Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ... Freddu;)

 
Dopo aver speso tanti soldini per l'ultima caldaia a livello di tecnologia.. 
pannelli solari .. e tutto il resto.. mi trovo la casa fredda e consumo 
eccessivo;)
Allora la casa non riesce a salire a 20 ° e la temperatura rimane intorno ai 
18° ;( quindi la caldaia rimane sempre accesa... tenendo conto che con il 
gasolio.. si riusciva a riscaldare.. secondo voi cosa può essere? è una 
caldaia da 50 kw.. a condensazione ;) in più la parte a nord è stata 
chiusa.. quindi non è piu' direttamente esposta al vento freddo! 

 chiusa.. quindi non č piu' direttamente esposta al vento freddo!
Ma č una casa normale o un castello con 24 stanze piů le varie dependances 
per la servitů?
-- 
Fabbrogiovanni 



Uhm  ..condenzazione ....avrai forse la temperatura dell'acqua in circolo
troppo bassa... ?
Che scambiatori di calore usi ? Forse i pavimenti ?
Eccessivo cosa vuol dire ? puo' essere un punto di vista "soggettivo" .
Franxo

 eccessivo;)
Sospetto... Non e` che hai messo la caldaia  a condensazione e hai lasciato
i radiatori vecchi?
Spiego. siccome sto pensando di cambiare la caldaia anche io, mi sono
documentato.
Per quello che ho capito le caldaie a condensazione, per funzionare bene,
debbono produrre acqua a temperatura relativamente bassa.
Se i tuoi radiatori sono dimensionati per acqua a 80-90 gradi, puo` darsi
che siano troppo piccoli per le basse temperature della caldaia a
condensazione...
Paolo

 i radiatori vecchi?
...Garantito....
Cordialità.
                 Paul

 ...Garantito....
Ma in questo caso il bruciatore dovrebbe essere praticamente sempre 
spento, mentre Vaffa dice che è sempre acceso.
Mi sfugge qualcosa?
-- 
Cinghiale 

 ha scritto nel messaggio 
news:3uu8pjF...@individual.net...

si è sempre.. acceso e i radiatori sono i classici in ghisa..;) 1 un mese.. 
ho consumato 410 mc3 di gas (qui costa 1 euro al mc circa) e ho acceso solo 
l'ultima settimana il riscaldamento.. il resto per tenermi calda l'acqua.. 
(200 litri). Allora.. siccome mi sto letteralmente inca22ando... perchè casa 
fredda.. e consumi alti.. voi cosa consigliate? a questo punto aver speso 
4000 euro epr una caldaia a condensazione non ho concluso nulla? Era meglio 
una normale? (cmq ho mandato in fabbrica.. mio zio a documentarsi se è una 
buona caldaia o meno.. è della Fontecal ). Come consigliate di procedere? 
(ieri si è preso.. il tecnico.. tutte le misure di casa... perchè secondo 
lui la parte radiante.. era forse insufficiente.. poi ha buttato.. sulla 
dispersione.. poi si è fermato quando.. gli ho detto.. Avevo una caldaia a 
gasolio che mi consumava tot.. e che mi riscaldava la casa... Tu  mi hai 
detto..  che con la caldaia a gas spendevo la metà e avevo la casa piu' 
calda... ora ho la casa fredda.. e spendo il doppio del gasolio;P). 

 Mi sfugge qualcosa?
Per la verità sfugge anche a me.
Ma conoscendo di cosa e come scrive "Vaffa" non è il  caso di
approfondire...
Cordialità.
              Paul

 approfondire...
Mi attacco qui perche' la cosa mi interessa:
i miei genitori (casa mooolto grande, con dispersioni ovunque), per 30 anni
hanno usato il riscaldamento a gasolio; spendevano un botto a inizio
inverno, ma poi riuscivano a star caldi.
Circa 10 anni fa, son passati al metano per ridurre i costi (a detta del
tecnico); rifacimento di tutte le tubazioni, in rame coibentato al posto dei
tubi in ferro isolati con carta di giornale (!!); vetri camera a tutti gli
infissi (!!!), doppia caldaia esterna (per dividere zona giorno da zona
notte). Risultato: bollette del gas stratosferiche, caldaie sempre accese
che non staccano mai, stufetta in soggiorno perche' si gela!!! I radiatori
sono caldi, ma non si riesce ad arrivare a 18 gradi.
Ma come e' possibile???

 Ma come e' possibile???
Tubi piccoli, caldaia poco potente o mal regolata...
-- 
Cinghiale 

 
"Ulx" <TOGLIMIe.jet@QUESTO_NOlibero.it> ha scritto nel messaggio 
news:dmeg7u$hb$1...@area.cu.mi.it...

