Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tester salvavita......continuo

ho costruito un tester per verificare il corretto funzionamento del
salvavita sulle singole prese in questo modo: ho preso una spina a tre poli
ho inserito il filo di massa e uno di fase, ho collegato i due fili con del
nastro isolante ...ed ecco il tester, inserendo la spina in una singola
presa se il salvavita scatta significa che la stessa e' collegata a massa e
il salvavita funziona ,in caso contrario il salvavita non scatta ,ciaociro


Ti conviene fare due prove per ogni presa la prima girando la spina in un
senso, e la seconda girandola nell'altro, tanto per essere sicuri di non
collegare tra loro neutro e terra il che POTREBBE (in certe condizioni) non
provocare lo scatto della protezione.
Lo

 prende fuoco la spina.
Già... c'è anche da tenere conto di questo....non ci avevo pensato!
Lo

 una resistenza per corrente alternata? di quanti watt e ohm? scusate
l'ignoranza,ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:4397f013$0$16216$4faf...@reader3.news.tin.it...

...e bravo Ciro...
Forse sarebbe meglio Tu mettessi un bella resistenza da circa 5600 o 6800 
Ohm 1Watt fra fase e neutro cosi' potrai verificare se il salvavita 
interviene von la corrente di fuga per la quale è tarato (di norma 30mA).
Agendo come hai fatto Tu il salvavita interviene di sicuro ma nessuno Ti 
assicura che la corrente di intervento non sia fatale per un essere umano.
Giorgio
www.contoenergia.info

ciro ha scritto:

Scusa la franchezza, ma e' un po' un test di me...lma.
Molto meglio con la resistenza come ti hanno detto. Altrimenti fai un
ponte prima del differenziale tra terra e neutro. Poi collega in una presa
neutro e terra. Il salvavita deve intervenire (presupposto che tu abbia un
carico da almeno 20W inserito).
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 wrote in message
9%Slf.74633$65.21...@twister1.libero.it...


 wrote in message
4397fa8d$0$16211$4faf...@reader3.news.tin.it...


 dispersione appunto collegando una resistenza tra massa e fasi.
Chi te l'ha detto? Il tastino dà corrente alla bobina di 
sgancio per testare la parte meccanica, non simula un bel 
niente.

 niente.
Nelle norme che regolamentano il funzionamento delle protezioni
differenziali (che sono in vigore da un po di anni) è specificato che il
tastino T (test) "deve provocare l' intervento della protezione
differenziale" pertanto non basta che controlli la parte meccanica del
dispositivbo di sgancio.
Inoltre giusto ieri stavo riparando una lavatrice e per comodità l'ho
collegata ad una "ciabatta" autocostruita dotata di differenziale da 0,01 A
(Molto più sensibile di quello che dovrebbe essere collegato alla casa cioè
da 0,03 A) ovviamente ho prima di tutto provato a vedere se funzionava
prementdo il tastino "T" essendo in quel momento in penombra ho intravisto
all'interno la scintilla (tipica di quanto avviene un guasto vero terra o un
corto) un istante prima che la protezione intervenisse, pertanto credo
proprio che il famoso "tastino" simuli senza dubbio un guasto verso terra
con intervento della protezione.
Lo

 l'ignoranza,ciao
La resistenza funziona sia in alternata che in continua, per la potenza ed
il valore in hom ti anno già risposto gli altri.
Lo

 >> e' possibile inserire un interrutore differenziale "volante" molto
 c> sensibile ( 10mA), su una singola presa indipendentemente da quello
 c> generale di 30mA?
certo, piu' che giusto... o pensi che quello generale preveda che almeno 10 
persone prendano la scossa contemporaneamente?

 di 30mA?
Certo che e' possibile.
Come e' possibile imparare a quotare decentemente !!!!
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 quotare? ti prego spiegami in maniera semplice come fare, questo richiamo
mi e' stato fatto piu' volte ma non ho voglia di.........pensare,ciao

 mi e' stato fatto piu' volte ma non ho voglia di.........pensare,ciao
metti in google "imparare a quotare"
questo e' un link a caso :
http://www.marco5x.net/usenet/quoting.php


 scrive:

E quindi meglio rimanere maleducati? Mah
Comunque: 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
Sempre che non sia troppa fatica leggere.
-- 
************************************************************
* Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
 *
************************************************************
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet - ICQ#: 2078431
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 - 
http://www.wordpress-it.it
 
http://www.lacollinaincantata.it
 

 di 30mA?
Si č possibile, io volevo ottenere il risultato di fare scattare prima
quello piů sensibile (volante) mentre facevo le prove sulla lavatrice
piuttosto che fare scattare quello centrale della casa (non ci sono sempre
riuscito, scattavano a volte solo quell volante, a volte entrambe).
ho utilizzato un differenziale di recupero perciň non mi lamento del
risultato.
Questa tecnica č comunemente utilizzata negli impianti industiali e nei
grandi uffici.
Nella fattispecie questo differenziale lo recuperai dagli uffici OLIVETTI
dismessi dove ciascuna discesa per le scrivanie possedeva 4 prese shuko
tedesche protette da magnetotermico 10 A e differenziale 0,01 A.
Lo

 guasto verso terra con intervento della protezione.
La scintilla non è altro che il contatto che si apre ...
Questa dipende dal carico che in quel momento attraversa l'interruttore, se
non c'è carico, non c'è scintilla, se c'è un bel carico collegato, c'è un
bel scintillone ...
Il motivo che ha provocato l'apertura è indipendente dall'esserci o meno
scintillio dei contatti !!
Luca
p.s.
Per il collegamento in cascata dei differenziali, non limitatevi a guardare
solo la corrente differenziale, ma ricordatevi SEMPRE delle curve dei tempi
di intervento ...
Altrimenti fate come gli scienziati che hanno realizzato l'impianto di
alimentazione di emergenza nientemeno di una centrale operativa 118 (non dò
altri riferimenti per non sputtanare le persone !! ;-)
Hanno messo un magnetotermico differenziale da 100 Ampere, con sensibilità
di corrente differenziale di 0,3 Ampere dopo il gruppo di continuità, con
curva di intervento rapida, e poi dei differenziali sui vari circuiti, da
32 Ampere e corrente differenziale 0,03 Ampere con curva leggermente
ritardata; al primo guasto verso terra di un apparato, invece di spegnersi
il solo telaio, si è spenta TUTTA la centrale operativa per intervento del
differenziale da 100 Ampere !!
-- 
........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce   
Pablo Neruda

 di intervento ...
Questo lo sapevo solo che avevo a disposizione solo materiale di
recupero....e quindi ho fatto come ho potuto.
Ciao.
Lo

 l'interruttore differenziale non ha un morsetto dove collegare il cavo
In fase di test una resistenza viene collegata tra la fase in uscita dal 
differenziale e il neutro in ingresso in modo da simulare una dispersione 
(in quanto la corrente prelevata a valle viene scaricata sul neutro a monte 
del differenziale stesso).
Ciao. 

 del differenziale stesso).
Allroa è come dicevo io solo che non si prova attraverso la terra...
Prima o poi devo farla un autopsia ad un differenziale per guardarlo dentro.
lo

 Allroa č come dicevo io solo che non si prova attraverso la terra...


 una resistenza tra fase e neutro,non servirebbe a nulla
E invece fà proprio così: uesto è un differenziale smembrato:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/ResidualCurrentCircuitBr
eak.jpg
Il filo arancione che nella figura ha il numero 9 quando si preme il 
pulsante di test viene attraversato dalla corrente di una resistenza 
collegata tra fase e neutro. Tale filo passa nel sensore 6 assieme ai due 
cavi di potenza. 
Normalmente i due cavi  neri di potenza sono perfettamente bilanciati e 
quindi i rispettivi flussi si annullano reciprocamente. Il filo arancio 
percorso da corrente causa un flusso magnetico che non viene bilanciato, 
quindi il differenziale scatta.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Ciao! 

 presa
....rischi di ammazzare il vicino... ;-)
Metti almeno la resistenza come ti hanno detto, cmq non è quel gran test! ;)
Il test dei differenziali va fatto con la dovuta strumentazione, in grado di 
rilevare la reale corrente di intervento x verificare che sia entro i limiti 
stabiliti, i tempi di intervento, la tensione massima di terra che si 
presenta in fase di guasto a terra ed altro ancora...
Saluti,
Enrico. 

 
http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale
Esatto...anche se li c'è una lunghissima spiegazione è in piccolo sotto la 
figura so parla del test.
Ciao!