Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cronotermostato Perry,tarabile?

Salve gente,
qualche mese or sono mi sono imbattuto, nell'impresa di far sistemare
il cronotermostato Perry che ho comprato, serie Modulo, da incasso ->
costo alto...
Ora ho bisogno di una mano e qualche accorgimento per fare-da-me una
riparazione
o aggiustamento che dir si voglia.
Il cronotermostato in questione ha un piccolo difettino, e cioè è
sfasato di circa 2,5 ° c rispetto alla reale temperatura ambiente, e
devo trovare un modo
per abbassare questa soglia di sfasamento. 
Premetto che ho controllato personalmente il termostato, facendolo
funzionare insieme a due sonde da laboratorio(del mio lab.) con
precisione al decimo di grado, "sonde certificate", nello stesso
ambiente, alla stessa altezza, collegato elettricamente e non,
rilevando sempre la stessa differenza.
La Perry, molto gentilmente, dopo avergli scritto in merito, non mi ha
nemmeno risposto, questo a ringraziamento di aver acquistato uno dei
suoi più cari cronotermostati in commercio. Altrettanto seriamente,
dopo aver fatto spedire il suddetto dal mio elettricista, sempre Perry
(ma esisterà?) l'ha rimandato indietro dicendo al mio elettr. "hanno
detto di averlo guardato, non ha niente
e gli hanno dato una pulita." ; io mi chiedo dove? olter ad essere
decisamente più sporco, ora ha anche il display tutto graffiato;
complimenti........
ah dimenticavo ...... 3 mesi di tempo per controllare-> no comment.
Avete qualche idea su come riparare o "imbrogliare" il termostato in
modo da abbassare la soglia e fargli credere di meno caldo?
Ogni suggerimento è bene accetto:elettronico, tecnico o altro...
Grazie Mille 
Fly :)

Io posseggo un  cronotermostato della biticino Living (penso altrettanto
caro,non hai specificato il prezzo) e ha la stesso difetto,mi segna 2 gradi
in più.
Sai come lo risolvo? se voglio avere 18° imposto 20°,se voglio avere 19°
Imposto 21°,se voglio avere 20° imposto 22° e così via.
E' fastidioso pagare una cosa cara e non vederla funzionare bene,ma se
l'impegno per rimediare,in termini di tempo e di incazzature,è superiore
alla disfunzione stessa, beh ..non so cosa consigliarti.
Claudio

Ciao, sono un'installatore.
Effettivamente pure a me č stato lamentato spesso questo difetto ed un pň su
tutti i termostati d'ambiente... non so come aiutarti, perchč alla fine
bisogna anche calcolare che NON E' roba fatta per essere precisa!!! :-)
(risatina malefica ;-)))
Piů sono belli e ricchi di funzioni e piů costano, ma non sono altrettanto
piů precisi... poi il sensore che usano mica č come il tuo da laboratorio: č
una volgarissima NTC mi pare.
Mettetevi il cuore in pace, non č un difetto di fabbricazione... č proprio
progettato cosě ;-)
Enrico.

 wrote in message
crD29.31633$lu5.8...@twister1.libero.it...


 il cronotermostato Perry che ho comprato, serie Modulo, da incasso ->
Quello solo giornaliero ha la possibilità di correggere e risolvere il tuo
problema non ricordo bene ma credo fino a 5 gradi quello settimanale anche
lui a funzionamento proporzionale è una chiavica perchè non ha risoluzione
di 0,1 gradi ma salta a volte di o,2 o 0,3 insomma un cesso
Tieni presente che questi gingilli costano 10 euro o meno a produrli li
danno ai grossisti per 40-50 euro e questi li rivendono ai privati al doppio
e peggio ancora nei piccoli negozi di materiale elettrico

 ciao
Non è una buona soluzione temo... peggioreresti solo la situazione temo,
dipende da quanto la metti, ma credo che comunque se influenzasse il
funzionamento lo farebbe in peggio oppure non lo influenzerebbe
abbastanza... insomma, non è la soluzione al problema: quando una roba nasce
male se ci paciughi dentro è solo peggio secondo me, a meno di non
stravolgere tutto, ma allora te ne costruisci uno da zero! :-)
Enrico

Fly wrote:

Sono un installatore e mi è capitato più volte di riscontrare differenze
di misurazione in più e in meno.
Dove ho riscontrato questo tipo di problemi c'erano sempre apparecchiature
incassate alle scatole futto 503, come la biticino living e perry su
cestello Vimar. Lasciandole appese fuori dalla scatola il problema non
c'era.
In questo caso probabilmente il calore generato dallo stesso circuito
elettronico falsava la misura.
Se il tuo cronotermostato è incassato potrebbe avere lo stesso problema,
se invece è esterno prova ad allontanare l'NTC dalla circuitazione,
saldandola ad una coppia di fili e ponendola fuori dal contenitore.
ciao Silvymix   
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it