Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il radiatore di Jerry (5).

Fatevi coraggio, è l' ultima puntata !!!!
Come si calcolano i radiatori. Messaggio in tre puntate
(diventate oramai cinque, per la disperazione dei più),
oltre una premessa.
QUINTA ( ED ULTIMA PUNTATA). Dove, avendo
oramai in pugno il valore del fabbisogno termico del locale
che vi interessa, è consigliabile ed opportuno  il coinvolgimento
di vostra moglie per le azioni che ne conseguono.
Siete oramai faticosamente in possesso del numero di kCal/h che
vi servono per il riscaldamento del locale che vi interessa.
Lo avete calcolato avendo in evidenza tutti i parametri che
concorrono a stabilirlo, nessuno escluso (o quasi).
Sarete stremati dalla fatica, anche perchè avrete  certamente
più volte dovuto rivedere dove avevate sbagliato i conteggi
che portavano ad un risultato assurdo.
Ora che comunque avete finito, vi meritate una bella gita.
Prendete perciò l 'auto, e fatevi un giro presso i rivenditori di
materiale termoidraulico della vostra zona, dai quali furbescamente
vi farete dare i prospetti/depliant dei radiatori che vendono.
Assumo per definizione che vogliate scegliere un radiatore composto
da elementi componibili in alluminio, che maggiormente si prestano
a coprire le normali esigenze. Ma il discorso è comunque valido
anche per i corpi scaldanti monoblocco.
Tornati a casa, procedete senza indugi all' operazione più importante
di competenza del Piccolo Termotecnico Fai -da-tè, e cioè il
vaglio e la scelta del modello che più piace alla Sovrana Massima
Assoluta Autorità dopo Dio in casa vostra.
Essendo scientificamente provato che per quanti depliant avrete
procurato, nessun prodotto avrà alcun "placet" all' acquisto, sceglierete
il modello che più si avvicina, per forma e/o colore di verniciatura,
all' ipotetico radiatore che vostra moglie considera "il meno brutto
di quelli che mi hai fatto vedere possibile che non ci sia altro in
commercio in casa di Vitt sì che hanno bei radiatori ma quando
si tratta di accontentarmi si sà come va a finire sei sempre il solito
non cambierai mai sono stufa proprio stufa guarda che te lo dico
per l' ultima volta".
Nel prospetto vincitore, troverete i dati necessari alla scelta, e cioè :
- dimensioni fisiche dell' elemento radiante, utile per verificare se
   il radiatore completo ci starà dove volete metterlo.
   A questo proposito, considerate che è buona norma lasciare un
   franco di 12 cm dal suolo, in caso di installazione in nicchia
   almenno 10 cm in alto, e non meno di 2,5 cm dalla parete posteriore.
-  resa termica dell' elemento secondo Norma UNI 6514/69, e
   cioè con salto termico di 60 °C, vale a dire con acqua a 80 °C
   e temperatura ambiente di 20 °C. Dividendo perciò il numerino
   delle dispersioni che avete calcolato per la resa termica del
   singolo elemento, otterrete come risultato il numero di elementi
   che dovranno comporre  il radiatore.
Da notare che per temperatura dell' acqua ad 80 °C si intende la
temperatura media dell' acqua transitante nel corpo scaldante,
e non la temperatura di ingresso ! Cioè :
Temp in ingresso al radiatore 85 °C
Temp in uscita     al radiatore 75 °C
Temp media  80 °C
Su quasi tutti i depliant, comunque, ci sono le tabelle già pronte per
l' eventuale correzione dovute a salti termici diversi da 80 °C.
Ora siete a posto. Riepilogando :
- avete calcolato le dispersioni termiche del locale
- avete scelto il modello di radiatore, schivando abilmente i
   fulmini della moglie
- avete calcolato la grandezza del radiatore, verificando che dove
   volete metterlo ci stia comodo.
Mano al portafogli !!!
Ma leggetevi prima questo ultimo supplemento,  dopodichè,
finita questa bibbia, prometto di non rompervi più.
A seconda dei produttori, i radiatori in alluminio sono venduti in
misure standard (che coprono le più usuali necessità), oppure in
"pacchi" premontati da 2, 3, 4 elementi da assemblare.
E' possibile che il rivenditore li componga su vostra richiesta
per formare la grandezza che vi serve, oppure che vi guardi schifato
e vi ingiunga di caricare in macchina il tutto, seduta stante.
Niente paura, non siamo forse dei fai-da-te ?
Mettiamo il caso che vi serva un radiatore da 10 elementi.
Acquisterete  perciò 2 pacchi da 4 elementi più 1 pacco da 2 elementi,
che in tutto faranno proprio un radiatore da 10 elementi.
Cosa vi servirà per completare il lavoro ?
Ecco la lista della spesa :
- 6 nippli di giunzione
- 6 guarnizioni per detti
- 1 tappo cieco
- 1 tappo forato da 1/4 gas
- 1 valvolina di sfiato aria da 1/4 gas
- 2 tappi forati per la valvola di regolazione ed il detentore (da 3/8,
   1/2, o 3/4 gas secondo la grandezza del radiatore, il diametro
    delle tubazioni e la lunghezza delle stesse).
- 4 guarnizioni per tappi (sono quasi sempre uguali a quelle per
   i nippli)
- 1 valvola di regolazione (possibilmente a doppio regolaggio).
   Fate attenzione che le valvole per tubi di rame o per tubi
    filettati gas non sono le stesse, quindi dovete specificare tipo
    e misura della tubazione !
- 1 detentore
Attrezzi e materiali di consumo :
- 1 chiave per i nippli (per maggiori dettagli, leggete più avanti)
- 1 chiave a rullino da tubista
- 1 confezione di Loctite 572, od altra equivalente pasta
     sigillante ( per le giunzioni a nipplo)
-  canapa e pasta da idraulico q. b. (come direbbe Vitt per lo
    zucchero sulle meringhe), per le valvole.
Evito di postarvi i dettagli del lavoro di montaggio, presumendo
che sappiate farlo. Se non lo sapete, fatelo ugualmente, e comunicate
i risultati sul N.G., così avremo qualcosa da postarci  nelle fredde
ed umide serate d' inverno.
La cosa più difficile è reperire una chiave per serrare i nippli, in
quanto presumo non vogliate acquistarla per montare un solo
radiatore. Comunque non spaventatevi : la chiave è semplicemente
un banalissimo tondo di ferro che da una parte si impegna nei risalti
interni del nipplo, e dall' altra finisce con un quadro da impegnare
per la manovra di serraggio con la chiave a rullino (o chiave fissa
di giusta misura). Guardate bene come sono i risalti del nipplo; a
volte è possibile ricavare le impronte nel tondo/chiave  con una
semplice smerigliatrice angolare.
La disposizione classica del valvolame è: tappo cieco e detentore
in basso, valvolina di sfiato e valvola di regolazione in alto. Destra
o sinistra secondo il lato di arrivo delle tubazioni. Se invece usate
valvole per impianti monotubo, vanno montate in basso, con il
tappo cieco in alto, dalla parte opposta allo sfiato.
Se siete dei perfezionisti, oppure pessimisti, fate una prova idraulica
di tenuta al radiatore, prima di installarlo. Riempitelo d' acqua, e,
se non avete la pompa idraulica, mettetelo in pressione con l' aria
compessa a 3 atm.Vedrete che non perderà.
Buoni lavori.
                     Paul

grazie per i tuoi simpatici ed utilissimi consigli!