Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemi caldaia. Valvola a 3 vie?

Allora, la situazione č questa:
Caldaia Vaillant turboblock WMW IT 242 per riscaldamento e acqua sanitaria.
A termosifone acceso, tutto sembra OK nel senso che l'acqua calda viene 
normalmente all'apertura dei rubinetti ma a riscaldamento spento, 
aprendo un rubinetto non succede nulla nel senso che la caldaia non si 
avvia e ovviamente l'acqua calda non viene.
Non si sente il click del relč che si sentiva prima.
La pressione dell'acqua nel circuito dei termosifoni č normale e cosě 
pure quella del "vaso di espansione".
C'č qualcosa che posso fare io prima di chiamare il tecnico?
Aggiungo che a termo acceso, con rubinetti aperti o chiusi, il 
pistoncino della valvola a tre vie si alza , e lo scambiatore di calore 
č sempre caldo. E' normale?
Allego la foto a termo acceso.
http://img404.imageshack.us/img404/6688/caldaia001a.jpg
Vi chiedo, se ritenete che il problema sia nella membrana della valvola,:
1) mi confermate che quella che ho fotografato č "veramente" la valvola 
a tre vie (E' un vecchio dubbio)?
2) Qualcuno conosce questo modello e mi potrebbe spiegare come si 
toglie, prima di aprirla ed eventualmente cambiare la membrana?
3) Altri imputati se pensate che la valvola non sia colpevole?
Capite che mi piacerebbe capirci un po' di piů ...
Graditi anche link a siti relativi a questo modello.
Poi magari "lei" non c'entra niente ...
Qualsiasi aiuto č graditissimo.

 Qualsiasi aiuto è graditissimo.
E' probabile che sia la valvola a 3 vie bloccata.
Se posti una foto dell' insieme vediamo di capire se è quella che hai 
fotografato.
Prima di smontarla sarebbe opportuno provare ad azionare manualmente in 
micron ( con l' acqua aperta e il riscaldamento spento) e vedere se l' 
acqua calda arriva.
Se la risposta è positiva allora è molto probabile che basti smontarla e 
pulirla con carta vetrata per recuperarla.
Ciao


Negativo.
Niente cambia azionando il micro a mano o mettendo in corto i due 
contatti. D'altra parte, a termo acceso, l'alberino si muove e fa 
azionare lo switch; quel che mi sembra strano è che rimane sempre in 
quella posizione ad acqua aperta o chiusa.
A tuo parere, è normale che l'acqua nello scambiatore sia sempre calda?
Mi sto convincendo dell'innocenza della valvola...
Ma allora chi è il colpevole?

 Qualsiasi aiuto � graditissimo. 

 
Senza vedere il paziente è difficile diagnosticare il male.
Vediamo cosa dicono gli altri.
Ciao

 Qualsiasi aiuto è graditissimo.
ci credi se ti dico che la colpa è di una levetta di nylon che costa 1,50 E, 
però per cambiarlo devi smontare mezza caldaia, te la senti? vuoi fare una 
prova per accertarsi che sia veramente quello il problema? quello che hai 
fotografato è il pressostato acqua e indica che la pompa funziona
 hai possibilità di fotografare sotto al pressostato fotografato a metà 
valvola sotto la pompa ,verso la scocca caldaia, in linea di massima 
all'altezza dell'inizio valvola a tre vie verso dx , e io ti indico il 
problema e come risolverlo, sempre che tu abbia la manualità giusta
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
"La felicità non dipende da quante cose tu abbia da godere. Ma da quanto tu 
godi di quelle che hai."


