Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pozzetti e tubazione elettriche interrate

Buona sera,
volevo sapere per quanto riguarda un impianto elettrico esterno composto
da pozzetti di derivazione e tubazione interrata, quali sono le normative.
Ad esempio che tipo di cavi puo' essere usato per questo tipo di impianto,
e i collegamente sono a norma se si trovano nel pozzetto?
 
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 e i collegamente sono a norma se si trovano nel pozzetto?
 
se eseguiti in maniera da avere grado di protezione adeguato (direi a naso 
non meno di IP 55) allora non vedo proprio perche no.
 
ciao.
 
Lo 
 

 Lo
 
Be a naso mi sa che c'e' qualcosa che non mi quadra!
Ti spiego, hanno eseguito un lavoro per illuminare il viale con delle luci
segnapasso. Per le derivazioni dei cavi hanno utilizzato dei pozzetti di
plastica 20x20 e tubi corrugati da 40 a doppia parete e corrugato da 20
(quello normale nero che si usa per le tracce a muro). I cavi sono dei
semplici cavi da 1.5 unipolare (quelli utilizzati per un normale impianto
di casa giusto per capirci) e cosa secondo me piu' strana i collegamenti
fatti nei pozzetti utilizzando nastro isolante e nastro autoagglomerante.
I pozzetti che in caso di pioggia raccolgono acqua che poi defluisce da
alcuni fori praticati nel fondo del pozzetto (ho aperto un pozzetto mentre
pioveva ed uno di questi era completamente allagato). L'impianto a monte
e' stato protetto con un magnetotermico. Ora mi domando tutto cio' e'
fatto a regola d'arte? e' giusto avere dei collegamenti nei pozzetti a
contatto di acqua? e' giusto utilizzare dei semplici fili invece di cavi
guainati? non sarebbe stato il caso di utilizzare cavi tripolari con
guaina siliconata (quelli utilizzati per le pompe ad immersione giusto per
intenderci)
Insoma visto che il lavoro e' stato fatto da un professionista, io
sinceramente vedo qualche problema di materiale utilizzato.
Mi confermi i miei dubbi? grazie e buona serata.


 grazie e buona serata.
 
prego.
 
Lo 
 

 Mi confermi i miei dubbi? grazie e buona serata.
Se in ditta faccio uno scempio simile ora sarei a cercare lavoro...
 
-- 
Franco
 
 

 Se in ditta faccio uno scempio simile ora sarei a cercare lavoro...
 
Ti ringrazio per le delucidazioni, aspetto ulteriori chiarimenti, buoa
giornata. 
--
 Franco


Mica mi puoi lincare un sito col prodotto? te ne sarei grato.
 
P.es. google: muffole stagne
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 giornata. 
Ciao
 
-- 
Franco
 
 

 Franco
 
Franco non so come ringraziarti, sei stato gentilissimo ma soprattutto
professionale, buona giornata.


> Ciao
 
ciao.
 
Lo 
 

 professionale, buona giornata.
Di nulla ;o)
 
-- 
Franco
 
 

 Lo
 
Grazie buon pomeriggio.


 Di nulla ;o)
 
Grazie mille.



 
sbagliato.
 
il fror e l'FG7 sono entrambi a doppio isolamento.
 
il fror non è adatto per la posa interrata in nessun caso.
 
l'FG7 è adatto per la posa interrata sia diretta che indiretta (sia che 
direttamente interrato sia che infilato in un tubo interrato).
 
il FROR non va bene per funzionare a temperature inferiori a mi sembra 0°C
 
l'FG7 fino a -15 °C va bene.
 
tanto per elencare un paio di differenze... 
 

 l'FG7 fino a -15 °C va bene.
 
Perfetto, allora nel mio caso, visto che si tratta di far passare il cavo
in tubature interrata, devo per forza far passare almeno un FG7, quindi
vuol dire che il mio caro elettricista ha sbagliato nel far passare i
normalissimi cavi utilizzati per gli impianti interni (non hanno nessun
tipo di rivestimento o guaina)questi vanno sostituiti!
Altra domanda mi sovviene, nel caso in cui invece i tubi non siano
interrati, basta utilizzare normali cavi esatto?
 
Guarda non so come ringraziarVi ogni volta per la pazienza accordatami.
Buona serata.


Dato che mi trovavo, sono andato anche a vedere il tipo di differenziale e
magnetotermici installati:
 
a monte c'e' installato un differenziale della Gewiss GW94617
http://www.ebay.it/itm/GEWISS-DIFFERENZIALE-PURO-25A-2-MODULI-GW94617-/220778597903
 
 
mentre per sezionare l'impianto ha installato tre magneotermici sempre
della gewiss GW90026
http://www.ebay.it/itm/GEWISS-MAGNETOTERMICO-1P-N-CURVA-C-10A-4-5kA-1M-GW90026-/260588825389?pt=Interruttori_e_prese&hash=item3cac4deb2d
 
di cui uno di questi comanda le luci esterne in questione.
 
Almeno su questo sono tranquillo?


rm ha scritto:



 
IMHO vanno bene, anche se il differenziale non è un classe A.
 
adesso che mi ci fai pensare, questo impianto è recente? a quando risale?
 
ciao.
 
Lo 
 

 Buona serata.
 
ma figurati.
 
Buona sera.
 
Lo
 
 

 adesso che mi ci fai pensare, questo impianto č recente? a quando risale?
 
Un 2-3 mesi fa? comincio a sentire puzza di fregature!


 ma figurati.
 
Grazie mille.


 Un 2-3 mesi fa? comincio a sentire puzza di fregature!
 
a settembre è entrata in vigore una variante alla norma tecnica di 
riferimento (che però era stata pubblicata già sei mesi prima) per gli 
impianti civili che disponde tra le altre cose che negli impianti civili 
occorra suddividere l'impianto fra almeno due differenziali ed almeno uno 
dei due deve essere in calsse almeno A
 
tanto per dire il differenziale che hai postato tu costa 25 euro quello in 
classe A costa 75 euro.
 
Sembra che il tuo elettricista abbia tranquillamente ignorato la variante, 
forse perche ne ignora l'esistenza.
 
cmq IMHO la variante alla norma che hanno fatto tecnicamente non aggiunge 
tanta sicurezza in più all'impianto (ad eccezzione per il fatto del 
diffrenziale tipo A e non tipo AC) ma lo rende solo più caro.
 
in ogni caso questo non cambia le cose, adesso come adesso un impianto è a 
norma quando lo si realizza seguendo la variante V3.
 
Fa fede la data che c'è sulla dichiarazione di conformità.
 
comunque l'applicazione della variante da quando è uscita fino a settembre 
(quando è entrata in vigore) era facoltativa ma qualunque professionista ha 
iniziato immediatamente ad applicarla o per lo meno a sengalare la cosa al 
cliente che potesse scegliere.
 
io ritengo che l'elettricista sia in buona fede, ma non troppo aggiornato...
 
ciao.
 
Lo