Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto, impianto di riscaldamento nuovo e sfiati

Ciao a tutti, nel nuovo ufficio di mia moglie gli impianti sono stati 
rifatti a nuovo. C'è un lungo corridoi sul quale si affacciano le stanze e, 
visto che il soffitto è alto 3,50 m è stat fatto tutto fuori traccia in alto 
e poi nascosto da una controsoffittatura. C'è un problema con il 
riscaldamento (autonomo), una parte dei termosifoni rimane fredda. Abbiamo 
più volte chiamato l'idraulico cha ha realizzato l'impianto, ha sempre 
riferito di sfiatare i termosifoni ripetutamente senza stancarsi di farlo. 
Naturalmente la cosa non risolve niente, sabato sono stato nell'appartamento 
e ho fatto uscire litri di acqua dai termosifoni che rimangono freddi, 
niente, nemmeno una bolla d'aria. La pressione in caldaia è buona e viene 
sempre reintegrata. Io non sono un termotecnico ma mi sono fatto l'idea che 
visto che i tubi passano in alto (più in alto della caldaia e dei 
termosifoni) l'aria sia intrappolata in alto e non scenderà mai, difatti ho 
rimosso alcuni pannelli del controsoffitto e ho visto che ad un certo punto 
il tubo di mandata diventa freddo. Ho anche visto che non è stata messa 
alcuna valvola di sfiato nei punti più alti dell'impianto. Cosa ne pensate? 
Può essere giusta l'analisi che ho fatto? La soluzione potrebbe essere 
quella di fare intervenire l'idraulico e fare installare qualche valvola di 
sfiato? Un altra ipotesi che ho formulato, ma mi pare meno probabile, è che 
il circolatore della caldaia non riesca a portare acqua a tutti i 
termosifoni (appartamento di 130 mq, 11 termosifoni e i 3 che non funzionano 
sono i più periferici) ma in questo caso penso che gli elementi interessati 
dovrebbero essere tiepidi anzichè gelati mentre tutti gli altri sono belli 
caldi
Grazie del supporto, David. 
 
 
 

 installare qualche valvola di sfiato?
 
Io richiamerei l'idraulico ma senza suggerire (da non addetto ai lavori) 
soluzioni.
 
Un discorso educato ma chiaro e fermo:
"Caro idraulico, ti ho pagato per avere l'impianto funzionante, pieno di 
acqua e non di aria.
C'è da sfiatare, bene, togli l'aria e mettici l'acqua"
Se poi l'idraulico ha fornito anche caldaia e accessori vari, qualsiasi 
intoppo dovuto a pompe o altri  accessori inadatti li dovrebbe risolvere 
lui.
 
Capisco però che queste potrebbero essere solo buone intenzioni, se il tizio 
è già staro pagato ed è di quelli che hanno come filosofia "la garanzia 
scade quando ho preso i soldi" la faccenda si complica :-)
 
 
 
 


La complicazione maggiore è che mia moglie è in affitto, la padrona di casa 
molto cortese e gentile ma ha 90 anni, ha piena fiducia nell'idraulico e 
dice che "ci vuole pazienza..."
La pazienza mia moglie e le colleghe l'hanno finita anche perchè fa freddo, 
se in un paio di giorni non si risolve la situazione dovranno chiamare un 
altro con tutti gli annessi e connessi ma io vorrei sovrintendere i lavori e 
cercare di indirizzarli verso una rapida soluzione.
 
 
Ciao, David. 
 
 
 

 alcuna valvola di sfiato nei punti più alti dell'impianto. Cosa ne pensate? 
________________________
Penso sarebbe utile uno sfiato nel punto piu' alto dell'impianto. Piero
 
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 sono 5 donne....................
 
    Pretendi assolutamente che monti sfiati automatici, vedi foto in basso.
 
 
 
 
 
 
 
Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MTIzMjQ
 
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 


 nell'idraulico e dice che "ci vuole pazienza..."
 
Ok, allora abbiamo il coltello dalla parte del manico.
Il discorso educato ma fermo lo si potrebbe fare alla padrona di casa, con i 
dovuti modi e il rispetto per la sua et�).
"Gentile signora, la nostra pazienza � finita, a meno che ella ne abbia 
altrettanta al momento di incassare la rata dell'affitto" :-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 altrettanta al momento di incassare la rata dell'affitto" :-)
 
    Già e così si becca uno sfratto per morosità! :-)
    felix.


    Già e così si becca uno sfratto per morosità! :-)
 
Prima dello sfratto ufficiale il legale della vecchietta deve mandare almeno 
una raccomandata con cui chiede bonariamente di saldare il debito.
Prima che si arrivi allo sfratto  faremo in tempo a salvarci.
E poi la  vecchietta potrebbe spaventarsi prima di andare dall'avvocato, e 
strizzare le palle al suo idraulico:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:ka4a0o$s5j$1...@news.newsland.it...


 
"David" <modaliNOS...@INVALIDalice.it> ha scritto nel messaggio 
news:ka441m$kg9$1...@speranza.aioe.org...

Se c'è aria nella parte alta della rete, se non è già stato fatto e se 
esiste, si potrebbe spostare il regolatore della curva di funzionamento del 
circolatore sulla posizione più alta: l'aumento di portata e quindi di 
velocità potrebbe contribuire a spostare le sacche d'aria.
Altrimenti l'idraulico, come hanno suggerito in tanti, dovrebbe mettere 
degli sfiati automatici (scaricatori d'aria a galleggiante) oppure degli 
sfiati manuali nel punto più alto della rete. Nell'ultimo caso è preferibile 
collegare un tubo in rame diametro 10 mm sulla parte superiore del tubo 
orizzontale nel controsoffitto e portare il rubinetto di sfiato ad altezza 
d'uomo (pardon, di donna in questo caso).
inps09