Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sonda caldaia VAILLANT

Salve a tutti
Il problema che volevo porvi, è già stato evidenziato da altri...
la mia caldaia Vaillant VCW 240 non mi fornisce più l'acqua calda come
dovrebbe.
Più precisamante, il flusso dell'acqua è ottimo ma l'acqua si alterna
in tiepida - fredda - calda -  ma mai...bollente (la regolazione
dell'acqua sotto la doccia è un lontano ricordo, adesso con il rub. al
max è tiepida/fredda sigh !!!). Il funzionamento del riscaldamento è
tutto OK.
Ho notato che aprendo l'acqua, la caldaia parte, dopo qualche minuto
la fiamma diminuisce di intensita fino a spegnersi. Qualche secondo e
la caldaia riparte per poi rispegnersi in brevissimo tempo e...loop...
Leggendo i vari NG, mi sento di escludere la causa del problema nella
valvola a 3 vie e nello scambiatore secondario (che regolarmente
pulisco) mentre credo sia imputabile alla sonda NTC.
Questa è posta sul tubo  mandata acqua in alto a sx e dovrebbe
avvisare la centralina che è stata raggiunta la temperatura di
esercizio, giusto ?
Ho provato a scollegarla (è collegata con un solo filo)e la caldaia
non si spegne più e la fiamma rimane intensa: ai rubinetti l'acqua
diventa moltooo calda (YEAHH !!!).
Credete sia sonda la causa dell'acqua calda/tiepida/fredda ?
C'è un modo per verificare il suo buon funzionamento (tester)?
Credete si possa smontare e pulire da eventuali incrostazioni di
calcare ?
Oppure mi conviene andare subito ad acquistare una sonda nuova ?
Grazie per i Vs. consigli e scusate per la lunghezza...
Mat

 ha scritto nel messaggio
news:87c05be9.04031...@posting.google.com...

Lascia perdere la sonda e fai o fai fare il lavaggio dello scambiatore
sanitario La sonda che tu dici regola anche il riscaldamento perciò, trai le
giuste conclusioni
Come scambiatore hai quello originale di plastica nera?
Se ti può interessare per quel modello VCW la Vaillant ha modificato lo
scambiatore lo ha fatto a piastre di acciaio
   ciao    edy

    ciao    edy
Grazie per la risposta edy, ma lo scambiatore originale è quello a
piastre di acciao: almeno due volte l'anno lo pulisco (viakal, acido
muriatico) lo rimonto ma i benefici non ci sono !!!
Ho smontato la sonda e con mia grande sorpresa non è a contatto con
l'acqua: rileva la temperatura a contatto del tubo di mandata.
Ho smontato il tubo e ho verificato l'assenza di calcare.
C'è un modo per capire se la sonda funziona (valori, resistenza, etc)?
Grazie per il supporto
Mat

 C'è un modo per capire se la sonda funziona (valori, resistenza, etc)?
E' una VCW tecnoblock o VCM?
Ti ho già scritto che quella sonda è la stessa che regola il riscaldamento
se non funziona x l'acqua calda non regola nemmeno il riscaldamento e ti
andrebbe in sicurezza senza modulare la fiamma
Un altra ipotesi remota potrebbe essere la valvola a 3 vie che non lavora
bene, ma se scrivi che la caldaia in produzione parte bene e dopo un pò
modula senza produrre acqua alla giusta temperatura il difetto è nello
scambiatore sanitario
  ciao   edy

 scambiatore sanitario
 
scusa se insito...voglio capire !!!
ammettiamo sia lo scambiatore sanitario che non scambia correttamente
il calore:
quando chiedo acqua, la caldaia parte producendo acqua calda sul tubo
di mandata: lo scambiatore non funziona correttamente quindi io ho
acqua tiepida ai rubinetti.ok?
perchè allora la fiamma diminuisce fino a spegnersi per poi ripartire
quasi subito...? e poi si spegne e riaccende...?
non credo che la caldaia abbia modo di sapere se ai rubinetti l'acqua
arriva calda o fredda...(non esiste un rilevatore sul circuito
sanitario, giusto ?)...
dovrebbe essere la temperatura rilevata dalla sonda che dice alla
caldaia il da farsi...(per l'acqua sanitaria, per il riscaldamento c'è
il termostato ambiente)
se stacco la sonda la fiamma rimane accesa e ai rubinetti arriva acqua
moltoo calda...(non ho coraggio a lasciare la sonda staccata per un
tempo troppo lungo, temo possa intervenire il limitatore di
temperatura !!!)
thanks Mat

 temperatura !!!) e se non funziona?
Non lo fare assolutamente!!!!! lo volevo scrivere e non l'ho fatto
appositamente proprio per evitarti eventuali incidenti(malfunzionamento
termostato limite, vapore, apertura valvola di sicurezza con spruzzi di
vapore e acqua bollente EVITA DI FARLO e rischi anche di rovinare la caldaia
   ciao   edy

>Il concetto è molto semplice per la Vaillant temperatura di mandata
(X
*sempre la stessa*) temperatura sanitario (Y)in funzione della
temperatura
acqua in entrata famoso delta T
 
in che senso...in funzione della temperatura acqua in entrata famoso
delta T
ri-thanks edy
Mat

 in che senso...in funzione della temperatura acqua in entrata famoso delta
T
Tutte o quasi, le caldaie come temperatura del sanitario danno come
caratteristica 25/35° di delta T, cioè :differenza tra h2o in entrata e
temp.h2o in uscita
 Es. temp.h2o in entrata 10° temper. in uscita 35/45° (10+25/35), temp. h2o
entr.5°temp. uscita 30/40°
 spero di essere stato chiaro e di aiuto e ...buon lavoro
    ciao   edy

 
vorrei farlo...ma lo spazio è veramente ristretto li sotto...
come faccio ad inserire il decalcificatore tra l'attacco e il
rubinetto di ingresso dell'acqua senza andare a spostare il rubinetto
stesso ?
qualche consiglio ????
thanks
mat
ps x edy  grazie per tutte le info che mi hai fornito...

 ps x edy  grazie per tutte le info che mi hai fornito...
Purtroppo te lo devi inventare con i vari raccordi e poi.... una persona
che sostituisce uno scambiatore sanitario su una Vaillant non si può fermare
davanti a un mucchietto di raccordi, avanti con l'inventiva e fai da te
ciao   edy