Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia a Gas Vailant che non si accende

Stamattina mi sono accorto che la caldaia non si accende, c'e' un led 
che quando accesa tramite l'interruttore diventa rosso, che mi dice 
chiaramente che e' spenta.
Sembrerebbe un problema elettrico.
Inizialmente non mi ero accorto del led spento, ho preso il manuale che 
suggeriva in caso di non funzionamento di controllare la pressione 
dell'acqua che doveva essere di 1 Bar. In effetti la pressione era ben 
sotto il Bar, circa 0.6 Bar.
Seguendo le istruzioni ho allora aumentato la pressione dell'acqua, ma 
erroneamente la ho portata a 1,3 Bar e non so come diminuirla.
In ogni caso il led di accessione dovrebbe illumunarsi secondo me, 
quindi non credo che il problema sia quello.
Suggerimenti? oltre a quello di chiamare il tecnico che non ho comunque 
trovato disponibile prima di lunedi e fa un freddo cane.
Grazie ciao

 Suggerimenti?
Il tuo livello di manualità?
La tua disponibilità a sbudellare la macchina per arrivare 
eventualmente ad una scheda elettronica?
Comunque, passaggio 1:
- controllare che la scossa arrivi (cercafase o tester, oppure, se è 
collegata ad una presa, metti nella stessa presa un qualunque oggetto 
elettrico che ti dica se c'è corrente. Se non c'è, verificare nel 
quadro.
- controllare eventuali fusibili. Per esserci ci sono sempre, il punto 
potrebbe essere che a volte li nascondono volutamente per fare chiamare 
il tecnico. Se strinati, sostituire. In genere c'è un fusibile di 
scorta incastrato a fianco del portafusibili.
- ultimo step, arrivare all'elettronica. Teniamocelo per dopo.
Alberto

 trovato disponibile prima di lunedi e fa un freddo cane.
A monte della caldaia c'è una spina infilata in una presa o un interruttore?
Io comincerei da lì a vedere se la corrente è presente.
Poi toglierei il mantello della caldaia e cercherei di seguire il filo di 
alimentazione, cercare una scheda, vedere se c'è un fusibile, controllarlo 
che non sia interrotto.
A questo punto, o ho risolto oppure mi arrendo e aspetto il tecnico.
PS: diamo per scontato che hai già letto il manuale di istruzioni, magari 
nelle ultime pagine c'è un elenco di inconvenienti possibili e di quali 
soluzioni adottare:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 A questo punto, o ho risolto oppure mi arrendo e aspetto il tecnico.
Vile.
Io da martedì quando ho fatto ripartire anche i climatizzatori, dopo 
caldaia, antifurto e quadro tv, mi sento un leone...
Alberto

 - controllare eventuali fusibili.
Anche stavolta sono arrivato con 2 minuti di ritardo:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 caldaia, antifurto e quadro tv, mi sento un leone...
"Soldato che fugge viene buono per una prossima volta, eroe morto sarà solo 
un nome su una lapide"
Conosco i miei limiti e sono sicuro che il tecnico apprezzerà che io mi si 
aarreso:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 1.3 va benissimo.
Ma anche no. :-)
Comunque basta trovare un termosifone con la valvolina di sfiato. 
Aiutandosi con uno straccio da pavimento basterà togliere un po' d'acqua 
(di solito meno della quantità necessaria a bagnare tutto un Vileda 
pavimenti) dal circuito e la pressione tornerà al valore desiderato.
D'accordo su tutto il resto.
-- 
Ciao!
Stefano

 pavimenti)
Noi di qua da Po usiamo un bicchiere, o un barattolo, o un vasetto ex 
cetriolini.
-- 
Fabbrogiovanni 



Noi di là da Po non siamo razzisti. Tutto fa brodo. Basta tenere conto 
che magari potrebbe anche spruzzare un po'. Se poi macchiamo di nero il 
muro (l'acqua non è mai pulita, nel circuito...), chi la sente la padrona 
di casa? 
-- 
Ciao!
Stefano

 di casa?
Appunto, in previsione del getto che si allarga a ventaglio, un barattolo è 
molto utile.
Fidocad esplicativo, con le due situazioni, con,  e senza recipiente messo 
sotto:
[FIDOCAD]
LI 60 35 140 35
LI 140 35 140 70
LI 140 70 65 70
LI 65 70 65 35
LI 60 35 60 40
LI 60 40 65 40
LI 61 40 42 83 2
LI 62 41 64 83 2
LI 61 41 50 78 2
LI 61 42 58 67 2
LI 62 41 60 82 2
LI 54 101 134 101
LI 134 101 134 136
LI 134 136 59 136
LI 59 136 59 101
LI 54 101 54 106
LI 54 106 59 106
LI 48 110 58 110 1
LI 58 110 56 127 1
LI 56 127 50 127 1
LI 50 127 48 110 1
LI 55 106 50 114 2
LI 55 107 51 122 2
LI 55 108 52 124 2
LI 56 107 54 124 2
LI 56 107 56 119 2

 - ultimo step, arrivare all'elettronica. Teniamocelo per dopo.
non son sicuro di riuscire ad andar oltre.
Grazie a tutti

victor ha usato la sua tastiera per scrivere :

Capisco.
Però considera che con buona probabilità il tecnico ti dirà che "la 
scheda è bruciata", e la sostituirà.
E magari invece sarebbe l'oramai (per me) solito varistore da 20 
centesimi...
Solo che non si cambia sul posto, bisogna estrarre la scheda, 
dissaldarlo e risaldarne uno nuovo.
Se hai un amico con un po' di savoir-faire, puoi provarci, danni in 
sostanza non ne fai.
Altrimenti, mano al portafogli...
Alberto


qui al sud invece 1 vasetto di yogurt o similia.... di plastica  in 
subordine mezza bottiglia di Pet tagliata....
o altro  contenitore simile ricavato da flaconi di plastica vuota...  da 
gettare dopo l'uso...
visto  che i bicchieri li usiamo per bere e i vasetti li ricicliamo per 
sottaceti-sottoli casalingui.... ;))
-- 
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un 
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono

 messo sotto:
io il recipiente (di solito mezza bottiglia di plastica) ...  lo tengo in 
mano accostato al valvolino .... minimizzando le dispersioni....
chiaro che e lo metti a mezzo metro di distanza.... le cose cambiano......


 Altrimenti, mano al portafogli...
Ho chiamato il tecnico, si era bruciato il motorino che aspira i fumi e 
li porta via lungo la ciminiera.
L'avvolgimento era proprio cotto, immagino sbalzo di tensione (strano 
pero' perche' ho un differenziale dedicato alla caldaia) o magari dopo 
anni di lavoro e' andato.
Il motorino nuovo dice costa 270 euro, me ne ha montato uno con 
l'avvolgimento rifatto per 100 euro. Manodopera 30 euro.
Totale 130 euro.
Che ne pensate?
Ciao

 Che ne pensate?
Dal punto di vista filosofico, hai speso SOLO 130 euro per passare l'inverno 
al caldo:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 Che ne pensate?
Io tirerei un sospiro di sollievo.
Alberto