Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termoconvettori

In appartamento ho uno schifo di impianto di riscaldamento. Una centrale
termica unica alimenta 4 case consecutive per un totale di 160 appartamenti.
Dentro circuito ad anello a termoconvettori che molti hanno sostituito con
radiatori visto che sembra che il termoconvettero funzioni solo se l'acqua
ha una certa temperatura etc.. Insomma sarebbe da rifare tutto, o almeno
inserire falvole e tubi di bypass per poter regolare a zone l'appartamento,
ma dato che soldi-zero, si rimanda, accetto comunque suggerimenti nel
frattempo.
Quel che posso fare pero' e mettere un momento a posto questi
termoconvettori, sono ingialliti o ho portano ancora su i resti della carta
da parati che ho tolto da alcune stanze insomma sono decisamente naif. In
prtica hanno un lamierino frontale dipinto che fa schifo, dovrei ripulirli
(con che strumento?) e riverniciarli o ricoprirli con carte adesive poster o
qualcosa del genere, cosa suggerite? Tenete conto che essendo
termoconvettori l'aria calda esce solo da sopra, il pannello/lamierino si
riscalda appena.

 MDP> Quel che posso fare pero' e mettere un momento a posto questi
 MDP> termoconvettori, sono ingialliti o ho portano ancora su i resti della
 MDP> carta da parati che ho tolto da alcune stanze insomma sono decisamente
 MDP> naif. In prtica hanno un lamierino frontale dipinto che fa schifo,
 MDP> dovrei ripulirli (con che strumento?) e riverniciarli o ricoprirli con
 MDP> carte adesive poster o qualcosa del genere, cosa suggerite? Tenete
 MDP> conto che essendo termoconvettori l'aria calda esce solo da sopra, il
 MDP> pannello/lamierino si riscalda appena.
dimenticavo, ho a disposizione trapano, dremelclone, alternativo, piccola
morsa, pialla, avvitatore, sega legno e metallo, set di cacciaviti pinze e
chiavi a bussola, saldatore, succhiastagno... tanto per farvi capire di cosa
dispongo :)
P.S. per il trapano ho un set di mole quelle rosa o simili di varie forme
cilindrica conica sferica, ed un paio di spazzole a filo di rame.

per quanto riguarda la resa quello che puoi fare e' rimuovere la copertura
in lamiera che e' fissata con due viti  e usando aspirapolvere e
pennello -se poi avessi l'aria compressa meglio ancora -  pulire
perfettamente lo scambiatore cioe quel radiatore attraverso cui passa l'aria
pompata dalle ventole.
sicuramente se non e' mai stato fatto troverai un mare di polvere che tappa
parzialmente il flusso dell'aria , per cui la resa cala di parecchio.
riguardo alla partenza normalmente c'e' un piccolo termostato in serie con i
colegamenti della ventola ( e' grande come una moneta da 5 cent e lo
riconosci perche e' fissato su uno dei tubi che portano l'acqua calda) che
praticamente da il consenso al ventilatore quando sente che dentro lo
scambiatore l'acqua e' calda.
controlla se funziona ed eventualmete -non ha regolazioni e dovrebbe essere
impostato attorno ai 40 gradi ,comunque dovrebbe esserci scritto sopra- se
vuoi puoi sostituirlo con uno regolabile -lo acquisti dai rivenditori di
idrotermosanitari -in maniera che se hai i problemi che dicevi puoi
regolarlo a tuo piacimento, magari gia' a 30 gradi o secondo le prove che
farai.....
altro non puoi fare.......il buon funzionamento dipende dalla pulizia dello
scambiatore e ventola e dalla forza della caldaia che scalda l'acqua.
riguardo la finitura esterna , una volta che hai rimosso lo " scatolone " di
lamiera, puoi rifinirlo come piu' ti piace......verniciarlo, tapezzarlo,
rivestirlo ...ecc

... aggiungo solo di provare a sfiatarlo con le due vitine che stanno in
alto dello scambiatore..

 r> per quanto riguarda la resa quello che puoi fare e' rimuovere la
 r> copertura in lamiera che e' fissata con due viti  e usando aspirapolvere
 r> e pennello -se poi avessi l'aria compressa meglio ancora -  pulire
 r> perfettamente lo scambiatore cioe quel radiatore attraverso cui passa
 r> l'aria pompata dalle ventole.
gia' tolti i radiatori e lavati nella vasca.
 r> parecchio. riguardo alla partenza normalmente c'e' un piccolo termostato
 r> in serie con i colegamenti della ventola ( e' grande come una moneta da
orca non ci siamo devo aver usato un termine improprio. Non c'e' nessuna
ventola ed il termostato e' unico per la temperatura dell'appartamento.
In pratica e' un parallelepipedo di lamierino attaccato al muro con in basso
un radiatore a lamelle di sezione circa quadrata sara' 15 cm a occhio il
lato, tutto il resto e' vuoto ci sono dei coperchietti in plastica sopra.

 ventola ed il termostato e' unico per la temperatura dell'appartamento.
...Allora ecco la soluzione al tuo problema: mettici una ventola!
mettici uno termostatino come quiello descritto che attivi la ventola quando
la temperatura del radiatore sale sopra ai 40...
scegli una o piu` ventole a 220V, di grandi dimensini e a basso numero di
giri; piu girano piano, meno rumore fanno...
magari mettici un interruttore per escludere la ventola se ti da noia la
notte...
Paolo

 PZ> ...Allora ecco la soluzione al tuo problema: mettici una ventola!
 PZ> mettici uno termostatino come quiello descritto che attivi la ventola
 PZ> quando la temperatura del radiatore sale sopra ai 40...
 PZ> scegli una o piu` ventole a 220V, di grandi dimensini e a basso numero
 PZ> di giri; piu girano piano, meno rumore fanno...
 PZ> magari mettici un interruttore per escludere la ventola se ti da noia
 PZ> la notte...
buona idea, in fondo ho solo una stanza che resta freddina, cosi' evito di
fare lavoroni onerosi.
La domanda primaria pero' riguardava come ripulire/riverniciare/coprire i
coperchi.