Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: fase esterna che si collega ad una fase o neutro di comando caldaia da problemi?

http://imageshack.us/photo/my-images/546/schemaelettrico.jpg/
 
 
 
si tratta di un termostato
nei due disegni riquadrati in blu è  come consiglia di udaìsare il
termostato il produttore per collegarlo ad un utilizzatore (ho messo
lampadina ma in realtà sarà una caldaia)
 
perchè per usare il 'contatto pulito' il produttore non usa la mia
soluzione ( i 2 disegni sotto) ma il relè?
 
ci sono problemi a collegare una fase che viene dal termostato su unpunto
di un altro circuito della caldaia (che puo'essere o fase o neutro); io
messo fase ma non so cosa puo' esservi din caldaia)
 
idem da parte del termostato che si 'vedrebbe' collegare una fase (o netro)
ad una sua fase;
 

"de" <nospam--...@libero.it---nospam> ha scritto nel messaggio 
news:1gkm89u6kitia.1uysauokeuieb$.dlg@40tude.net...

Se serve la 220 la fase la fornisce il termostato, se serve una tensione 
diversa sei costretto ad usare un relè per avere un "contatto pulito" che 
interrompe il circuito a tensione diversa.
Per contatto pulito si intende un interruttore libero che non fornisce 
tensione. Nei tuoi disegni non c'è un contatto pulito: se la lampadina fosse 
a 12v corrente continua si brucerebbe al volo, nel circuito con il relè 
invece sarebbe alimentata correttamente. Ovviamente occorrerebbe applicare 
la 12V cc sui fili liberi del circuito lato lampadina.
 
   Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
 
 
 

messo fase ma non so cosa puo' esservi din caldaia)
 
Sì.
In un impianto trifase hai tre fasi (doh!). Le chiamiamo R, S e T.
Se colleghi R con R, S con S o T con T non succede nulla di
interessante.
Se invece colleghi due fasi diverse, generi un cortocircuito tra due
terminali a 400 V.
 
Altro possibile problema. Il relé del tuo termostato sopporta
probabilmente un paio di A. Se tu al termostato vuoi allacciare una
stufetta che succhia 16 A, distruggi il relé dopo due commutazioni.
Ecco perché ne devi usare uno esterno di portata adeguata.
 
Terzo problema: se al termostato vuoi collegare un ventilatore da 50
kW, sarà probabilmente trifase. Con un relé monofase non puoi
ovviamente commutare un carico trifase.
 
E per finire c'è il problema eidenziato da Antonio: tensioni diverse.
 
Boiler

    Antonio
 
a titolo di curiosità 
ma se prendo solo un cavo di fase o di neutro e lo vado a collgare in un
circuito continuo si rovina ?
o idem se il circuito è a corrente alternata?
 
o viceversa si rovina la parte dove si trova il termostato?

"de" <nospam--...@libero.it---nospam> ha scritto nel messaggio 
news:1ujym2lm3thax$.19jetvwiekhcj$.dlg@40tude.net...

Dipende da un po' di cose e non è semplice spiegarlo per email. Nella 
migliore delle ipotesi non si "rovina" niente e ti trovi il circuito in 
corrente continua sotto tensione. Nella peggiore si "rovina" di brutto. Se 
hai dei dubbi di questo tipo però preparati a vedere dei flash e sentire del 
fumo se modifichi impianti elettrici... La corrente continua deve andare con 
la continua, l'alternata con l'alternata e comunque la tensione delle parti 
deve essere la stessa. Anche così c'è rischio di bruciare qualcosa.
