Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto: devo aggiungere una zona all'impianto di riscaldamento

Ciao a tutti,
   ho bisogno di aiuto. Il mio impianto di riscaldamento a termosifoni
e' diramato da un collettore che potete vedere da:
http://www.erzensoft.com/SchemaCollettore.jpg
(poi c'e' un altro collettore per la mansarda, ma non importa).
Come vedete ci sono due termosifoni (1 e 2) sempre accesi quando e'
accesa la caldaia, mentre gli altri (da 3 a 10) sono dietro una valvola
di zona gestita da un termostato.
Per motivi vari vorrei attivare una ulteriore zona in cui spostare i
termosifoni 4 5 e 6. Un paio di termoidraulici mi hanno detto che e' un
gran casino e bisogna rompere tutto il muro. A me pare ci sia una
soluzione praticabile senza rompere e a questo punto vorrei fare il
lavoro da solo, ma vorrei il conforto di qualche esperto del gruppo.
Io vorrei aggiungere un nuovo collettore uguale e praticamente
sovrapposto a quello attuale: immaginatelo esattamente sovrapposto
nella foto. In questo modo potrei spostare i tubi 4a, 4b, 5a, 5b, 6a,
6b sul nuovo collettore piegandoli solo un po' verso l'esterno.
Poi toglierei il termosifone (1a e 1b) e al suo posto farei uscire due
tubi di rame per alimentare il secondo collettore (come da linee nere
in figura).
(Mettere un T alla base per alimentare i due collettori e' molto piu'
incasinato)
Il termosifone 1a, 1b lo attaccherei alle bocchette analoghe del nuovo
collettore.
Poi aggiungerei valvola di zona e termostato.
Puo' funzionare ?
Se si' che devo fare con le bocchette rimaste vuote nel primo e secondo
collettore ? Devo mettere dei tappi o le devo ponticellare a due a due
?
Grazie in anticipo a tutti 
Roberto

 ha scritto nel messaggio 
news:1125937145.9...@g14g2000cwa.googlegroups.com...

Probabilmente si' pero' la portata su questa seconda zona
sara' limitata dalla sezione di uscita (cosa sara' 1/2 pollice ?)
del primo collettore.
Potrebbe essere che l'impianto risulti molto sbilanciato.
In pratica la seconda zona non sarebbe un parallelo della prima,
ma in serie alla prima cun un tubo di alimentazione probabilmente
insufficiente.
Qui ci vuole uno che ti rifaccia i calcoli del dimensionamento.
buonagiornata

 Puo' funzionare ?
Quanto è grande il radiatore 1 in rapporto alla somma dei radiatori 4, 5,
e 6 ?
Se il divario non è enorme, dal punto di vista delle rese termiche e delle
perdite di carico si può fare. I circolatori moderni sono di bocca buona,
e forse già il tuo non è settato alla velocità più alta.
Il lavoro non è dei più agevoli, ma ti vedo ben preparato.
Un inconveniente sarà che l' ingombro del secondo collettore con relativa
valvola di zona impedirà una chiusura del vano a filo parete.
Un altro problema è che il raccordo idraulico tra la esistente uscita
radiatore1 e l' ingresso del nuovo collettore dovrai farlo con una serie
di curve in rame saldate, e non con un tubo curvato, in quanto lo spazio
è piuttosto ridotto.
Le uscite non usate dei collettori vanno tappate e non cortocircuitate !
Cordialità.
                    Paul

 valvola di zona impedirà una chiusura del vano a filo parete.
Non e' un problema perche' siamo in garage, faro' una cassetta in
rilievo...
Grazie mille
Roberto
paulhass ha scritto:


 altrimenti potrei usare dei raccordi a stringere a gomito.
Temo dovrai imparare :-)
Comunque non ti impressionare dal termine "saldatura". In realtà è una
brasatura dolce a stagno, che richiede accuratezza ma poco più.
Eventualmente ti posso inviare i topics.
Per l' attezzatura, basta un cannellino su bomboletta ed un rocchetto di
stagno all' argento, che si trovano in un qualsiasi magazzino di
termoidraulica
dove comprerai i raccordi in rame.
Cordialità.
                    Paul

 Eventualmente ti posso inviare i topics.
va bene, imparero' a stagnare :-(, se mi invii qualche dritta te ne
saro' grato...
Grazie ancora...
Quando' avro' il materiale chiedero' due lumi in piu' sullo
svuotamento/riempimento
Roberto

 saro' grato...
Guarda qui : é la "Summa" della brasatura dei tubi di rame.
Impossibile trovare di meglio. Spero si veda bene.
http://tinypic.com/dfftjn.jpg
http://tinypic.com/dfftp2.jpg
http://tinypic.com/dfftra.jpg
http://tinypic.com/dfftvt.jpg
http://tinypic.com/dfftyv.jpg
http://tinypic.com/dffu4m.jpg
Cordialità.
          Paul