Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico fuori muro

Salve a tutti. Dovrei realizzare un impianto elettrico fuori muro per il mio 
garage. Ho la cassetta a muro dove arrivano i cavi dal quadro di casa 
(quindi gi� sotto magnetotermico e differenziale).
Avevo pensato di mettere un secondo quadro con amperaggio leggermente minori 
in modo che in caso di problemi salti quello del garage e mi evitasse di 
fare tre piani di scale per riarmare il quadro di casa... :)
Da qui vorrei far partire dei cavi che mi vadano ad alimentare un angolino 
fai-da-te dove ricavare 2-3 punti luce e alcune prese, oltre che un piccolo 
scaldabagno elettrico. Questa zona si trova a circa 10 mt di cavo dalla 
scatola esistente.
Secondo voi vado con tre cavi da 4 mmq (neutro/fase/terra) per le prese e lo 
scaldabagno e due cavi da 2,5 mmq (neutro/fase) per l'illuminazione e poi 
faccio le varie derivazioni? O dovrei alzare le sezioni?
Considerate che tra gli attrezzi ho anche una saldatrice che potrei dover 
usare di tanto in tanto, per� in genere non ho attrezzi che assorbono oltre 
il kW, mentre per l'illuminazione userei neon o comunque lampade a basso 
consumo.
Per i tubi, raccordi e scatole invece vado bene con degli IP55?
Grazie a tutti
Gianluca 


Prego ciao


Gli attuali contatori elettronici hanno una portata variabile in funzione 
del contratto.
Per un contratto da 3 KWh si possono prelevare 3.3 KWh per un tempo 
indefinito
e fino a 4 KW per 3 ore. Oltre a questi valori il contatore toglie corrente 
dopo 2 minuti
(sempre che non ci sia un corto). Il tutto descritto nel manuale Enel.
Se la saldatrice non supera questi valori ce la pu� fare (spegnendo tutto in 
casa).
Potresti installare un interruttore magnetotermico regolabile e tararlo in
modo che scatti prima di quello in casa.

 
Esistono delle regole da rispettare per garantire la selettivitï¿œ degli 
interruttori sia megnetotermici che differenziali.
Con google dovresti trovare qualcosa..

 Con google dovresti trovare qualcosa..
Ho dato un'occhiata e ho trovato cose interessanti, grazie... Per quanto 
riguarda scatole e sezioni fili ci sono? O sono troppo piccoli?
Gianluca 

 ha scritto nel messaggio 
news:4a7ec0d0$0$43588$4faf...@reader1.news.tin.it...

Io so che si calcola dai 4 ai 6 Ampere per mmq, a seconda del fattore di 
servizio e della lunghezza, per impianti domestici e lunghezze medio-basse 6 
va benone per cui 6 x 4 = 24 x 230= 5.53 Kw, saremo a posto anche se tu 
avessi 6 Kw di fornitura.
Ciao 

 Per i tubi, raccordi e scatole invece vado bene con degli IP55?
Siamo all'esterno o all'interno?
Se fosse interno, basterebbero raccordi e scatole senza guarnizione (pi� 
economici e pi� veloci da montare).
Piuttosto: la linea che scende per tre piani dall'appartamento al garage ha 
sezione adeguata? (per portata e caduta di tensione)
Cosa la protegge da cortocircuito, sovraccarico e dispersioni?
Che ne diresti di fare l'impianto e poi -almeno- chiamare un elettricista e 
fargli dare un'occhiata 1 ora? Magari facendo provare con lo strumento il 
funzionamento del differenziale (probabilmente mai provato -neanche con il 
pulsante di test di cui � dotato- da quando � stato montato)
--
Giorgio 

Ciao! Grazie della risposta intanto... Allora, dopo aver steso i tubi e le
scatole ho controllato bene e la situazione � la seguente... Dal contatore
esterno, protetta da un magnetotermico da 25A, parte una linea che v� verso
l'appartamento passando per il garage, e poi di ritorno dall'appartamento
(quindi protetta da un differenziale) c'� la linea per le luci del garage e
un paio di prese. Ora io vorrei "intercettare" il cavo che viene
direttamente dal contatore, quindi senza passare per il differenziale
dell'appartamento, e da l� fare l'impianto. I cavi li ho messi da 4 mmq
(neutro, fase e terra) sulla dorsale principale poi le secondarie che vanno
alle prese ho messo cavi da 2,5 mmq e per le lampade cavi da 1,5 mmq. La
linea dal punto di collegamento al cavo che proviene dal contatore
all'ultima presa � lunga all'incirca 17-18 mt. Come dicevo in genere user�
normali attrezzi come trapano, levigatrice, sega circolare... Tutti
apparecchi che stanno al di sotto del kW... Per� non vorrei precludermi di
dover usare un qualcosa che assorbe di pi�, tipo una saldatrice... Per le
tubazioni e scatole avevo delle IP44 e ho usato quelle, tanto � tutto al
chiuso e non c'� nemmeno grossa umidit�... Su consiglio di un elettricista
avevo pensato di utilizzare un magnetotermicodifferenziale da 25A con Idn di
0,03 A...
Che dite?
Ciao
Gianluca

 Che dite?
Io spero che vi siate capiti male e manchi qualche pezzo di "consiglio"
E chi proteggerebbe da sovraccarico/cortocircuito le prese?
E chi proteggerebbe da cortocircuito le luci?
Mancano un paio di magnetotermici in garage (16A per prese grandi/bivalenti) 
e 6/10A per luci.
Poi, per semplificare il discorso, occorre che la linea che si deriva dal 
montante per alimentare il quadro in garage, abbia la stessa sezione del 
montante (che spero/immagino sia da 6 o 10 mmq). La derivazione pu� avere 
sezione inferiore ma a certe condizioni...
Per la derivazione, occorre usare cavo doppio isolamento o una soluzione 
equivalente. Questo perch� a monte manca la protezione differenziale.
Nel punto in cui si deriva la linea verso il garage, occorre ripristinare il 
livello d'isolamento della linea montante (es se era cavo doppio isolamento, 
si far� la giunzione in una scatola per conto suo).
Nota: chiaramente si suppone che il garage non faccia parte di una 
autorimessa soggetta a certificato prevenzione incendi da parte dei vigili 
del fuoco.
Ho cercato di semplificare il pi� possibile, quindi non � il massimo come 
spiegazione.
Non � probabilmente la risposta che vuoi ma... hai fatto una buona parte di 
lavoro, ora -imho- sarebbe il caso di far fare il lavoro ad un elettricista.
--
Giorgio