Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema distanza caldaia

altro problema idraulico...
situazione : casa indipendente in campagna composta
da piano terra, piano giorno e piano notte.. per comodità
ho fatto posizionare la caldaia.. una Vaillant da 28.000 K
in un sottoscala.. la distanza da casa è di circa 15 metri
di tubi in rame, fino ad arrivare alla parete esterna, dove
è posizionata sia la centralina acqua calda che la centralina
del riscaldamento....
il mio problema è che l'acqua calda, a parte il problema che
non è alla stessa pressione della fredda, arriva dopo circa
30-40 secondi se tutto va bene...
secondo voi cosa potrei fare per avere l'acqua calda + in fretta ??
avevo pensato ad un boiler esterno da 50-80 litri... (posizionato
vicino la centralina dietro casa)...
(la caldaia ne contiene uno da 20 litri in acciaio)..
che dite ???

 ha scritto nel messaggio
Vedi se è praticabile l'ipotesi di un "anello"...
 Consiste in DUE tubi che portano l'acqua calda al rubinetto, ma ricollegati 
tra loro subito prima del rubinetto.
A monte uno pesca nella caldaia e l'altro ci rientra.
Su quello di mandata ci sarà una piccola pompa che può esserte comandata in 
vari modi (intermittenza, oppure termostato vicino al rubimetto ecc ecc) 
così l'anello sarà sempre caldo e l'acqua calda istantaneamente disponibile.
Si spreca un po', ma il comfort... Tubi ben coibentati, hè.
bear

 ha scritto nel messaggio 
news:dqimdq$939$1...@newsread.albacom.net...

il ricircolo ;) ? spendi un bel pò!;( 

 il ricircolo ;) ? spendi un bel pň!;(
Si e no...
Come impianto in se, ovviamente, se deve scassare tutto e re installare 
tutto, si
Come sprechi, in un uso normale e con tubo ben isolato, non č che facendo 
correrre ogni volta venti metri di acqua fredda risparmi.
E comunque, per impianto e gestione, risparmi sicuramente rispetto a montare 
un boiler periferico.
bear 

 un boiler periferico.
--------------------------
mi potete spiegate un pò questo impianto del ricircolo ???
non ho ben capito lo schema... e volendo potrei ancora farlo in
quanto la casa all'esterno è ancora grezza in blocchi di tufo..
grazie

Partendo dal presupposto che la linea di 15 metri sia ben dimensionata
come diametro dei tubi e soprattutto sia ben coibentata, l'unica soluzione
che vedo e' di sostituire la caldaia con una ad accumolo che ha al suo
interno un serbatoio di acqua che viene sempre mantenuta calda per cui
subito disponibile. E' chiaro che qualche secondo lo devi aspettare sempre
perche' per scaldare 15 metri di tubo di discreto diametro serve del tempo.
Ovviamente simili caldaie consumano di piu' rispetto a quelle classiche.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 quanto la casa all'esterno è ancora grezza in blocchi di tufo..
Se l'impianto è ad anello e su questo anello circola (forzatamente) in 
continuo acqua calda, dove apri apri, hai istantaneamente acqua calda dal 
rubinetto.
In pratica:
Accumulo,
Un tubo esce dall'accumulo,
Subito dopo c'è una minuscola pompa,
Il tubo prosegue fino al rubinetto,
Ma subito prima del rubinetto c'è una "T", uno dei bracci della T va al 
rubinetto come è giusto, mentre l'altro riporta l'acqua calda a:
Accumulo.
Comunque, una cosa è farlo quando fai l'impianto, altro è metterci una 
"pezza".
Infatti:
1) è un lavoro che impone il massimo e severo isolamento del tubo (andata e 
ritorno).
2) Se devi passarlo all'esterno, sia pure sotto traccia, è un po' 
collaborare al riscaldamento del pianeta.
Nel tuo caso forse è più economico un boiler perferico che, ricevendo acqua 
preriscaldata dall'accumulo, ne innalzi un po' la temperatura, oppure 
semplicemente lavori solo il poco necessario a conservare la temperatura.
bear 

 ha scritto nel messaggio
news:dqlcg9$fi3$1...@newsread.albacom.net...

--------------
Grazie per la spiegazione...cmq la mia caldaia Vaillant ha già di suo
un boiler in acciaio da 20 litri (un pò pochino)...
ma secondo me è la distanza che fa la differenza... nonostante i tubi in
rame
ben coibentati .. ecco il perchè, penso, la soluzione migliore sia quella di
istallare un boiler di una 50a di litri (basteranno ??) a ridosso del muro
prima che entrino
i tubi ai rubinetti di casa....
Ciao

 i tubi ai rubinetti di casa....
L' acqua del quale, immagino, se ne starà a temperatura costante
in attesa che qualcuno la prelevi...:-)
Cordialità.
                  Paul