Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termotecnica: regolazione temperatura tra le stanze.

Io ho un cronotermostato in zona giorno, inevitabilmente ogni volta ho
troppo freddo nelle camere.
Pensavo di installare delle valvole termostatiche tipo:
http://snipurl.com/11ltk
ma dei dubbi me ne rimangono parecchi.
Qlc1 di voi ha esperienze in merito?
i dubbi:
1) nelle istruzioni dicono di non usare con tende che coprano il
termosifone... ovv. ho tende davanti a molti termo.
2) fossi nella situazione inversa (troppo caldo dove non c'è il
cronotermostato) andrei tranquillo, ma così IMHO butto soldi e tempo xkè
finisce che non trovo mai l' equilibrio giusto.
Spiego: T impostata sul crono: 19.5°C. Rilevata in camera: 17.5.
cn le valvole termostatiche cosa faccio, le imposto ad una T inferiore in
zona giorno?
a parte che queste di Caleffi (ma credo tutte) hanno la tacca 16° o la tacca
20°, BTW  fosse pure giusta la 16°, quelle a 16 chiudono, l'impianto
comandato dal crono continua a produrre calore che xò non finisce nei termo
della ZGiorno, arrivo a 40° in camera e mi scoppia la caldaia...
Qlc1 ha idee?
grazie, ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:czm4h.447$GM5...@tornado.fastwebnet.it...

La caldaia, nella maggior parte dei casi,  si spegne per due ragioni:
La prima, quando il crono termostato raggiunge la temperatura impostata.
La seconda, quando la temperatura dell'acqua raggiunge il valora impostato 
sulla caldaia stessa.
Io ho le caleffi tarate da 0 a 5 e funzionano bene. Per avere un maggior 
confort nelle stanze, penso che dovrai alzare la temperatura sul crono 
(penso dei 2 o piu gradi che ti mancano..) e lasciare che la funzione 
termostatica la svolgano le valvole nei vari ambienti.
L'acqua, o meglio il calore dell'acqua  che viene chiusa dalle valvole al 
raggiungimento del calore impostato, verrà dirottata negli altri ambienti 
che la richiederanno  fino ad avere tutti i locali alla temperatura 
desiderata e volendo anche differenziata per le varie zone notte/giorno.
Se per ipotesi tutte le termostatiche chiudono la circolazione avrai un 
innalzamento della temperatura acqua che causerà uno spegnimento del 
bruciatore fino ad una nuova richiesta di calore da una o piu piastra 
radiante.
Ciao 

 la funzione termostatica la svolgano le valvole nei vari ambienti.
diciamo che non ho specificato che nn volevo montarle dappertutto. dovevo
specificarlo.
allora io dovrei in pratica impostare una T maggiore sul crono e poi
effettuare la regolazione usando le valvole
quindi rimane sempre in ricircolo e  si spegne solo al raggiungimento della
maxT dell' acqua (es 60°)
In definitiva prevedo un aumento dei consumi che già ora non scherzano.
cosa le hai pagate le valvole, ne hai idea?
grazie, ciao!

 della ZGiorno, arrivo a 40° in camera e mi scoppia la caldaia...
Le valvole termostatiche non hanno tutta questa precisione.
Cmq mettilo su tutti e hai risolto.

 ha scritto nel messaggio 
news:Uuo4h.666$GM5...@tornado.fastwebnet.it...

Ero sicuro che mai avresti creduto realmente allo scoppio della caldaia 
(anche se qualche volta....), volevo solo precisare le condizioni che 
portano allo spegnimento del bruciatore..  :-)
Le caleffi le pagai circa 4/5 anni fa, intorno alle 50Klire ciascuna montate 
dalla ditta che fece la trasformazione da centralizzato a centralizzato 
contabilizzato a consumo, se le monti da solo sicuramente risparmi...
Credo che sia una condizione obbligatoria montare le termostatiche su tutte 
le piastre altrimenti non ottieni lo scopo desiderato.
Certamente la spesa energetica ti si alza ma solamente in considerazione del 
fatto che  stai chiedendo nella tua casa un maggior confort in temperatura, 
il fatto che il bruciatore si spenga per limite della temperatura acqua 
anziche per temperatura impostata sul crono, non dovrebbe portare maggiori 
consumi rilevanti, con tutte le valvole chiuse in pochi minuti sei con 
l'acqua a temperatura di stacco...
Ciao. 

 stacco...
grazie di tutto.ciao!

 Cmq mettilo su tutti e hai risolto.
grazie, ciao!

 passa la voglia
Baracchino? What's baracchino?
http://www.pettinaroli.com/107ld.htm

 
http://snipurl.com/11ltk
Io proverei prima a chiudere un po i rubinetti dei termosifoni nella zona
giorno, in modo che arrivare alla stessa temperatura ambiente necessiti più
tempo (intanto si scaldano di più le camere)
-- 
Controlla gli errori per rispondermi in e-mail!

 necessiti più tempo (intanto si scaldano di più le camere)
già fatto, non funziona.
non mi è del tutto chiaro xkè possa succedere (in verità un idea ce l'ho)
questo, ma tant'è.
oltretutto questa pratica ha l' inconveniente che ad ogni cambio (di
programma del crono o di T esterna) dovresti adeguarti.
cmq anche a T costanti e acceso tutto il giorno rimane sbilanciato.
ciao!

Jk wrote:

Se dici che anche con l'impianto acceso tutto il giorno in camera hai sempre
freddo allora forse hai la temperatura dell'acqua dei termo troppo bassa,
prova ad aumentarla e a chiudere un po i rubinetti della zona giorno come
ti dicevo, se arrivi alla condizione che il termo in camera scotta e
tuttavia l'ambiente rimane freddo credo che dovrai aggiungere (se
possibile) qualche elemento al termosifone.
Ciao!


 dovrai aggiungere (se possibile) qualche elemento al termosifone.
no, guarda il discorso è semplice: anche parzializzando molto (oltre la
metà) i termosifoni in sala, viene raggiunta la T del crono alla stessa
velocità o quasi.
probabilmente i motivi sono molteplici (esposizione, dispersione e perdite
di carico quantitativamente poco significative) xò alla fine se non chiudo
del tutto i termos. in sala non ottengo l'effetto.
ovviamente la strada non è praticabile, specie su programmazioni.
vedrò di montare delle termostatiche, il mio termotecnico (amico) dice che
potremmo provare a metterle solo nella sala intatno poi vedremo.
grazie cmq.
ciao!