Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Corettezza di un impianto elettrico

Sto sistemando un impianto di accensione
di una lamapda da due punti.
Ci sono due deviatori collegati tra loro da
due cavi di colore grigio.
Un cavo blu che entra in uno dei due deviatori
ed esce dal secondo per andare alla lampada.
Ed il cavo nero (la fase) che va direttamente
alla lampada.
Insomma la lampada e sempre collegata alla fase.
 
E' corretto questo??
 
Non sarebbe più giusto inviare il blu (neutro)
direttamente alla lampada ed interrompere sul nero?
 
Come detto sopra lo sto sistemando ma, attualmente,
è come descritto e realizzato 30 anni fà
 
 
 

direttamente alla lampada ed interrompere sul nero?
 
Esatto.
Sei sicuro che i colori del tuo impianto non siano sbagliati, ed
abbiano messo fase sul blu e neutro sul nero?
Chi ha fatto a suo tempo l'impianto elettrico, un elettricista o uno
che passava di li per caso?
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

... e sei sicuro di avere fase e neutro di una trifase a 400V?
 
ACEA, ad esempio, distribuisce trifase a 220V senza
 neutro...
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 è come descritto e realizzato 30 anni fà
 
Si faceva così nella convinzione (errata) che la lampadina
smorzasse la "forza" della fase, allungando la vita dei contatti
negli interruttori: la 46/90 mise fine a questa inutile pratica
imponendo che la fase fosse presente nel portalampada solo a
lampadario acceso; che poi anche questa sia (nei fatti) una minchiata
e' palese, infatti se la lampadina è rotta come puoi sapere che
il lampadario è acceso ?
 
In succo: stando alla legge è sbagliato, nei fatti e' indifferente.

 In succo: stando alla legge è sbagliato, nei fatti e' indifferente.
 
Non credo proprio sia indifferente.
Interrompere sempre la fase e collegarla al centrale del portalampada come 
altri accorgimenti protegge (o almeno si prova) dai vari gradi di stupidità 
delle persone (su queste cose bisogna sempre pensare al peggio):
1) Con i deviatori è impossibile ma con un normale interruttore basta 
guardarlo e sai se il lampadario è sotto tensione.
2) Te ne fotti di controllare l' interruttore oppure hai un deviatore o relè   
e te ne sbatti di togliere la corrente ma se inavvertitamente tocchi la vite 
della lampadina mentre la sviti non prendi la corrente.

 il lampadario è acceso ?
 
ragionamento piuttosto miope, non è che la lampadina la cambi solo se è guasta; potresti volerla sostituire con una a led o voler sostituire il lampadario (pur funzionante) e quindi lo vedi se è acceso o spento ....


Dimenticavo il caso più importante:
Lampadario con più di una lampadina ma una sola rotta da cambiare, spegni 
pensando di essere al sicuro ma qualcuno ha interrotto il neutro e a questo 
punto automaticamente ha collegato i portalampada a come veniva....

 della lampadina mentre la sviti non prendi la corrente.
 
 
Nei sistemi TT non puoi sapere niente, anche se il neutro dovrebbe avere comunque una ddp piu' bassa verso terra rispetto alla fase.
 
Giulia
 

 direttamente alla lampada ed interrompere sul nero?
 
Si
 
Io personalmente prendo la fase dalla portante, la faccio entrare in un deviatore, poi i due cavi grigi, nel tuo caso, vanno all'altro devio e da questo un marrone va al lampadario. Il blu, neutro, dalla portante va dritto al lampadario, come la terra. Cavi da 1,5

che passava di li per caso?
 
L'impianto è stato realizzato da un elettricista
in sede di costruzione dell'edificio.
Il blu è effettivamente neutro ma, a questo punto
faccio la modifica ed interrompo sul nero.
 


 
Non entriamo in questi particolari tecnici.
in casa ho 220Vca.
Non credo che abbiano nulla a che fare
con un trifase.
Forse l'arrivo del palazzo è trifase e le linee
sono state suddivise sulle varie scale del
palazzo. Ma in casa arrivano una fase ed un neutro 
 

Scriveva 
scos...@gmail.com
 martedì, 05/04/2016:

Si effettivamente potresti avere l'esigenza di sostituire anche il
canalizzatore di flusso o di irochindare l'epimesso paragenico.

 Non credo proprio sia indifferente.
 
Bene, l'importante è esserne convinti.

 è come descritto e realizzato 30 anni fà
 
la norma che stabiliva le colorazioni obbligatorie dei conduttori e` se 
ricordo bene del 1976... ovvero 40 anni fa... quell'installatore era 
gia` allora in ritardo di dieci anni :-)
 
fai bene a sistemare la cosa... ma anche se hai dimostrato buon senso 
magari una supervisione di un tecnico che sia a conoscenza delle attuali 
Norme sarebbe utile consultarlo.
 
bye


Come ho detto si cerca di fare il possibile, oltre che resta? Usare soltanto 
interruttori bipolari? Comunque non sarebbe a prova di idiota...comunque 
converrai con me che è sempre un abominio interrompere il neutro invece 
della fase...

 palazzo. Ma in casa arrivano una fase ed un neutro
Ecco... considera che io sono proprio con ACEA e in casa ho 2 fasi.  Niente neutro.
 

        Sistema IT:
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_9.html
 
http://lnx.istitutocopernico.gov.it/lezioni/download.php?nomefile=5AE201310041155SISTEMIDIDISTRIBUZIONEINBT.pdf
 
 

https://www.google.it/search?num=20&q=distribuzione+elettrica+senza+neutro+acea
 
 

di una lamapda da due punti.
 
Si spera che la correttezza dell'impianto sia migliore di quella del
titolo ;-)
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.


 
Yesss.. il lavoro è stato fatto e la lampada è tornata
nella posizione originaria a centro soffitto.
Ora non mi resta che trovare una plafoniera idonea e
montarla. 
 

In realtà hanno semplicemente eliminato il neutro dalla vecchia
 fornitura a 125/220, impedendo di avere a disposizione i
 125V.
