Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: diametro isolante per tubi riscaldamento

Mi sono messo a cercare degli isolanti (k-flex et similia) per
ricoprire dei tubi nella centrale termica.
 
Devo ricoprire tubi d'acciaio da 3/4" (esterno 26,9 mm) e 1/2"
(esterno 21,3 mm).
 
Avevo chiesto isolanti per 26 e pel 21.
Quando sono arrivato a casa mi sono accorto che l'isolante stava
estremamente lento sui tubi.
Guardando le scritte ho notato una discordanza: quello che avevo
chiesto come 26 riportava la scritta "28" e il 21 "22".
 
Ho però anche notato che il problema non si limitava a queste
differenze nominali: quello marcato "28" stava preciso su un tubo di
34, e quello marcato "22" riusciva quasi a coprire un 26.
 
Mi chiedo: è normale una tolleranza del genere? A me pare che i tubi
rimangano proprio flaccidi, che ne avanzi un bel po'.
 
Qualche giorno dopo sono andato in un altro negozio provando a
chiedere se avevano anche altre  misure (24, 20, 18) per provare a
compensare l'errore. Solo che avevano solo il 22 e il 28, niente in
mezzo.
 
Non vengono usate le alte misure? Normalmente si lasciano gli isolanti
flaccidi?
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 ha scritto nel messaggio 
news:u8iq29dbrn7pih16c...@4ax.com...

lo scopo dell'isolante è tenere l'aria esterna non a contatto del tubo, 
quella all'interno farà parte dell'isolamento come quella contenuta 
nell'espanso isolante. in caso ti tubi che "portano freddo" l'aria umida 
all'esterno condenserà sul tubo inzuppando l'isolante e vanificando 
l'isolamento. se fosse piccolo potrebbe lasciare tubo scoperto, o non 
scorrere se da "calzare" sul tubo. l'importante è sigillare bene con 
l'adesivo le giunte. 
 
 

l'importante � sigillare bene con l'adesivo le giunte. 
 
E questo bloccherebbe i moti di circolazione dell'aria, e lo faccio
tra i tronconi di isolante che si susseguono.
In alcuni punti per� � difficile fare una chiusura fatta bene perch�
il tubo finisce schiacciato al muro e l� tocca interrompere
l'isolamento.
 
Per me l'ideale � che l'isolante stia aderente al tubo.
 
L'inverno scorso avevo comprato dei tubi di 42, 48 e 60 e tutti e tre
calzavano perfettamente sul tubo, rimango male a vedere questi
diametri piccoli che ci danno di cos� tanto.
 
Potrei tagliarne una fetta longitudinale ma mi sa che non sia facile.


 si formino dei moti di circolazione dell'aria.
 
quante pippe,
se parliamo di qualche mm cosa vuoi che ti cambi?
 
comunque bastava che chiedevi isolante per tubi in ferro da 1/2" e da 3/4" 
senza andare a misurare i mm,
e loro ti davano quello che va bene, se lo spazio è fino a 4-5 mm ok, se ci 
balla troppo io me lo farei
cambiare...
 
 
 

e loro ti davano quello che va bene, se lo spazio č fino a 4-5 mm ok
 
Ora lo spazio in mm mi viene difficile misurarlo su un tondo cosě
irregolare (non č una spugna di quelle rigide), ma a occhio si vede
che ci entra quasi un mignolo.
 
Inoltre ho visto che questo "28" (in teoria appena abbondante per un
3/4") copre bene anche 1".


Mi chiedo: č normale una tolleranza del genere? 
 
Ho controllato sul sito k-flex: dichiarano una tolleranza sul diametro
interno di
+1/+4 mm per i diametri fino a 10 cm
+1/+6 mm per i diametri superiori
 
(tolleranza solo in positivo, si vede che tendono ad abbondare)
 
Quindi alla fine mi pare che i miei tubi siano al limite o poco fuori,
strano perň che la tolleranza non sia in percentuale: 4-5 mm su 26
sono una bella botta, su 80 sarebbero piů accettabili.
