Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemi installazione pompa + presscontrol.

Ciao a tutti.
Ho installato il kit pompa elettronica + presscontrol, ma non funge, in 
pratica la pompa gira ma non pesca l' acqua dal pozzo.
I collegamenti elettrici credo di averli fatti correttamente, ma posto le 
figure dei contatti dei due manuali, sopra presscontrol sotto pompa, per 
avere un vostro parere:
 
http://oi61.tinypic.com/2ic8iyr.jpg
 
 
Ho collegato il contatto "U" del presscontrol (manuale sopra) con il 
contatto "U1" della pompa (manuale in figura sotto), e il contatto "V" del 
presscontrol" con il contatto "Z1" della pompa.
 
Risultato: la pompa gira, ma non pesca, il presscontrol mi indica che c' è 
una avaria che non permette il passaggio dell' acqua, poi alla fine si 
spegne la pompa, e diventa pure molto calda, per cui sono costretto a 
togliere la alimentazione elettrica, altrimenti penso che la brucerei.
 
Ho fatto pure lo "spurgo" introducendo l' acqua dall' apposita buco chiuso 
con vite, ma niente.
 
Ho provato ad aprire tutti i rubinetti, pensando che fosse l' aria nei 
rubinetti a bloccare il flusso d' acqua, ma non è servito a nulla.
 
Dove sbaglio? 
 
 

> Risultato: la pompa gira, ma non pesca...
 
Diamo per scontato che la pompa giri nel senso giusto.
 
Per caso in fondo al tubo immerso nel pozzo c'è una valvola di ritegno?
Oppure ce n'è una anche poco prima della pompa?
 
Se c'è o ci sono,  sono le prime cose da controllare.
Devono aprirsi in un verso e tappare nel verso contrario.
 
-- 
Fabbrogiovanni

di solito i press control si montano solo sul monofase, mi pare remoto che giri al contrario. Inoltre pomperebbe comunque, solo un pò meno, a dispetto delle credenze popolari che vogliono che la pompa pompi a retromarcia... :)
Secondo me è solo questione di aria nel tubo. Riempilo bene la prima volta. Intendo quel tubo che va dalla cisterna (o pozzo) alla pompa, quindi l'adduzione, non la mandata. In bocca al lupo.
:)

 Devono aprirsi in un verso e tappare nel verso contrario.
 
In "Parallelo" al tubo di alimentazione della pompa DAL pozzo, c' è altro 
tubo che alimenta la pompa manuale, e la pompa manuale funge, quindi 
escluderei un cattivo funzionamento della valvola nel pozzo, anche perché la 
pompa vecchia funzionava correttamente, prima che il presscontrol si 
bruciasse (la causa di sostituzione del kit pompa + presscontrol).
 
 

l'adduzione, non la mandata. In bocca al lupo.
 
Ok, quindi con un imbuto dovro' riempire il tubo che dal pozzo porta alla 
pompa, giusto?
In effetti io ho riempito solo la pompa dalla vite di spurgo aria che è 
posta sul corpo di essa.
Faro' questo tentativo nei prossimi giorni (la pompa con il relativo pozzo 
si trova in altra, seconda casa).
 
 

 bruciasse
 
Vedo nei post seguenti che il problema dovrebbe essere stato 
individuato.
Quando tu avevi scritto:
"Ho fatto pure lo "spurgo" introducendo l' acqua dall' apposita buco"
avevo altresì dato per sottinteso che tu avessi infilato abbastanza 
acqua da riempire tutto il tubo a monte della pompa:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


 
Giŕ, sembrerebbe essere questo il problema, o almeno lo spero : ).
Ciao! 
 
 

 escluderei un cattivo funzionamento della valvola nel pozzo, 
 
Le pompe manuali sono di solito a pistoni, cioè volumetriche e quindi
non hanno bisogno di valvola di fondo, di solito riescono ad aspirare
l'acqua senza aiuto di inneschi o valvole di fondo.
 
Se c'era prima una pompa e funzionava, probabilmente era di tipo
autoadescante...
 
Paolo
 

 autoadescante...
 
Quella che c' era prima era perfettamente uguale a quella che ho comprato, 
anche nella marca. 
 
 

 l'acqua senza aiuto di inneschi o valvole di fondo.
 
 
fino ad un certo punto. oltre 8 mt crei il vuoto perfetto nel tubo, senza che l'acqua arrivi mai a destinazione. Ecco perchè tutte le pompe, pompette e pomp1n1 venduti dichiarano un altezza di autoadescamento max di 7,8 mt (teorici). E qualcuno pensa che dipenda dalla qualità della pompa.
ciao.
 :)


Bravo, vedo che sei stato attento...
 
Paolo, pensionato del CNR...