Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto TN-C-S

Ciao a tutti,
qualcuno ha esperienza con impianti seri (TN-C-S e non TT)? ;-P
Quando faccio la derivazione di N e PE dal PEN, il ponticello tra i
morsetti va fatto con il filo blu o con il giallo-verde?
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 morsetti va fatto con il filo blu o con il giallo-verde?
Ciao... premetto che non mi è mai capitato di mettere mano su tratti di 
impianto TN-C ma solo su TN-S.
Comunque... se l'impianto è serio come dici, e di solito il TN-C lo trovi in 
impianti grossi dove giri con cavoni come serpenti ;D, io non ci metterei un 
morsetto col cavallotto nel punto di separazione.
Arriverei col cavo PEN... che al momento non so con certezza se deve essere 
blu o essere blu ma contrassegnato anche gialloverde alle estremità e lungo 
le cassette rompitratta... cmq arriverei ad una sbarra e mi ci attesterei 
con un bel capocorda, poi da li sdoppi i conduttori... in questo modo eviti 
proprio il problema.
Ciao,
Enrico. 

 proprio il problema.
Una soluzione elegante... ma una busbar per 6 mmq mi sembra esagerata ;-)


 Una soluzione elegante... ma una busbar per 6 mmq mi sembra esagerata ;-)
Non so cosa devi fare... sarebbe interessante scoprirlo per consigliarti 
meglio ;)
Essendo in Svizzera e parlando di 6mmq mi vien da pensare che tu debba 
cablare un quadro di casa o una roba simile.
Se è così molti quadretti domestici anche di piccole dimensioni (da 24 
moduli in su credo, più piccoli non so) possono essere equipaggiati con 1-2 
barrette di cablaggio per le connessioni di terra e di neutro: arrivi col 
tuo bel neutro, lo fai passante da una all'altra ed ecco che hai il bel TN-S 
;-)
Oppure potresti anche usare morsetti a modulo DIN come questi 
http://www.eleco.it/din2.html
 che sono ponticellabili tra loro inserendo un 
ponte constituito da una lamella che viene fissata tramite due viti al 
centro del morsetto... ti sei mai domandato perchè sti morsetti hanno nel 
mezzo quel forellino filettato? Per sta cosa qui... e puoi ponticellarne 
quanti ne vuoi.
Esistono anche dei moduli din che occupano 2 moduli, sono fatti come un 
magnetotermico diciamo, levi il coperchio e ti ritrovi un bel blocco di 
ottone con una decina di morsetti di sezioni varie, vengono usati pure loro 
nei quadri elettrici x connessioni di terra e di neutro.
Altrimenti se devi solo realizzare lo sdoppiaggio di un cavo non so, in una 
cassetta, esistono morsetti fatti come i cappelotti ma multipresa.
http://www.eleco.it/devioplus.html
http://www.eleco.it/deviocanal.html
Spero di esserti stato utile :-)
Enrico.

 cablare un quadro di casa o una roba simile.
Situazione: casa disabitata da parecchi anni.
L'impianto elettrico è a metà tra il ridicolo e il raccapricciante.
In queste condizioni, l'azienda elettrica non mi attacca la corrente.
Dai un'occhiata dentro il quadro elettrico ;-)
Parte sinistra:
http://i14.tinypic.com/48vv3hw.jpg
Parte destra:
http://i19.tinypic.com/43dduh1.jpg
Stamattina era così.
Ora non piu'.
Scusa se non ti mostro una foto del lavoro finito, ma solo l'idea di
riaprire quel quadro mi fa inc@##are.
Ad ogni modo...
.. ho staccato l'impianto esistente, ne ho troncato i cavi e li ho
isolati.
.. ho tolto le due valvole a destra.
.. ho tolto le valvole di sinistra e ho messo dei morsetti da guida DIN
come questi:
http://img158.imageshack.us/img158/5024/2gqj3.jpg
(montati come si deve, non così)
Hai in mente che ho detto che una busbar mi sembrava esagerata?
Beh... non ho saputo resistere... i morsetti in questione sono da 70 mmq
;-)
In quei morsetti entrano R, S, T e PEN in uscita dal contatore.
Su un quinto morsetto ho fatto un ponte con il PEN.
In uscita ho un cavo da 5*6mmq... rigido... da portare a spasso è una
libidine ;-)
Non voglio piu' sentire nessuno lamentarsi che non riesce a far passare il
2.5mmq nel corrugato.
Provate con questo...
Il cavo va a finire in un quadretto provvisorio come questo:
http://img410.imageshack.us/img410/2397/distributoretp3.jpg
Il tutto perche' altrimenti non mi rimettono la corrente.
La cosa ridicola?
Dalla testa-cavo al contatore l'impianto è di proprietà dell'azienda
elettrica e io non posso cambiare niente.
In questo tratto le tre fasi sono tutte e tre rosse, il PEN è giallo
(vecchio standard dei colori) e il tutto ha una sezione di 4 mmq.
La parte da me fatta deve invece essere a norma e questa prevede che una
colonna montante con valvolazione da 16 A abbia una sezione di 6 mmq.
Ho quindi i miei 6 mmq a valle di un tratto da 4 mmq.
Capisci che la cosa mi fa leggermente incavolare...
Il ponticello tra PE e N l'ho fatto con il giallo-verde.
Se il rompiballe delle aziende municipalizzate fa storie perche' lo vuole
blu glielo sostituisco al volo... sono 2 minuti.
Il giallo-verde però gli passa su per l'uretra.
Grazie comunque per il tuo interessamento :-)


 colonna montante con valvolazione da 16 A abbia una sezione di 6 mmq.
Spettacolo :) in italia per il civile se dici che hai messo il 6mm pare che 
li prendi in giro, ho visto persone che quando gli metti il MINIMO 16 per la 
terra alla puntazza ti dicono se sei pazzo.....
Cmq rigido da 6 nel corrugato va benissimo, basta che si aun 32mm ;) 

 Grazie comunque per il tuo interessamento :-)
Di nulla figurati :)
Enrico.

 L'impianto elettrico è a metà tra il ridicolo e il raccapricciante.
Tu non sai cos'è un impianto elettrico ridicolo, né uno 
raccapricciante... dimmi se hai mai visto schifezze simili:
http://tinypic.com/view.php?pic=2wocfmt
Groviglio di piattine non umanamente districabile
http://tinypic.com/view.php?pic=301dpcn
Altro groviglio con condimento di nastro isolante e tubo del gas adiacente
http://tinypic.com/view.php?pic=2cy06sm
Piattine che alimentano cavi da 2,5mmq
http://tinypic.com/view.php?pic=4ggot1e
Conduttore gialloverde usato come portatore di fase e grovigli vari.
Il tutto realizzato da un elettricista che morendo ha fatto un favore 
all'umanità!
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?