Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia impianto vecchio, pulire comunque e valvole per manutenzione

sostituzione caldaia;
impianto vecchio, tubi in ferro, termosifoni ghisa;
l'impianto va sempre pulito come da procedura sotto o si valuta l'acqua
come è;
ad esempio facendo uscire dai radiatori l'acqua in un bicchiere non ho
notato colori strani;
inoltre volendo predisporre caldaia per manutenzione che tipo di 
valvola,raccordo (non so il nome tecnico) si puo' mettere per consentire ad
esempio di isolare la stessa dall'impianto ed eventualmente attaccarsi con
pompa per pulire; mi sembra letto in alto post ma non so ad esempio
mettendo dei buoni filtri non serva poi mai tale operazione o se comunque
il tecnico lavora anche facilmente smontanto lo scambiatore
pulizia:
Prima di procedere all’installazione della caldaia l’impianto deve essere
completamente svuotato ed opportunamente
pulito da fanghi e contaminanti utilizzando prodotti idonei disponibili nel
mercato citati al punto 2.1.
Per la protezione dell’impianto dall’incrostazioni è necessario l’utilizzo
di prodotti inibitori quali SENTINEL X100 e
FERNOX Protettivo per impianti di riscaldamento. Per l’utilizzo di questi
prodotti seguire attentamente le istruzioni
fornite con i prodotti stessi.

 il tecnico lavora anche facilmente smontanto lo scambiatore
    la seconda che hai scritto,comunque se doterai l'impianto di un 
iniettore di polifosfati, saranno sicuramente poche le volte che il tecnico 
dovr� intervenire
-- 
ciao Edy ;o)
Non temer mai di dire cose insensate. Ma ascoltale bene, quando le dici.
(L. Wittgenstein)

 dovr� intervenire
cio� se esce acqua non scura ok non necessita ricambio totale oppure ti
riferivi alla parte di isolare caldaia dall'impianto per agevolare
manutenzione ?
comunque discutendo con vari tecnici installatori che rivenditori nessuno
ha mai fatto riferimento a tale dosatore; a mia richiesta per�, l'ultimo ha
detto che addirittura � obbligatorio per legge su impianto nuovo;
solo una curiosit� ma il calcare gi� depositato sull'impianto esistente con
tali dosatori inizia a risciogliersi oppure no; mi sembra che con i
dispositivi elettronici che cambiano polarit� a qualcuno sia successo
questo

 questo
non ho esperienza in merito


      sembrerebbe di si
forse il processo che evita il formarsi non significa che rimuova poi
qualcosa gi� depositato;

 qualcosa gi� depositato;
    piano piano si


     piano piano si
non so se vi � una spiegazione a livello chimico o se la conosci, non
capisco come sia possibile;
se cos� fosse, ovviamente dipende dal lentamente che cosa si intende;
praticamente oltre al calcare che arriva in caldaia si sommerebbe quello
gi� presente per cui l'acqua sarebbe 'carica' di impurezze e alla  fine
comunque qualche problema potrebbe darlo;

     piano piano si
per tua esperienza si ripuliscono tutti i tubi totalemnte ma in quanto
tempo; comunque credo che il calcare sui tubi dell'impianto non sia un
groso problema anzi e forse un po' isola pure;
solo che, oltre al calcare che arriva in caldaia, si sommerebbe quello
gi� presente per cui l'acqua sarebbe 'carica' di impurezze e alla  fine
comunque qualche problema potrebbe darlo 
da quanti gradi francesi di durezza in poi consigli l'instalalzione del
dosatore, anche se mi sembra hai indicato che va comunque montato (tanto
male non fa)
che modello usi in genere o che puoi consigliare?

 che modello usi in genere o che puoi consigliare?
http://www.cillichemie.com/dosatori.htm
http://www.immergas.com/media/kit_dosatore_polifosfati_modus_box.pdf
http://www.euroacque.it/dosatori/seried.htm
http://www.novacquashop.com/product.php~idx~~~76~~Dosatore+proporzionale+di+polifosfati+DP100~.html
http://www.pineco.com/product_categories/view/33
http://www.severacque.it/pages/ita/apa_DosatoriSaliEPolifosfati.asp
http://www.calidus.it/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=25
http://www.bpwatertech.com/11j_i.htm
http://www.gel.it/img/dosatori.htm
sono tutti validi quello che uso io non sono riuscito a trovarlo,vedi quello 
che offre il termoidraulico della tua zona
