Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Nuovo termostato in bagno

Ciao, mia moglie vorrebbe un termostato nel bagno del piano terra e 
quindi sto valutando qualche possibile soluzione senza distruggere il 
bagno.
Ho una caldaia a condesazione con un termostato che ne regola 
l'accensione al Piano terra e uno che ne regola l'accensione al primo 
piano.
Vorrei creare una zona nel bagno del piano terra, indipendete dal resto 
del piano terra.
Cosa mi consigliate come soluzione?
Grazie
Marco

 Cosa mi consigliate come soluzione?
Il termostato e' il minore dei problemi, quello principale e' inserire una  
valvola di zona.
Che tipo di riscaldamento hai in quel bagno ?
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer"
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
Sito internet : 
http://www.museodelcomputer.org
=============================================================

 Che tipo di riscaldamento hai in quel bagno ?
Ho un riscaldameto classico con termosifone.

Marco ci ha detto :

non è il termosato che pilota das olo il riscaldaento del bagno, devi 
realizzare una suddivisione dell'impianto in modo da poterlo comandare 
da solo altrimenti sarà comunque subordinato al resto del ramo del 
riscaldamento!
potresti pensare di cambiare le valvole termostatiche dei vari 
termosifoni in modo da comandare direttamente la mandata al singolo 
termosifone...ma non so quanto sia conveniente (dipende dal resto 
dell'impianto sul ramo terra)
kk
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 Ho un riscaldameto classico con termosifone.
Devi quindi montare una valvola di zona, che poi piloterai con il  
termostato.
Il tuo problema e' regolare la temperatura del bagno separatamente, oppure  
avere orari diversi ?
Nel primo caso, valuta una valvola termostatica da sostituire a quella sul  
termosifone.



Come è fatto l'impianto di distribuzione dalla caldaia?
Per la precisione:
1)Ogni termosifone ha tubo di mandata ed uno di ritorno? Se si dove si
trova il collettore?
2)La divisone di alimentazione delle due zone esistenti è effettuata
mediante azione di due pompe o comandando due elttrovalvole?
Ciao
  Francesco

 termosifone.
Il mio problema è la moglie :)
A parte gli scherzi, il bagno è molto più freddo della zona dove si 
trova il termostato (il bagno è a nord est) e quindi avrebbe bisogno di 
un riscaldamento maggiore. Direi che vorrei regolare la temperatura del 
bagno separatamente.

   Francesco

 elettrovalvole
ok, direi che abbiamo tutto.
Devi in pratica fare un'altra coppia di "collettori", che in realta',  
essendo solo per un termo, potranno anchee essere due raccordi.
Su questi poi metti l'altra valvola di zona, che farai controllare dal  
termostato bagno.
Ora ... questo e' quello che dovresti fare per soddisfare la tua  
richiesta, pero' mi sento di dirti che io non lo farei mai :)
E' una complicazione molto superiore al beneficio risultante :)


 elettrovalvole
Eccellente, allora la cosa è fattibile senza rompere nulla.
Ti procuri:
a)Raccordo a T
b)termostato radio + attuatore a distanza. Li fa, ad esempio, la
Fantini Cosmi
1)Tacchi i tubi di mandata del termosifone del bagno
2)Monti un raccordo a T  prima della elettrovalvola del piano
3)Colleghi al nuovo braccio che hai ha disposizione poszioni una nuova
elettrovalvola
4)Dopo l'elttrovalvola colleghi la mandata del termosifone del bagno
5)Colleghi l'elettrovalvola sia alla tesnione sia ai collegamenti di
comando del modulo di controllo
6)Monti il termostato in bagno
Ciao
  Francesco

 bagno separatamente.
mah ...
come prima cosa io vedrei se fosse possibile sostituire il termosifone
con uno a maggiore resa termica, che so magari tu ne hai uno a 3
colonne e ne puoi mettere uno a 4 oppure è su una parete e ne puoi
mettere uno più alto.
sostituito il termosifone con uno "che scalda di più" quando
l'impianto è normalmente in funzione come è ora lo doterei di una
valvola termostatica in modo che si chiuda quando il bagno va in
temperatura (il resto dell'impianto rimane come prima).
In poche parole sovradimensioni lo scambiatore in modo che la valvola
termostatica ti faccia da una sorta di termostato. La
controindicazione è che se la casa è "calda" per il termostato che
controlla la caldaia e quindi la linea su cui sta il bagno è "spenta"
il bagno non è in grado di dire alla caldaia "ascaldami!", ma per come
hai descritto l'impianto secondo me questo problema non sembreresti
averlo.
cordialmente
marzioTA

