Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttori e salvavita.

   Un'ala della mia casa � dotata di un impianto ultra ottantenne mi sono
   quindi deciso (in attesa di fastidiosi ammodernamenti) di dotarla del
   cosiddetto salvavita , lo spacciatore mi ha fornito un differenziale da
   25A ed un secondo interruttore da mettere , in cascata, dopo il primo.
   Domande : a cosa serve quel secondo interruttore?
             quando e perch� scatta il primo.
             quando e perch� scatta il secondo.
    Il
primo:
http://www.impianticen.com/wp-content/uploads/salvavita-abb.jpg
    Il
secondo:
http://www.made-in-china.com/image/4f0j00bETQaqtGiaQPM/Miniature-Circuit-Breaker-New-Merlin-Gerin-C45N.jpg
   graziefelix:-)
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Secono me....
il primo � un Salvavita e scatta in caso di perdite o scosse o 
cortocircuiti...
Il secondo � un Circuit Breaker e salta in caso di Sovracarichi...
Sono due cose completamente diverse. 

    graziefelix:-)
il primo ï¿œ un salvavita puro (ne vendono anche abbinati a 
magnetotermico)  mentre il secodno ï¿œ il magnetotermico che mancava!
il primo scatta se rileva correnti differenti su fase e neutro (che 
dovrebbero invece essere uguali in quanto andata e ritorno ipotetici 
del sistema monofase) considerando che quella corrente che manca al 
computo stia attraversando un corpo umano (verso terra) e lo stia 
folgorando!
il secondo invece tiene conto delle correnti eccessive fluenti in uno 
dei conduttori dell'impianto (e di conseguenza nell'altro se il 
salvavita non ha rilevato corrente di perdita verso terra!)...e ti 
proteggerï¿œ in parole povere se tu, isolato da terra, prendi in mano 
fase e neutro e fai tu da cortocircuito  (o se qualceh apparecchiatura 
ha un cortocircuito per cui la corrente che passa nei conduttori 
diventa altina!)
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)


uno � un differenziale puro contro i contatti accidentali, ovvero fornisce 
una protezione dai contatti diretti e indiretti.
l'altro � un interruttore magnetotermico che protegge la linea elettrica dal 
cortocircuito (parte magnetica) e dal sovraccarico (parte termica).

 secondo:
http://www.made-in-china.com/image/4f0j00bETQaqtGiaQPM/Miniature-Circuit-Breaker-New-Merlin-Gerin-C45N.jpg
Vero che hai sbagliato foto? Quello in tuo possesso deve avere due morsetti 
sopra e due sotto.
Se uno dei morsetti � marchiato "N", allora accertati di collegare a quello 
il conduttore di neutro
--
Giorgio 

 il conduttore di neutro
  Fatto!   grazie!


 secondo:
http://www.made-in-china.com/image/4f0j00bETQaqtGiaQPM/Miniature-Circuit-Breaker-New-Merlin-Gerin-C45N.jpg
Il primo ï¿œ un differenziale, scatta in caso di dispersioni (se tocchi 
una fase, o se una fase tocca la carcassa di un elettrodomestico, ad 
esempio).
Il secondo ï¿œ un magnetotermico, scatta in caso di sovraccarico e 
cortocircuito.
Perï¿œ, anzichï¿œ due oggetti distinti da cablare tu a parte, potresti 
prendere i blocchetti che si innestano uno contro l'altro a formare un 
corpo unico, cosï¿œ se scatta uno scatta anche l'altro, hai un contatto 
sicuramente fatto meglio, e poi il magnetotermico lo fai bipolare 
anzichï¿œ unipolare (come quello della foto).
Alberto

 Osservazione interessante forse 10A sono suifficienti vero?
Conduttori "come capelli", isolamento in tessuto e giunzioni a nastro... a 
naso non supererei i 6 ampere.
--
Giorgio