Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [1/2 OT] Alimentazione UTG

Materiali:
- Server IBM con attacco UTG (connettore circolare a 8 poli, di cui 5 
effettivamente presenti, quindi immagino che voglia un'alimentazione 
trifase). Assorbimento di targa non reperibile.
- Ciabatta PDU con, in entrata, connettore UTG come sopra, e in uscita tre 
prese C19 (mi dicono da collegare al server tramite un cavo adattatore da 
3xC19 a UTG). Assorbimento di targa 48A.
Dal quadro devo portare una linea trifase, e fin qui è evidente. La domanda 
è: da quanti Ampère?
Quella PDU non fa altro che suddividere l'ingresso trifase in 3 uscite 
monofasi, quindi se è da 48A devo semplicemente mettere sul quadro un 
interruttore trifase da 16A, oppure al suo interno potrebbe operare qualche 
strana alchimia e rendere -che so- i suoi 48A prelevabili tutti da una sola 
fase, per cui devo mettere un interruttore trifase da 48A?
(sì lo so che da 48 non esistono, è per capirsi).
Per chi eventualmente se lo chiedesse, il faida-te qui consiste nel decidere 
la configurazione dell'impianto. A realizzarlo provvederà ovviamente una 
ditta abilitata.
-- 
Cinghiale (38, 110+21, RM)

 fase, per cui devo mettere un interruttore trifase da 48A?
Se non ci sono le specifiche di assorbimento, del server la risposta e`
impossibile.
Devi tirare fuori una specifica della potenza assorbita a regime ma anche
una specifica della potenza assorbita allo spunto per determinare la classe
di intervento del magnetotermico, altrimenti tutte le volte devi accendere
le macchine una alla volta a mano...
Paolo
che sperava di non occuparsi piu` di certe cose...

 - Server IBM con attacco UTG
Questa discussione mi ha incuriosito e, cercando su google per capire 
che cos'è un attacco UTG, ho trovato questo:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/powersys/v3r1m5/index.jsp?top
ic=/iphad/pduloadcalculator.htm
Può essere utile?
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

 impossibile.
Ottimo. :-(
-- 
Cinghiale
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 contatti di controllo.
Allora con i dati che mi dai, googlando googlando ho trovato questo:
Magari te lo leggi.. se viene spezzato riattacca i pezzi...
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/bladectr/documentation/topic/com.ib
m.bladecenter.8852.doc/8852_installation_guide.pdf
Allora il blade center 8852 ha 14 slot per le blades e 4 slot per gli
alimentatori.
Gli alimentatori sono due a due ridondanti e, se sono ridondati sono (1 alla
volta) hot swap.
Lo chassis puo` dissipare al massimo 8000 Watt il che significa che questo
e` l'assorbimento massimo continuo, che darebbe un massimo continuo di 570
watt a lama. a me mi sembra davvero tanto.
Gli alimentatori forniti con il tuo modello dovrebbero essere 2 da 2700 watt
Max l'uno...
questo ci porta ad una potenza continua poco superiore ai 5000 watt, un po'
piu` umana ma sempre tanto per un oggetto cosi piccolo.
I CAVI DI ALIMENTAZIONE PREVISTI DOVREBBERO ESSERE 2 e essere connessi tutti
e due al momento dell'accensione.
Il dimensionamento dei magneto termici e` legato piu` alla modalita` di
accensione che alla potenza massima continua.
Questo coso ha almeno due alimentatori da 2700 watt, il che significa che la
corrente di carica dei condensatori all'accensione puo` essere molte volte
la corrente di funzionamento continuo.
A condizionamento come stiamo messi?
Considera che hai una stufa da 5000 watts accesa 24/7 estate e inverno. Se
questa stufa si scalda oltre il suo limite di sicurezza si spegne da sola...
e i server sono fatti per stare accesi, non spenti...
Il flusso dell'aria attraverso le lame e` critico, quindi devi spendere
tempo ad assicurarti che il sistema non riaspiri l'aria calda di scarico.
La potenza del/dei condizionatori deve essere piuttosto abbondante, in modo
da garantire un ciclo on/off adeguato a permettere lo sbrinamento dei
radiatori, la manutenzione etc etc.
Quanto ti fidi della sorgente di energia (ENEL?)  una sorgente di energia
"sporca" potrebbe crearti problemi di malfunzionamenti misteriosi e guasti
inspiegabili.
Io interponevo sempre un gruppo di continuita` adeguatamente dimensionato...
Paolo

