Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbi sull'impianto elettrico

Buon anno a tutto il NG!!!!
Nella costruzione della mia casa sono arrivato all'impianto elettrico.
Volevo porvi alcuni quesiti:
1) Nelle scatole elettriche passano anche i cavi dell'antifurto,
telefono e televisione o devo mettere delle scatole separate?
2) Il collegamento delle scatole deve essere per forza in parallelo o
anche in serie va bene?
3) Le prese degli elettrodomestici in cucina devono essere tutti da
16A??
   Io metterei da 16A solo quella del forno e della lavastoviglie e non
quelle del frigo, cappa, e piano cottura. Però gli esempi che ho avuto
sotto mano mi contraddicono. Voi che ne pensate?
4) Le prese della lavatrice e della lavastoviglie devono essere più
alte o devono essere come le altre ad una altezza minima di 25 cm? Ho
avuto due pareri contrari da due elettricisti diversi. Per la lavatrice
non avrei problemi ad alzarla ma per la lavastoviglie comunque dovrei
rimanere ad un'altezza inferiore al piano di lavoro della cucina.
5) che diametro devono avere i tubi che devo usare per far passare 3
fili da 4mmq??
Grazie in anticipo
Ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:1167689074.5...@n51g2000cwc.googlegroups.com...
Buon anno a tutto il NG!!!!
Nella costruzione della mia casa sono arrivato all'impianto elettrico.
Volevo porvi alcuni quesiti:
1) Nelle scatole elettriche passano anche i cavi dell'antifurto,
telefono e televisione o devo mettere delle scatole separate?
separate
2) Il collegamento delle scatole deve essere per forza in parallelo o
anche in serie va bene?
non capisco
3) Le prese degli elettrodomestici in cucina devono essere tutti da
16A??
   Io metterei da 16A solo quella del forno e della lavastoviglie e non
quelle del frigo, cappa, e piano cottura. Perō gli esempi che ho avuto
sotto mano mi contraddicono. Voi che ne pensate?
per gli elettrodomestici metti frutti Shuko
4) Le prese della lavatrice e della lavastoviglie devono essere pių
alte o devono essere come le altre ad una altezza minima di 25 cm? Ho
avuto due pareri contrari da due elettricisti diversi. Per la lavatrice
non avrei problemi ad alzarla ma per la lavastoviglie comunque dovrei
rimanere ad un'altezza inferiore al piano di lavoro della cucina.
basta che non siano dietro la macchina
5) che diametro devono avere i tubi che devo usare per far passare 3
fili da 4mmq??
mettili tutti da 25 mm
Grazie in anticipo
Ciao!
---
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 0666-1, 31/12/2006
Controllato il: 01/01/2007 23.15.18
avast! - copyright (c) 1988-2007 ALWIL Software.
http://www.avast.com


Saluti


per gli elettrodomestici metti frutti Shuko
E anche sul piano di lavoro: fornetti, toaster ecc. hanno quasi sempre ormai questo standard che è comunque compatibile
con le italiane da 10A
--
Bye
         OldVitt

 >
Grazie!

 Li stavo mettendo proprio li!
va bene se le macchine hanno lo spazio dietro, altrimenti si possono
mettere (se le macchine sono vicine) nel sottolavello.
E ricorda gli interruttori bipolari I/O per gli elettrodomestici tranne il 
frigo
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 

 frigo
aiah... lavastoviglie e lavatrice lo sapevo... ma stavo pensando al
forno... (pensavo ad un forno incassato nella cucina) come faccio a
raggingere l'interruttore se rimane dietro?
Anche la cappa e il piano cottura?
Grazie

