Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema caldaia immergas.....un pò lungo

Ho una caldaia della immergas mod. Eolo eco 28 kw ed ecco il problema ( 
secondo il mio modesto parere dopo che il tecnino l'ha vista e dice che 
non ha niente)
Dopo riaverla messa in funzione mi pare che non stacchi più nel senso 
che quando il (i) termostato è staccato mi pareva, negli anni passati, 
che la caldaia fosse a "riposo" nel senso che non si udiva alcun rumore 
a parte quando, avendo la protezione antigelo, partiva in automatico
Ora, a impianto spento, continua a rumoreggiare ,un tubo( credo di 
uscita, è sempre caldo e la temperatura che marca è alta come se 
portasse l'acqua in temperatura.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
Secondo me potrebbe essere la sonda che non funziona + bene ( tiro a 
indovinare)
Mi rivolgo qui perchè il tecnico che è venuto ha parlato con mio figlio 
che mi ha detto che era un giovane ( e infatti ha chiesto a mio figlio 
libretto delle istruzioni) e dopo aver cambiato  ( a detta di mio figlio 
2 "valvoline") ha sentenziato che non c'era nulla
Infatti nel pomeriggio l'ho provata e il problema di cui vi sto parlando 
non c'era + ( infatti la caldaia in posizione di riposo era 
silenziosa)ma il giorno dopo ..eravamo daccapo
Qualcuno ha qualche idea prima che lo richiami? Così magari gli potrò 
dare qualche dritta o indicaz<ione
Grazie in anticipo

non ha niente)
Cut
Ciao, per caso, questa caldaia monta una "centralina elettronica" e non utilizza
"fiamma
pilota"?........Nel caso di risposta affermativa, ti racconto cosa e' successo a
me su una
Immergas mod "Zeus 21 VIp" con le succitate caratteristiche...
Ciao
Teo


No, non ha fiamma pilota

 ha scritto nel messaggio
news:4aed8d3a$0$1115$4faf...@reader1.news.tin.it...

Ok, allora.....il problema che presentava la mia Zeus era abbastanza simile al
tuo, cioe'
a volte mi accorgevo che la caldaia faceva in continuazione il rumore di quando
e' attiva con fiamma
(rumore della ventola di evacuazione fumi, essendo caldaia stagna), ma se andavo
a vedere
attraverso lo spioncino NON c'era fiamma (nel tuo caso invece mi sembra che ci
sia visto
che dici che genera calore).......ovviamente cio'  provocava il mancato
riscaldamento sia dell'ambiente che dell'acqua sanitaria.
A volte togliendo alimentazione elettrica e ridandola, ripartiva, ma poi a
distanza di tempo si
ribloccava. Poi ho scoperto che battendo con il pugno sul pannello plastico
anteriore dei
comandi a volte ripartiva senza togliere/ridare alimentazione.
Dopo un mio sommario controllo, senza esito, ai vari connettori ho deciso di
chiamare la ditta
che mi fa la manutenzione periodica ed il libretto-caldaia, ma purtroppo ben due
"tecnici", non
sono riusciti ad individuare il difetto,ipotizzando come risoluzione la
sostituzione del pressostato
e di altre parti che poi si sarebbero rivelate assolutamente non colpevoli del
difetto.
Allora per la regola che "chi fa da Se fa per tre", mi sono rimboccato le
maniche ed ho cercato di
capire cosa poteva essere: Ragionando, e avendo visto, cosa aveva controllato,il
"tecnico" mi sono
concentrato sulla centralina elettronica, che all'apparenza forniva sui sui
morsetti il pilotaggio
corretto di elettrovalvole, ventole ecc........pero' il mio era un difetto
INTERMITTENTE.....mi
sono deciso e l'ho aperta, scoprendo l'arcano. Un piccolo circuito stampato, era
montato
perpendicolarmente al circuito stampato principale , fissato solamente da alcune
saldature a stagno che con
le vibrazioni erano visibilmente "crepate"......ripassate con un buon saldatore,
il tutto ha ripreso
a funzionare senza problemi (sono ormai tre anni)!
Ciao, spero di possa essere utile
Teo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
Ho avuto lo stesso problema causa la rottura della molla presente nella 
valvola 3\2, se te la senti di smontare la carrozzeria e fare 2 foto ti 
indico cosa controllare, sempre ammesso che ci sia la famosa valvola, ma se 
fa sia acqua calda sanitaria che riscaldamento probabilmente il problema e 
quello.
Ciao

 quello.
Infatti funziona tutto perfettamente

 ha scritto nel messaggio 
news:4aeecf5d$0$827$4faf...@reader5.news.tin.it...

