Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Resistenza interruttore magnetotermico

Ho realizzato un piccolo impianto fotovoltaico a isola.
Pannello > regolatore > batteria > inverter > impianto 220V.
 
Fra pannello e regolatore ho inserito un magnetotermico bipolare (1P+N) da 
16A a barra DIN per isolare temporaneamente il pannello.
Ne ho messo un altro fra regolatore e batteria per poter agire sulla 
batteria nel caso fosse necessario.
 
Eppure, con mia sorpresa, mi sono accorto che c'e' una caduta di tensione 
fra in e out dei magnetotermici.
Si tratta di 0.1-0.2V a 9-10A che sono assolutamente insostenibili.
 
La caduta ce l'ho principalmente fra i poli della "fase" del magnetotermico.
E' normale?
 
Cosa dovrei usare, restando su barra DIN, per avere un sezionamento pulito 
che regga 12-13A a 12V?
 
Grazie.
 
 


Dovresti usare un interruttore sezionatore. E' un interruttore che non 
interviene se non c'è una mano che lo apre. La caduta di tensione su 
quegli interruttori è dovuta all'intervento della termica che usa la 
corrente che passa per aprire l'interruttore con una resistenza che si 
scalda al passaggio della corrente.
 
-- 
Antonio
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 
http://appliedscholasticsitalia.it
 
 

 Dovresti usare un interruttore sezionatore.
 
E' proprio questo il nome?
I costi per una corrente impegnata di max 13-14A ?
 
 
 


Sì, si chiama "Interruttore sezionatore" googolando vedo che da RS, ad 
esempio, ne vendono uno da 40A a 45€. Prova a vedere in una rivendita di 
materiale elettrico vicino a te o in un qualche grosso brico.
Ovviamente lui seziona il circuito e non fa nessun tipo di protezione.


 Ovviamente lui seziona il circuito e non fa nessun tipo di protezione.
 
Ed era cio' che mi serviva, ma non ne conoscevo l'esistenza.
Grazie.
 
 

 Grazie.
 
 
Hai mai visto film dove c'č il boia che accende una sedia
 elettrica? Con un interruttore cosě faresti un figurone.
 
-- 

 pulito che regga 12-13A a 12V?
 
Ma tu stai usando dei magnetotermici civili (previsti per 230 V) su 
un circuito a 12V?
 
 
 
 
 
-- 
*** parla troppo? 
https://postimg.cc/3dG7nXp4
 !
 
 

 batteria nel caso fosse necessario.
 
 
Attenzione, assicurati che si possa sezionare la batteria col pannello 
collegato al regolatore, alcuni non lo permettono, penso per evitare che 
l'innalzamento della tensione a vuoto bruci il regolatore.
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 

 un circuito a 12V?
 
"previsti per 230V"
 
 

 l'innalzamento della tensione a vuoto bruci il regolatore.
 
Non sono pannelli che vanno oltre i 22V a vuoto.
Pero' hai ragione: e' prevista una successione di collegamenti al regolatore 
e si parte sempre dalla batteria.
 
 


Mi sembra che il problema principale sia l'uso di dispositivi concepiti 
per corrente alternata su circuiti in corrente continua... la tensione 
di 12 è inferiore a 230, quindi da questo specifico punto di vista non 
ci sono problemi. Ma ce ne potrebbero essere per ciò che ho detto.
 
Consiglio al nostro amico di farsi un giro sul sito della Victron. Un 
po' cari, ma hanno le soluzioni migliori, per il controllo di soluzioni 
fotovoltaiche. Magari c'è l'imbarazzo della scelta...
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 sono problemi. Ma ce ne potrebbero essere per ciò che ho detto.
 
In famiglia avete anche figli normali?
 
 

 Si tratta di 0.1-0.2V a 9-10A che sono assolutamente insostenibili.
 
Però non è così alta la caduta di tensione, 100 mV sono praticamente il 
minimo indispensabile anche per un interruttore elettronico. È vero che 
esistono relè bistabili che non consumano nulla e, con un circuito di 
controllo, si potrebbe forse consumare un po' meno, ma non vedo un 
grande vantaggio
 
Prima di rimuovere qualsiasi cosa, controlla se il tuo pannello ha tutte 
le protezioni adeguate (un cortocircuito in uscita potrebbe causare 
molti problemi)
 

 problemi)
 
E' chiaro, non sai di cosa stiamo parlando.
Grazie.
 
 


Oltre ad esprimerti in modo urticante, hai anche degli argomenti da opporre?
 
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 
 
Pensi che 100mv siano un grande calo di tensione, ma tu sai di cosa parli :)
 
non sai cosa sia un interruttore elettronico ( un semplice circuito con 
un relè o altri componenti elettronici), ma è vero che tu sai di cosa 
parli :)
 
 
 
 
 

 opporre?
 
No, ho terminato.
Puoi tornare in corsia. 
 
 

 :)
 
LOL...
E dove avrei chiesto un "interruttore elettronico" (ma questi termini li 
conii la notte dopo la pillola?)? 
 
 

 "previsti per 230V"
 
Mah. Quasi quasi provo e ti so dire cosa ci misuro. Questi
interruttori sono normalmente chiusi e da chiusi devono monitorare la
corrente che ci passa allo scopo di eventualmente aprirsi; ma per
monitorare, poco o tanto, assorbono e introducono una caduta di
tensione, che a 230V e' irrilevante mentre a 12V e' sensibile.
 
Nel frattempo, restando alla barra DIN, io ci metterei questo:
 
https://is.gd/rbMHVo
 
 
In passato il Morandini ha avuto lo stesso problema ma lui per
sezionare le batterie  stazionarie del rifugio ha installato degli
staccabatteria nautici da decine di ampere.


 Hai ragione.
 
ci rinuncio
 
 

 opporre?
 
lascia perdere è un troll :)
 


 
che pero' non e' detto sia disponibile (e tanto meno online) nei
negozi fisici, come infatti spiegavo sopra.

 lascia perdere è un troll :)
 
Tipico dell'ignoranza e' dare del troll quando si fa la figura di merda, 
cercando consensi.
Stai procedendo benissimo... 
 
 

 ci rinuncio
 
Bravo, come hai rinunciato dopo la terza elementare.
 
 

Solartino ha scritto:

no...non sei un troll! un troll è moooolto piu intelligente di 
te...direi che
sei solo un povero ignorante...e ora puo andare a collegarti al pannello FV
 

 no...non sei un troll! un troll č moooolto piu intelligente di te...
 
No, non lo sei.