 Io interponevo sempre un gruppo di continuita` adeguatamente dimensionato...
La potenza degli UPS installati č simile a quella dei condizionatori.



mmmmhh  Anche noi avevamo (hanno, io sono in pensione...) un gruppo di
continuita` di area, di potenza imprecisata, con generatore diesel di
appoggio.
Il risultato era che sulla linea della continuita` (distribuita in tutti i
locali) veniva attaccato di tutto e di piu`.
Dopo una lunga serie di guasti inspiegabili, liti con i fornitori per il
tasso di guasto dieci volte superiore alla media, liti con i responsabili
dei servizi tecnici, ho adottato dell'ulteriore UPS che ti ho
descritto.(appoggiato sul solo elettrogeno).
Spariti i problemi di guasto.
A proposito dell'elettrogeno... e` rimasto inutilizzato per molto tempo.
Un giorno mi telefona a casa un collega "c'e` un incendio all'area di
ricerca!"
parto, sgommando come un pazzo, per cercare di mettere in salvo qualcosa...
Arrivo... Una nuvola di fumo nero ristagna sopra l'edificio del gruppo
elettrogeno.
Avevano avviato il diesel.
Ora lo avviano ogni 15 giorni.
Paolo

 Ora lo avviano ogni 15 giorni.
Ecco, immaginati SEI di quei cosi, di taglia imprecisatamente GROSSA. Sono 
ben abituato ai nuvoloni neri.


 normalmente c'č la rete Enel.
?
E io che ho detto?
Quello che stavo dicendo io era che il sistema UPS di una grande struttura a
volte porta piu` disturbi della normale rete, proprio per il tipo di uso...
Non e` un problema comune, ma da noi c'era attaccato di tutto:  motori,
magneti, sistemi di calcolo, persino stufe...
Paolo

 una sola fase, per cui devo mettere un interruttore trifase da 48A?
Difficile risponderti. E' improbabile occorrano 48A, ma è comunque 
possibile.
A me è capitato un paio di volte di dover alimentare linee di stampa Xerox, 
che avevano la quasi totalità del carico concentrato su una sola fase. Anche 
se richiedevano una linea trifase.
Non hai modo di contattare qualche "vecchio" dell'assistenza? oppure di 
qualche ditta che segue l'installazione di quel tipo di macchine? Sono 
meglio dei datasheet...
Al limite... quanto è lunga la linea? Se non è lunga... e se non ci sono 
particolari problemi di posa (passaggi stretti, tratti in tubo, ecc) portare 
un cavo multipolare da 4mmq o da 10  non cambia molto il costo.
E' un peccato sprecare materiali e tempo, ma ti cauteleresti . 
Eventualmente il magnetotermico si può sempre cambiare alla fine per 
adattarlo all'effettivo consumo (cosa non indispensabile in quanto il 
magnetotermico deve proteggere il cavo/la presa; non il carico)
--
Giorgio 

 magneti, sistemi di calcolo, persino stufe...
Noi solo server e lampade.
Peraltro le stufe sono un carico abbastanza tranquillo, nel senso che non 
introducono armoniche o disturbi sulla  linea.


 magnetotermico deve proteggere il cavo/la presa; non il carico)
Togliere tensione due volte comporterebbe la fucilazione immediata del 
colpevole.
