Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quando salta la corrente

Ciao ragazzi
sto per chidervi una cosa , ma sinceramnte non so se esiste .
Cč il modo di essere avvisati tramite sms o che altro quando salta la 
corrente a casa e siamo lontano ? Per evitare sgradevoli sorprese al ritorno 
ti po frigorifero ecc.
So che esiste il restart di gewiss perň il problema č che se ti salta in 
casa il restart te la ritira su in un minuto ma se ti salta giů al box dove 
ci sono tutti i contatori non fa un bel cavolo di niente giusto ?
Perchč a me quando salta scatta prima il salvavita giu al box contatori e 
non in casa .
Ciao NIK

 ti po frigorifero ecc.
Beh, il primo che mi viene in mente e' usare l' UPS... salta la
corrente, l' UPS tiene acceso il computer, quando manda il segnale di
"quasi scarico" il computer si spegne, ma prima di spegnersi mi manda
un SMS (via e-mail, vodafone lo permette, quindi basta scrivere non
piu' di 20 righe in VB).
Ma forse mi viene in mente questo perche' tengo sempre acceso il
computer e ho gia' l' UPS....
cia'
Max

 ha scritto nel messaggio 
news:idtBi.14606$fb....@tornado.fastwebnet.it...

Forse il restarti di gewis andava messo giů in cantina e non su 
nell'apparamento ?
ciao.
Lo 


il restart ha un uscita aggiuntiva che all'occorrenza potrebbe essere 
collegabile ad un sistema di segnalazione telefonica...oltre al restart perň 
a quel punto ti serve tutto l'armamentario da chiamata!
credo che attivi la chiamata solo in caso in cui non riesce a ripristinare 
correttamente la rete!
Bacio
Cai 

 Ciao NIK
Dovresti mettere un combinatore telefonico con contatto ritardato di qualche
secondo, quando va via corrente (non micro interruzioni) parte la chiamata
verso il cellulare.
Ciao
Fabio


Ricapitolando: ti serve un sistema che ti avvisa telefonicamente quando
manca la corrente. Non credo esista questo apparato specifico... ma si
puo' fare. Basta un combinatore telefonico, da collegare alla presa del
telefono, oppure un combinatore gsm. Basta leggere i manuali di questi
apparati per individuare come utilizzarli allo scopo, in quanto sono
pensati tipicamente per essere collegati a centraline antifurto. La tua
situazione di allarme sara' la mancanza di corrente, che potrai
intercettare, in modo banale, sfruttando ad esempio i contatti di un rele'
la cui bobina sia alimentata dalla corrente stessa: quanto manca la
corrente il contatto si attiva o si disattiva (dipende dal rele') e fa
partire il combinatore telefonico (naturalmente alimentato da batteria
tampone), opportunamente programmato per chiamare/messaggiare il tuo (o
piu') telefonino/i. Tutto qua. Ciao
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

ti po frigorifero ecc.
impianto di allarme alimentato da batteria, dotato di aggeggio che
manda sms
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 correttamente la rete!
pag 12-13 sinottico del funzionamento led e contatto ausiliario!
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/FILE/ZMN/74255142.pdf
Bacio
Cai 

 Ciao NIK
guarda qui ci sono dei combinatori gsm che segnalano la mancanza rete
oltre altri avvisi 
http://www.seensicurezza.it/Shop/catalogo.asp?scat=7
-- 

