Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita di pressione caldaia Ferroli

Salve, dal 1° luglio abito in un appartamento nuovo mai abitato. la
caldaia che c'è installata all'interno è nuova e si tratta di una
Ferroli new elite. Purtroppo ho un problema: la caldaia perde di
pressione di carico con una certa velocità (da 1,2 bar a F37 che è il
codice di errore per pressione insufficiente nell'impianto) in circa
3-4 ore. Ovviamente ho chiamato sia la ditta costruttrice della casa
che ha fatto un ispezione visiva nell'appartamente e non ha rilevato
perdite (del resto ci guardo anche io in continuazione e non sono
riuscito a vederne, penso che cone le pareti in cartongesso si
sarebbero notate subito), ho chiamato anche il tecnico della ferroli
che aveva collaudato con successo l'impianto, abbiamo fatto una
verifica, sfiatato caldaia e termosiifoni, ricollaudato la caldaia ma
non  è cambiato nulla: il fenomeno continua a manifestarsi. Ogni volta
che devo ricaricare l'impianto, ho verificato da contatore, se ne
vanno circa 0,5 Lit. di acqua che quindi devono sparire da qualche
parte durante la perdita di pressione della caldaia, ma non riesco a
capire dove e come.
Ulteriori informazioni che posso fornire: l'appartamente dispone di 4
termosifoni; il costruttore mi ha assicurato che i tubi di
distribuzione passano solo sul soffitto e non sotto il pavimento, la
caldaia è installata all'interno, fin ora l'avrò ricaricata circa 30
volte, per un totale quindi di 15 litri dispersi chissà dove.
Qualcuno sa darmi una mano? ci sono delle prove che devo fare per
circostanziare meglio il problema?
Grazie,
ciao,
Gianluca

 circostanziare meglio il problema?
io avevo un problema del genere con una vaillant, ma con frequenza 
molto minore e solo in inverno dirante il funzionamento del 
riscaldamento.
Il problema probabilmente e' nelle valvole di sicurezza (se la 
pressione si alza troppo scaricano un po' d'acqua). Prpbabilmente dopo 
2 o 3 scarichi la pressione va un po' troppo sotto il limite e 
l'impianto andava in blocco.
Risolto con una valvola automatica che ricarica quando la pressione si 
abbasa troppo.
Nel mio caso pero' l'inconveniente si manifestava un paio di volte 
durante l'inverno (ma era molto fastidioso svegliarsi la mattina senza 
riscaldamento e acqua calda!!)
Adriano

 circostanziare meglio il problema?
E' successo anche a me e abbiamo scoperto che una delle valvole dei
rubinetti principali era allentata e perdeva acqua nel muro.
In inverno, però, l'acqua calda permetteva alla perdita di evaporare e
noi non vedevamo effettivamente nulla sul muro in questione.

distribuzione passano solo sul soffitto e non sotto il pavimento
e gli sfiati dove li avrebbe messi? nell'appartamento al piano sopra?
Mi sembra alquanto strana la cosa (per non dire impossibile).
L'impianto come è fatto? hai collettori da cui si derivano i tubi verso i 
radiatori? tubi rame/multistrato o...?
-- 
Giorgio

 noi non vedevamo effettivamente nulla sul muro in questione.
15 litri in un mese dovrebbero vedersi, però, soprattutto coi muri
in cartongesso.
Bye, G. 

 
gianluca.em...@gmail.com
 ha detto questo giovedì :

Se sonole valvole di sicurezza dove scaricano? E fanno un rumore
particolare, quindi avvertibile?
Quanto costa una valvola automatica?
Grazie mille,
saluti,
Gianluca.

 Quanto costa una valvola automatica?
se ricordo bene, aveva fatto l'evitare il preventivo di un centinaio di 
euro (2 valvole. Gli impianti erano 2 separati); mi riferisco alla 
valvola automatica per il carico; quelle di sicurezza dovrebbero 
esserci in ogni caso.
Adriano


C'e' un'intercapedine tra la parete ed il cartongesso. Percio' dietro 
puo' esserci un bel macchione e fuori non si vede nulla.
R.L.Deboni