Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rivestimento per caldaia. Dove si compra?

Ho pensato di rivestire la mia caldaia esterna (sul balcone)
con una "camicia" di pannelli di compensato marino su cui
attaccherei (internamente) dei fogli di polistirolo espanso
da 3 cm di spessore.
Faccio bene, oppure esiste un materiale più adatto da usare
e che faccia disperdere meno possibile il calore?
Dove si vende il polistirolo espanso ad alta densità?
Grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:4d04662c$0$6550$4faf...@reader4.news.tin.it...

Non so se e quanto sia utile ciò che vorresti fare.
Da chi vende materiali per edilizia trovi comunque tutto il genere 
polistirolo/polistirene ad alta e bassa densità.
Anche nei migliori brico si trova.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
============================
Lo immaginavo...
Lo faccio perchè quando apro l'acqua calda, mi passano quasi 5 minuti
prima di averla calda nel rubinetto e volevo mantenere la caldaia a 
temperatura
di almeno 10 * perchè la notte va a nche a 2°
Incamiciandola con compensato marino (che ho già) a cui attacco
del polistirolo ad HD e alto 3 cm, qualcosa dovrebbe fare!
Magari un pò meno dispersione, mantenendo l'acqua in caldaia
a temperatura un pochino più alta.
Poca roba forse, ma meglio di niente.
Che ne pensi? 

 Che ne pensi?
Prima di dire qualcosa che potrebbe essere usato contro di me:-)
Stiamo parlando di caldaia con serbatoio di accumulo dell'acqua calda oppure 
di quelle istantanee, apri il rubinetto e la fiamma si accende e scalda 
l'acqua in transito?
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
========================
Credo sia ad accumulo.
Ha la fiammella pilota e un serbatoio rosso. e la pompa;
poi occorre aspettare un poco per far salire la temperature dell'acqua.
Poco fa mi è andata in blocco e la pressione quasi a zero.
Questa settimana è tre volte che lo fa.
Rialzo il livello l'acqua fino a 1,5 e tutto va bene, poi....di nuovo.
Che potrebbe essere?

 Che potrebbe essere?
I motivi possono essere diversi, polmone scarico, perdita nell'impianto, 
perdita nello scambiatore.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
=============================
Avendo sotto il pavimento tubi di rame interi, senza saldature o giunti,
potrei escludere versamenti/perdita dell'impianto?
In tutti i tre casi che hai detto, ci dovrebbe essere da qualche parte
sintomo di acqua fuoriscita ?? 

 sintomo di acqua fuoriscita ??
Non sempre.
Se il forellino č nello scambiatore di calore l'acqua esce e  viene 
vaporizzata dalla fiamma.
-- 
Fabbrogiovanni 

 vaporizzata dalla fiamma.
Aggiungo, per tua maggior tutela:-)
Stai parlando con un fabbro e non con un esperto idraulico o caldaista.
-- 
Fabbrogiovanni 

sintomo di acqua fuoriscita ?? 
Se esce, da qualche parte va. Ma non e' detto che quel posto sia
visibile.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Che potrebbe essere?
Quanto tempo devi tenere aperto il rubinetto di riempimento prima che arrivi 
in pressione?
Te lo chiedo perche' se il vaso di espansione e' carico e funziona bene 
dovresti avere una bella perdita per farla arrivare a zero, almeno piu' di 
tre bicchieri di acqua e se te lo fa tre volte in una settimana la dovresti 
vedere bene, mentre se il polmone e' scarico o forato il discorso cambia, 
per riportarla in pressione basta pochissima acqua e la stesa cosa per 
andare a zero quindi faresti fatica ad accorgertene della perdita.
Io farei cosi', controllerei quanto tempo ci vuole per riportarla in 
pressione poi proverei a spurgare leggermente da un radiatore per vedere 
quanta acqua esce prima di arrivare a zero, una volta capito se il polmone 
e' efficente controllerei gli attacchi nel pettine dove partono i radiatori 
e controllerei i vari jolly (spurgatori automatici) che avrai sicuramente 
nella parte piu' alta dell'impianto, controllerei anche quelli interni alla 
caldaia.
-- 
Saluti da Drizzt.
-- 
Fra i dipendenti delle provincie
quello che lavora di piu'
respira, se potessero
userebbero l'assistente
alla respirazione.
Per tenersi informati:
http://www.ravennapuntoacapo.blogspot.com
http://www.ravennapuntoacapo.it/

