Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rubinetto a incasso rotto?

Spiego la situazione. 
Nel bagno a piano 1 ho due rubinetti incassati che chiudono le
 linee acqua calda e fredda che vanno al bagno a piano 2, che non
 è riscaldato. 
Visto che qui siamo sottozero da giorni oggi ho voluto aprire i
 rubinetti per verificare che le linee non fossero ghiacciate.
 Quando vado ad aprire il rubinetto acqua fredda sento un po di
 resistenza poi si apre di colpo... Il solito rumore dell'acqua
 che passa è stato molto forte e ho sentito come un colpo sul
 rubinetto. La manopola del rubinetto ora è leggerissima da
 muovere e gira normalmente facendo i suoi 90 gradi. Il rubinetto
 acqua calda si è aperto normalmente. Al bagno 2 ora l'acqua calda
 arriva e quella fredda no. Le due linee viaggiano affiancate per
 tutto il tragitto. 
 
Foto rubinetto sospetto 
https://postimg.org/image/w10tx7b7b
 
https://postimg.org/image/wrtk2zdkn
 
 
Domande:
- la meccanica interna di quel rubinetto è smontabile o va
 sostituito tutto il corpo spaccando un po di muro attorno?
 
- il locale in cui sono i rubinetti è riscaldato quindi escludo
 che il rubinetto sia ghiacciato, ma cosa può essere successo?
 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  sostituito tutto il corpo spaccando un po di muro attorno?
 
Da quello che vedo in foto sembrerebbe che si possa svitare il corpo 
centrale, sostituirlo sempre che si trovi il ricambio, o solo cambio 
guarnizione, se c'è dentro.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 guarnizione, se c'è dentro.
 
Sarà difficile mi sa. Non saprei nemmeno identificare la marca. 
E tentare alla cieca è un rischio visto che non ho valvole a monte. 


 E tentare alla cieca è un rischio visto che non ho valvole a monte. 
 
Qualcosa a monte dovrà esserci o dovrai inventarlo.
Altrimenti svuoterai l'acquedotto comunale per cambiare un rubinetto:-)
 
Seriamente: non riesco a indovinare cosa ci sia lì dentro.
 
-- 
Fabbrogiovanni

> E tentare alla cieca è un rischio visto che non ho valvole a monte.
 
Una valvola a monte l'hai per forza di cose.
Appena dopo l'ingresso dell'impianto elettrico in casa tua. :-(
Sarà probabilmente una unica valvola sulla mandata dell'acqua fredda.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

  che il rubinetto sia ghiacciato, ma cosa può essere successo?
 
Che il rubinetto faccia 90° è improbabile. Questi sono tutti col vitone e guarnizione piatta. Dici che anche quello dell'acqua calda fa solo 90°?
Io scommetto di no.
Io sarei per ipotizzare la spanatura della filettatura del vitone... e in tal caso devi smontarlo per forza. 
Se cerchi il tuo contatore vedrai che, subito a valle, la chiave di arresto c'è.
 
 
Giovanni

 ha scritto:

Sì io intendevo nessuna valvola a monte prima di quella generale. 
Il rubinetto fa 90 gradi. L'aspetto esterno è tipo questo
 
https://goo.gl/jxcCN9
 e ne ho altri 3 funzionanti identici a
 quello rotto in casa e lavorano a 90 gradi. 
 
Immagino siano a sfera... 



Ok, allora ammettiamo siano a sfera e facciano 90°.  Se guardi una qualsiasi valvola a sfera, vedrai che i 90 gradi sono determinati da due battute poste sotto la leva/manopola. Di conseguenza la manopola ti ruoterà sempre di 90°, a prescindere che l'alberino collegato alla sfera sia integro o rotto. Naturalmente
se è rotto la manopola girerà libera, venendogli a mancare l'attrito della sfera sul guscio di teflon. Che mi pare sia pari pari la tua situazione.
Però, mentre se c'era il vitone al limite bastava cambiare quello, se è effettivamente a sfera dovrai rompere per forza il muro e sostituire tutto il rubinetto.
Prima di sbagliare, potresti mettere la foto delle manopole che comandano codesti due rubinetti?
 
 
Giovanni


 
uhm....
 
non vedo perche' non mettere un differenziale sull'impianto idraulico 
per chiudere la mandata elettrica.... :-)

 Spiego la situazione.
 
ok hai spiegato, non sono sicuro di aver capito.....
 
vedo una foto su due che hai messo
 
dalla foto sembra un rubinetto a pistone ma se dici che per aprire basta 
muoverla di 90 gradi allora e' a sfera
 
Non ho ben capito se i rubinetti in questione servono esclusivamente il 
bagno 2 e sono stati montati nel bagno 1 e basta o se servono anche il 
bagno 1.
 
Cmq sia se e' a sfera puo' essersi spezzato l'alberino collegato alla 
sfera e non ruota piu', potresti provare a cambiare il gruppo di 
apertura comprando un rubinetto identico e smontandolo da nuovo, 
operazione rompicazzo ma meno che spaccare il muro.
Pero' la cosa e' fattibile solo con marca identica a quello montato, 
difficilmente riesci ad adattarci pezzi di marca diversa. Ecco perche' 
per le chiavi di arresto nei bagni preferisco quelli a pistone, un 
pistone di ricambio lo trovi sempre :-)
 
 

 
 
Foto rubinetti montati. 
https://postimg.org/image/fiibu47f3
 
https://postimg.org/image/gm2g62s27
 
 
La manopola è liscia e non ha le battute di fondocorsa come le
 valvole a sfera classiche. 


  valvole a sfera classiche. 
 
Così a sensazione, mi pare che siamo nel genere dei cosidetti "passo 
rapido"
 
Se vuoi prova a cercare "vitone per passo rapido" e vedi se trovi 
qualcosa che assomiglia molto alle tue prime foto.
 
-- 
Fabbrogiovanni


é un sistema apri/chiudi, come ha descritto, che al posto del vitone ha una 
coppia di piastre, che è divisa in 4 spicchi, due buchi opposti, due spicchi 
chiusi.  Una cosa simile al logo a elica della BMW per capirci.  Immagina 
che i due spicchi azzurri siano di ceramica/metallo, e i due spicchi bianchi 
siano vuoti.  Sovrapponendo sfalsata di un quarto di giro una seconda 
piastrina fatta alla stessa maniera, hai un sistema apri/chiudi a 90°, che 
sta nello stesso corpo del tradizionale vitone
 
Si, lo so, non mi sono spiegato bene.  Era il sistema che utilizzavano certi 
rubinetti MAmoli.  Purtroppo l'azienda è andata a gambe all'aria, e non 
posso indirizzarti a un disegno teNNico.  Vedro' se trovo qualcosa di più 
chiaro delle mie parole
 
Paolo
 


no, non è a sfera, di solito.  Ho cercato di descrivere sopra il 
funzionamento di questi rubinetti che si azionano nellos tesso spazio del vitone
 
Paolo
 


Trovato.  Usato anche da altri produttori
https://www.abitarebellante.com/vitoni/vitone-a-disco-ceramico-da-1-4-dx-venus-mariani-13297.html
 
 
Se osservi, è un sistema che funziona semplicemente su 90°, ma tutto 
differente dal comune rubinetto a sfera
 
Paolo