Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale e Magneto termico meglio separati o uniti?

 
debbo mettere un miniquadro in un locale da destinare a sala hobby per 
proteggere le sole utenze collegate alle prese elettriche (assorbimento 
standard tandard pc, stampante laser, così così)
 
mi chiedevo se fosse meglio predere differenziale e magneto termico in 
moduli separati o un unico elemento e per il differenziale se è meglio 
da 2M o da 1M  (sarà C16 al max C25) perché vedendo i prezzi alla fine 
quello unico, cioè che in 2M contiene entrambe le cose, costa 
leggermente di meno e la cosa un po' mi meraviglia)
 
 

moduli separati o un unico elemento
 
Io li preferisco in 2 elementi separati:
-se se ne guasta uno, puoi sostituire solo quello
-se e' unico, puo' essere meno facile o immediato scoprire quale delle
2 sezioni ha scattato
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Per quale motivi dovrebbe costare di più?
Unico imballaggio, unico foglietto di istruzioni, minore necessità di 
stoccaggio in magazzino, sono tutti ottimi motivi per incidere, al ribasso, 
sul prezzo di vendita.
 
IMHO, come sempre :-)
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 leggermente di meno e la cosa un po' mi meraviglia)
 
dimensioni maggiori (tout court) significa raffreddamento migliore... se 
ti cabli un quadretto devi provvedere anche alla verifica termica, 
perche` in funzione della temperatura le tarature termiche cambiano e 
magari non solo quelle (es, dilatazioni)... custodie piu` grosse 
significa minor densita` e quindi smaltimento migliore.
 
bye
 

Sembra che Apteryx abbia detto :

Semplicemente 1 meccanismo di scatto con "2 sensori" costa meno che 2
meccanismi con 2 sensori, plastiche, connettori e supporti compresi.
 
Prendi il meno caro, preferibilmente 1 modulo; un domani che vorrai
inserire un'altro modulo sarai contento di aver risparmiato spazio.


In quello unico il differenziale ha una levetta di riarmo, in caso di 
guasto se scatta anche quella è intervenuto il differenziale altrimenti 
è un intervento del magnetotermico, è immediatissimo.
 
Giovanni Polito
 
 

 è un intervento del magnetotermico, è immediatissimo.
  Giusto... ma anche i piccoli magnetotermici differenziali hanno un 
segnalatore, finestrella trasparente che diventa blu, grazie ad una 
bandierina.
 
E` una norma di prodotto che stabilisce questo... una leva e finestrella 
  o due leve (di cui una blu)... cambiano solo gli ingombri.
 
bye :-)
 

 devi preoccuparti se usi il combinato magnetotermico-differenziale.
 
Ma che dici, se uno è un magnetotermico e l'altro un differenziale?! 
 
 

 
 
mica l'ho inventata io... alcuni differenziali puri non hanno elevati 
poteri di rottura e dato che in caso di ccto possono aprire lo stesso, 
per leggere differenze degli avvolgimenti del totoide, devono essere 
capaci di aprire (interrompere) queste correnti.
 
bye

 ha scritto:

2-in-1 solo per motivi di spazio.
 
 
 

 2-in-1 solo per motivi di spazio.
 
perfetto, rapido sintetico
 
dovendoli installare in un contenitore esterno che debbo comrpare, li 
prendo separati
 
(la prossima domanda sarà come collegarli... ah ah...)
 
grazie


 
Link accorciato 
http://tinyurl.com/yb3bg3cb
 


 Link accorciato 
http://tinyurl.com/yb3bg3cb
 
 
Specificando che non hanno verso, ovvero puoi entrare in alto e uscire in 
basso o viceversa.
Mi raccomando, un polo a sinistra e l'altro a destra; idem in basso (o in 
alto).
Se hai più cavi, non sarebbe una cattiva idea crimpare i cavi. Anche se è 
da froci farlo. 
 
 

 capaci di aprire (interrompere) queste correnti.
 
Puoi spiegare meglio, pensavo ti fossi sbagliatoma forse sfugge a me 
qualcosa 
 
 


era un problema di qualche anno fa... dimentico sempre che il tempo 
passa.. tanto per capirci il polo di un magnetotermico nasce per 
interrompere la corrente di corto, le norme prevedono due categorie 
service ed ultimate dove rispettivamnete sono le condizioni da 
considerare dopo i test di apertura sotto ccto.
 
service l'interruttore puo' continuare il suo lavoro pur accettando una 
riduzione delle prestazioni
 
ultimate l'interruttore deve essere sostituito.
 
e' intuibile che le energie interrotte sono ben differenti.
 
ora se il costruttore del differenziale utilizza la stessa 
componentistica del magnetotermico, e' molto probabile che il polo 
abbia le stesse caratteristiche elettriche comprese quelle del potere di 
rottura, in caso contrario come nei differenziali puri "scatolati" ma il 
termine usato e' improprio, i contatti potrebbero avere carettristiche 
differenti dai magnetotermici, in quanto il differenziale puro non 
dovrebbe aprirsi per ccto, ma solo interrompere la corrente nominale 
come un normale interruttore funzionali.
 
anche nel caso di differenziali puri l'indicazione del potere dirottura 
e' indicato sulla scatola 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Siemens_I%3D40A_%CE%94I%3D30mA_RCD.JPG
 
 
 
bye

moduli separati o un unico elemento
 
I moduli si scelgono in base a quello che vuoi fare... Non c'è molta scelta.
I differenziali puri si usano, ad esempio quando hai 
Generale->Differenziale->2o+ termici, per evitare di avere 2 termici 
inutilmente collegati in cascata.
In questo caso usare un MT differenziale al posto del diff. puro sarebbe da 
idioti, oltre che contrario alla normativa.
Se invece hai solo 1 termico allora prendi un MT differenziale, cosi 
risparmi spazio per aggiornamenti futuri e anche soldi.
Mettere termico e differenziale separati quando non serve è solo un 
inutilissimo esercizio di stile e uno spreco di soldi.