Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cali pressione caldaia: chiedo consigli.

Ciao a tutti,
ho una caldaia Immergas Zeus Major a tenuta stagna da 1 anno e mezzo. E' 
installata al primo piano, e serve anche sanitari e termosifoni di una 
mansarda al piano superiore.
Ho notato da quando ho acceso il riscaldamento che la pressione cala di 
circa 0,2 0,3 bar ( a freddo ) ogni 2 /3 giorni passando da 1 a circa 0,8 
0,7 poi rallenta ma perde lo stesso un pochino al giorno.Ogni settimana mi 
tocca aprire il rubinetto per riportare la pressione a 1 bar.
Questa cosa si nota molto meno con riscaldamento spento, ma comunque le 
perdite ci sono ugualmente.
Lo scorso Aprile sono venuti i tecnici per il controllo fumi, gli ho 
spiegato il problema e loro hanno controllato la caldaia dicendo che e' a 
posto e che puo' dipendere da una perdita sull'impianto.
Di perdite di acqua dopo circa 9 mesi non ne ho viste, a parte una cosa che 
mi ha insospettito.
In mansarda ho un rubinetto di quelli da usare per collegarci le lavatrici. 
E' inutilizzato da anni, e ho visto che da lì escono costantemente alcune 
gocce ogni giorno.
Puo' dipendere da quello le perdite di pressione in caldaia ??
Altrimenti cosa mi consigliate di fare ? Puo' esserci aria nei termosifoni ?
Per fare una bella cosa e togliermi anche questo dubbio, potrei provare a 
svuotarli uno ad uno, ma consigliate a caldaia "attiva" ( mentre scalda ) o 
a freddo ?
Dopo che ho svuotato un termosifone che faccio..... Passo al successivo o 
devo andare a rialzare la pressione della caldaia per far sì che esca l'aria 
dal termosifone meglio ?
Grazie mille a tutti !
___________________________________________________________________
My Photosite : 
http://www.marcoedanna.com

 dal termosifone meglio ?
Il rubinetto di cui parli immagino sia collegato all'impianto idrico della
casa quindi non ha nulla a che fare con il tuo problema.
Prima di tutto togli per bene l'aria dall'impianto agendo sulle apposite
valvoline senza svuotare nulla. Ogni volta ripristina la pressione
dell'impianto. Fai questa operazione piů volte, a distanza di giorni, fra
una accensione e l'altra fino a che non esce piů aria dalle valvoline. A
questo punto monitora la pressione e se continua a scendere le cose sono
due: o una perdita che a distanza di mesi avresti notato o, molto piů
probabilmente il vaso di espansione (quel serbatoio rosso dietro la
caldaia) ha una perdita.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 una accensione e l'altra fino a che non esce piů aria dalle valvoline.
Non ho capito : la caldaia deve essere in funzione e " attaccata " oppure 
deve essere accesa, ma in stand by, senza che scaldi nulla .... ?
Ok, ora provero' termosifone x termosifone, ma se quando apro la valvolina 
del termosifone esce subito acqua e non aria, devo continuare ugualmente a 
vuotare il termosifone oppure se esce subito acqua vuol dire che lě non c'č 
aria ??

 aria ??
Quando togli l'aria la caldaia deve essere spenta, poi lasci passare
qualche giorno accendendo i termosifoni in modo che eventuali bolle d'aria
ancora presenti si accumulino nella parte alta dei radiatori e possano
essere eliminate dalla apertura della valvolina.
Se dalla valvolina esce subito acqua significa ovviamente che non c'č aria
per cui chiudila subito e passa ad un altro radiatore. Vedi se c'č una
valvolina di spurgo anche sul collettore e nel caso opera anche su questa.


Scusa la mia ignoranza..... ma intendi proprio spenta senza alimentazione 
elettrica quindi ? Non deve avere nemmeno la spia di stand by accesa giusto 
?
Prima mi hai detto che se la pressione cala devo riaprire il rubinetto della 
caldaia per riportarla su, ma se la caldaia è spenta come mi accorgo della 
pressione ?
Altra cosa: cosa sarebbe il collettore ?
Grazie mille ! 

Ram ha scritto:

Devi farlo con il circuito di riscaldamento a freddo, quindi basta che
non attacchi i termosifoni.
Il circuito di riscaldamento immaginalo come un tubo chiuso. Se dai
pressione, deve rimanere in pressione, altrimenti da qualche parte esce
l'acqua.
Per quanto riguarda i termosifoni devi tenere aperto il "rubinettino"
finché non vedi un filo d'acqua uniforme.

Ram ha scritto:

Per spenta intendo dire a termosifoni spenti (quindi la caldaia deve
essere alimentata e stare in stand by). Comunque anche a caldaia
completamente spenta il ripristino della pressione lo puoi fare leggendo
la pressione sul manometro e aprendo l'apposito rubinetto (a meno che la
tua abbia il manometro digitale).
Il collettore è il punto da cui partono i tubi che vanno ai singoli
radiatori; in genere dovresti averne uno per piano. Su questo collettore
dovresti trovare una valvolina di spurgo dell'aria del tutto simile a
quella che trovi nei radiatori.


Ram ha scritto:

Comunque se vuoi trovare rapidamente una eventuale perdita o guasto ti
conviene usare la seguente procedura:
1) Chiudi i rubinetti ( sopra e sotto ! ) di tutti i termosifoni.
2) Apri il termosifone che si trova nel punto più alto della casa.
3) fa uscire eventuale aria da quello.
4) Lasciando chiusi tutti i termosifoni meno uno manda in pressione
l'impianto aprendo il rubinetto della caldaia e portando il tutto a 2
bar.
Vedi se la pressione scende.

Si' ma se la perdita e' in caldaia o e' piccola piccola, quanto ci vuole per
far scendere la pressione ?
Non posso micca stare per 3 giorni senza termosifoni.....

 Non posso micca stare per 3 giorni senza termosifoni.....
A questo punto ti conviene rinviare tutto all'anno prossimo. I miei
erano consigli generali.
Controlla bene i raccordi dei vari termosifoni e le valvoline.
Non ci sono grandi cose da fare, o trovi dove esce l'acqua o ti tieni
l'impianto così ....
La perdita potrebbe essere in qualunque raccordo.