmail.com
 ha scritto:

E' stato collegato male, entrata al posto dell'uscita 
 
 

Cosa? La serpentina o entrata e uscita acs?

Cosa? La serpentina o acs ?

 Cosa? La serpentina o acs ?
 
L'acqua. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:0394af3b-b839-4c3e...@googlegroups.com...

Ispezione con termocamera e risolvi. 
 
 

Il 14/11/2017 23:06, 
dellico...@gmail.com
 ha scritto:

Sicuro che si riempa bene il boiler?
Non so come funziona il tuo ma con altri elettrici puo' succedere.
 
 

dellico...@gmail.com
 ha scritto:

niente! tutto nornale...devi solo installare un miscelatore
termostatico tipo ,questo:
https://www.bricoman.it/n/riscaldamento/caldaie-accessori/accessori-caldaie/regolazione-impianti/miscelatore-termostatico-thermomat-mix-tech-12/10036180/
 
in modo che l'acqua che esce sia sempre alla temp. che tu imposti:
per esempio 60°C, in questa maniera eviti che arrivi dell'acqua
bollente e l'hai disponibile per molto + tempo
 
 

Dunque ho provato a sostituire i tubi. Ma niente stesso risultato. Acqua bollente per 5 minuti e poi acqua fredda.
Ora sono indeciso se installare prima dell'entrata acqua fredda al termoscaldabagno uno scambiatore a 40 piastre così che vi entri acqua già calda oppure installare un miscelatore come suggerito da Emilio. La spesa è la stessa.
 
Che faccio?