Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito termotecnico per ottimizzare impianto

Ciao a tutti. Nei miei termosifoni ho queste valvole
http://www.caleffi.it/Resources/cale_immagini/4501_th.jpg
 
quindi monotubo.
Non so se mi sbaglio ma ho l'impressione che questo collegamento non 
ottimizzi lo scambio termico dell'acqua perchè la stessa entra ed esce 
dallo stesso punto (basso sinistra) del termosifone. Sbaglio?
Se non sbaglio vorrei fare l'entrata basso sinistra e uscita alto destra 
(o sinistra, quale è meglio?) però essendo monotubo avrei il problema 
che se chiudo un termosifone interrompo tutto il giro dell'acqua. Che 
collegamento potrei fare per ovviare al problema con opportune valvole?
Mi consigliate di isolare i tratti di tubo esterno?
Stesso problema ho nel locale caldaia: ho tubi che corrono lungo la 
parete che vanno al piano terra e salgono al primo. Tra andata, ritorno 
e collettore ho praticamente 4 metri di tubo scoperto per il reparto 
camere che scaldano il locale come un termosifone. Come potrei isolare? 
Grazie per ogni info utile.

 stesso punto (basso sinistra) del termosifone. Sbaglio?
 
Attaccato alla valvola c'è un tubo (colorato in giallo nella tua 
immagine) che viene inserito all'interno del termosifone.
Quindi nel tuo caso l'acqua in realtà entra in basso a DESTRA, sale in 
alto (il caldo va in alto) si raffredda ed esce in basso a sinistra.
 
John Doe®
 
 

 Grazie per ogni info utile.
 
Se non erro nei blocchi valvola monotubo c'ï¿œ un tubo piï¿œ piccolo che 
passa nei nipples degli elementi del calorifero e che porta l'acqua 
dall'altra parte del radiatore.

 alto (il caldo va in alto) si raffredda ed esce in basso a sinistra.
 
Vero, non ci avevo pensato. Ma quando è tutto aperto l'acqua fa *solo* 
il percorso che dici o parte va direttamente al ritorno?
 
E per isolare i tubi nel locale caldaia che potrei usare?

 dall'altra parte del radiatore.
 
Si vero

 E per isolare i tubi nel locale caldaia che potrei usare?
 
Ormai anche nei più sordidi Brico vendono questi affari:
http://espertocasaclima.com/wp-content/uploads/2011/10/isolare-le-tubazioni4.jpg
 
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 
http://espertocasaclima.com/wp-content/uploads/2011/10/isolare-le-tubazioni4.jpg
 
 
Sapevo dell'esistenza di questi "tubi" ma si adattano poco alla zona 
caldaia con tanti incroci. Credo mi troverei meglio con una sorta di 
nastro isolante termico, non so se ne esiste uno specifico per la mia 
applicazione.

 termico, non so se ne esiste uno specifico per la mia applicazione.
 
dove e' necessario tagli la copertura isolante e ricominci appena dopo 
l'incrocio
Poi gli incroci li isolerai il meglio possibile.
Una volta (ma ti parlo di 40 anni fa) c'era una specie di scarto di 
lana grossa piu o meno come i tubi che ti ha suggerito il Fabbro che 
andava avvolta attorno ai tubi. Non credo esista piu'. Di certo i 
materiali moderni isolano meglio e ci vuole un decimo del tempo a porli 
in opera, ma se la trovi ancora potrebbe aiutarti almeno dove ci sono 
gli incroci o comunque dove fai fatica a mettere il tubo isolante.
 
Adriano
 
 

 avvolta attorno ai tubi. Non credo esista piu'.
 
Queste di lana lana non le ho mai incontrate.
 
Concordo col tuo suggerimento,  clavorando can pazienza a precisione si 
riesce ad adattare le coppelle in modo da coprire il 90% dei tubi.
Poi sistemiamo incroci e intorcigliamenti vari.
A questa pagina si vede di tutto e di pi�:
http://www.fimi.net/it/prodotti-fimi/isolamento.html
 
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


in effetti non so se fosse lana (scarto, ovviamente) o altra fibra, ma 
non mi viene in mente altro di piu' somigliante. Il vecchio impianto di 
casa era coibentato cosi'
 
Adriano
 
 


Poliuretano espanso?
-- 
 Studiare senza riflettere è vano; riflettere senza studiare è pericoloso

 applicazione.
 
Esistono, v. ad es.:
 
http://www.fimi.net/it/prodotti-fimi/isolamento.html
 
 
Li trovi nei magazzini di materiale idraulico.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani

 riesce ad adattare le coppelle in modo da coprire il 90% dei tubi.
 
Un dubbio: queste coppelle si fissano in qualche modo o si "aggrappano" 
da sole?

 
"giumeis" <g@b.c> ha scritto nel messaggio 
news:kak9vj$q1n$2...@speranza.aioe.org...

In parte si "aggrappano" da sole, in parte � sempre meglio dare loro una 
mano.
Fil di ferro, fascette, nasto di alluminio, legacci di spago o nastrini, un 
po' di Bostik,  ecc. ecc.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni