Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termostato caldaia

Salve
 
mi ritrovo in casa un termostato vecchiotto, credo almeno 15 anni  (marca 
VEMER serie TOP)
 
 
pensavo funzionasse in modo semplice, del tipo imposto 20 gradi, a 19.8 si 
accende e a 20.2 si spegne
 
 
invece dopo aver notato strani attacca/stacca ho cercato le istruzioni su 
intenet e ho trovato che
 
se imposto 20 gradi avrò:
 
 
a 19.6 (o minore) sempre acceso
a 19.7 si accende per 9 minuti e si spegne per 1
a 19.8 si accende per 8 minuti e si spegne per 2
a 19.9 si accende per 7 minuti e si spegne per 3
 
a 20.0 si accende per 6 minuti e si spegne per 4
 
a 20.1 si accende per 5 minuti e si spegne per 5
 
a 20.2 si accende per 4 minuti e si spegne per 6
 
a 20.3 si accende per 3 minuti e si spegne per 7
 
a 20.4 si accende per 2 minuti e si spegne per 8
 
a 20.5 si accende per 1 minuti e si spegne per 9
 
a 20.6 (o maggiore) sempre spento
 
 
ma, quale è il senso?? il continuo attacca/stacca non è deleterio??
 
 
perchè si sono inventati sta cosa?
 
 
i termostati moderni funzionano allo stesso modo??
 
 
Grazie
 
 
 


 
e' piu' o meno un controllo proporzionale ed e' giusto che si comporti 
in questo modo avendo solo un contatto on-off.
No so se quei parametri/tempi possano essere cambiati o siano fissi 
perche' dipendono dalla temperatura dell'acqua, dallo scambio termico 
dei termosifoni, dalle perdite del fabbricato e dall'inerzia termica 
sulla sonda del termostato.
Comunque e' sicuramente un controllo avanzato rispetto al classico 
termostato on-off.
 
 
-- 
-
Saluti da Drizzt

 i termostati moderni funzionano allo stesso modo??
 
Vedi questo, BPT TH/100:
http://www.elettrovendita.it/th10001-grtermoprogramelettronico-digitale-p-103.html
 
 
Non si può definire moderno, perchè il primo l'ho comprato circa 20 anni fa.
Non si permette assolutamente di funzionare nel modo che hai descritto.
Posso impostare il differenziale termico da +/- 0,1° a +/- 0,9° e in base a 
questo accende e spegne.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 


 
 
 
aggiungo che non si sono inventati nulla, il controllo della temperatura 
andrebbe fatto cosi', anzi, andrebbe coadiuvato da un controllo 
integrale e da uno derivativo (quest'ultimo non sempre e' necessario).
I termostati moderni e meno costosi immagino, lavorano on-off con una 
semplice isteresi in genere regolabile da 0.1°C in su, quindi se il 
setpoint e' a 20 accendera' a 19.9 e spegnera' a 20.1 (con isteresi a 0.1).
Invece col tuo se i tempi sono calcolati bene arrivera' alla temperatura 
di set e la manterra' molto meglio tenendo i termosifoni sempre caldi 
quel tanto da mantenerla.



 
ma guarda un po', mi sembra di conoscerlo :-D
 
comunque mentre lui aspetta che la temperatura scende dei gradi di 
isteresi programmati i termo si freddano e la temperatura assume 
l'andamento di una sinusoide mentre con quello che ha l'op, se regolato 
bene, si ha un andamento piu' lineare e confortevole della temperatura 
ambiente.


Nel suo scritto precedente, Drizzt do'Urden ha sostenuto :

Stai semplificando le cose.
Un termostato come metodo di funzionamento non puo'
prescindere dal tipo di riscaldamento che pilota
e soprattutto dalla sua inerzia.
Il tuo ragionamento presuppone che il termostato
piloti una macchina termodinamica ideale isolata.
Ad esempio quel termostato applicato ad un moderno
impianto di riscaldamento a pavimento
farebbe davvero..... quello che dice el ciula di solito.
Insomma io lo butterei. e mi compro un bel Vimar 01910
ad esempio
 
 

 ambiente.
 
Vatti a fidare di chi vende cronotermostati di seconda mano,  uno pensa di 
aver  comprato il top e invece si ritrova con obsoleti fondi di magazzino:-)
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
certi venditori andrebbero frustati :-D
