Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore SPUTA acqua

Ciao a tutti,
con l'arrivo del caldo ho messo in funzione, per la prima volta in
quanto da poco trasferitomi in una nuova abitazione, il mio
condizionatore d'aria Samsung da 12.000 btu per ottenere un poco di
refrigerio.
Appena acceso, tutto OK. L'aria fredda ha iniziato ad uscire come da
manuale. Dopo un poco di tempo, incuriosito dalla modalità "TURBO", ho
premuto il fatidico tasto ed il condizionatore ha iniziato ad andare
forte.
Dopo qualche minuto, postomi di fronte al bocchettone di uscita
dell'aria, ho notato che il condizionatore letteralmente "SPUTAVA"
fuori acqua assieme all'aria fredda.
Scosso dall'accaduto, sono subito uscito sul balcone per controllare la
presenza di acqua dallo scarico: l'acqua c'era e pure parecchia.
A questo punto ho spento l'apparecchio per valutare l'accaduto. Qualche
residuo d'acqua ha continuato a sgocciolare dal bocchettone di uscita
dell'aria.
Secondo voi, di cosa si tratta? Condensa dovuta ad aria troppo fredda?
Qualche problema nello smaltimento dell'acqua? Forse ho sbagliato ad
attivare la modalità TURBO quando il condizionatore era acceso già da
qualche minuto e la temperatura interna era di 22°C circa?
Grazie in anticipo per i consigli
Saluti
SaRo

 wrote in message
news:1150458457.3...@c74g2000cwc.googlegroups.com...
@Ciao a tutti,
@con l'arrivo del caldo ho messo in funzione, per la prima volta in
@quanto da poco trasferitomi in una nuova abitazione, il mio
@condizionatore d'aria Samsung da 12.000 btu per ottenere un poco di
@refrigerio.
CUT
Presumo un limite dato dal tubo di smaltimento della condensa.
Verifica la tubazione sia sgombra (a me era capitata una cosa del genere...
un ragnetto s'era fatto la casetta nel tubo....)
Prendi e dagli una bella soffiata
Sko

Sko ha scritto:

Credo che io possa soffiare solamente da sotto in quanto il
condizionatore è montato a muro. Credi possa andare bene lo stesso?
SaRo

condizionatore è montato a muro. Credi possa andare bene lo stesso?
E' meglio se apri il pannello dell'unità interna e raggiungi il tubo da 
dentro. Altrimenti sparerai lo sporco dentro l'unità anziché fuori, e 
inevitabilmente ben presto si otturerà di nuovo.
-- 
Cinghiale

Cinghiale ha scritto:

Spero che sia facilmente raggiungibile. Qualcuno ha esperienza sui
Samsung e magari può consigliarmi eventuali manovre da mettere in atto
(smontaggio filtri, alette, etc)?
Thanks a lot
SaRo

 SaRo
sei fortunato, sono un esperto,
solitamente utilizzo le istruzioni, e visto che ci siamo, diamoci
un'occhiata se tra gli optional esiste pure la doccia con turbo
incorporato,
in caso contrario riportalo dal creatore e fattelo cambiare con
garanzia bagnata ;)
ciao ciao (questa sera andro a nanna felice;)

dui...@yahoo.it
 ha scritto:

Purtroppo le istruzioni non dicono nulla a riguardo. Spiegano solo come
pulire i filtri (oltretutto operazione banale). Al più presto mi
munirò di scala e controllerò lo scarico della condensa.
Altra ipotesi: il problema potrebbe essere dovuto ad una temperatura
troppo fredda che manda il vapor acqueo in condensa esplellendolo
direttamente con l'aria?
Oggi proverò a farlo girare in modalità deumidificatore e vediamo che
succede.
Che ne pensate?
SaRo

SaRoUiKi ha scritto:

Credo che il problema sia l'inclinazione dello split interno. Questo
non è stato installato in perfetto piano ma con una pendenza dal lato
opposto allo scarico. Credo che la condensa si accumuli su quel lato
riempiendo una sorta di vaschetta dalla quale dopo un poco inizia ad
uscire acqua assieme all'aria forzata dalla ventola. La mia tesi
dovrebbe essere rafforzata dal fatto che l'acqua esce proprio da quel
lato del condizionatore.
Che ne pensate? E' possibile?
Saluti
SaRo

 Che ne pensate? E' possibile?
Fai presto a verificarlo, con una livella.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

marcoT ha scritto:

Verificato: la pendenza è dalla parte opposta al tubo di scarico.
Quindi secondo te potrebbe essere questa la causa dell'acqua
"sputata"???
SaRo

 "sputata"???
Direi molto probabile.
Se riesci a togliere la copertura in plastica puoi fare la prova versando
dell'acqua sulla vaschetta e accendendo la ventola.


marcoT ha scritto:

Bene,
faccio la prova e posto l'esito!
Grazie
SaRo

SaRoUiKi ha scritto:

Problema risolto!!!!
Il problema era sia la pendenza sia il fatto che il tubo di scarico era
immerso in acqua (mi ero fidato troppo del principio dei vasi
comunicanti).
Ora lo split non sputa più!!!
Grazie a tutti per l'aiuto
Alla prossima
SaRo