Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: filo di rame cotto

In una presa passante uno dei morsetti ha surriscaldato, forse per ossidazione,
e alcuni fili hanno bruciato la propria guaina e la scatola si è mezza fusa,
la presa ovviamente si è rotta, spina estratta a forza col martello.
Ho ricoperto un filo con un tubetto sterling, quelli marroni dei trasformatori,
in mancanza d'altro, i cavi sono inguainati senza corrugato e non è possibile cambiarli.
La domanda riguarda i cavi che si sono un po' cotti, il rame si rovina?
Diventa fragile?
Il tubetto sterling è idoneo?
 

 Il tubetto sterling č idoneo?
 
Non so con sicurezza ma penso che quello dei cavi essendo morbido sia gią 
rame cotto. 
 
 


Si il tubetto sterling e' perfetto. Sul rame cotto non mi pronuncio, ma io ho sempre fatto cosi', ed e' roba che continua a funzionare da qualche decina d'anni senza altri problemi.

 La domanda riguarda i cavi che si sono un po' cotti, il rame si rovina?
 
Il rame proprio no.
Il problema è l'isolante.
 

 Il tubetto sterling è idoneo?
 
Ottimo isolante.
 
 
 
sandro

 Il tubetto sterling è idoneo?
in macanza di altro si... ma pensa fin da ora ad una soluzione piu' 
radicale.
 
bye
 


 
Si, per il momento, si. Ma c'è qualcosa che non va proprio nelle 
protezioni: dovevano interrompere il circuito per MOLTO meno!
Occorre sostituire i cavi (si, tutti e 3!) almeno dalla derivazione alla 
presa e poi verificare perché la protezione non interviene.
In un caso simile DEVE e molto, ma MOLTO prima di una situazione del 
genere!!!

 genere!!!
 
Quoto, cambierei almeno il magnetotermico di quel ramo, se non altro per 
scrupolo. 
 
 


Il problema per l'OP è che i cavi sono annegati nella parete.
Roba da pazzi, ma ....... :-( :-(
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

Giampaolo Natali ha scritto:

Il surriscaldamento è dato dal pessimo contatto, se il filo poi è integro 
non mi farei troppi problemi. 
 
 

 In un caso simile DEVE e molto, ma MOLTO prima di una situazione del
[...]
 
Non facciamo confusione all'OP: se il surriscaldamento e' stato
determinato dal contatto difettoso e ossidato (resistenza di contatto), la
protezione magnetotermica non vedo come possa intervenire...
 
ciao
hicks
 
 
 


A me è successo (differenziale).
Specie considerando il calo d'isolamento, butterei anche il cordone e la 
spina dell'utenza che ha causato il problema, comunque...

 A me è successo (differenziale).
 
OK non dubito, pero' non aggiungiamo confusione a confusione, il differenziale
e' un'altra cosa e si stava parlando di protezione dal sovraccarico
(magnetotermico), che ribadisco in questo caso non e' utile per la prevenzione
del surriscaldamento.
Al 99% il magnetotermico dell'OP funziona benissimo, ha poco senso che lo
sostituisca, e' il resto dell'impianto che probabilmente sarebbe da rivedere...
 
ciao
hicks
 
 

 scrupolo.
 
Se mi permettete il danno e` stato fatto dal calore ma senza 
correlazione col sovraccarico per cui la corrente che lo ha prodotto, 
avrebbe potuto rientrare benissimo nei parametri di funzionamento del 
magnetotermico.
 
Il problema e` noto per le vecchie prese (presumo che siano della stessa 
epoca del cavo) e delle spine non a norme (dimensionalmente) che 
provocano un aumento della resistenza di contatto e da qui al produrre 
riscaldamento anomalo specie con elettrodomestici che assorbono potenze 
considerevoli, la via e` breve
 
bye

 non mi farei troppi problemi.
 
infatti se fosse stato un sovraccarico a produrre il danno lo avrebbe 
fatto per l'intera lunghezza... o almeno co sarebbero segni avidenti di 
riscaldamento sull'isolante.
 
bye
 
 


+1
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

nn ha scritto:

Si ora la storia è chiara all'inizio mica avevo capito tutto. 
 
 


 
Capita... :-)
 
Una cosa analoga e` capitata anche a me... o meglio ad un inquilino del 
primo piano, quando avevo 16-17 anni (primi anni 70), stessa situazione, 
anche se tecnicamente i conduttori (rigidi) forse si sarebbero sfilati.
 
Identico intervento ma usando una guainetta in PVC (mancavo dello 
sterling)... se non hanno ristutturato l'appartamento credo sia ancora 
funzionante :-)
 
bye
 

 A me è successo (differenziale).
 
pero' in quel caso faceva bene il suo lavoro... e non il supposto non 
intervento...
 
bye