Se devo proprio smontare mezza caldaia... non credo di essere 
all'altezza. Ho comunque discreta manualità e in genere so fermarmi 
quando non sono sicuro di saper tornare indietro.
Questa è l'immagine generale della caldaia
http://img404.imageshack.us/img404/949/caldaia003.jpg
la seconda zona che mi chiedi non mi è molto chiara. Forse ti riferisci 
a questa, dove compare un micro?
http://img401.imageshack.us/img401/1418/caldaia004.jpg
Ciao

E io lo sapevo che saltava fuori Edy, specializzato proprio in valvole a 3 
vie :) 

 3 vie :)
E meno male che c'é Edy ...

 
http://img401.imageshack.us/img401/1418/caldaia004.jpg
perfetto ora dovresti controllare se aprendo l'acqua quel micro scende 
oppure, se non scende lo devi fare tu manualmente e la caldaia dovrebbe 
partire in produzione
come stai a manualità


vie :)
       ah la pubblicità, e poi mi chiami, per la valvola dell'ariston ;o)


 come stai a manualità
Adesso posso rispondere con sicurezza.
1) Aprendo l'acqua il micro NON scende
2) Agendo manualmente (abbassando la levetta del contatto) ad acqua 
aperta, la caldaia parte normalmente.
Non riesco a vedere "cosa" dovrebbe muoversi per abbassare il contatto...
Come sto a manualità?
Discreta, anche se per l'idraulica ho sempre avuto un sacro timore... 
Comunque, se ben guidato, il ragazzo potrebbe osare...
Ciao

 Comunque, se ben guidato, il ragazzo potrebbe osare...
e allora osa, per spiegarti ci� che devi smontare fammi una foto panoramica 
della valvola e dintorni perch� c'� da smontare un bel po',il pezzo da 
sostituire � questo
squilli di trombe
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koelenverwarmingedm.be%2Fvaillant1257.pdf&rct=j&q=ricambi+VMW+IT+242&ei=ANqjS62DBJyPsAbw0rHjCA&usg=AFQjCNEJqHEk2mnP9bbqufZLfvP5FF8oew
vl 188112 leva microinterruttore
incredibile, una caldaia cos� che si ferma per una stronzata del genere, max 
2 E di valore
preparati che devi smembrare la caldaia
devi smontare pompa,supporto pompa ,tubicini vari, attacco carico 
acqua,scambiatore secondario valvola a tre vie e microswitch
te la senti? non � difficile,solo e tanta pazienza,ricambi 1
 a poi
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
"La felicit� non dipende da quante cose tu abbia da godere. Ma da quanto tu 


   a poi
Certo che ï¿œ proprio un assurdo. Ma che razza di progettazione fanno in 
Valliant? Possibile che per sostituire una cavolata del genere (e che 
sembra essere molto soggetta a usura) si debba smontare mezza caldaia?
Comunque prendiamoci una pausa di riflessione...
Intanto ti ringrazio per la disponibilitï¿œ squisita e a risentirci.
In ogni caso ti terrï¿œ informato
Ciao

 In ogni caso ti terr� informato
Poi � stata modificata(pro e pro plus) ed � stata messa una valvola a tre 
vie con testina elettrica, pure questa inizialmente difettosa poi 
migliorata, ma da acquistare in proprio
poi quando dico che non � pi� la stessa la gente non ci crede, che bei tempi 
con la VCW, quelle si che erano e sono *caldaie*



Concordo in pieno
Posso testimoniare. La precedente caldaia, sempre Vaillant e (credo 
proprio VC...qualcosa) ha funzionato ininterrottamente per 17 anni senza 
MAI aver bisogno di intervento alcuno.
Ciao e ancora grazie.

Ho un problema con la valvola a tre vie della mia caldaia ARCA PIXEL25F,qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare kit di rigenerazione e istruzioni per farlo?

 Ho un problema con la valvola a tre vie della mia caldaia ARCA PIXEL25F,qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare kit di rigenerazione e istruzioni per farlo?
 
https://www.google.it/search?q=ARCA+PIXEL25F&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=LJ8rWI6LHabS8Aeo04awAQ
 


https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=ARCA+PIXEL+25+F+ricambi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjCie6L-qvQAhWmIMAKHfefAeYQBQgaKAA&biw=1195&bih=595