 ti po frigorifero ecc.
Ciao Nik,
io ho un sistema fatto così come serve a te ...
Ho un modulo di comando acquistato qui 
http://www.carrideo.it/
Il quale dispone di ingressi ed uscite ...
Con un po' di pratica in elettronica e elettrotecnica, è semplice 
collegarlo agli impianti di casa.
Nel mio caso, in ingresso ho il segnale di allarme dell'antifurto, il 
segnale di mancanza rete, il segnale di blocco della caldaia.
In uscita ho l'inclusione/esclusione allarme, lo sblocco della caldaia, 
l'accensione/spegnimento caldaia ed un paio di luci interne di casa.
Con questo sistema posso sapere quando manca rete, quando scatta 
l'allarme, quando va in blocco la caldaia, ed inoltre sempre tramite sms 
posso accendere o spegnere la caldaia, sbloccarla, accendere o spegnere 
delle luci in mia assenza per simulare la presenza di persone in casa, e 
inserire/disinserire l'antifurto, in modo da poter lasciare le chiavi di 
casa ad un vicino per ogni eventualità, ma non dover lasciare insieme le 
chiavi dell'antifurto ....
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:46d6a1f2$0$17951$4faf...@reader1.news.tin.it...

Ciao proprio cosi come hai scritto te è la mia soluzione ideale . Ma nello 
specifico qual' è il modulo ?
Sai anche dirmi a grandi linee come si collega quel modulo ai vari 
apparecchi di casa ?
Ciao NIK

 apparecchi di casa ?
Proprio a grandi linee .. perchè occorre vedere caso per caso come è 
l'impianto elettrico in casa tua ....
Dei tre relè, un contatto NA l'ho messo in parallelo al contatto di 
esclusione dell'antifurto, un altro contatto NA l'ho messo in parallelo 
all'interruttore delle luci, un conttato NA in serie al termostato 
ambiente, e l'uscita 'apricancello' in parallelo al tasto di sblocco 
della caldaia.
Per quanto riguarda gli ingressi, uno l'ho collegato all'uscita allarme 
dell'antifurto, uno l'ho collegato all'NC di un relè con bobina 220V, 
alimentato dalla rete (allarme mancanza rete), ed un altro in parallelo 
alla spia del blocco caldaia.
Va da se che se non hai un po' di pratica con 
elettronica/elettrotecnica, tutto può essere difficile, ed il rischio di 
fare dei danni / farsi male è direttametne proporzionale alla tua 
inesperienza !!
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:46d6bb28$0$17944$4faf...@reader1.news.tin.it...

Grazie  Luca gentilissimo mi sa proprio che il lavoro devo farlo fare ad un 
esperto in campo elettrico non ho esperianza quindi prima di fare danni !!!
Grazie Nik

 esperto in campo elettrico non ho esperianza quindi prima di fare danni !!!
Come ti ho detto, non è niente di fantascientifico ...
Basta un hobbysta di elettronica, e sicuramente riesci ad ottenere il 
risultato voluto ...
Io ho collegato il collegabile al dispositivo di controllo a distanza, 
ma se tu non vuoi automatizzare nulla, ma solo avere il segnale di 
mancanza/ripristino alimentazione da rete ENEL, le cose si semplificano 
molto !
Addirittura, visto che comunque ti serve una piccola batteria tampone 
per alimentare il circuito GSM-SMS, dato che dovrà inviare l'SMS di 
mancanza rete proprio quando manca la corrente, e quindi dovrà 
forzatamente attingere energia dalla batteria, dicevo ... si potrebbe 
anche realizzare un semplicissimo circuito con un timer, in modo che 
l'SMS di allarme mancanza rete venga inviato che so ... dopo dieci 
minuti di mancanza continua dell'alimentazione, così ad non essere 
allarmato da quelle semplici interruzioni di pochi secondi / pochi 
minuti che ogni tanto si verificano ...
Di dove sei ??
Se fossi di Genova, potrei aiutarti a realizzare la cosa (se non hai 
fretta) !
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:46d6c453$0$17944$4faf...@reader1.news.tin.it...

