Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tester in modalita' ohm

con impianto elettrico di casa attivo, che succede se metto il tester in 
modalita ohm e metto i due puntali su neutro e terra?
per caso rischio di rompere il tester?
che cosa misuro?

Nel suo scritto precedente, cane ha sostenuto :

Il fumo che esce dal tester.
 
-- 
 
 
 
 
 
 
pirex <mok...@pakita.sus>
   pirex, stesso nick dal marzo del 2003, chi non mi sopporta può 
plonkarmi facilmente.
   Diffidate dei poveri mentecatti, odiatori di professione, bugiardi 
xenofobi nazifascioidi dai mille nick
   che si spacciamo per pirex per vomitare la loro bile.
 
https://tinyurl.com/y38zfyz9
 
 
https://tinyurl.com/yfj98c85
 

 
 
non ho resistito e ho fatto una prova
segnava tra 120 e 160 ohm

 segnava tra 120 e 160 ohm
 
a questo punto dovresti provare tra fase e terra...LOL

Il 01/11/21 5:08 p. m., cane ha scritto:

Il neutro é la terra in centrale. Da lí a casa tua é probabile avere 
correnti vaganti che possono fottere il tester.
 
Di sicuro non c'é nulla salvo il fatto che é meglio NON farlo, 
oltretutto non misureresti niente di reale.

 ha scritto:

Per fare la misura di resistenza il tester inietta nel circuito
 una corrente nota e in base alla tensione misurata ti da il
 valore di resistenza (legge di Ohm), per questo la misura va
 fatta a circuito non alimentato.
Nella misura che vorresti fare tu, tra neutro e terra, potrebbe
 esserci già una tensione presente perché il circuito è
 alimentato, tensione che quindi falserà la misura fatta, inoltre
 questa tensione potrebbe essere oltre i limiti ammessi dal tester
 che quindi si danneggerà.
 
-- 
non firmo niente !

cane scriveva il 01/11/2021 :

non succede nulla, dovresti leggere 0, se leggi una resistenza hai una 
messa a terra che non funzione bene.
 
Un altra prova che puoi fare e mettere il tester in volt e misurare tra 
fase e terra dovresti trovare 220v tra fase e neutro 220v e tra neutro 
e terra 0v. Se leggi altri valori hai un impianto di terra non a posto

 terra 0v. Se leggi altri valori hai un impianto di terra non a posto
 
 
F N 230 V
F T 228V
N T 2 V
 
 
secondo i miei calcoli ho una resisternza di terra di 15 ohm
 
vorreri portarla a 0.2 ohm

 vorreri portarla a 0.2 ohm
 
bagna la puntazza
 
-- 
PATH: PC - WL326 - CAT5 - powerline - ENEL - powerline - CAT5 - wifi 
extender - hotspot sul telefonino tenuto insieme con lo scotch.

cane ha spiegato il 02/11/2021 :

aggiungi paline ramate

Dopo dura riflessione, dame ha scritto :

ma poi occhio ai rumeni che vengono a fottertela

 messa a terra che non funzione bene.
 
Ma se c'é una resistenza e c'é corrente passando per il sistema giacché 
l'OP ha detto di non aver aperto, come puoi dire che non succede nulla?
Come puó misurare correttamente se evidentemente c'é una tensione 
(resistenza, corrente)?
 

secondo i miei calcoli ho una resisternza di terra di 15 ohm
 
che calcoli hai fatto ?
 
un metodo empirico per misurare la resistenza di terra e' quella di misurare 
tensione e corrente che passa con un carico di prova messo tra fase e terra.
cioe', prendi una resistenza da 220ohm 500W, e la colleghi tra fase e terra, 
ovviamente a monte del differenziale.
se la Rt fosse =0, teoricamente dovrebbe passarci 1A, ma ovviamente ne 
passera' di meno.
le misure da fare sono:
- Ir = la corrente che passa nel resistore di prova.
- Vo = La tensione tra Fase e Terra a vuoto (oppure con il resistore 
alimentato tra fase e neutro, per compensare la CdT sul filo di fase)
- Vr = La tensione ai capi del resistore durante la prova
da cui il calcolo della Rt risulta
Rt = ( Vo - Vr ) / Ir 
 

 ci sono strumenti appositi, non certo un tester ...
 
 
E come funzionerebbero tali strumenti?
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 messa a terra che non funzione bene.
 
scuola Radioelettra? non è meglio tacere quando non si sanno le cose?
 
 


Ma...perche'...!
 
 
 
sandro

 in uscita.
 
Lo strumento applica una differenza di tensione tra i morsetti e misura 
la corrente che passa, quindi calcola la resistenza. Se giá c'é una 
tensione dove metti i morsetti, cosa misuri?