Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pulizia impianto riscaldamento

Ho l'impianto di riscaldamento ventennale che ha bisogno di essere 
ripulito. Quamcuno ha esperienza del fai da te o è meglio appoggiarsi ad 
un termoidraulico?
Che prezzi chiedono per un lavoro del genere? Ho 9 radiatori.
 
-- 
_  _
0  0;
  @-
 
E. Delacroix
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

E. Delacroix ha detto:
 
Ho l'impianto di riscaldamento ventennale che ha bisogno di essere
ripulito. Quamcuno ha esperienza del fai da te o è meglio appoggiarsi ad
un termoidraulico?
Che prezzi chiedono per un lavoro del genere? Ho 9 radiatori.
 
 
Io ho usato Fernox F3.
Mezzo litro di Fernox fa circa 100lt di acqua, quindi circa 10 radiatori.
Ho svuotato l'impianto, ho rimesso acqua fino ad 1 bar e ho messo il Fernox in un radiatore.
Poi ho acceso l'impianto e l'ho fatto andare per un'oretta.
Dopo di che ho risvuotato l'impianto, riempito di nuovo ed ho messo Fernox f1.
Visto che c'ero ho montato anche un filtro Magnet che pulisco una volta al mese ma che non trovo mai sporco. 
Alcune ditte arrivano e ti puliscono l'impianto a pressione e mi sembra vogliano sui 400 euro.


Il mio impianto utilizza la caldaia centralizzata, ma posso intercettare 
la mia zona a livello dei collettori di distribuzione, quindi metterei 
una pompa in un secchio con il prodotto e tubi di andata/ritorno ai 
collettori di andata e ritorno.
 
Forse mi conviene usare una tinozza, oppure la vasca da bagno 
relativamente vicina, anche perchè la pompa è una sommersa.
 
I radiatori sono ghisa e le tubazioni rame.
 
Il prodotto che indichi è compatibile col rame?


Scriveva E. Delacroix martedì, 14/07/2020:

Se hai il centralizzato secondo me non serve pulire solo la tua parte 
di impianto. O si fa un lavoro ben fatto a livello condominiale oppure 
butti soldi e tempo.
 
-- 
David

E. Delacroix ha detto :
 
Il mio impianto è con tubi in rame e radiatori mixati sia ghisa che alluminio. 
Il Fernox F3 che io sappia va bene per la pulizia a caldo perché deve circolare per agire come pulente per almeno un'oretta, ma in teoria lo puoi lasciare circolare anche per 24 ore. 
Credo esistano altri prodotti per la pulizia con la pompa a pressione, onestamente non so se il Fernox F3 vada bene per quell'uso. 

Ciao cari soci
Nuove opportunità di investimento e fornitura di crediti di investimento che vanno da € 50.000 a € 1.500.000 per aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Fai la tua richiesta e sarai soddisfatto entro 72 ore. I nostri studi sul campo e la nostra esperienza ci rendono professionisti nel salvaguardare i tuoi interessi. Non esitate a contattarci via e-mail: 
www_fin...@outlook.fr
 
Whatsapp: 
+447537126779
 




Grazie, leggerò il foglio tecnico di quel prodotto.



Certamente no; la parte caldaie, scambiatori ecc è stata pulita 
all'inizio dell'autunno.
Ho passato l'inverno con soli tre radiatori funzionanti per scelta 
(siamo rimasti in due in una appartamento non piccolissimo) e quando è 
stato il momenti di riscaldare anche altre stanze per ospiti i radiatori 
non funzionavano ... c'è la necessità evidente di ripulire l'impianto 
localmente.
 
-- 
_  _
0  0;
  @-
 
E. Delacroix
 


E. Delacroix ha detto :
 
Grazie, leggerò il foglio tecnico di quel prodotto.
 
 
Prego, io uso sempre roba della Fernox. 
Ho montato un filtro MAGNET e come dicevo quando lo pulisco non ci trovo dentro quasi nulla, quindi il Fernox funziona bene.

 Che prezzi chiedono per un lavoro del genere? Ho 9 radiatori.
 
un lavaggio serio con il macchianrio ed impianto costa da 200 sino ai 
500 euro
 
 


mi sembra strano che ammesso sia lo sporco, alcuni funzionano e altri no
c'è un motivo ?