 da 3 cm di spessore.
Avevo fatto anche io una cosa del genere, legno e polistirolo che poi ho 
sostituito con dei fogli di lana di vetro. Mi fece dei problemi il tecnico 
che veniva a pulirla perchè la riteneva non ignifuga e per lui non era a 
norma. Effettivamente in alcuni posti il polistirolo si era ritirato per il 
calore da qui la sostituzione del materiale per motivi pratici. I problemi 
burocratici, essendo nato e cresciuto in Italia, li ho risolti dapprima 
cambiando tecnico ma visto che chi più e chi meno storcevano tutti un po' il 
naso ho smesso di chiamarli. Ho fatto una piccola indagine e i comuni e le 
usl che dovrebbero controllare non hanno ne' personale ne' soldi per farlo 
se non c'è una specifica spiata. Però abito in una vecchia casa abbinata con 
un vicino "a posto", ovvero viscido come me. Ho appena sostituito la caldaia 
con una di quelle moderne ma mi sa che gli rimetto la copertura appena 
verifico che funzioni tutto bene, appena finita la processione di tecnici di 
questa beata fava (tutta gente che proviene da altri lavori che si intende 
di falegnameria, metallurgia, trasporti, ma che a causa della crisi si sono 
riciclati come tecnici di caldaie dipendenti di grandi ditte intoccabili).
Quindi sentenzio due cose: 1) senti prima cosa ne pensa il tuo tecnico ed 
eventualmente costruisci una cosa facilmente asportabile da levare prima 
della visita per la pulizia e rimettere dopo 2) lasciagli una abbondante 
apertura sotto per l'aria, da quello che ho capito dovrebbe essere a 
tiraggio naturale come la mia vecchia.
Buon lavoro
Massimo 

 Rialzo il livello l'acqua fino a 1,5 e tutto va bene, poi....di nuovo.
Il serbatoio di espansione per funzionare *deve* essere pieno d'aria ad una 
pressione di 1-1,5 bar.
Col tempo, per motivi diversi, l'aria se ne va e al suo posto entra acqua, 
che non è comprimibile quindi quando si scalda tutto l'impianto la pressione 
aumenta ed interviene la valvola di sicurezza che scarica acqua.
Quando si raffredda la pressione è troppo bassa, metti acqua e il ciclo si 
ripete.
Non ho detto che all'interno del vaso di espansione esiste una membrana (di 
gomma?) che separa l'aria dall'acqua ma questa non ha importanza per capire 
il meccanismo.
Detto vaso, nella parte alta ha una valvola tipo quelle da bicicletta o da 
mountain byke.
Con la pompa da bicicletta puoi ripristinare la pressione e 
contemporaneamente togliere l'acqua di troppo da un termosifone finchè ne 
esce: quando avrai circa una pressione di 1,5 bar nel serbatoio/vaso di 
espansione e si azzera completamente la pressione dell'impianto (dal 
manometro della caldaia) avrai finito.
A questo punto ripristina la pressione e accendi la caldaia che dovrebbe 
funzionare tutto.
Naturalmente, come Giovanni, nemmeno io sono un tecnico delle caldaie, però 
ho fatto l'operazione descritta proprio ieri nella caldaia di mio figlio e 
ora sembra funzionare egregiamente.
VitT 


DRIZZ....COMpLImENTI :) GENIALE :)
ottimo consiglio e pensata :)
ciao
mario

 ha scritto nel messaggio
news:mc4No.2446$0b....@twister2.libero.it...

================================
C'è un proverbio che dice: chi pecora si fà, il lupo se la mangia.
Se vai a chiedere permessi e permessini, sei sicuro che ti becchi subito un
bel diniego o minimo minimo un : ni
Poi il Berlusca invece fa quello che gli pare......
La mia caldaia è a tenuta stagna e le prese dell'aria e dei fumi di scarico
le ha sopra, dentro il doppio tubo di alluminio.
Non credo che debba prendere aria anche da sotto.........
Comunque. se faccio questa "camicia"  sarà "a pelle" con la caldaia
e fissata al muro con soli due ganci a pressione.
Mi hanno detto che Il polistirolo espanso ad alta densità
è molto coibentante, non imputridisce ed è autoestinguente.
Il problema forse saranno i pannelli di compensato marino che ho recuperato
dagli interni di una roulotte demolita.
Ma se il tecnico dirà qualcosa, staremo a vedere.