 Anche la cappa e il piano cottura?
La cappa 'a tuo gusto', il piano cottura si.
E mica gli interruttori devono stare affianco alla presa! Fai un bel
portafrutti con gli interruttori e da lě vai alle varie prese,
altrimenti una volta che vuoi interrompere l'alimentazione e
devi raggiungere la presa... togli la spina!
-- 
ValeRyo

 portafrutti con gli interruttori e da lì vai alle varie prese,
esattamente, SOPRA il livello del top della cucina, tipicamente è
un portafrutti a 7 posti: lavastoviglie, forno, cottura, lavatrice (se è in 
cucina),
nei restanti posti puoi mettere una presa shuko (occupa due posti) e una
presa normale, oppure una presa e un eventuale interruttore per qualche luce
o due interruttori per due punti luce o per luce e cappa. Insomma, una volta
installata la cassetta a 7 posti vedi tu come riempirla.


 cucina),
Ma a sto punto posso mettere (come hanno fatto nella casa di mia
sorella) dei magnetotermici e mi risparmio di dividere dal quadro del
garage prese da 10A e quelle da 16A per il primo piano. Giusto?
L'unica pecca è che le prese da 16A delle altre stanze sono messe
sotto lo stesso sezionamento di quelle da 10A (nel quadro principale
nel garage)

 nel garage)
Non ho capito :-)
Il vantaggio di avere un interruttore per ogni elettrodomestico con 
spina
irragiungibile è questo: ti va in corto la lavastoviglie e ti fa saltare 
il
magnetotermico. Spegni anche il frigo? NO! Stacchi la lavastoviglie
dall'impianto elettrico con il suo comodo interruttore, te ne vai in 
vacanza,
quando torni la sfili e vedi che è successo (capitato a me all'una di 
notte
prima di partire per Bruxelles).
O forse intendevi altro?
-- 
ValeRyo 

 nel garage)
ma perchè? tu i magnetotermici e differenziale ce l'hai in garage???
Il quadro in casa non c'è???



Ma gli interruttori servono per normativa o buon senso? Può andare
bene la separazione dal quadro mediante interruttori magnetotermici
della linee dedicate agli elettrodomestici? Il mio elettricista non ha
previsto gli interruttori sopra il top, ha messo la linea dedicata a
piano cottura, forno e lavastoviglie con un magnetotermico nel quadro,
spero non sia un problema. Piuttosto, mi sembra poco un 4mmq per
alimentare questi 3 carichi anche se mai andranno contemporaneamente,
pena scatto inevitabile del contatore! 
Ciao!
Aldo

vacanza,
Con un minimo di manualità apri la scatola e stacchi il filo che va alla lavastoviglie, risparmiando un interruttore che
verrebbe usato solo quando vai a Bruxelles.
--
Bye
         OldVitt

pena scatto inevitabile del contatore! 
Anche con un contatore più capace 4mm² reggono ~7.5 kW a cosfi 1 in tubi sotto intonaco: mi sembrano quindi sufficienti.
--
Bye
         OldVitt

 Il quadro in casa non c'è???
Allora... spiego bene.
L'impianto è ancora da fare.
Devo farlo da 0. Adesso sono in fase Progettazione
La casa è composta da
semiinterrato: garage, tavernetta cantina caldaia e stanza fai-da-te.
(detta anche "il mio
ufficio").
Piano rialzato: sala cucina camera bagno ripostiglio
mansardato: Futura zona notte.
Pensavo di mettere "nel mio ufficio" il quadro elettrico principale con
un differenziale per la casa da 0,03A e uno uguale per l'esterno;
Trasformatore citofono;
Magnetotermico per caldaia;
Rimane da suddividere l'impianto della casa. Come?
Ho sentito principalmente 2 linee di pensiero.
1) Nel quadro elettrico principale suddividere solo per piano e poi su
ogni piano fare
un'lteriore quadro elettrico
2) (forse più semplice) suddividere solo per piano e per tipo di linea
(da 10A e 16A)
direttamente nel quadro del mio ufficio (anche se è in garage verrebbe
comodo, in caso
scattasse un magnetotermico, andarlo a riarmare perchè c'è una scala
interna)
Se si è obbligati per normatica avere degli interruttore bipolari
sugli elettrodomestici
quasi quasi conviene usare la prima opzione mettendo, come hanno fatto
nella casa di mia
sorella, un quadro con la suddivisione con magnetotermici degli
elettrodomestici.
Ma in questo caso... le prese da 16A non in cucina dove verranno
sezionate? nel quadro di
piano o in quello principale?
Grazie ancora!
Ciao

