Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: valvole termostatiche

Ciao a tutti grandi maghi
da ignorante in molte materie ma soprattutto in questa chiedo:
tutte le valvole termostatiche per termosifoni che ho visto in giro hanno
una scala graduata, tipo da 1 a 5 posizioni o simili. 
Come mai non ne trovo con scala celsius?
ok, non 100 tacche ma almeno con tacche da 10�-12�, 13�-15�, 16�-18�,
19�-21� etc?
Bisogna per forza mettere un termometro in ogni stanza e avvicinarsi alla
temperatura desiderata a forza di esperimenti?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 temperatura desiderata a forza di esperimenti?
Non tanto col termometro, quanto col principio di confort.
Tu devi scegliere un ambiente che vuoi molto caldo, tipicamente un 
bagno, dove magari non metti neanche la termostatica, e su questo 
regolare la caldaia. Poi inizi ad abbassare le valvole delle altre 
stanze a seconda delle diverse temperature che desideri.
Alberto

temperatura desiderata a forza di esperimenti?
Perche' termometro?
Regoli la temperatura in modo da stare bene mediamente in tutta la
stanza.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 stanza.
perche' io non vorrei avere piu' di 20 gradi a regime nelle stanze in cui
metto le valvole.
se la termperatura arriva a 21 gradi con posizione valvola 4 allora
mettero' la valvola su posizione 3 etc fino ad ottenere il risultato
desiderato.
per capire quanti gradi ci sono userei il termometro
o forse piu' semplicemente non ho capito la tua domanda .... ;)



Forse NON ha seguito o capito  ;-) i Telegiornali Estivi....
Temperatura 33�C reale....   38�C percepita...
Ora "decifra" questa e capirai "perch�" NON serve il Termometro....

 temperatura desiderata a forza di esperimenti?
ma si e ma no, la valvola non fa miracoli, dipende dalla disposizione 
dell'impianto, le valvole a libretto danno valori tipo:
posizione 1 da gradi 5 a 10 posizione 2 da gradi 10 a 20 etctctc, cmq una 
volta che impari a gestirle sono estremamente valide, fra l'altro quando 
esci dalla stanza, tipo vaia  dormire dalla sala, metti a 0 e via, senza 
dare 45 giri....
unico neo....FISCHIANOOOO o meglio forse dire, RISUONANO :(

 Ora "decifra" questa e capirai "perch�" NON serve il Termometro....
capisco il ragionamento ma la questione non era esclusivamente basata sul
benessere ma ovviamente anche sul risparmio (inteso sia come energetico
che economico).
20 gradi reali mi bastano o meglio me li faccio bastare dato che sono un
tipo freddoloso.
per sopravvivere me ne basterebbero molti meno ma considerato tutto credo
che 20 me li posso permettere, 23 o 25 io li considero un lusso oltre che
uno spreco di soldi, risorse etc..


 uno spreco di soldi, risorse etc..
a parte un discorso economico, stare a 35� in casa non � che sia tutta 
questa salute esagerata, anzi, fra l'altro poi chi tiene i termosifoni cosi 
a palla difficilmente umidifica adeguatamente le stanze ove soggiorna, certo 
stare a 13 � ben peggio :) 

 unico neo....FISCHIANOOOO o meglio forse dire, RISUONANO :(
le mie non le ho mai sentite fischiare. dipender� da vari fattori
ciao!

 uno spreco di soldi, risorse etc..
S� allora non hai altro modo che usare un termometro.
D'altra parte tieni anche presente che la T sar� diversa a seconda della 
posizione e dello stato del riscaldamento, quindi posto anche ceh tu 
rilevi le T a regime, in certi punti avrai differenze di 1�C a seconda 
che il termosifone sia a 70�C piuttosto che a 50�
almeno questo � quello che ho visto io a casa mia che � poco isolata.
ciao!


Hai provato ha leggere il foglietto di istruzioni allegato ?
C'e' scritto, per ciascuna posizione la temperatura
"approssimativa" per la quale sono tarate.
Comunque, genericamente, tra il 3 ed il 4 saran
tra i 18 ed 20.

 temperatura desiderata a forza di esperimenti?
Le valvole termostatiche sono in teoria un'ottima invenzione, in
pratica hanno l'effetto contrario a quello desiderato.
Questo perché, essendo montate a pochi cm dal calorifero, in realtà
sono influenzate al 90% dalla temperatura del calorifero, e solo  al
10% (empiricamente) da quella ambiente.
Quindi, se la temperatura esterna è poco fredda, e sarebbe sufficiente
fare funzionare i caloriferi a temperatura relativamente bassa, la
valvola termostatica sente meno caldo e apre completamente il
circuito, aumentando il consumo e scaldando inutilmente.
Viceversa, quando fuori fa molto freddo e sarebbe necessario che il
calorifero fornisca un'elevata quantità di calore, la valvola ne
mantiene (quasi) costante la temperatura, e quindi il calorifero non
scalda abbastanza l'ambiente.
La soluzione è molto semplice, ma stranamente poco conosciuta: basta
usare una valvola termostatica con sensore di temperatura separato (è
collegato alla valvola con un tubicino, lungo un paio id m).
Io le ho sperimentate a casa mia (Caleffi 201, costo intorno ai 60€),
e devo dire che funzionano veramente come dovrebbe funzionare una
valvola termostatica, regolando la temperatura con una buona
precisione (direi entro 1 °C).
Tra l'altro funzionano anche con calorifero schermati o incassati,
basta portare il sensore appena fuori dalla zona riscaldata
direttamente dal calorifero.
Aldo

