Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: odore di fogna dai sanitari ...dopo lavori penso mal eseguiti.

Nella mia breve esistenza ho traslocato per due volte.
In tutti gli alloggi in cui sono stato il gabinetto funzionava a meraviglia.
Poi qualche condomino sulla mia stessa colonna decideva di rifare il bagno e
per magia il gabinetto non funzionava più a dovere: odori, gorgoglii e bolle
d'aria con relativi spruzzi, aumento del livello dell'acqua stile marea...
L'ultimo un anno fa, al primo piano è stato rifatto completamente il bagno
spostando anche i sanitari e da allora ad intervalli di 4-5 giorni si sente
odore di fogna provenire dagli scarichi.
A cosa sono dovuti questi problemi? Rimedi?
L'idraulico si è lavato le mani dicendo che è un problema nostro e i nostri
bagni sono vecchi e non più a regola... peccato che prima dei lavori tutto
funzionava!

 funzionava!
     Purtroppo non ho la *sfera di cistallo* le notizie sono troppo
     generiche,cosa dicono gli altri condomini?
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Era successo anche a me, in seguito alla riparazione della canna di scarico.
Poi si è scoperto, o meglio, ho scoperto, che durante il lavoro si era
tappato lo sfiato dell'aria, così che, quando l'acqua del water scendeva,
essendo lo sfiato tappato, si tirava dietro l'acqua dei sifoni del lavandino
e del bidet. Così rimaneva libera la circolazione dell'aria dalla fogna ai
locali. Che puzza! Ho riaperto lo sfiato e la puzza è sparita poichè i
sifoni non si svuotano più
Ciao
Buon "odore" :-))
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.699 / Virus Database: 456 - Release Date: 04/06/2004

 sifoni non si svuotano piů


 tappato lo sfiato dell'aria, così che, quando l'acqua del water scendeva,
E questo sfiato dove è collocato?

 ha scritto

Dovrebbe essercene uno per ogni bagno (questo è quello che ho fatto
al mio) per evitare che la colonna d'acqua si porti dietro tutta 
quella presente nei sifoni.
-- 
Scadenas
Cuper 2003/2004 8Pa-15Pt(4V-3N-1P)-#18# Caffè Colombia F.C.
Zac vattene voglio Scoglio perchè è l' INTERtoto la nostra Uefa.
Il doping deve diventare responsabilità OGGETTIVA delle società

 E questo sfiato dove è collocato?
Scusa ho forse dato per scontato cosa fosse lo sfiato, ma rimedio
subito, devi mandare un tubo dalla colonna sul tetto per fare in 
modo che possa antrare aria quando l'acqua è in caduta.


 A cosa sono dovuti questi problemi? Rimedi?
....
ipotesi: non è che coi lavori hanno tappato la colonna in alto ?
per il poco che ne so la colonna di scarico deve essere ventilata, cioè
arrivare al tetto e aperta in alto. Ciò che scende nello scarico può fare da
stantuffo, se la colonna non è aperta la depressione aspira dai sifoni dei
cessi sopra, da cui i rumori e movimento dell'acqua nel sifone - e l'odore
se l'acqua che fa da tappo viene risucchiata via e il sifone rimane aperto.
E se per fermentazioni o diminuzioni di pressione atmosferica l'interno
dello scarico va leggermente in sovrapressione, si riequilibra gorgogliando
puzze attraverso un qualche sifone, non trovando altra via. Se invece il
tubo di scarico è aperto in alto, questo non succede.
Ti pare una ipotesi plausibile ? Se si, il rimedio è ovvio: ripristinare la
ventilazione della colonna. (se c'è qualche idraulico in giro, spero
confermi la banalità della mia riflessione)
buona fortuna
carlo
(p.s. ...quante volte nella vita occorre tapparsi il naso...  :o)

 confermi la banalità della mia riflessione)
      Macche' banalita' hai scritto un compendio di idraulica
      residenziale!