Putroppo sono un bel po distante da te sono di Bergamo .
 Il sistema sarebbe davvero ottimo ho visto che anche i moduli non costano 
molto .
Magari riusciamo lo stesso a farlo anche se abiti distante , tanto se devo 
solo segnalare la mancanza di rete elet. non penso sia cosi complicato come 
il tuo .
Ciao NIK

 il tuo .
Scrivimi una e-mail ...
Almeno non disturbiamo il NewsGroup ...
Intanto faccio mente locale, e penso a cosa ti serve esattamente ...
Anche se così su due piedi non la vedo semplicissima, se non hai un 
minimo di esperienza con l'elettronica !
Luca

 inserire/disinserire l'antifurto
Ok per le luci e la caldaia, ma eviterei la possibilità di disinserire
l'antifurto via SMS per evitare spiacevoli sorprese...
Ciao,
  Marco

Infra ha scritto:

Il telecomando può ricevere i comandi tramite SMS solo se provenienti 
dal numero di telefono dei miei due cellulari (quello privato, e quello 
aziendale). Inoltre, per poter disattivare l'antifurto, devi conoscere 
il numero di telefono del telecomando, e la sintassi esatta del comando.
Non vedo particolari problemi di sicurezza ....
Se poi i ladri sono così forti da riuscire a bucare questo sistema, è 
meglio se si danno al furto in una villa di qualche riccone ... A casa 
mia farebbero proprio magri affari ! ;-)
Luca

 mia farebbero proprio magri affari ! ;-)
Questa è sempre la migliore protezione. Io posso permettermi di
lasciare la macchina aperta, in segno di sfida nei confronti dei "topi
d'auto" :-)
Ciao,
  Marco

 così banale da richiedere pochi secondi ed essere alla portata di
<snip>
Marco,
sono d'accordo al 100% su tutto ciò che affermi ..
Il mio sistema non vuole essere nulla di sicuro, anzi ...
La casa potrebbe benissimo essere sprovvista di antifurto ..
O meglio ...
Io mi voglio solo proteggere da quei mentecatti che conoscono solo la 
forza bruta del piede di porco, che al suono della sirena di allarme 
fuggono a gambe levate ...
Che scelgono le abitazioni da svaligiare in base alla presenza della 
sirena esterna e/o della chiave di disattivazione vicino al campanello.
Per quelli, basta e avanza il sistema che ho, è sicuro il giusto !!
Quelli neanche sanno cosa sia un telecomando GSM .. Loro passano alla 
casa accanto !!
E poi, come dici te, il modo migliore di proteggersi è quello di non 
avere niente di valore in casa, o comunque avere il meno possibile, che 
è anche un metodo da me adottato e condiviso ...
Luca

 non in casa .
E installare un normalissimo interruttore di BYPASS al salvavita? Non sarà
in regola con le norme, ma lo attivi quando parti e lo disattivi quando
torni.
Se hai due salvavita, metti due bypass. E fine dei problemi.
E ora via al flame per dire che non e' in regola... Ciao



riscriviamo le regole????
poi al rientro lo dimentiche e zotttttttttttttttttttt la maledizione del 
corto ti becca quando meno te lo aspetti!
oppure...un congelatore decide, mentre sei in vacanza, di dare una festa a 
base di corrente birichina...e viaaaaaaaaaaaaa al rientro trovi tutto 
carbonizzato invece che ghiacciato!
:0S
Bacio
Cai 

 carbonizzato invece che ghiacciato!
Ehm, non l'ho mica capita. Per i corti e cose del genere c'e' il
magnetoremico dell'enel. Parliamo di bypassare il salvavita. Lui bypassa
il salvavita con un interruttore (che potrebbe anche essere un
magnetotermico, se vuoi anche calcolato giusto giusto per l'assorbimento
tipico del frigo o poco piu').
Poi ok, l'ho detto che non e' in regola, anche se per anni gli
elettricisti hanno fatto cosi'. Ciao


ripristina contatori
http://www.mondosicuro.it/pinup.htm
-- 

 E ora via al flame per dire che non e' in regola... Ciao
Così se c'è un guasto a terra e ammazzi qualcuno potrai dire: gli 
elettricisti lo hanno fatto per anni!
Se un apparecchiatura perde l'isolamento verso terra manda in tensione 
tutte le masse e masse estranee collegate a terra, ti lascio immaginare 
i risvolti in un condominio o anche in una semplice villetta isolata, 
quando al rientro dalle ferie tocchi una qualsiasi massa collegata a 
terra e che per merito di questa geniale soluzione sarà in tensione.
Non si parla di normative ma di buon senso, soprattutto nel dare 
consigli che possono seriamente creare pericoli a chi dovesse seguirli.
Direi che piuttosto che escludere il differenziale si può mettere il 
restart, saranno 100 Euro ma non sono nulla in confronto a danni fisici 
e/o un processo penale.
Saluti
Fabio

