Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico 3 piani: magnetotermici e differenziali

la linea elettrica entra in casa
 
- generale 1x magnetotermico (MT) da B25
+ 1x MT C16 per giardino + 1x timer irrigazione (luce, cancello
irrigazione)
 
- su ciascun piano: 1x MT C16 + 1x MT C10 + 1x Differenziale da 30mA
 
è corretto?
fuzzy
 

fuzzy
 
Si, in generale � corretto. 
 

 Si, in generale � corretto.
 
Seguendo il percorso cos� come � elencato sembrerebbe che giardino e 
irrigazione siano a monte dei 3 Differenziali (1 per piano).
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 

 Fabbrogiovanni
 
in realtà non so se farlo a monte....
 
pensavo pero di inserire i controlli giardino (magnetot. e timer
irrigazione) nel primo quadro elettrico (P.interrato), in modo da
poter controllare tutto da li.
Dunque poi da li riparto con i fili e vado al cancello -> giardino
 
mi sembra piu compatto cosi anche se devo andare avanti e indietro coi
fili.
 
 
i tre differenziali sono uno per piano, prima ce n'era uno solo al
P.interrato.
 
ciao
fuzzy

i tre differenziali sono uno per piano
 
Qui ti lascio alla merc� di chi si intende e considera importanti le 
normative:-)
I tratti d linea dal contatore al primo quadro, e quelli dal primo al 
secondo, e dal secondo al terzo saranno solo sotto magnetotermico.
Nel malaugurato caso che vengano spelati e toccati da mano umana?
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:k1smbd$h56$1...@tdi.cu.mi.it...

Vero. Errore mio. Avevo preso il generale per un mt-diff, soluzione comunque 
sconsigliabile perch� senza un differenziale dedicato per le linee esterne, 
un problema in queste causerebbe la perdita di tensione in tutta la casa. 
 

 
 
Vedo un problema di coordinamento tra i magnetotermici.
Con un curva B nel quadro generale, rischi che ti intervenga prima il
25A del 16A in caso di corto circuito.
 
Copio incollo... da 
http://www.electroyou.it
 
 
"Per il tipo B si entra in tale zona quando la corrente � compresa tra 3
e 5 volte la corrente nominale; per il tipo C invece ci� avviene quando
la corrente � da 5 a 10 volte la corrente nominale, mentre per il tipo D
quando � tra 10 e 20 volte"
 
Fatti i tuoi calcoli:
caso di massima sensibilit�: il B25 interviene a 75A e il C16 a 80A.
caso di minima sensibilit�: il B25 interviene a 125A e il C16 a 160A.
 
Ergo, sono coordinati per la parte termica, ma non per la parte magnetica.
 
Come gi� segnalato dal Fabbro, avresti le linee che alimentano i piani
non protette da differenziale, il che non � un bene non tanto per le
personee, visto che non sono punti dell'impianto a cui si accede
normalmente, qanto per bloccare immediatamente possibili dispersioni a
terra della fase. Per esempio ti entra un topo, rosicchia la fase e ti
fa ponte a terra col suo corpo. Lui muore e tu paghi per la dispersione
finch� il suo corpo fa ponte.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 fuzzy
 
La versione pi� corretta mi sembra:
 
- mt-diff C32 (300ma) immediatamente in uscita dal gruppo di misura. Secondo 
le nuove normative � necessario se la tratta tra contatore e quadro generale 
� superiore ai 3m, se non ricordo male. Da quel che ricordo, inoltre, i 
contatori ENEL hanno solo un sezionatore con bobina di sgancio, ma senza 
nessuna protezione termica, n� magnetica n� differenziale.
 
Nel quadro generale:
- mt C25 - interruttore generale
- diff 25A (30mA), a valle: 1mt C16 per giardino + 1mt C10 
luce-cancello-irrigazione
 
Per i piani:
- diff 25A (30ma), a valle 1mt C16 linea FM + 1 mt C10 linea luci
 
Cos�, ad occhio, avresti rispettata la selettivit� di intervento tra i 
differenziali e le protezioni magnetotermiche saranno distribuite 
correttamente per i vari carichi. Ovviamente occorre valutare gli 
assorbimenti reali degli apparecchi che usi, e se l'impianto deve essere 
certificato, dovresti valutare anche la superficie totale dell'appartamento 
per il dimensionamento prescritto dalle normative. Se il tuo appartamento � 
grande, dovrai dimensionare per potenze superiori i componenti della linea 
montante. Vedo ancora appannato dal sabato, ma mi sembra che ora sia pi� 
corretto... :-P
E' giusta l'osservazione di Andrea Frigo, quindi occorre tener conto delle 
curve di intervento dei magnetotermici, per la loro scelta.