Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettricistico....

Discussione fra amici e spunta sto quesito:
Impianto civile abitazione, punto luce normalissimo sul soffitto e 
interuttore singolo, l'interuttore non bipolare interrompe la fase (Se 
l'impianto non č fatto a modus canini) ovvero il filo nero alias L1 per i 
fineurs :) ma dall'interuttore alla luce la fase poi che colore deve avre? 
nero di nuovo oppure GRIGIO? Questo quantomeno per stare a norma....credo...
Grazie!!
Vediamo se vinco la pizza :) 

 ha scritto nel messaggio 
news:45bbfc94$0$33374$4faf...@reader4.news.tin.it...

Bah mi sembra di ricordare che la norma non prescriva nulla in proposito, 
potrebbe ripartire tranquillmente nero, certo e che un impinato fosse fatto 
con la filosofia di cambiare colore alla fase quando diventa interrotta 
sarebbe tutto piů ordinato e riconoscibile "quasi" a colpo d'occhio e 
pertanto non mi stupirei se fosse un metodo adottato comunemente da molti 
elettricisti.
ora che ricordo mi sembra che sull'ultima norma CEI 64/8 mi sembra di 
ricordare che gli unici riferimenti ai colori dei cavi fossero solo per il 
giallo verde per laterra e l'azzurro per il neutro, se fosse cosě potresti 
usare anche il viola o il rosso per la fase..... ma non ci giurerei... e in 
piů mi sembrerebbe un po na cagata...
cmq aspettiamo il parere di gente piů esperta (o magari io dopo mi vado a 
scartabellare la norma) ciao.
Lo. 

 norma....credo...
          Alla lampada deve arrivare fase neutro e terra e nei colori 
specificati dalla normativa, in questo caso proseguirei con il nero anche e 
sopratutto  per non fare confusione con i colori all'interno della scatola 
di derivazione; il quiz sarebbe stato più intrigante se avessi ipotizzato un 
collegamento con due deviatori  e invertitore/i,di che colore dovrebbero 
essere i ritorni ?
              Ciao Edy   ;-)))

 nero di nuovo oppure GRIGIO? Questo quantomeno per stare a norma....credo...
Le norme prevedono solo gialloverde per la "terra" e blu 
per il neutro.
Comunque io ho quasi sempre visto usare (e lo preferisco)
per la fase interrotta l'arancione o il bianco
-- 
Bye!
Scossa
(togli LaCorrente per rispondermi)

 per la fase interrotta l'arancione o il bianco
            Mai visti in commercio,forse il bianco qualche anno fà
                 Ciao Edy   ;-))) 


I colori per la fase sono marrone, nero, grigio.
Celeste o blu per il neutro, giallo-verde per la terra.
Se la norma prevede colori diversi per la fase interrotta francamente non 
saprei. 

             Mai visti in commercio,forse il bianco qualche anno fà
l'arancione no, ma ilbianco io lo uso a km, per i comandi.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.bbip.it
 ThunderBird 1.5.0.9
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

 nero di nuovo oppure GRIGIO? Questo quantomeno per stare a norma....credo...
Si chiama fase interrotta, almeno nel gergo, e di solito lo si fa 
grigio, bianco , rosso o marrone


 l'arancione no...
C'è, c'è..... ;-)

 Vediamo se vinco la pizza :) 
Non ci sono normative per i colori di fase a parte nel trifase che si 
usa nero marrone grigio.
Comunque comunemente in impianti civili monofase si usano marrone per le 
linee prese, nero o rosso per l'illuminazione, grigio per i servizi( non 
i bagni :) ).
La fase interrotta dalla lampada (spesso chiamata in gergo ritorno di 
lampada...) si vede spesso bianca... gli altri colori per le varie 
deviate e/o invertite... comunque a parte il neutro blu e il 
giallo/verde di terra la normativa prevede la discrezione personale.
Ciao
Kep

 C'è, c'è..... ;-)
Si, non intendevo dire che non esiste, ma solo che non e' usato :)


 l'arancione no, ma ilbianco io lo uso a km, per i comandi.
    che diametri?
              Ciao Edy   ;-))) 

     che diametri?
1.5 1 e 0.50


 Vediamo se vinco la pizza :)
in teoria puoi usare qualunque colore tranne blu e gialloverde..
La "regola" in questo caso ce la facciamo da soli noi elettrici :-)
Purtroppo per questo motivo non esistendo uno standard ci sono impianti 
fatti un pň a tutte le maniere... ho colleghi che usano tutti i colori 
dell'arcobaleno per distunguere piů che possono le varie linee ma boh, 
usando una logica strana tutta loro che alla fine non sai mai che cavolo 
fanno certi fili :)
Io negli appartamenti faccio blu-nero linea luce fissa, blu-marrone linea 
prese 16A, e blu-grigio tutti i punti luce comandati. uso bianchi, rossi, 
marroni per deviate ed invertite, arancioni, rosa, viola, bianco per i 
comandi dei relč.
Ciao,
Enrico.

