Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia con pressione troppo alta

ciao
caldaia beretta ciao 24 di cui purtroppo non ho il manuale (abito in 
questo appartamento da circa 6 mesi).
il manometro ha segnato per tutto inverno una pressione tra 1 e 2. ora 
da pochi giorni, mi sono accorto che ï¿œ schizzato oltre 3 (il 3 ï¿œ 
segnato in rosso), e si avvia pericolosamente a fondo scala (4).
ora: mentre so come fare se la pressione ï¿œ troppo bassa (classica 
manettina da aprire sotto la caldaia), non so come comportarmi in caso 
di pressione cosi alta!!! e sopratutto non so se devo preoccuparmi e 
quanto...
la caldaia funziona perfettamente sia come riscaldamento che come acqua 
calda.
due coincidenze:
- uno dei 3 termosifoni (la casa ï¿œ piccola) ha cominciato a perdere un 
pochino dall'altro ieri
- ieri praticamente la caldaia non ha funzionato tutto il giorno, 
perchï¿œ la temperatura in casa era sempre oltre 20 gradi.
segnalo queste 2 cose anche se potrebbero non c'entrare nulla.
che devo/posso fare? spengo tutto e sto al freddo e senza acqua calda?

 che devo/posso fare? spengo tutto e sto al freddo e senza acqua calda?
sicuro che quando ricarichi metti la leva perfettamente in verticale?
l'ultima ricarica?
alla pressione che tu hai detto, quando ci � andata durante il riscaldamento 
o l'uso dell'Acqua Calda Sanitaria?
se puoi cerca di dare notizie pi� precise cos� da poter individuare 
velocemente l'anomalia
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia, ma invecchia perch� non gioca

 
Spilla l'acqua da un termosifone fino a riportare la pressione in zona tranquilla.
La pressione eccessiva puo' causare problemi di trafilaggi


PolmoneAccumulatore.... partito? 


senza voler offendere la tua preparazione : vaso di espansione
potrebbe, per� vorrei sentire per valutare, ha detto che la caldaia non l'ha 
usata e la pressione � salita e questo non sposa con il vaso di espansione 
scarico, tra l'altro lo scambiatore � bitermico e eventualmente potrebbe 
essere un'altra cosa da valutare, � chiaro che io esagero pensando tutte le 
ipotesi e poi in funzione di quel che mi risponde, trarre le giuste 
conclusioni o soluzioni
questa caldaia ha un rubinetto a due vie e se non � perfettamente verticale, 
carica l'impianto ed io l'ho ipotizzato
avendola davanti non ci voleva molto
-- 


 ha scritto nel messaggio 
news:mn.0ce67da38...@email.it...

Il termosifone perde perche' probabilmente la pressione e' eccessiva.
Di solito quando succedono queste cose e' il vaso di espansione
che gli si fora la membrana.
Pero' non conosco la caldaia per cui potrebbe anche essere altro,
tipo il rubinetto di carico sicuro che sia chiuso?
 

 tipo il rubinetto di carico sicuro che sia chiuso?
   � un rubinetto particolare, sopra alimenta ACS, sotto carica l'impianto


"Edy" <pas...@alice.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:4b8c2ab2$0$823$4faf...@reader5.news.tin.it...

Comunicazione di servizio per Edy---------
la mummia � tornata dal suo padrone. 

 la mummia � tornata dal suo padrone.
era ora siamo... in attesa
-- 


 o l'uso dell'Acqua Calda Sanitaria?
questo non lo so, non la guardo tutti i giorni.

 La pressione eccessiva puo' causare problemi di trafilaggi
ovvero?
cmq, in realtï¿œ mi sono ricordato che l'8 marzo ho, da tempo immemore, 
l'appuntamento per la manutenzione periodica, quindi mancano solo 6 
giorni...perï¿œ non posso stare al freddo e senza acqua calda per tutto 
questo tempo.

 tipo il rubinetto di carico sicuro che sia chiuso?
sicuro sicuro

 sicuro sicuro
non potrebbe gocciolare pur essendo chiuso?
A me capitï¿œ e fu necessario cambiare un gommino.
-- 
Saluti,
Bama

 questo tempo.
  salvo eccezioni dovrebbe essere il vaso scarico (dalle notizie che
hai dato,non sembra) visto che hai la manutenzione programmata chiami
il tecnico e anticipi
        ciao Edy ;o)

A me capit� e fu necessario cambiare un gommino.
Anche a me e' capitato. Adesso ho due rubinetti in serie.