Il 14/07/2020 10:15, 
impe...@gmail.com
 ha scritto:

quanto sporco hai trovato ad ogni giro
ed a girato dentro la pompa anche?

Rbasr ha detto :
 
quanto sporco hai trovato ad ogni giro
ed a girato dentro la pompa anche?
 
Allora la procedura con il Fernox è :
 
Svuoti l'impianto, lo riempi a 1 bar e versi mezzo litro di Fernox dentro un qualsiasi radiatore. 
Poi porti la pressione a 1. 5 bar ed accendi la caldaia, porta l'acqua sui 50 gradi e fai girare l'impianto per un'oretta almeno. 
Dopodiché svuoti l'impianto del tutto, se vuoi puoi fare più risciacqui. 
Io come dicevo ho un filtro MAGNET e quando lo pulisco non trovo quasi mai nulla. 
Quando pulisco con il Fernox e dopo un'oretta a 50 gradi l'acqua che esce è di colore giallino trasparente.


ma la pompa non si rovina se ci passa lo sporco?
inoltre il filtro magnet suppongo sia per materiali ferrosi
per tutto il resto pero' serve altro tipo di filtro
 
io quando ho svuotato impianto, ma non ho fatto pulizia ci ho rimesso 
stessa acqua (- calcaree )
 


ma serve sempre?
è chiaro che dentro ci sarà sporco
ma con qualche filtro nel circuito man mano che gira i puo' fermare;
 
inoltre quando fanno pulizia e usano sostanze scrostanti suppongo che
vanno a rimettere in movimento tutta la roba che si trova dentro ma che 
si è depositata alla base del termosifone, quindi ininfluente,
ma di gran effetto e preoccupante quando esce fuori dando l'idea
che i termosifoni erano messi molto peggio e che il lavoro serviva
 
in pratica è cosi o solo in alcuni casi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rbasr ha detto:
 
io quando ho svuotato impianto, ma non ho fatto pulizia ci ho rimesso
stessa acqua (- calcaree )
 
Beh, svuotare e riempire l'impianto non vuol dire pulirlo. 
Il Fernox è un prodotto che esiste da decenni ed è consigliato sia dagli installatori che dalle case produttrici di caldaie,altro non so che dirti. 
Io faccio la pulizia con il Fernox una volta all'anno, ho una caldaia ariston da circa 15 anni e non ha mai dato problemi.
Ho 6 radiatori in alluminio e due in ghisa, ogni vta che faccio il lavaggio l'acqua mi esce giallina e niente più. 
 

Alex ha detto:
 
in pratica è cosi o solo in alcuni casi?
 
Quando fanno la pulizia a pressione la caldaia la bypassano e puliscono le tubazioni ed i termosifoni e poi puliscono a parte la caldaia.
O almeno, io ho visto fare così.

Rbasr ha detto:
 
quanto sporco hai trovato ad ogni giro
ed a girato dentro la pompa anche?
 
Pulisco 1 volta all'anno, sporco trovato solo acqua color giallino. 
Filtro praticamente sempre pulito. 
Uso Fernox F3 per pulizia e poi f1 quando ricarico e riparto. 

 Ho l'impianto di riscaldamento ventennale che ha bisogno di essere ripulito. Quamcuno ha esperienza del fai da te o è meglio appoggiarsi ad un termoidraulico?Che prezzi chiedono per un lavoro del genere? Ho 9 radiatori.-- _  _0  0;  @-E. Delacroix-- Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 
Usa questo 8============D
 
Butta via tutto. Rifai tutto di Eco bonus.
-- 
Infornatici del 1966. Facciamo siti che fan cagare. Contattateci.
 Prezzi severi, ma giusti.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

 in pratica è cosi o solo in alcuni casi?
 
è una cazzata

 O almeno, io ho visto fare così.
 
è esatatmente così che si fa
 
si staca la mandata ed il ritorno della calsaia dal muro e ci si collega 
la pompa che poi può essere più o meno evoluta, ma si può fare 
tranquillamente in fai da te anche una un tubo di gomma e acqua un po' a 
pressione
 
anzi è anche meglio perché lavorando così si ha semrp acqua pulita in 
ingreasso e si possono parzializzare le reti
 


Ok, ho quasi capito ... ma se a livello dei distributori tolgo le 
testine delle elettrovalvole sono sicuro che la circolazione è aperta 
per tutti i radiatori?