 e fissata al muro con soli due ganci a pressione.
Solo per curiosità: ora che la caldaia è senza protezione, se vai a toccarla 
come la senti, è a temperatura ambiente, è  tiepida, calda, scotta?
-- 
Fabbrogiovanni 

 VitT ================================
Io non ho i cosidetti " jolly" ma solo le valvoline sui termosifoni,
che fra l'altro alcune in ottone non mi riesce di aprire perchè ossidate,
salvo forzarle e magari rompere la valvolina stessa.
La caldaia, toccata fuori, è ghiaccia (ma oggi siamo a 8° )
Per le prove,  ho fatto così:
con il riscaldamento spento, ma con l'acqua dentro ancora calda,
ho spurgato circa 2 lt. e forse anche 2,5 da un radiatore lontano
con la valvolina in plastica;
la caldaia è andata a 1 bar , si è accesa la spia lampeggiante
del blocco e la caldaia a 40°
Ho rimesso l'acqua mancante fino ad 1,5 bar,
la spia si e spenta e la temperatura è andata velocemente a 60°
Per la eventuale perdita, abitando al piano terra, non ho neanche
quello sotto che mi viene a protestare perchè l'acqua gli ha bagnato
 il soffitto.
Intanto domattina vedo se nella bacinella messa sotto il tubo di colmo
della caldaia c'è acqua scaricata della caldaia.
Che altre prove faccio?


Siccome non lo riferisci, hai provato a vedere se c'č aria in pressione nel 
vaso di espansione??
Se non hai un manometro puoi sempre provare a spingere leggermente lo spillo 
della valvola, capisci se esce aria in pressione o al limite acqua. Se esce 
acqua, il vaso č da sostituire.
VitT

 VitT
=========================
Dove la trovo la valvola sul vaso di espansione? 

 mountain byke.
e anche altre cose che suppongo tu non abbia letto.
VitT

 ha scritto nel messaggio 
news:ie3hd6$khr$1...@nnrp.ngi.it...

==========================
Grazie.
Domani apro la caldaia e controllo e "spurgo".
Buona notte. 


le caldaie moderne hanno 1 protezione antigelo che mette in moto la pompa 
quando le temperature
si avvicinano allo Zero.

"..Ghigo.." <NONSC...@AAA.AA> ha scritto nel messaggio 
news:4d05b762$0$12798$4faf...@reader5.news.tin.it...


======================================================
Rispondo:
La mia caldaia SIME BF a ha 15 anni, è a tenuta stagna e sta fuori nel 
balcone;
non so se rientra in quelle moderne..
Il rubinetto (del nagno) cui accennavo, misura del tubo, 1, 5 mt. distante
dalla caldaia, ma non so se l'acqua dei sanitari viene direttamente ai 
rubinetti
o se prima deve andare anche lei al "pettine" dove poi viene diramata
a tutti i termosifoni.
Questa mattina tutto regolare.Il riscaldamento si è acceso regolarmente.
Se dal radiatore vuoto completamente l'impianto (si può fare?)
l'eventuale acqua che è nel vaso di espansione viene via o rimane comunque?
Mi dite: che differenza "pratica" passa fra una caldaia ESTERNA a tenuta 
stagna
e una " aperta " ?
Questa ultima va bene se montata all' esterno ?
Grazie

 Questa ultima va bene se montata all' esterno ?
Certo.
VitT

> comunque?
 Come ti avevo spiegato ieri viene via comunque purchè contemporaneamente
 immetti dell'aria nel vaso di espansione che quando sarà vuoto (di acqua)
 deve avere una pressione di 1-1,5 bar.
 VitT
=================================
Ho aperto la caldaia, ma di "vaso ad espansione" (mi sembra)
nemmeno l'ombra !!!!
Eppure sullo schema figura.....
Proverò a guardare di nuovo con lo schema davanti.
Posso mandarti loschema della caldaia?
Hai una mail?
Ciao.
(P.s.  Tu sei un esperto, tecnico  o montatore?)

 e una " aperta " ?
La camera stagna si dice che sia + efficente....
La Camera stagna la puoi montare anche all'interno di Casa... (cazzi tuoi se 
la monti all'esterno)
La camera Stagna costa di +


1) Sono rincoglionito o ieri qualcuno parlava della presenza di 1 Grosso 
pallone (di colore rosso)....
2) Alcune caldaie "moderne" hanno il vaso di Esp integrato nella 
struttura....  nella mia e' cmq di colore Rosso ...
-- 
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un 
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono