Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore - fare vuoto con motore di frigorifero

ciao tutti
appena finito di montare condizionatore muro - muro (quasi )
3 metri di tubi dalla pompa allo split
amico (quasi ) ben attrezzato esegue montaggio, a mio avviso fatto
onestamente bene, anche esteticamente parlando.
sopratutto visto quanto si é preso, gli ho dato io 100 euro che secondo me é
ridicolo per una mattinata di domenica di lavoro, ma fate vobis mi ha detto
! e io vista l'amicizia che intercorre ho pensato che un centone fosse + o -
ben accetto, come sola manodopera ( materiale messo io con tubi gia
cartellati ) .
Unico dubbio , non potendo chiedere in prestito la pompa vuoto al suo
principale...... lavora in una ditta !
ha fatto il vuoto con un compressore da frigorifero addobbato con raccordi
appositi.
e aperto il gas nel motore subito ha spurgato per 1 secondo il gas (due
puff -  puff, dalla valvola sul raccordo di ritorno, quindi meno di un
secondo) per eliminare eventuale aria che fosse rimasta.
per adesso il condizionatore funge alla grande , anzi mi sembra renda meglio
di quello che gia avevo - stessa potenza 9000 btu.
non avendo fatto il test perdite (senza manometri come lo fai ? ) ma ha
assicurato che essendo le cartelle fatte bene bene sicuramente al 99,9% non
ci sarebbero stati problemi di perdite.
secondo voi funge ?
sono da controllare le temperature tra mandata e ritorno ?
che delta ci deve essere adoperando il 4xx come gas ?
come si fa a misurare le temperature ? (ho un termometro ad alcool che
misura da - 20 a +80 °C ) si puo usare per vedere il rendimento ?
altrimenti ho un termometro digitale a sonda ntc per automobili , che potrei
usare anche ......
la parola a chi se ne intende !!
ciao tutti

 cartellati ) .
Non so dove abiti tu, ma dalle mie parti 100 euro per perdere una
domenica mattina a casa di un altro non sono poi così poco. Cioè io
sono dell'idea che o paghi, e paghi, o non paghi e ringrazi.
Quelli che ti fanno fare 15Km di macchina per farsi fare un lavoraccio
e poi tirano fuori 20 euro sono odiosi, cazzarola i favori uno li fa
anche solo per amicizia, non è che gli amici vanno sempre retribuiti
quando danno una mano, ma pagare poco è un insulto, quindi, nel
dubbio, meglio o non pagare o pagare un po' più del dovuto.
Per quanto riguarda i dubbi sul condizionatore.... se va, va. Se
finisce il gas, cerchi le perdite.

 non avendo fatto il test perdite (senza manometri come lo fai ? ) ma ha
le perdite non si controllano con i manometri, ma con il cercafughe , 
elettronico oppure lo spray .
Ciao.Alberto.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 Ciao.Alberto
ok grazie Alberto
ma umidità in un tubo di 3 + 3 metri ... + la serpentina dello split giusto
?
con quasi vuoto fatto, non penso ne resti poi tanta ...( penso io ! ma
magari mi sbaglio ! )
che succede se resta umidita ? si possono formare depositi di ghiaccio
internamente ai tubi ?
dentro il circuito vi sono dei punti in cui la temp raggiunge lo zero o meno
?
oppure si altera l'olio ?
per le perdite é vero ! :-( si poteva provare le giunzioni magari con acqua
saponata ! , io non ci ho pensato, lui era cotto... dopo 2 ore al sole sul
tetto :-)
va bhe sarà per il prossimo condizionatore , quando questo si guasta  :-P
ciao tutti

 oppure si altera l'olio ?
Anche
Comunque, come giustamente dici tu, con 3 metri l'effetto e' veramente 
microscopico.
Certo, se avete lasciato i tubi aperti sul balcone tutta la notte ... ;-)))


 magari mi sbaglio ! )
Per essere sicuro guardi il diagramma di stato , scopri la pressione a cui l'acqua bolle a temperatura ambiente e verifichi
di fare un vuoto maggiore .....tutta l'acqua se ne va.............
Giulia


ciao tutti
no no i tubi erano sigillati con nastro adesivo , dove ho preso il
condizionatore hanno preparato i tubi con la cartellatrice e li hanno
sigillati .
piuttosto mi chiedevo..... é me ne sono dimenticato di chiedere nel primo
post, un compressore di frigorifero che depressione riesce a creare ?
come compressione so benissimo che riesce ad arrivare a 12 atmosfere e piu ,
prova pratica eseguita quando mi sono fatto un compressorino per gonfiare le
ruote auto, con un compressore di frigo di recupero.
pero non ho mai misurato quanto riesce ad aspirare ....mi ricordo che
mettendo il dito sul tubo di aspirazione la depressione era notevole ,ma ho
sempre tolto il dito per paura di rimanerci attaccato :-)
secondo voi a quanto arriva ?
e quando si utilizza la pompa a vuoto apposita per frigoristi a quanto si
arriva come depressione ?.
altro dubbio sgratt sgratt !!! ... quando si fa il recupero del gas dal
circuito di un condizionatore per smontarlo , effettivamente e lo stesso
motore pompa del condizionatore stesso che accumula il gas nel corpo motore
e serpentina dell'unita esterna (chiudendo la mandata allo split ) quindi
per associazione di idee penso che il vuoto fatto con un compressorino da
frigo debba bastare .....
post metto che non faccio il frigorista ! :-) ma ho letto su vari siti le
varie procedure , quindi bene o male mi sono fatto una idea di come
funzicano i vari processi di installazione e spurghi vari ....
certo il lavaggio dei tubi con azoto secco sarebbe l'ideale, ma tutto
sommato non credo ci siano tanti problemi se i tubi sono abbastanza
corti.....
comunque ormai e fatta , se và và , se non và pazienza, per adesso và da un
pomeriggio e non ho notato rumori o cose strane, sembra raffreddare bene.
appena ho un po di tempo mi metto a misurare temperature varie e magari sé
noto che qualcosa non quadra posto i risultati delle temperature.
ciao a tutti e gracias a todos amigos

 Comunque meglio che niente.
Ti posso garantire che un compressore da frigo elimina l'umidità.
Infatti anni fa feci bollire l'aacqua a temp ambiente fino a rendere un 
vuoto perfettamente secco nel baker, certo ci mette un bel po a fare il 
vuoto che serve, un baker da 50cc ci metteva minuti, un condizionatore con 
3m di tubi penso di piu.
Non fatelo a casa seve un baker apposito se no implode.
il compressore è degli anni 80 (lo uso tuttora per l'aerografo).
FLick

 
l'ho misurato poco tempo fa con uno strumento digitale che arriva a 
-100kPa e andava a fondo scala, quindi direi che non può essere più di 
1kPa ovvero 1/100 di atmosfera circa. In ogni caso è più che sufficiente 
a far bollire l'acqua a temp ambiente (ho provato anche questo) quindi 
dovresti essere a posto, secondo me; quanto detto vale per il 
compressore che ho provato io, ovvio, ma credo che la cosa si possa 
estendere...
pier