Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia: sale la pressione e perde dalla valvola

Buonasera a tutti.
Ho appena attivato la caldaia dopo la pausa estiva in cui vado con i pannelli solari.
Ogni anno al momento dell'accensione dopo la pausa estiva perdeva sempre qualche goccia d'acqua che faceva scendere la pressione. Con l'apposita rotellina facevo entrare un po dacqua e la pressione si si sistemava. 
Quest'anno stranamente non ha perso acqua al momento dell'accensione e ha funzionato per circa una settimana perfettamente.  Stasera mi sono accorto (la caldaia sta sul terrazzo) che perdeva tanta acqua, ho controllato e la perdita e' dalla valvola di sicurezza con la pressione salita tantissimo.
Ho provato a far abbassare la pressione chiudendo l'acqua in entrata ma appena la apro la pressione ricomincia  a salire.
Cosa potrebbe essere successo? Posso fare qualcosa io posto che comunque devo aspettare domani per chiamare un tecnico?
SI tratta di una caldaia del 2004 ad accumulazione con un serbatoio di una quarantina di litri marca biasi. In passato (2008 mi pare) mi  ha dato problemi ma di natura diversa risolti poi in maniera abbastanza banale  cambiando un filtro completamemte otturato.
Grazie
Sayd

sayd ha detto questo martedï¿œ :

Il vaso di espansione e' bucato.
Non resta che cambiarlo.
Puoi gonfiarlo con il compressore a 1,5-2 ate e vedi se tiene
qualche giorno.
 
 

Ho appena fatto un' altra prova facendo arrivare la pressione del manometro a zero scaricando acqua dalla valvola di un termosifone. Riaccesa caladaia, riaperta ll'acqua in entrata, la caldaia ve perfettamemte, arriva a temperatura e si ferma, apro rubinetto dell'acqua calda e esce calda, la caladaia riattacca perfettamemte, riporta a temperatura e si ferma, insomma tutto ok ma la pressione sale e anche abbastanza rapidamente. Il vaso di espansione e'sempre pieno, ho provato a dare qualche colpo a quella specie di ampolla che lo contiene ed e' senza dubbio pieno e bello gonfio.
A caldaia spenta e acqua chiusa in entrata nella stessa, posso smontare il vaso di espansione in sicurezza? Sarei in grado di cambiarlo posto che riesca a trovarlo in un negozio di idraulica o chiamo direttamente un caldaista?
Grazie,
Sayd

 sayd ha detto questo martedì :

Non credo si tratti del vaso di espansione. Mi sono messo a scartabellare e ho trovato un foglio sul quale avevo scritto il problema di qualche anno fa, faceva la stessa cosa. All'epoca l'idraulico mi fece una "modifica" ai tubi sotto la caldaia e tutto andò apposto. Prima di questa soluzione era venuto a casa diverse volte il tecnico dell'assistenza consigliato proprio dalla casa produttrice e come prima cosa aveva cambiato il vaso di espansione senza risolvere proprio nulla.
Sayd

 completamemte otturato. Grazie Sayd
 
Idem lo scorso hanno, i 1500 euro messi da parte per l'acquisto della 
stufa a pellet, sono stati usati per cambiare la caldaia.
 
Si potrebbe essere bucato lo scambiatore di calore nell'accumulo, 
l'acqua a pressione di linea ti carica la linea dei termosifoni.
 
-- 
 
Windows mi da' quella sensazione di Indiana Jones che Linux non penso
mi dara' mai, l'oscura impressione di avere una legione di thugs alle
calcagna e di non sapere se riusciro' a portare a casa la pelle.
 
                                                      Leonardo Serni
 
 

 Idem lo scorso hanno, i 1500 euro messi da parte per l'acquisto della 
 
s/hanno/anno :-)



Magari può servire a qualcuno.
Ieri è venuto il caldaista che dopo "accurata analisi" ha escluso guasti seri alla caldaia.
Ha semplicemente sbloccato la pompa che era andata in blocco e ora pare tutto proceda bene, ho lasciato accesa la caldaio per mezza giornata circa e ha funzionato perfettamente senza alcuna variazione della pressione.
La cosa mi lascia abbastanza perplesso, la caldaia andava normalmente anche se la pressione aumentava e perdeva acqua dalla valvola di sicurezza.
Oro, visto il grande caldo di Roma, rivado a pannelli, poi si vedrà.
Grazie,
Sayd

 
 
se la perdita di acqua avviene in prossimità del limite della valvola (la mia è tarata per 3bar, la tua dovresti vedere) vuol dire che stà espletando la sua funzione e quindi rimane da capire perchè varia la pressione.
Diversamente potrebbe essersi rovinata la valvola di sicurezza, che quindi perderebbe anche sotto il valore critico.
Cambiata la settimana scorsa per lieve gocciolamento, caleffi 1/5" attacco F 11€ (ovviamente in faidame).
 
bye
Costas
 
Accade pero' ceh 

 
 
ovviamente intendevo 1/2" e non 1/5" :-)
 
bye