 precisione (direi entro 1 ï¿œC).
Interessantissimo.
Oltretutto 60Euri ï¿œ in sostanza meno di una testina termostatica 
'normale'. Ma il tubicino non ï¿œ un cavo elettrico, giusto?
Cioï¿œ, non serve scossa (altrimenti ï¿œ un casino, bisogna spaccare)...
Alberto

 Cioï¿œ, non serve scossa (altrimenti ï¿œ un casino, bisogna spaccare)...
no ï¿œ solo remotato il sensore termico, non serve la scossa. solo che 
ovviamente ï¿œ poi da posizionare da qualche parte lontano al calorifero, 
insomma io ho preso prima 1 normale visto che x me lavorano abb. bene mi 
evito il costo e la rottura di posizionare sto schifo di sensore :-)

 evito il costo e la rottura di posizionare sto schifo di sensore :-)
Beh, il sensore non ï¿œ bellissimo ma neppure un cesso.
Io ci stavo riflettendo per i bagni, dove non ho messo le testine 
termostatiche. Perï¿œ me ne stava venendo voglia. E siccome ho giï¿œ la 
sede predisposta (non so come si chiami, diciamo che ho giï¿œ l'attacco 
per la manopola, ma non ho la manopolona), mi basta comprarla e 
avvitarla.
Allora pensavo, visto che i radiatori sono sotto alla finestra, che 
potrei mettere le testina, poi far correre il tubicino contro al telaio 
dell'infisso (che oltretutto ï¿œ anche un po' sollevato, quindi 
sicuramente potrei nasconderlo dietro al telaio), e quando sono a 1.50 
traslo un po' da una parte giusto per allontanarmi dal termosifone...
Mmmmhhh....
Perï¿œ, adesso che ci penso, lo sai che mia moglie una cosa cosï¿œ 
appiccicata in mezzo alle piastrelle del rivestimento, va a finire che 
me lo boccia...
Ha fatto tanta fatica per dare al bagno quell'aspetto 'pulito'
http://www.fantasticasail.it/IMAG0062.jpg
La foto era on-line per un vecchio thread sulla posa delle piastrelle, 
il radiatore si vede lï¿œ in fondo ma dalla parte sbagliata, la manopola 
andrebbe a destra, perï¿œ il rivestimento ï¿œ uguale, e un blocchetto 
bianco in mezzo a un piastrellone cosï¿œ uniforme diventa un pugno 
nell'occhio...
Alberto

 in mezzo a un piastrellone cosï¿œ uniforme diventa un pugno nell'occhio...
sul termoarredo avrebbe fatto meno danno IMHO.
Guarda io ho termostatizzato prima solo 2 caloriferi xkï¿œ erano ri-usati 
(ma nella ristrutturazione ï¿œ calata lastanza ergo erano 
IPER-dimesionati) che xï¿œ non erano sotto-finestra, quindi magari... io 
mi trovo bene x quello.
Poi ne ho termostatizzati altri x cambiare il bilanciamento zona giorno 
zona notte (non ho valvole di zona) e quelli sono sotto come il tuo.
E' vero che sentono la differenza di T di mandata, ma nel mio caso vanno 
abbastanza bene.
ciao!

 abbastanza bene.
Certo, anche io sono molto contento, diciamo che presumibilmente la 
versione col tubicino andrebbe ancora meglio...
Alberto

 versione col tubicino andrebbe ancora meglio...
DEVI proprio provarlo... :-)
ciao!

 DEVI proprio provarlo... :-)
Si, stasera ne parlo col capocasa...
Alberto

 Si, stasera ne parlo col capocasa...
:-)
cia!

> Si, stasera ne parlo col capocasa...
Ma guarda, il capocasa dice che va bene cosï¿œ, alla fin fine abbiamo un 
impianto che va veramente bene, mai troppo caldo e mai troppo freddo, 
tutto bello automatico si accende e si spegne, non devo neanche 
commutare estate-inverno che fa tutto lui, oramai non tocco piï¿œ 
niente...
Alberto

 Ma guarda, il capocasa dice che va bene cosï¿œ, 
Comandi! ;-)
ciao!

 sgoccioli il piano... e il calcare da noi...
Anche io ho il joystick (si dovrebbe vedere nella foto), cosï¿œ non 
sgoccioli il circolo alla base del rubinetto, ma solo il piano.
Solo che il piano, in ceramica o vetro che sia, non ï¿œ in marmo...
Alberto

 Solo che il piano, in ceramica o vetro che sia, non ï¿œ in marmo...
eh giï¿œ.
che disastro qeullo... io adesso a fianco del rubinetto ho sempre uno 
straccetto... ho detto tutto, no? :-|
cia!