Esattamente la mia situazione;)) Solo che l'impianto nuovo con i tubi in 
rame.. è stato in funzione prima con la caldaia a gasolio.. e ora con quella 
a gas;)
Escludendo la caldaia poco potente.. credo sia da imputare ad una cattiva 
regolazione come suggeritomi da Cinghiale;) (però stamattina mi ha già 
chiamato il tecnico e si è preoccupato.. della situazione.. è gia' un gran 
passo avanti;P) 

 sono caldi, ma non si riesce ad arrivare a 18 gradi.
Mia modestissima opinione: la casa non lo sa cosa stai bruciando per
scaldarla.
Se i radiatori sono abbastanza caldi e abbastanza grandi la casa si scalda,
altrimenti no.
Forse il tuo impianto era dimensionato per temperature dell'acqua elevate,
forse per risparmiare sui radiatori.
Con l'aumento dei costi dei combustibili e` aumentata la sensibilità`
"ecologica" delle persone.
Tutti regolano le caldaie su temperature basse, senza ricordarsi che con le
temperature basse ci vogliono radiatori enormi, che nessuno ha, (tranne,
forse, chi ha fatto TUTTO l'impianto nuovo...) e la casa non si scalda...
Riguardo ai costi di dieci anni fa forse dovresti ricordarti i consumi, non
i prezzi di dieci anni fa... :-)
Oppure rapporta il tuo consumo di gas con i prezzi di dieci anni fa... :-((
Se la caldaia sta sempre accesa (ma SEMPRE, non attacca-stacca di
continuo...) vuol dire che la/le caldaie sono sottodimensionate per le
dispersioni di casa tua...
Forse non se ne e` accorto nessuno, ma la crisi petrolifera esiste da tempo
e da tempo i prezzi aumentano... Il petrolio non era mai arrivato a 60$ al
barile prima...
Paolo

 altrimenti no.
Hai ragione anche te:) Quindi.. molto probabilmente gli elemti sono pochi.. 
con il gasolio andava al massimo e riusciva.. ;) Ho una 20ina di elementi in 
cantina.. quasi quasi li faccio montare.. 

 dispersioni di casa tua...
....allora vuol dire la caldaia che avevo prima (con le dispersioni che
c'erano) era dimensionata per un palazzo, e se e' cosi', aveva un rendimento
ottimo visto che tutto sommato con 1 milione di gasolio (all'epoca) facevamo
tutto l'inverno e ne avanzava anche un po'...

Posso portare la mia esperienza??
Casa di 150 mq su due livelli, ben coibentata e ben riscaldata in tutti
gli ambienti (4 stanze, 2 bagni, 1 corridoio 1 cucinino e 1 scala
interna).
Caldaia a condensazione da 22 kW max, con 8 radiatori (cn valvole
termostatiche) e 4 termoarredi.
Abbiamo avuto 1 settimana di freddo "serio" (minima di 4 gradi) e poi
mediamente 10 gradi.
Riscaldamento acceso 6 ore al giorno + cotture varie e acqua calda
sanitaria.
In 6 settimane abbiamo consumato 120 mc di metano, con la temperatura
di mandata che non e' mai andata oltre i 56 gradi e la temperatura
interna che non e' mai scesa sotto i 18 gradi, misurata in due punti
distinti della casa.


Secondo me ha i radiatori sottodimensionati, solo che quando avevi
l'impianto su colonne in tubi di ferro non isolati avevi una maggiore
quantità d'acqua in circolo (non so le dimensioni della casa di tua madre,
ma le colonne condominiali con riscaldamento centralizzato arrivano anche a
2 pollici), che contribuivano a riscaldare la casa.
Ora gli impianti individuali a collettore usano tubi in rame di diametro
12-14-16 e raramente 18 mm., e considera che io installo in prov. di CN, che
d'inverno calda non è.
Il mio suggerimento è quello di farti fare un calcolo da un termotecnico, e
se lo avevi già fatto prima di rifare l'impianto mi sa che lo ha cannato di
brutto.
ciao

 mediamente 10 gradi.
...e quello sarebbe "freddo serio" ? Io con 4 gradi pranzo in terrazza 
in canotta! ;O)
Di dove sei?
Taz

 brutto.
si, ho avuto anche io questo sospetto.
Grazie.

L'ho scritto apposta tra virgolette ;-).
Sono in puglia comunque...

 Sono in puglia comunque...
Invidia!! Pensa che proprio l'altro ieri Fabbrogiovanni mi ha 
consigliato di chudere la casa per la stagione fredda e svernare al sud...
Ciao,
Taz dalla tundra brianzola.