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Edy dal paese di 
pas...@alice.it

Mai usato invertitori e pochissimi deviatori, cmq abbianos empre o quasi 
dimmer/relais, i collegamenti fra questi li faccio marron o grigi, sbaglio? 

 per la fase interrotta l'arancione o il bianco
Ok allora non ho ne vinto ne perso :) io NON ELETTRICISTA sostenevo che 
fosse meglio e forse a norma dopo la fase interotta andare via col grigio o 
bianco, lui ELITTRICISTA che cosi non era a norma e che la fase deve essere 
sempre nera, io gli ho quasi riso sul ghigno ed è nata la pseudo scommessa 
ehehe :)
grazie a tutti per le info!!

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Edy dal paese di 
pas...@alice.it

Arancione effettivamente mai usato :) ma grigio e bianco si eccome...

 1.5 1 e 0.50
ahh ma non per media tensione in casa allora.....che se non toppo prescrive 
la minima misura 1,5 

 comandi dei relè.
Ecco io qui potrei imparare a fare la fase di colore diverso per prese/luce, 
non sarebbe affatto male....anche se io se posso/budget separo in modo netto 
le linee, anche come derivazioni e quindi non ne sentivo il bisogno...però 
di sicuro male non fà e anzi.... 

 ehehe :)
hai sbagliato nella forma... dovevi scommettere che era a norma anche usare 
altri colori ;)
Cmq un elettricista che la pensa come il tuo amico meriterebbe una 
punizione... almeno una pizza deve pagartela! :-D
Enrico. 

 
..... hmmmm dove vivi ? ....  :-))


 la minima misura 1,5 
No, infatti sul 220 uso l'1.5, l'1 ed il 0.5 li uso sugli ausiliari a 24V



Posso supporre (ma non so per certo) che le norme abbiano come scopo 
di prevenire i fuochi artificiali se per sbaglio colleghi il neutro 
con la fase o se ti "dimentichi" la terra.
Insomma, l'importante e' che neutro e terra siano ben riconoscibili, 
poi gli altri sono tutte fasi.....se per fare meno confusione 
preferisci usare i colori diversi OK, ma se per risparmiare preferisci 
fare tutte le fasi marrone, visto che le matasse piu' grandi costano 
di meno al metro, OK anche quello....
Se ne sbagli una e, ad esempio, quando spegni la luce in soggiorno non 
puoi piu' accendere quella in bagno, non si fa male nessuno.. e' 
rimediabile.
Se e' cosi' sarei abbastanza d'accordo con chi ha ideato le norme: 
l'importante e' la sicurezza...senza mettere vincoli non strettamente 
superflui.

Enrico ha scritto:

Bhe, Enrico, l'idea in se non sarebbe male anche se come te dici si 
dovrebbe fare tubazioni separate in caso di prese comandate in 503 ed in 
presenza di prese normali, poi magari prevedere qualche tubazione 
passante fra le scatole di derivazione illluminazione e forza/servizi, 
si alla fine e' piu' costoso (ma nemmeno tanto) ma sicuramente piu ordinato.
Mentre per i colori delle fasi se ci fosse una qualche convenzione fra 
noi impiantisti sarebbe molto piu' semplice intervenire su impianti 
fatti da terzi.
Ciao
Kep

 con la fase o se ti "dimentichi" la terra.
esatto, la norma parla di sicurezza... come usare i colori non è scritto da 
nessuna parte.
Quand'ero apprendista ricordo che il mio ex principale un giorno arrivò da 
un corso dicendo che x norma gli unici colori da usare erano grigio nero e 
marrone x le fasi (cavolata... non aveva capito granchè mi sa) e quindi io 
feci gli impianti di una palazzina usando solo quei colori :-)
Nero fase fissa, grigio ai punti luce... e montagne di marrone x deviate, 
pulsanti ecc... che casino a marcarli tutti :-)))) Però è stata una cosa 
valida perchè mi sono abituato a non fare confusione, conosco certi 
elettricisti che se non usano 6-7 colori vanno in crisi :)
Ciao,
Enrico. 

 terzi.
Esatto, questo piacerebbe anche a me... ma la vedo dura dal momento che ci 
vuole tutta che le norme CEI siano uguali x tutti!.. Ognuno le interpreta 
come vuole, ha le sue teorie, boh... :)
X curiosità in che zona "operi"? ;)
Enrico, Genova.

 X curiosità in che zona "operi"? ;)
Non lontanissimo da te, oltrepo' pavese.
Ciao
Kep