Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore differenziale

Ciao a tutti,
avendo l'interruttore generale della corrente a circa 100 metri da casa mia 
(per giunta quasi sulla strada), ogni volta che salta la corrente sono 
problemi seri...ho chiesto all'enel di spostare il contatore fino a dentro 
casa ma loro sostengono che non si pùò fare in quanto tecnicamente quello è 
il suo luogo.
Mi ha suggerito però di utilizzare un qualcosa che, opportunamente tarato, 
possa saltare un attimo prima dell'interruttore generale e che magari si 
riarma pure una volta verificato che non ci siano problemi.
Avete un'idea/prodotto da darmi e soprattutto si tratta di un intervento che 
deve essere fatto da tecnico abilitato per avere poi la relativa conformità?
Ciao e grazie
-- 
"Se vuoi una fonte obbiettiva ci sono le moviole" Gobbacci, ISC, 20/3/2005 

 deve essere fatto da tecnico abilitato per avere poi la relativa conformità?
Potresti accoppiare al tuo interruttore (se possibile) un normale modulo 
motore per renderlo telecomandabile, o sostituirlo con un tipo 
idoneo...... costicchia un po' ma vuoi mettere la comodita` :-))
ad esempio se hai gia installato un btdin, puoi utilizzare l'articolo 
F80M/230 (comando a motore per btdin 45/60/100/250)
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

> Avete un'idea/prodotto da darmi >
Avendo un problema simile, ovvero difficoltà di accesso al contatore, molto 
rusticamente ma funzionante al 100 x 100,ho installato una funicella con 
carrucole che dal garage riarma il contatore enel posto ad una decina di 
metri dallo stesso.
Il tutto perchè quando saldo,a volte stacca il contatore e sono rimasto 
chiuso dentro il garage,  in quanto è dotato di alzaserranda elettrico con 
freno, e lo sblocco del freno è naturalmente all'esterno.
pp 

 soluzione perfetta.
Io ho 2 differenziali, uno da 10 e uno da 16. Quello da 10 per 
l'impianto di illuminazione e quello da 16 per le prese.
Quello da 16 stacca prima del contatore che è in cantina e per questo 
ringrazio chi ha progettato l'impianto elettrico del mio appartamento, ma...
se salta quello da 16 quando ho accese anche delle luci, vuol dire che 
stacca ben prima di quanto staccherebbe il contatore.
Considerando che le luci in casa mia sono quasi esclusivamente alogene 
da 150-200W e che uno dei due motori dei condizionatori è connesso 
all'impianto luce, mi piacerebbe sapere come cavolo fa a non saltare 
prima il contatore.
Cosa devo leggere sul differenziale per sapere come è tarato?
Ci sono dei modelli da 16A con differenti soglie di intervento?
Nel caso, potrei anche provare a sostituirlo, se la spesa è sostenibile. 
Poi se salta sempre il contatore in cantina, ritorno all'origine perchè 
sarebbe veramente troppo scomodo, oltre al fatto che si spegnerebbe 
proprio tutto, rimanendo al buio.

 luogo fresco (penso siano tarati a 30°C).
Contatore elettronico AEM Milano.

 soluzione perfetta.
quindi potrei sostituirmelo anche da solo...o e meglio farlo fare a chi di 
dovere?

la gewiss ad esempio.
La cosa m interessa assai.
Io prendo la corrente che alimenta il quadretto del chiosco da un quadro
dotato di salvavita che funziona benissimo; il quadro principale č in una
poszione per me irraggiungibile per cui qualsiasi cretinata che faccia
saltare il salvavita mi tocca andare a cercare qualcuo del servizio tecnico
che riarmi il salvavita una volta risolto il problema.
Chiesi di metter un salvavita al mio quadretto ma venne detto che sarebbe
stato inutile perchč inogni caso sarebbe saltatao anche quello del quado
principale.
Ora, dando epr corretta l'info circa l'inutlitą del salvavita nel mio
quadretto, se l'altro lo mettessi a riarmo automatico avrei risolto il
problema; giusto o sbagliato il mio ragionamento?
Con che frequanza la logica del salvavita va a controllare lo stato della
rete a valle?
Costano cifre umane o imperiali?
Eventualmente una qualche sigla di prodotto?
--
Ciao
Caron Dimonio = Insu
ICQ 32090712
Non ti curar di loro,
ma guarda e passa.
Poi se non li hai stirati bene, 
metti la retro e ripassa.
Citazione

 l'impianto di illuminazione e quello da 16 per le prese.
Penso che siano magnotermici non differenziali.
I differenziali sono un altra cosa, non ti confondere.