 Anche a me e' capitato. Adesso ho due rubinetti in serie.
Eh, circuito AND idraulico: perchï¿œ no?
-- 
Saluti,
Bama

 Anche a me e' capitato. Adesso ho due rubinetti in serie.
rispondo per tutti e due è un rubinetto unico con tre posizioni, al
centro chiuso,in basso carica l'impianto in alto solo sanitario,
perciò impossibile vs ipotesi
    ciao  Edy ;o)

     ciao  Edy ;o)
perï¿œ ï¿œ sempre possibile che quando ï¿œ chiuso non chiuda bene, in tal 
caso occorre sostituirlo.
Per la diagnosi: se la pressione sale anche a termo spenti, il prob. ï¿œ 
il rubinetto, caso contrario, il vaso di espansione.
Massimo della sfiga: scambiatore perforato.
-- 
Saluti,
Bama

perci� impossibile vs ipotesi
Se il rubinetto quando e' chiuso trafila anche solo leggermente ecco
spiegato il problema. 

bama ha usato la sua tastiera per scrivere :


oggi ï¿œ venuto il tecnico di urgenza perchï¿œ aveva cominciato a perdere 
acqua.
la tua diagnosi ï¿œ la stessa sua: vaso di espansione (gonfiato con 
apposita pompa di tipo "a pedale"), rubinetto (sostituito perchï¿œ, come 
detto poco sotto da mario, perdeva una goccia anche chiuso), ma ï¿œ 
probabile che sia da sostituire anche lo scambiatore, perchï¿œ cmq si ï¿œ 
accorto che ï¿œ molto intasato (poca pressione, acqua calda sanitaria a 
temperatura non costante).
il suo consiglio ï¿œ di cambiare l'intera caldaia installandone una a due 
scambiatori se ho ben capito, uno per l'acqua sanitaria e uno per i 
termosifoni, altrimenti lunedi mi portano lo scambiatore e io decido se 
cambiarlo.
sono molto depresso :(

 rubinetto,
      no
 caso contrario, il vaso di espansione.
 a impianto completamente spento, ma non lo sa, non pu� essere il vaso (se 
l'impianto era in funzione allora si)
Massimo della sfiga: scambiatore perforato.
scambiatore bitermico difficile ma non impossibile, da come si � espresso 
sembrerebbe di si, normalmente si buca esternamente per�.....  ma nelle 
spiegazioni � stato  poco chiaro


 ha scritto nel messaggio 
news:q6aqo5lpf6675kihn...@4ax.com...

il rubinetto non � *mai chiuso* leggi sopra



Quello illustrato � un Rubinetto...   3/2 (Tre vie - Due Posizioni).
L'Attacco" comune � la Gamba e gli alternativi sono il braccio sinistro ed 
il braccio destro.
(dalla gamba a sinistra oppure dalla gamba a destra...  o vicevera: da 
destra alla gamba oppure da sinistra alla gamba).
Nel "normale" tipo a Sfera si dice "Tre Vie a L (elle)" oppure "a centro 
chiuso" perch� durante lo scambio tutte e tre le vie risultano chiuse.
Se invece fosse un "Tre Vie a T (tee)" oppure "a centro aperto"..... durante 
lo scambio tutte e tre le vie risulterebbero aperte...
Ciao. 

 durante lo scambio tutte e tre le vie risulterebbero aperte...
comunque lo schema � questo
[FIDOCAD]
RV 145 45 175 135
RV 145 120 130 130
PA 160 90 18 18 4 0
RV 160 95 110 80
RV 130 125 130 120
TY 105 85 5 3 0 0 0 * tutto chiuso
TY 160 145 5 3 0 0 0 * carico impianto
RV 150 90 170 25
RV 150 90 170 160
TY 125 15 5 3 0 0 0 * sempre aperto in sanitario
TY 60 85 5 3 0 0 0 * leva al centro
TY 145 145 5 3 0 0 0 * solo
RV 130 125 15 130
MC 15 120 1 0 074
TY 15 115 5 3 0 0 0 * al ritorno per carico impianto
TY 105 145 5 3 0 0 0 * leva in basso


"Edy" <pas...@alice.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:4b8d7ca9$0$1123$4faf...@reader3.news.tin.it...

Spiacente ma non utilizzo questo programma.
Comunque io lo so benissimo come funziona....   ;-)
Ciao.

temperatura non costante).
Se e' solo intasato dal calcare su puo' pulire con la apposita
macchinetta, io lo ho fatto in autunno per il bollitore acqua
sanitaria. Costo zero in virtu' del fatto che mio fratello e'
idraulico, ma penso che costi meno del cambiare uno scambiatore.
Certo bisognerebbe riuscire a vagliarne le condizioni in modo
onesto ed imparziale.

 onesto ed imparziale.
Purtroppo lo scambiatore non si intasa solo di calcare, che facilmente 
si puï¿œ eleiminare con i disincrostanti, ma anche da polvere e scaglie 
provenienti dai termo, qualora ve ne siano in ferro.
Sempre in tal caso, come successo a me, diventa conveniente montare un 
filtro esterno sul ritorno, onde salvaguardare anche la pompa.
-- 
Saluti,
Bama