Allora potrebbe essere la molla, sei in grado di identificare il microint. 
che � montato sulla valvola 3\2?
Ciao 

 
Oggi magari no c'è un tempaccio e anche se riparata è all'esterno
Domani verifico e poi ...ci risentiamo


Te lo posso dire ?? Hai avuto 1 Gran Culo, (e 1 Grande capacita' personale 
!!!)
Il difetto da te rilevato e' di quelli che -se nn trovi la persona giusta- 
( o almeno con l'intuizione giusta) tra il presonale tecnico che viene 
avisionare la caldaia.... ti fanno spendere centinaia di Svanzike... in 
sostituzioni di pezzi del tutto incolpevoli .... (si potrebbe arrivare anche 
alla sostituzione dell'intera caldaia....)

Scusate ma su questa caldaia io avrei un problemino abbastanza URGENTEEEEE!!!
:O
Questa mattina mi sono svegliato con il pavimento allagato da acqua che
scendeva dalla caldaia...
una volta aperta ho visto che scendono delle goccioline dall'alto, in
prossimita di una valvola di sfogo in alto ai tubi dell'acqua che entrano
dentro alla camera di combustione... ho provato a svitare il tappino e a
lasciarlo libero, ma l'acqua continua a scendere anche con caldaia spenta...
Cosa potrebbe essere successo?
a qualcuno � mai capitato?
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it


Ciao,
anche io come te possiedo una caldaia Immergas mod. Zeus 21 Vip, ho un
problema di accensione del bruciatore sul circuito del riscaldamento, strano a
dirsi che per quanto riguarda il circuito del sanitario non ci sono problemi,
il bruciatore si accende e l'acqua � calda. La settimana scorsa � venuto un
tecnico e provando e riprovando mi ha detto che potrebbe essere quel "micro"
che impedisce alla caldaia di avere frequenti accensioni, � posto dietro quasi
alla parete, mi ha detto che se � difettato impedisce al bruciatore di
accendersi, dice che ora non li mettono pi� perch� hanno riscontrato che dopo
un po' di anni si avevano dei malfunzionamenti sull'accensione del bruciatore.
Si pu� bypassare? Se collego i fili senza questo micro che succede? Cmq,
stamani i radiatori di casa erano freddi, succede spesso ultimamente, ma
soprattutto quando � stato molto freddo durante la notte.
AIUTOOOO....


 AIUTOOOO....
Allora, io non sono assolutamente un esperto di caldaie........ma secondo me il
"tecnico"
ti ha raccontato una balla! Da pag 39 del libretto istruzioni della succitata
caldaia:
" Le caldaie serie "Zeus Vip" sono dotate di temporizzatore ELETTRONICO, che
impedisce
le accensioni troppo frequenti del bruciatore".
Quindi questa funzione e' fatta dalla scheda e non da un fantomatico
micro.........tanto e vero
che a pag 48 scrivono:  "Eliminazione permanente della temporizzazione:  Per
disinserire la
temporizzazione permanente agire sul ponte 11 (della scheda di modulazione)
portandolo in
posizione OFF".
Secondo me tu potresti avere la valvola a tre vie bloccata su "riscaldamento
acqua sanitaria"
oppure se proprio di micro vogliamo parlare, guardando lo schema della caldaia a
pag 43
potresti avere il micro "pressione pompa" che non va, e fa credere alla
centralina che la pompa
di circolazione non spinga a sufficienza......questo ipotizzo potrebbe bloccare
il consenso
all'accensione bruciatore in modalita' "riscaldamento ambiente".
Ciao
Teo


______________________________________
ciao a tutti !! help zeus25 vip !!
non riesco atrovare nulla del manuale utente e manuale manutenzione e
taratura
chi mi aiuta ? avete qualche documento ??
a buon rendere !
Mauro


problema di accensione del bruciatore sul circuito del riscaldamento, strano
a
_________________________________
saluti, pagherei qualcosa x copia
manuale zeus 25vip dell'inserzione...
anche la zeus21vip va bene
ma non so come .. io non ce l'ho.
si puo' avere scannerizzato b\n x
email , senza fretta?
non vorrei approfittare troppo ..
posso anche mandare 1 busta con dentro le spese
se ok.!  c'e anche lo schema elettrico completo?
grazie, Mauro


 grazie, Mauro
Se non hai fretta........te lo scannerizzo gratis, e te lo invio in e-mail (e
valida
quella che vedo in proprieta' del tuo mex???)
Ciao
Teo
P.S. il manuale e' unico x ZEUS 21-25 VIP e per ZEUS 21 IONO


grazie , NOOOO,   me lo ha appena mandato la immergas- molto gentile !!!!!!!
ciao , MAURO


news:4aed8817$0$1115$4faf...@reader1.news.tin,it ...

-- 




Il 29/11/2020, Enc Ounter ha detto :

Speriamo che abbia risolto, dal 13 febbraio 2010
 
-- 
Furio