Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: VentilConvettore

Salve, vorrei installare un VentilConvettore al posto del termosifone per 
riscaldare la stanza pi� velocemente.
Ho visto il VentilConvettore AERMEC OMNIA HL 11.
Leggendo la scheda tecnica,
http://download.aermec.com/support/docs/schede/sohlui.pdf
leggo che ha bisogno di attacchi da 1/2''.
Ho misurato il calibro i miei tubi dell'acqua e riscontro 13mm.
Mi sembra pochini o sono sufficienti ?
Grazie
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4addf594$0$1099$4faf...@reader2.news.tin.it...

Il Raccordo 1/2" fa circa 21,6 di diametro e il foro sar� sui 15-16 mm....
Il tuo tubo da 13, se di Rame da 1,5 mm, avr� un foro da 10 mm circa.
Il tuo ha una "luce passaggio" di 0,78 cmq mentre l'altro di 2,00 cmq.
Il tuo tubo � oltre 2,5 volte inferiore di passaggio di quello da 1/2".
Poi vedi tu...
Ciao. 

 Il Raccordo 1/2" fa circa 21,6 di diametro e il foro sarï¿œ sui 15-16 mm....
Ma 1/2" non ï¿œ il diametro?
E mezzo pollice sono 1 13mm del suo tubo

 E mezzo pollice sono 1 13mm del suo tubo
Se un Radiatore riporta: Raccordi 1/2" si intende 1/2" BSP - British 
Standard Pipe - Parallel or Straight - 14 tpi -
Tradotto: Filettatura Gas Cilindrica - Whitworth 55� - 14 filetti per 
pollice.
PUNTO. 

 pollice.
a spanne da idraulico l'equivalente di un tubo da 1/2" usando un tubo di 
rame � il 16 (di diametro)
equivalente non a livello di misure ma pratico-funzionale
Comunque il problema � un altro............che attaccato in un impianto con 
molti termosifoni la prevalenza fra mandata e ritorno � minima e anche se lo 
avessi attaccato con un tubo del 18 in pratica gli circola comunque poca 
acqua e butta aria calda solo con la ventola al minimo 


grazie ad entrambi per la spiegazione

 Mi sembra pochini o sono sufficienti ?
Ragionamento da garzone dell'idraulico, se sbaglio la colpa � del mio capo 
che non ha provveduto ad istruirmi adeguatamente:-)
HL 11, attacco da 1/2", portata acqua 173 litri/ora
HL 36, attacco da 1/2", portata acqua 511 litri/ora
Se con 1/2" riesco a far passare 511 litri/ora non riuscir� a farne passare 
173 in un tubo un po' pi� piccolo?
Sarei portato a concludere che il dato riportato nella scheda tecnica � a 
titolo informativo, chi comprer� il ventilvconvettore sappia che dovr� 
predisporre raccordi da 1/2 pollice per attaccarcelo.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
Quindi ?

Quindi ?
Quindi, se  un tubo da 1/2" (equivalente a diametro 16 mm netti,  sezione 
200 mmq) ci passano i 511 litri/ora del HL 36 non vedo perch� in un tubo da 
13, (diametro 10 mm. netti, sezione 80 mmq) non ci debbano passare i 173 
litri/ora dell' HL 11.
511 / 200 = 2,55
173 /   80 = 2,16
Il rapporto non � molto diverso, salvo errori mi pare addirittura pi� 
favorevole nel caso del termo piccolo con tubo piccolo.
-- 
Fabbrogiovanni 


comunque in pratica � solo l'attacco del ventilconvettore e poi tocca 
all'installatore dimensionare la rete
Diciamo che su quella misura diventilconvettori altro non pu� esserci che 
1/2" come attacco
Per tornare a noi per collegare in un impianto a termosifoni uno o + 
ventilconvettori devi fare o montare un separatore idraulico in pratica un 
tubo in cui arriva acqua dalla caldaia e circola con la pompa della caldaia 
e poi sto tubo ha altri due attacchi a cui colleghi un nuovo circolatore al 
servizio dei ventilconvettori
In questo modo hai la prevalenza necessaria per i ventilconvettori
Prevalenza che � significativa ed � dichiarata fra i dati..la spiegazione � 
presto detta..il ventilconvettore ha una serpentina che � un lungo tubo di 
rame con tante curve e richiede quindi una certa forza per farci passare 
velocemente l'acqua..cosa invece che non succede nei caloriferi 

 velocemente l'acqua..cosa invece che non succede nei caloriferi
Questa la risposta di AERMEC:
"Buongiorno,
quando l'attacco ha la filettatura da 1/2" ci vuole un tubo in rame
dello stesso diametro (in pollici).
Quindi è necessario un tubo in rame diametro 1/2" oppure un 16x1 in
mm.
Se invece si vuole usare un tubo in multistrato, ad es PEX, ci vuole
un diametro 18x2.
Generalmente i radiatori hanno diametri inferiori rispetto ai fancoil,
per cui si avrebbe una minor portata d'acqua a temperatura tra l'altro
più bassa, tutto ciò si traduce in una minor resa del terminale."
Cordiali saluti
Servizio Tecnico Commerciale

 velocemente l'acqua..cosa invece che non succede nei caloriferi
Questa la risposta di AERMEC:
"Buongiorno,
quando l'attacco ha la filettatura da 1/2" ci vuole un tubo in rame
dello stesso diametro (in pollici).
Quindi � necessario un tubo in rame diametro 1/2" oppure un 16x1 in
mm.
Se invece si vuole usare un tubo in multistrato, ad es PEX, ci vuole
un diametro 18x2.
Generalmente i radiatori hanno diametri inferiori rispetto ai fancoil,
per cui si avrebbe una minor portata d'acqua a temperatura tra l'altro
pi� bassa, tutto ci� si traduce in una minor resa del terminale."
Cordiali saluti
Servizio Tecnico Commerciale
Esattamente come dicevo nel mio post.
Il tubo di rame del richiedente, da 13 mm, ha un foro "utile" da 9-10 mm con 
"relativa" portata.
Il G 1/"2 BSP fa 21,6 mm est - circa 16 interno e �... pi� grande, in 
sezione, di circa 2,5 volte.
poi poteva decidere come comportarsi.
La risposta AERMEC conferma.
Ciao.

Quindi me lo sconsigli ?
"Luca Gava" <luca...@casa.tua> ha scritto nel messaggio 
news:4ae04d43$0$826$4faf...@reader5.news.tin.it...



No, non � che te lo sconsiglio, ma devi farti fare una "verifica adeguata" 
che la portata d'acqua, pressione e temperatura del tuo circuito esistente 
possa essere adeguato ad alimentare il VentilConvettore che intenderesti 
montare.
In un radiatore tradizionale lo scambio termico � "naturale" tra aria 
ambiente e superfice radiatore.
Nel Convettore c'� un Ventilatore Elettrico che "soffia" aria attraverso una 
serpentina alettata...  asporta il calore dal tubo e lo disperde per aria.
Se la "quantit�" di calore (acqua calda ad adeguata temperatura) non arriva 
a sufficenza... la Serpentina si raffredda subito (e cos� pure il resto 
dell'impianto che utilizza la stessa acqua di ritorno).
Se tu avessi usare "solo" ventilConvettori il problema non esisterebbe 
perch� tutti uguali...  ma con un impianto misto...qualche problema ci sar�.
Ciao.