E se invece montiamo uno scaldino elettrico tipo quelli ad infrarossi da 
eccendere 10 minuti prima che la moglie faccia la doccia?
Sempre che il problema sia soltanto fare la doccia o stare pochi minuti in 
bagno.
Rapido e senza sfasciare niente....
certo poi la corrente costa.... 

 separatamente.
Come hanno suggerito la prima cosa da fare è aumentare le dimesioni del 
termo del bagno.
Prima ancora io proverei a parzializzare il funzionamento degli altri 
termosifoni.
Puoi agire sulle manopole o anche sui detentori, come prima cosa fai una 
prova sulle manopole.
Comincia a lasciarle aperte solo per 1/3, mentre quella del bagno resterà 
tutta aperta.
In questo modo le stanze dove c'è il termostato ci metteranno di più ad 
andare in temperatura, dando tempo anche al bagno di scaldarsi.
Repo 

 certo poi la corrente costa....
Beh non deve mica sfascaire nulla, solo fare due buchi nel muro per
mettere il termostato, sinceramente, vista la semplicità della cosa,
opterei per il termostato in bagno.
Ciao
  Francesco

 mettere uno più alto.
Secondo me fare cosi gli costa  di più che la soluzione del termostato
con valvola, senza contare che cosi puo' anche farsi accensione
differenziante, ma i gusti sono gusti :-)
Ciao
  Francesco

 differenziante, ma i gusti sono gusti :-)
dipende molto dai componenti dell'impianto, il rischio che caldaia e pompa 
non siano proprio felici di lavorare collegate a un circuito composto da un 
solo termosifone (magari anche piccino) non è da sottovalutare.
Repo 


Questo è vero, ma se la caldaia è recente, come mi pare abbia detto,
non credo ci siano problemi, stanno iniziando a diventare comuni
impianti in cui ogni termosifone è dotato della sua bella
elettrovalvola.
In ogni caso si puo' eventualmente metter un piccolo vaso di
espansione no?
Ciao
 Francesco

 espansione no?
La caldaia scalda e il termo disperde calore, se la capacità del termo di 
disperdere calore è inferiore alla capacità minima di scaldare della 
caldaia, finisce che la caldaia va in blocco, perchè le ritorna acqua troppo 
calda.
Quella di aumentare la dimesione del termo è la prima operazione da fare, 
perchè senza una superficie radiante adeguata, il bagno difficilmente si 
scalda.
Repo 

Marco scriveva il 27/09/2010 :

Potresti mettere le testine termostatiche.
Però le testine tengono la temperatura 'bassa', non la alzano, quindi 
teoricamente dovresti mettere le testine in tutto il piano terra, e 
regolarle più basse negli altri ambienti rispetto al bagno (se, come 
penso, la tua necessità è che il bagno sia più caldo, non più freddo, 
del resto del piano).
Con attenzione perchè la testina del radiatore più vicino al termostato 
dovrebbe essere al massimo o addirittura non esserci proprio.
Se invece il problema è che il piano terra è normalmente 'freddo', ad 
esempio se non vuoi proprio scaldarlo, forse per un singolo ambiente 
potresti avere ottimi risultati con una lampada al quarzo, poche decine 
di euri all'Obi, in 2' dall'accensione il bagno è caldo e dà un 
irraggiamento sul corpo che è estremamemente gradevole. Per quanto 
possa consumare, è sempre meno che tenere caldo inutilmente un intero 
piano solo per scaldare un bagnetto.
Alberto

Sembra che Marco abbia detto :

Grazie a tutti per i consigli, cercherò la soluzione migliore tra le 
opzioni che mi avete suggerito.
Vi farò sapere
Marco