Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perdita di gas

Ciao a tutti, ho sempre seguito il newsgroup via web solo in lettura e 
l'ho sempre trovato utilissimo per imparare parecchi trucchetti... 
Questa volta, spinto - lo ammetto! - dalla necessita', mi sono deciso a 
configurare il client di posta per poter accedere anche in scrittura...
Veniamo al dunque: durante un controllo di manutenzione della caldaia, 
il tecnico ha notato che, anche chiudendo i rubinetti degli utilizzatori 
(cucina e caldaia) presenti in casa, vi e' un leggero consumo di gas 
indicato dal contatore. Il tecnico ha detto (la cosa pareva di entita' 
assai leggera) di monitorare il consumo e di fargli sapere piu' o meno a 
quanto ammontava, per decidere il da farsi. Io per adesso ho eseguito la 
seguente prova: rubinetto generale (quello vicino al contatore) aperto, 
rubinetti di tutti gli utilizzatori di casa chiusi.
Dopo 24 ore il consumo rilevato e' stato di un dm cubo.
I miei dubbi sono i seguenti:
- fermo restando che tra qualche giorno richiamo il tecnico e facciamo 
il punto della situazione, a voi l'entita' di questa perdita come 
sembra? Preoccupante? Tollerabile "nella norma"? (La condotta dal 
contatore all'appartamento e' lunga circa 50 m, forse qualche cosa di 
piu'). Preciso che in casa non e' avvertibile alcun odore di gas, 
neanche cacciando la testa nel sottolavello, da dove arriva e corre il 
tubo da fuori.
- puo' essere che il contatore sottostimi il flusso di gas? Mi spiego: 
immagino (forse sbaglio) che il contatore abbia una certa "sensibilita'" 
sotto la quale non e' in grado di misurare con precisione il flusso di 
gas... Nel caso di perdite lievi, e' pensabile che a causa delle 
inerzie/attriti interni del contatore, il flusso reale sia maggiore di 
quello rilevato?
Grazie in anticipo a chi leggera' e ciao a tutti
Sergio

ti conviene chiamare il tuo fornitore di gas e chiedergli un eventuale
controllo del contatore,
se vuoi proprio essere sicuro puoi usare il classico metodo acqua saponata
sui tubi per verificarne lo stato(buono o rotto)

 sui tubi per verificarne lo stato(buono o rotto)
si', nei prossimi giorni controllero' i tubi a casa per tagliare la 
testa al toro, e poi in caso faro' controllare il contatore... sperando 
che sia quello, che almeno e' facilmente accessibile (parte della 
diramazione e' interrata!)
Tra l'altro credo di aver capito - leggendo qua e la' - che e' 
considerata a norma una perdita fino a 1 dmcubo/ora (!!)... Anche se 
sono molto dubbioso sulla stima effettuata tramite il contatore, che ho 
paura sia troppo poco sensibile.
Grazie per la risposta,
ciao
Sergio

 ha scritto nel messaggio 
news:43dfcf9b$0$27309$4faf...@reader2.news.tin.it...

Secondo me il contatore NON deve girare mai con i rubinetti chiusi, il che è 
indice di una perdita.
Io quando sono venuti i tecnici dell'italgas per spostare il contatore, 
hanno verificato la tenuta stagna delle tubazioni con un flessibile 
collegato ad un tubo cieco pieno di mercurio ed hanno visto se la colonnina 
scendeva, il che era un chiaro esempio di perdita.
Fatti verificare l'impianto da un gasista che abbia questo apparecchio e se 
segna riverifica le tubazioni.
-- 
Cordialità
Peppe
peppe12 chiocciola email punto it
________________________________

 Dopo 24 ore il consumo rilevato e' stato di un dm cubo.
Devi far eseguire una prova di tenuta dell' impianto interno.
Procedura :
- tappare i raccordi di alimentazione degli apparecchi termici collegati
  e chiudere i relativi rubinetti
- scollegare il raccordo al contatore
- immettere aria alla pressione di 100 mbar
- dopo 15 minuti misurare la pressione stabilizzata con manometro
  ad acqua od apparecchio equivalente con sensibilità di 0,1 mbar
- ripetere la misura dopo ulteriori 15 minuti
- il manometro non deve accusare nessuna caduta di pressione tra
  le due letture. Se si riscontra un valore di pressione minore, ricercare
  la perdita con soluzione saponata
I lavori devono essere eseguiti da un impiantista abilitato.
Cordialità.
                Paul

 Devi far eseguire una prova di tenuta dell' impianto interno.
[...]
Grazie a tutti quanti per i consigli, domani chiamero' per un controllo 
tenuta.
Nel frattempo, piu' che altro per curiosita', oggi ho fatto la seguente 
prova, che dovrebbe stimare meglio l'entita' della perdita minimizzando 
l'errore dovuto alla scarsa sensibilita' del contatore:
- rubinetti utilizzatori chiusi, rubinetto generale aperto;
- chiuso rubinetto generale per un'ora circa per vedere se l'impianto 
perdeva pressione;
- riaperto il rubinetto generale, subito il contatore ha fatto un 
"balzo" in avanti di 0,2 dmcubi.
Credo quindi che il flusso di perdita possa essere stimabile (a grandi 
linee) in 0,2 dmcubi/ora... Comunque faro' controllare contatore e impianto!
Grazie ancora a tutti e a presto
Sergio