Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito su aggiunta calorifero in fai da te

Ho una stanza fredda a causa della presenza di un solo calorifero 
sottodimensionato.
 
La stessa confina (divisa solo da una parete) con altra stanza dotata di 
calorifero proprio dietro la parete dove mi servirebbe metterlo.
 
La cosa da farsi sarebbe attaccarsi al multistrato che alimenta il 
calorifero e derivare l'alimentazione in parallelo di quello aggiunto, 
non fosse che per motivi vari (è una cucina e il calorifero è infognato 
tra un angolare in marmo) mi verrebbe molto comodo connettermi come 
nella foto del link.
 
https://i.postimg.cc/hhRgnN8Q/caloriferi.png
 
 
Le domande sono:
 
- il tutto funzionerebbe, (ci sarebbero 15 cm di tubo) ?
 
- il secondo calorifero lo monterei leggermente piu' in alto del primo 
per aver modo spurgando l'aria di liberare entrambi.
 
Monterei giunti smontabili come hanno detentore e valvola in modo che il 
calorifero preesistente sia smontabile per manutenzione e anche su 
quello aggiunto.
 
Grazie.

Funziona. Tuttavia sbilanci un po' le cose in malo modo.
Sostanzialmente avresti il termosifone preesistente un po' più freddo, se lasci le regolazioni di valvola e detentore come prima.
 
Se è l'unica soluzione fallo. Ma non sarà bellissimo, imho.


Fa conto che è una casa vecchia, valvola a manetta e detentore pure su 
tutti i caloriferi, fa freddo, ma di contro la cucina ha un calorifero 
abbondante per la metratura oltre ad esposizione ed isolamento migliore, 
poi in cucina si cucina, "non vorrei" che facendo come dici ottenga 
esattamente quanto voglio, cioè ridurre un filo in cucina e scaldare di 
piu' nell'altro vano.

Se fai come dici altro non è che un termosifone più grande MA un pezzo in cucina ed un pezzo di là

 
 
Si, lo so, ma il fatto è che si stringono i passaggi, cioè ci sarà una 
buona circolazione nel primo e una minima nel secondo, potrei ovviare 
lasciando perdere il multistrato usare giunti in ottone e tubi da 3/4" 
per avere un minimo di circolazione in piu'.
 
Mi piacerebbe sapere da chi ha montato soluzioni simili se la cosa 
funzionerebbe e non solo una risposta teorica che palesemente anche a me 
pare possa in qualche modo andare.
 
Non vorrei spendere soldi del calorifero piazzarlo a muro smadonnare coi 
tubi e poi trovarlo semifreddo.

 tubi e poi trovarlo semifreddo.
 
ste cose non esiste regola, esiste teoria ma è da pazzi mettersi a 
calcoalre perdicte di carico e prealenza del circolatore
 
ed è proprio per questo motivo che hanno inventato i detentori

 Ho una stanza fredda a causa della presenza di un solo calorifero sottodimensionato.
 
Più del tappo con raccordo da 3/4" farai fatica a trovare.
A quel punto sai circa la frazione di portata che decide di
 passare sul secondo radiatore (fai l'analogo elettrico).
 
Io lo metterei il 75% più grande di quello di partenza, tanto gli
 elementi non costano niente, e per scaldare si scalderà.
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Se non avessi dubbi non avrei chiesto, ma mi domando ci sarà ben 
qualcuno che ha fatto qualcosa di simile...
 
Alla peggio come detto sopra usero' tubi da 3/4 o se trovo da 1" (il 
problema sono i giunti smontabili che devono essere compatti) con 1" di 
passaggio c'è quasi quello del radiatore, ma fa 4 curve tra andata e nel 
ritorno.
 
La circolazione è buona sono a piano terra, ho una pompa imponente e mi 
trovo sulla prima colonna e prima utenza è un impianto centralizzato.

Il 06/02/19 08:45, El_Ciula ha scritto:

si funziona

 elementi non costano niente, e per scaldare si scalderà.
 
Ok grazie. 
 
 

El_Ciula ha scritto:

se invece di metterli in parallelo li mettessi in serie? cablaggio un po
piu complicato ed incasinato, ma avresti la stessa portata su tutti
e 2 i termo
 

 e 2 i termo
 
Lo so, questo lo so da prima del quesito, ma come ho scritto per 
lavorare sugli attacchi dalla parte detentori dovrei smontare mezza 
cucina che ha i piani in marmo, è da pazzi, invece da questo lato posso 
operare senza nemmeno smontare il calorifero, che ha 1 anno ed era nuovo 
quindi spero che i tappi vengano via senza troppe bestemmie.