Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Montato il Press Control ma...

...aprendo uno qualsiasi dei rubinetti di casa (circa 9 metri sopra dal 
serbatoio/pompa/press control) l'acqua non arriva alla pressione desiderata 
(diciamo come mezzo rubinetto aperto). appena apro il rubinetto del pozzetto 
in terrazza (che è sulla stessa linea dei rubinetti di casa) la pressione di 
quest'ultimi e/o degli altri si alza fino a raggiungere quella giusta.
comunque quando apro i rubinetti di casa, il pressostato dà il consenso alla 
pompa di partire, solo che quando aggiungo anche l'altro rubinetto, la 
pressione dell'acqua aumenta (non quella del manometro).
cosa succede?
ciao
piotre 

 ha scritto nel messaggio
news:i5r8ek$rus$
1...@tdi.cu.mi.it
rettifico...
se apro 2/3/4 rubinetti, l'acqua arriva più a pressione di quando ne aprò 
uno solo (la pompa comunque parte anche quando ne apro uno solo).
il "caso" del rubinetto del terrazzo è dovuto al fatto che di lì esce sempre 
più  acqua rispetto agli altri.
sembra che il press controll per fornire una "certa" pressione abbia bisogno 
di un abbassamento di pressione "ulteriore" nel circuito (caso dei 2/3 
rubinetti aperti o del "solo" del terrazzo - anche se, ripeto, la pompa 
parte anche se apro appena un rubinetto).
a riposo il manometro segna 2 bar, in funzione segna 4 bar (oggi farò 
un'altra prova perchè stavo per scrivere "a prescindere dai rubinetti 
aperti").
potreste risolvermi l'arcano? grazie mille
ciao
pitre 

 potreste risolvermi l'arcano? grazie mille
Prendi tutto quanto segue come puro esercizio teorico, ho
studiato la dinamica dei fluidi PER DILETTO, quindi prendi il tutto 
con un grano di sale :)
A naso, ma mooooolto a naso, direi che e' un problema di cavitazione.
La pompa spinge "troppo", risultando in un "rimbalzo" della spinta.
Quando la pompa e' in funzione con un solo rubinetto aperto,  tocca 
il tubo immediatamente prima ed immediatamente dopo la pompa, se 
senti una vibrazione decisa... e' cavitazione.
Soluzioni possibili
1) ridurre/adeguare  la potenza della pompa 
2) sfruttare il principio venturi interponendo, a breve
distanza della pompa, un "polmone"* che consenta al flusso di
spezzarsi.
* polmone: una cavita' che crei una diversa sezione del tubo, per
farne uno semplice basta il "contenitore" dei filtri a corda., in questo
modo il "rimbalzo" si spegne su se' stesso anziche' tornare alla pompa .

"Franz_aRTiglio" <fran...@N0SPAMtin.it> ha scritto nel
messaggio news:Ztrgo.93205$
Ua.2...@twister2.libero.it
ciao
scusa per il quoting ma il programma non mi funziona più...
mi leggerò qualcosa sulla cavitazione ma la pompa non la possiamo cambiare 
(già abbiamo fatto la spesa per quell'affarino) - prima avevamo il polmone 
che andava benissimo ma ci avevano detto che la scatoletta non avrebbe avuto 
manutenzione.
ti elenco il percorso dell'acqua:
Recipiente e uscita > tubo flessibile da 1" e qualcosa > pompa da 1 HP con 
ingresso e uscita da 1" > rubinetto da 1" > press controll con ingresso e 
uscita da 1" > curva da 1" e riduttore a 3/4" > tubo che porta l'acqua alla 
rete da 1/2".
dici che la pompa è troppo potente?
che faccio, strozzo il rubinetto a metà? adesso l'ho strozzato a 1/4.
ciao
piotre 

 che faccio, strozzo il rubinetto a metà? adesso l'ho strozzato a 1/4.
Nyet: piu' strozzi l'uscita delle pompa, piu' cavitazione rischi. 

"Franz_aRTiglio" <fran...@N0SPAMtin.it> ha scritto nel
messaggio news:3Gugo.93284$
Ua.2...@twister2.libero.it
il polmone č stato tolto e messo il press control come sostituto
(prima andava tutto ok... ma anche adesso, solo che devo aprire piů 
rubinetti :-) )
la foto la posto un altro giorno, domani e lunedě non ci sono :-(
i tubi non so se vibrano perchč non ho provato (il recipiente č in garage).
per quanto riguarda lo strozzamento, gli idraulici mi dicono che lo 
strozzamento fa bene alla pompa.
ciao
piotre 

"Franz_aRTiglio" <fran...@N0SPAMtin.it> ha scritto nel messaggio 
news:Ztrgo.93205$Ua.2...@twister2.libero.it...

NON sono convinto che "quella" sia la cosidetta "cavitazione" della 
Pompa....
La "cavitazione" in una Pompa sono delle "Bolle" di VUOTO (NON di aria!) che 
si creano se il flusso d'aspirazione è insufficiente...
Ovvero la "Girante" CIUCCIA più di quanto passi per la bocca 
d'aspirazione...
Per "eliminarla" devi o diminuire i giri della girante oppure aumentare il 
diametro dell'aspirazione ...
Noi ce la troviamo spesso e volentieri sulle Pompe dei Pescherecci (roba da 
8/10.000 litri/minuto) con tubi da 8 pollici in entrata e 6 pollici in 
uscita e potenze assorbite tra i 100 e 140 KW!
Io utilizzo un sistema di mano-vuotometri per "controllare" e mantenere 
"adeguata" la Depressione all'aspirazione mediante la variazione dei giri 
della trasmissione odrostatica della pompa stessa.
Altri sistemi non ce ne sono.
Riassumendo: La Cavitazione è data dalla "scarsa" aspirazione e non dalla 
portata "bloccata" o limitata...
Sulle Pompe.
Sulle Eliche Marine è ancora peggio... ma i problemi sono totalmente 
diversi... e si "risolvono" in un modo del tutto diverso.
Ciao.

 NON sono convinto che "quella" sia la cosidetta "cavitazione" della
Pompa....
per me non c'č nulla? :-) 

 per me non c'è nulla? :-)
Io l'ho plokato, sappilo. 

 Io l'ho plokato, sappilo.
:-)