Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Umidità collettore

In entrambe i lati della parete dove si trova il collettore
dell'impianto termico si nota dell'umidità, che corre per 50 cm.
parallelamente ai tubi a destra e sx del collettore stesso. Preciso che
l'impianto risale ad una decina di anni fa e che i tubi non sono
saldati ma semplicemente avvitati.
Non sono visibili a vista d'occhio perdite d'acqua sul collettore (nè
acqua, nè calcare, ne incrostazioni, muffa o altro).
Che si fa in questi casi?
Grazie 1000

sicuramente è della codensa,a causa della mancata coibentazione dei
tubi!!!!
bastava coprirli con della carta o similare.
eli...@tin.it
 ha scritto:


 tubi!!!!
Secondo te i tubi dell' impianto di riscaldamento condensano ? :-)
Cordialità.
              Paul

 bastava coprirli con della carta o similare.
???
Stiamo parlando di tubi per il riscaldamento, non tubi di un
condizionatore.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Marco
Paolo

Scusate, ne dò l'interpretazione autentica.
E' il collettore da dove partono i tubi che vanno verso i termosifoni.

 E' il collettore da dove partono i tubi che vanno verso i termosifoni.
questo allora da' ragione alle perplessita' gia' epsresse da alcuni.  
"condensa" e "tubi di mandata acqua calda" non stanno insieme.
  lascio agli esperti. l'unica umidita' che potrebbe venirmi in mente e':  
"qualche raccordo non e' perfettamente chiuso a tenuta, e trafila quel 
minimo d'acqua che fa umidita'
Paolo

 Secondo te i tubi dell' impianto di riscaldamento condensano ? :-)
Sembra incredibile, ma si: anche i tubi dell'impianto di riscaldamento, in
determinate condizioni di temperatura ed umidità, danno condensa.
Saluti                   Archi

"condensa" e "tubi di mandata acqua calda" non stanno insieme.
Sbagliato.
Immagina la seguente situazione:
- impianto spento
- temperatura acqua 20 C
- temperatura ambiente: oscilla giornalmente dai 18 C ai 25 C
- umidità 70%
E scopri che puoi avere condensa anche sui tubi dei termosifoni...
Saluti            Archi

 Saluti            Archi
Paolo

circuito chiuso in modalita' "estate".
L'acqua ha una capacità termica diversa rispetto al muro, e quindi
difficilmente sarà in equilibrio termico.
Inoltre si muove sempre, vuoi per moti convettivi, vuoi perchè le moderne
caldaie hanno la funzione antigrippaggio pompa che la fa andare un minuto al
giorno anche ad impianto spento.
Saluti             Archi

 E scopri che puoi avere condensa anche sui tubi dei termosifoni...
Bravo. Però ora devi spiegare come fanno i tubi del collettore ad
avere una temperatura di 20°C se in ambiente ci sono 25 °C...:-)
Ed in ogni caso NON ci potrebbe essere tanta condensa da permeare
la muratura vicino ai tubi con i dati che hai impostato (con 25 °C di
bulbo secco e 70% di U.R. si hanno 21°C al bulbo umido), cioè
un salto di solo 1°C rispetto alla temperatura del tubo.
Salto che sarebbe annullato in pochissimo tempo dalla cessione
di calore dall' ambiente al metallo del tubo.
Cordialità.
             Paul

 Saluti             Archi
Paolo

mele erano profumate :)
E i ravanelli e le melanzane erano pizzicose...
--
Bye
         OldVitt

 un salto di solo 1°C rispetto alla temperatura del tubo.
Non tanta, ma sufficiente ad alterare le caratteristiche "estetiche"
dell'intonaco (gran parte dei "segni di umidità" che si vedono sugli
intonaci non ne compromettono minimamente le caratteristiche, ma sono
puramente estetici, dovuti ad efflorescenze di sali  trasportati dall'acqua)
Non dobbiamo pensare (immagino) ad un intonaco completamente ammalorato, ma
solo ad un intonaco con "macchie" di umidità...
Saluti                 Archi

 solo ad un intonaco con "macchie" di umidità...
Fidati, un intonaco con "macchie" di umidità vicino ad un collettore
di riscaldamento è perchè una giunzione del collettore perde.
Tra l' altro, è un fatto molto comune...
Cordialità.
              Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:4536b8f6$0$39882$4faf...@reader4.news.tin.it...

       Voto per questa ipotesi
ciao  Edy