Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: smontaggio condizionatore split

Salve a tutti,
vorrei chiedere ad un esperto istruzioni specifiche
per eseguire correttamente la procedura di "pump down"
dell'unita` esterna di un condizionatore.
Premetto che non dispongo di compressore e manometro.
Grazie,
Giorgio

 ha scritto nel messaggio
news:a5dec2e8.03081...@posting.google.com...

Primo devi essere sicuro che si possa fare (a volte con certe macchine che
hanno una lunga distanza di splittaggio e che hanno subito il necessario
reintegro di carica non è scontato che si possa fare)
Comunque accendi il clima in freddo e lo fai andare per alcuni minuti poi lo
fermi
Chiudi completamente il rubinetto del liquido quello col tubo piccolo
Accendi il clima in raffreddamento e dopo 3 minuti chiudi il rubinetto del
gas(cioè l'altro quello col tubo grosso) ora fermi il climatizzatore e puoi
aprire le linee frigorifere
IMPORTANTE quando lo reinstalli non fidarti di chi ti dice che il vuoto
non'è necessario specie per brevi lunghezze delle linee
Chi lo dice non capisce nulla perchè è l'unità interna che in media è fatta
anche di 20m di tubo di rame(basta fare il calcolo della lunghezza dello
scambiatore per il numero di tubi di cui è composto)
Se non si ha la pompa da vuoto esiste comunque il metodo per spurgare le
linee non fare nulla è proprio opera di incapaci totali(che ce sono
moltissimi all' opera specie adesso)

linee 
Quale e' questo metodo?
Grazie.
--
Luca Beato    -  
http://members.xoom.it/huey/
FAQ del plastimodellismo su 
http://www.ipmsitaly.com/faq/modelfaq.html

 moltissimi all' opera specie adesso)
Mi hanno detto che e` possibile usare un metodo di questo tipo:
Si bloccano tutti i fissaggi tranne quello del gas (bocchettone
grande) sull'unita` esterna che va semibloccato.
Poi si fa partire il condizionatore e dopo un minuto o due si
blocca il fissaggio del gas di cui sopra.
Tuttavia, io non ho sperimentato questo metodo.
E' quello a cui ti riferivi?
Se si', per quanto tempo deve girare il condizionatore
per svuotare l'aria dai tubi prima di chiudere?

 per svuotare l'aria dai tubi prima di chiudere?
No non si fà assolutamente così questo che ti hanno suggerito è disastroso
Si serrano bene entrambe le linee gas e liquido poi apri la linea del
liquido togli il cappucci della valvola di servizio che è sul rubinetto del
gas e con una chiave a
brugola o cacciavite idoneo premi lo spillo del meccanismo di carica e
inizia a fuoriuscire gas e questo deve durare al max 7-8 secondi oppure fai
tre spurghi da 2 secondi alternati da brevi pause
Comunque questo è una soluzione arrangiata ben tollerata dai clima a r22 che
sono meno sensibili alla presenza di aria e della relativa umidità e si può
fare una volta alla prima installazione in seguito se lo riposizioni se c'è
un sifone in cui si ferma olio qunado spurghi così ti finisce l'olio in
faccia
Le nuove macchine a r407c  in cui la composizione si altera in caso di fughe
anche parziali con cali di rendimento sighificativi e il cui olio del
compressore è altamente igroscopico stesso discorso per l' olio anche in
quelli a r410a
Io comunque sconsiglio il fai da tè è quasi matematico che si compiono
errori e poi si deve ritornarci a mettere le mani

Grazie, @, per la risposta esauriente!
Spero che queste informazioni siano utili
anche ad altri.
Saluti,
Giorgio