 e/o un processo penale.
198eurozzi  quello con autotest settimanale, comperato un mese dllo 
spacciatore!
Bacio
Cai

 ha scritto nel messaggio
news:46dbbf7a$0$36452$4faf...@reader5.news.tin.it...

Ahi, o sono aumentati o devi cambiare spacciatore ;-)
Ciao e grazie della precisazione.
Fabio

 terra e che per merito di questa geniale soluzione sarà in tensione.
Stai parlando di ben due guasti in contemporanea! La terra che si
isola (non e' piu' terra) piu' un utilizzatore che "scarica" sulla
terra (che terra piu' non e'). Azz... Altro?

 terra (che terra piu' non e'). Azz... Altro?
Senza offesa ma stai facendo parecchia confusione, inoltre il discorso 
dei due guasti a terra è assolutamente assurdo, non stiamo di certo 
parlando di un sistema IT :-(
Se il differenziale non funziona al primo guasto a terra mandi in 
tensione tutte le masse e le masse estranee ad essa collegate e su 
questo non ci sono dubbi.
Saluti
Fabio

 Fabio

"Faruscad" <
Ma prima che inventassero il "restart" come credi che facessero quelli
che avevano il problema del salvavita che scatta? Guarda che si tratta
di un oggetto molto recente. Il salvavita scatta in molti casi a causa
di transitori di tensione o  "spikes" che arrivano dalla rete
elettrica *prima* del contatore, sicche' puoi cambiare salvavita fin
che vuoi ma il problema rimane.
ci son salvavita e salvavita, basterebbe dotarsi di salvavita più resistenti 
ai disturbi (se la rete è aprticolarmente disturbata da sporcizia)
Bacio
Cai 


Tu quale consigli? Io dopo averne acquistati (chiedendo prima consigli
su marche e modelli) un paio ho desistito.
E ho fatto quello che ho descritto sopra (ho provato col filtro +,
dopo aver trovato ancora giu' il salvavita per la n+1esima volta, il
bypass: "l'extrema ratio"). Il filtro a dire la verita' qualcosa ha
fatto, nel senso che almeno ha limitato un po' i randomici out del
salvavita. Mi manca l'esperienza, se puo' avere un senso,  di montarne
due (filtri) in cascata.

 buon occhio? Al momento no. In futuro non so.
Il restart è un differenziale e va messo al posto del differenziale 
esistente, non dopo. Riarmare il contatore in automatico, se la casa è 
provvista di idonei interruttori magnetotermici (a protezione di tutte 
le linee), non è un pericolo.
Ciao
Fabio

Ho letto e meditato il tuo intervento. Grazie per la pazienza e
complimenti per la tua competenza.
Resto ovviamente con una buona serie di interrogativi, ma essendo
questo un gruppo pubblico la cosa piu' giusta e' raccomandare a tutti
di affidarsi a personale qualificato.
Pensa che ho avuto occasione, in passato, di lavorare con gente del
CESI e soprattutto con un collega che si occupava praticamente solo di
collaudi di impianti di terra... ma e' passato qualche anno. Mi manca
e mi piacerebbe un sereno confronto con questi, oltre che una lettura/
rilettura della normativa.
Grazie, ciao

 ha scritto nel messaggio
news:1189754373.6...@50g2000hsm.googlegroups.com...

Ci mancherebbe, se hai dubbi chiedi pure, anche in privato.
Il sito che ti ho indicato è una buona base di partenza per ricordare le
basi e farsi una cultura generale su argomenti attuali.
Ciao
Fabio