 solo quando vai a Bruxelles.
Certo, un'operazione comodissima da fare :-)
Se hai una sola linea che alimenta piano cottura, forno, lavastoviglie,
frigo, lavatrice, come stacchi solo la lavastoviglie?
Se devi tirarla avanti a questo punto stacchi direttamente la spina
dalla presa.
Gli interruttori sono comodi anche per staccare tutto ciò che non serve
quando vai via per un po' (gli elettrodomestici che funzionano ad acqua,
ad esempio) e per quando devi fare manutenzione ad uno di essi senza
tirarlo fuori dal suo posto.
-- 
ValeRyo 

 nel quadro di  piano o in quello principale?
Faccio prima a descriverti il mio NUOVO impianto su due piani più 
garage/"ufficio"
- nelle scale al pianterreno (il fabbricato ha tre appartamenti) 
magnetotemico su:
    * mio appartamento
    * mio garage
    * luce scala comune
    * luci esterne comuni
    * linea cancello elettrico comune
    * linea citofoni comuni
- piano giorno: quadro con differenziale e magnetotermici su:
    * linea luce
    * linea prese
    * linea prese 16A cucina
    * linea tapparelle motorizzate dei due piani
- piano notte differenziale e magnetotermici su:
    * linea prese
    * linea luce


 spero non sia un problema.
un magneto per tutti gli elettrodomestici?
va bene lo stesso, ma se ti va in corto uno di questi, poi per poter
usare gli altri fino a che arrivano i soccorsi dovrai spostarli e staccare
la spina, invece con gli interruttori agisci su questi e puoi continuare
ad usare gli altri elettrodomestici.
Quindi direi che è una questione di comodità, perchè un interruttore
non ha nessun senso per quanto riguarda la sicurezza.


 Certo, un'operazione comodissima da fare :-)
Dimenticavo una cosa: se ti scatta il magnetotermico per un corto
può succedere che tu _non sappia_ quale elettrodomestico ha
problemi. Se non hai gli interruttori bipolari come fai ad isolare
il problema? Stacchi tutte le spine e poi le attacchi una ad una?
E se gli elettrodomestici sono da incasso?
Delle cose che possono sembrare inutili si rivelano utilissime
quando meno te lo aspetti, anche se devi utilizzarle una sola volta
nella vita.
-- 
ValeRyo 

 non ha nessun senso per quanto riguarda la sicurezza.
Non è vero per quanto riguarda i bipolari: dividono il carico dal resto
dell'impianto. Per le caldaie è obbligatorio averli, così come per gli
elettrodomestici da incasso (è sul manuale di installazione).
-- 
ValeRyo 

 per gli elettrodomestici da incasso (è sul manuale di installazione).
io mi riferivo al fatto che se lo scopo è quello di non prendere la scossa
in caso di contatto tra fase e carcassa il bipolare non serve a nulla, il
salvavita si!


 a nulla, il salvavita si!
Ah certo :-)
-- 
ValeRyo 

     * linea citofoni comuni
Qui non hai differenziali?
Soprattutto per la linea esterna...
se c'è una dispersione perchè entra dell'acqua dentro una luce o al
motore del cancello automatico non scatta il magnetotermico!
Non conviene mettere un differenziale?

> Non conviene mettere un differenziale?
erano sott'intesi :-))))


 erano sott'intesi :-))))
Ok perfetto! :)
Grazie di tutto!!
Ciao