Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavita biticino g723/25ac

Un mio amico mi ha fatto notare che il salvavita in oggetto installato
nella mia casa non funzionava a dovere in quanto premendo il tastino
di "test" non "scattava". Ho quindi realizzato di doverlo sostituire
quanto prima.
Ieri c'è stato un gran temporale e pensate un pò il salvavita in
questione ha fatto il suo dovere è cioè saltato interrompendo la
corrente elettrica.
Secondo voi è normale? Il salvavita è comunque da sostituire? Aiuto.

 Secondo voi � normale? Il salvavita � comunque da sostituire? Aiuto.
Da sostituire per due motivi:
- Il pulsante test DEVE farlo scattare, mi pare evidente.
- Con i temporali NON DEVE scattare.
Orbene, la seconda per� � un difetto comune a molti, soprattutto TICINO; per 
questo � consigliabile un autorestart tipo Gewiss o altri, che in caso di 
distacco non dovuto, si riarma automaticamente e salva i cibi in frigo. 

 di distacco non dovuto, si riarma automaticamente e salva i cibi in frigo.
Confermo che il difetto � comune soprattutto ai Ticino ma a quelli pi� 
datati. A casa mia ho gli ABB ma in caso di temporali scattano anche quelli 
(sebbene sia successo 3 volte in 10 anni).
A parte ci�, oltre ovviamente al restart, si potrebbe anche sostituire con 
un differenziale immune agli scatti intempestivi (come quelli causati dal 
temporale), soluzione che ritengo ancora migliore perch� in questo caso il 
differenziale non interviene nemmeno e quindi non c'� interruzione 
nell'erogazione dell'energia elettrica.

corrente elettrica.
Veramente il dovere di un salvavita (o meglio differenziale) NON
sarebbe di saltare durante un temporale, ma sarebbe ben altro.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


Scusa , ma dissento, in quanto a volte saltano anche quelli, magari a causa 
delle richiusure rapide o inserzione condensatori da parte di Enel..
Una volta scattato, se sei assente, ti va a male la roba che hai nel 
freezer; inoltre il restart assolve anche al compito di salvamotore del 
frigo stesso ( io ho dovuto cambiare un surgelatore a causa di Enel..) 

 di "test" non "scattava".
non e' che per caso e' stato collegato al contrario?
in questo caso il tasto di test potrebbe non funzionare ma il salvavita 
fa comunque il suo dovere ...
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
Leggi le FAQ di IHSatD:   
http://ihsatd.cjb.net
Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato

 salvavita fa comunque il suo dovere ...
Funziona anche al contrario, rifletti.... 


Come faccio a capirlo?


Riflettendo.
Quando � chiuso, i poli di ingresso sono in continuit� con quelli di uscita, 
sono la stessa cosa; � importante solo per i Restart perch� a circuito 
scattato devono testare l'impianto non in tensione ( carico), ma anche in 
questi puoi invertire ingresso con uscita a patto che i filini del restart 
siano sempre connessi coerentemente.
Il pulsantino di test crea solo una corrente di 30mA sul toroide per 
provocare un flusso magnetico e testare la bont� della meccanica. 

 provocare un flusso magnetico e testare la bont� della meccanica. 
no, crea una corrente di 30 mA *sbilanciata*, di solito facendo ponte 
tra la fase *a valle* del differenziale e il neutro *a monte*, deve 
testare anche il circuito elettrico di rilevamento.
se inverti tutto (ingressi e uscite) funzionera' pure, pero' e' 
potenzialmente pericoloso perche' quando stacca deve staccare tutto, 
bobina del differenziale compresa, che e' comunque soggetta a guasti ... 
e se lo colleghi invertito ce l'hai sempre sotto tensione.
cosi' come se inverti fase e neutro corri il rischio che chi ci lavora 
ci resti fregato, o peggio colleghi i magnetotermici a valle male 
lasciando la fase sempre attiva (di solito hanno un interruttore solo 
sulla fase)
in soldoni: rispettare sempre sia gli ingressi e le uscite che le 
indicazioni di fase e neutro.


 Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato
Ma allora il differenziale è rotto? Va sostituito? E perchè scatta?

 Ma allora il differenziale � rotto? Va sostituito? E perch� scatta?
e che ne so?
primo, verifica che sia collegato bene, quindi vedi se il test funziona.
al limite puoi simulare il test collegando una resistenza da 5600 ohm 
(da almeno 3-4 watt) tra la fase e la terra, se funziona scatta.
se il problema e' che ti scatta a caso con temporali o quando ci sono 
sbalzi di tensione c'e' poco da fare, anche se funziona lo devi cambiare 
con uno immune ai disturbi
se ti scatta a caso e non sai perche' potresti anche avere un problema 
con l'impianto e/o con gli elettrodomestici, e questo lo verifichi sul 
campo.
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it


 Togli    _NOSPAM_     per rispondere in privato
Allora il problema è che non funziona il test non che il differenziale
scatti a caso. Chiedevo se è rotto visto che il test non da l'esito
sperato. Ma se è rotto non dovrebbe scattare: cosa che invece proprio
l'altro giorno ha fatto.

 Allora il problema � che non funziona il test 
allora per prima cosa verifica che i collegamenti siano giusti.
e comunque una prova con la resistenza (se il pulsante continua a non 
funzionare) io la farei, il fatto che ti sia scattato non significa che 
sia in grado di fare bene il suo lavoro
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it


 luh
Io ho scritto che crea una corrente perch� la somma vettoriale delle 
correnti nel toroide � pari a zero; ovviamente creando una corrente 
supplementare o sbilanciare le correnti ( magari cortocircuitando qualche 
spira )  � la stessa cosa, purch� si crei un campo magnetico.
Per il fatto di lasciare gli avvolgimenti sotto tensione o meno non dovrebbe 
creare problemi perch� sono avvolgimenti amperometrici, quindi ad 
interrruttore aperto non circola corrente.

 interrruttore aperto non circola corrente.
vero, nel caso che l'isolamento regga
ma visto che anche quello puo' rovinarsi (alla fine sono sempre due 
bobine avvolte intorno allo stesso nucleo) allora anche qui la procedura 
concettualmente corretta e' che l'interruttore stacchi tutto, anche i 
suoi circuiti di rilevamento.


Il salvavita � comunque da sostituire?
Si. Perch� nelle istruzioni del produttore � indicato di effettuare 
mensilmente la prova di intervento premendo il pulsante di test. Non siamo 
ligi al dovere effettuando la prova tutti i mesi, ma un paio di volte l'anno 
si...
Consiglio: il nuovo modello prendilo in classe A. Non in classe AC.
-- 
Giorgio