 l'armadietto metallico è aperto!
Esistono lucchetti e serrature, tocca al proprietario tutelarsi e non 
all'Enel.
Fabbrogiovanni. 

ti toccherà chiedere in un magazzino.
farollo per telefono alla IMAT-FELCO di Como domattina.
Grazie  ;-)
--
Ciao
Caron Dimonio = Insubrico = Diego
ICQ 32090712
La mejor salsa del mundo es el hambre
(Il miglior condimento al mondo è la fame)
Don Quixote

 I differenziali sono un altra cosa, non ti confondere.
Hai ragione!

 metri dallo stesso.
Mi ricorda il primo telecomando tv che ho visto. Lo aveva inventato il
nonno di Livio, uno dei "padri della radio" in Italia, e consiseva di un
bastone con gommino sottosedia che permetteva anche di ruotare le
manopole!
Ciao 

 problema; giusto o sbagliato il mio ragionamento?
Non serve..... se la linea di alimentazione al sottoquadro e` a doppio 
isolamento e ben protetta, eufemismo per dire che non puo` subire azioni 
meccaniche che ne compromettano l'isolamento, si puo` omettere la 
protezione differenziale a monte...... a patto che poi venga  assicurata 
nel sottoquadro.


 ha scritto nel messaggio 
news:1h0cubo.rjwfft1uoe340N%ndrng...@yhaoo.it...

Come vedi l'importante è raggiungere lo scopo nel modo piu' semplice 
affidabile ed economico. 

a patto che poi venga  assicurata nel sottoquadro.
Mi sono speigato in modo parziale.
"non serve perchè in ogni caso salterebbe anche quella remota che DEVE avere
una sensbilità XY per cui salterebbe in ogni caso"; ecco il perchè
dell'inutilità di qualla a valle, non perchè ci siano dei maghi maghetti che
garantiscono al perfezzione perfettissia  ;.))
--
Ciao
Caron Dimonio = Insubrico = Diego
http://www.banti.net
ICQ 32090712
“In ogni impresa seria, l’intelligenza è una dote trascurabile.”
Godfrey H. Hardy – Apologia di un matematico

 garantiscono al perfezzione perfettissia  ;.))
No, non serve (il differenziale di monte e quindi il riarmatore od il 
motore), perche` se la linea e` sufficentemente "robusta", cioe` non 
c'e` la possibilita` di danneggiarla meccanicamente, con le normali 
azioni (trapano, martello)  si puo` omettere la protezione 
differenziale, lasciando solo quella magnetotermica, lasciando poi al/i 
differenziali di valle la protezione contro i guasti a terra.
mi sono espresso meglio cosi??


 mi sono espresso meglio cosi??
scusassero dimenticai...... :-)))
(altrimenti pare che mi sia risentito)


mi sono espresso meglio cosi??
benissimo, solo che le norme dell'AIL, fornitore dell'elettrità in Lugano e
circondario, prevede che ogni quadro cui ci si possa connettere con prese
"volanti" deve essere equipaggiato del salvavita a dispersione di caramelle
alla menta (non so cosa disperda), pena l'essere fuori norma e se quacuno lo
tova o se qualcuno ci si fa male so crauti per l'impiantista.
Comunque o introdotto la petizione per la sostiuzione del differenziale
stupido con quello intelligente, vediamo l'intelligenza di chi deve
decidere, io ho proposto di farmi carco dell'acquisto dell'oggetto; aspetto
a piè fermo  ;-)
--
Ciao
Caron Dimonio = Insubrico = Diego
ICQ 32090712


(altrimenti pare che mi sia risentito)
Ho la pelle di 3 rinoceronti una sopra l'altra, quindi non sono così
sensibile; comunque grazie per l'attenzione  ;-)



buona sostituzione :0))
ciao max

avrei visto meglio il cioccolato (sfizzero)......:0))
Io m'imbombo di NOVI nocciolato fondente, tavoletta lunga, iniziata e finita
senza soste ntermedie, sempre  ;-))
--
Ciao
Caron Dimonio = Insubrico = Diego
