Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ventilconvettori

Ciao a tutti, dovendo acquistare dei ventilconvettori, mi sono posto il
problema di stabilire il reale fabbisogno di caldo e freddo della mia casa:
date le dimensioni delle stanze: 480*390; 260*460; 410*540; 385*575, esclusi
ingresso e corridoio (il tutto con altezza di 290) ho visto come calcolare
le BTU/h , i Watt (frigoriferi o caloriferi), e le frig/h (e kcal/h) ...
fin qui tutto bene, ma poi, andato sul sito di una nota marca di
ventilconvettori, ho trovato le unità esprtesse in questa maniera...
-a parete
modello1
caldo           300   650 m³/h
freddo                3.5 kW
Potenzialità frigorifera da 1 a 3,5 kW
Potenzialità termica da 1 a 4 kW
A PAVIMENTO E SOFFITTO :
modello2
caldo           250   500 m³/h
freddo                3 kW
Potenzialità frigorifera da 1 a 3 kW
Potenzialità termica da 2 a 6 kW
modello3
caldo           250   2000 m³/h
freddo                10 kW
Potenzialità frigorifera da 1 da 10 kW
Potenzialità termica da 2 a 22 kW
modello4
caldo           220   1800 m³/h
freddo                10 kW
non ho trovato spiegazioni: cosa altro significano le Kw????? i m³/h
suppongo si riferiscano all'aria...
come posso arrivare a scoprire quali ventilconvettori vanno bene per le mie
stanze???
vi ringrazio per i chiarimenti, non pensavo fosse così complicato fare
questo calcolo...
Altra domanda: i ventilconvettori, a differenza degli split, non hanno
l'unità esterna? ovvero: sono collegati solo a un'unica unità singola
refrigerante (magari da posizionare vicino alla caldaia) e non necessitano
di buchi che danno all'esterno su quei cassoni con ventolone che vedo un pò
ovunque sui palazzi?
grazie delle risposte
ciao a tutti

 vedo un pò ovunque sui palazzi?
Esatto, un'unica unita' refrigerante, pero' ogni convettore 
dovra' avere un foro verso l'esterno per lo scarico della 
condensa (io poi li ho fatti convogliare lungo i cornicioni 
verso le grondaie).
Io l'ho messa in soffitta.
Maturalmente deve essere in corrispondenza di un uscita per 
l'aria calda.
Dunque, piccola nota pratica, ogni convettore ha una manopola 
per la chiusura dell'acqua come nei termosifoni, l'idraulico non 
me l'ha isolata (l'isolamento arriva fino alla manopola, ma essa 
non e' inclusa) e li si forma della condensa che mi gocciola sul 
pavimento.
Per cui se fai tu il lavoro ricordati di idolare bene ogni 
centimetro di tubazione, se invece te lo fa un idraulico, 
faglielo presente.

 ciao a tutti
A seconda di dove abiti ( zona geografica), in base all'altitudine, in base al
tipo di infissi, se la casa e' stata costruita in ottemperanza alla legge 10
sulle dispersioni termiche, in base al tipo di muro perimetrale, in base al
piano in cui si trova l'abitazione, in base all'esposizione e in base ai soldi
che hai, puoi stabilire quante sono le tue dispersioni termiche o le rientrate
di calore.
I termici fanno occhio e croce e se dalle parti tue fa' freddo ti danno 35
kcal/h per ogni metro cubo di casa e dai lo stesso K anche per il freddo.
Cmq a te ti servono 6 da 31 da mettere doppi nelle camere piu' grosse e un 41
per quella piu' piccola.
Poi ti fai un impianto a due tubi con i terminali del 16 e le dorsali minimo del
22.
Poi fai una commutazione a tre vie tra caldaia e gruppo frigo.
Il gruppo frigo ti fai le Kcal/h per metro cubo e aumenti di un 20%, con la
caldaia stai a posto perche' tanto quella si tara e una da 20 mila ti deve
bastare.
A ogni fan-coil ci devi fare lo scarico condensa anche se ti suggerisco di fare
un ricircolo al gruppo frigo per non mandare acqua a 7 gradi sui fan- coil che
tanto non serve a nulla, sui fan l'acqua va' a 14 gradi e 45 gradi in inverno,
senno' ti ritrovi la condensa da tutte le parti.
La regolazione dell'acqua sui fan non serve a nulla, lavora solo sui ventilatori
con semplici termostati ambiente, tanto poi hai il termostato ambiente per la
caldaia e per il GF, poi entrambi modulano.
Poi ho anche le tabelle e i libri del Portoso che e' uno dei piu' grandi
progettisti Italiani di condizionamento dell'aria e non solo, pero' ti
suggerisco nel caso in cui non credi a quanto ti ho detto, di trovarti una ditta
seria che ti fa' un preventivo.
Se vuoi te lo faccio al volo io considerando i fan coil e il gruppo frigo e
l'impianto escluso le murature, diciamo  occhio e croce 500 mila lire a fan
coil, quattro milioni un gruppo frigo buono, tre milioni l'impianto, altri due
milioni la caldaia, ci dovremmo essere.
Il Taccio

 faglielo presente.
Vai in un negozio di termoidraulica e prendi un rotolo di nastro in
neoprene, oppure quello catramato e un pezzo di Armaflex spess. 19 mm
che e' un polimero a celle chiuse che si usa per l'isolamento dei tubi.
Togli le 4 viti sulla sommita' del ventilconvettore sotto le alette
laterali, taglia un pezzo di armaflex e mettilo sopra la valvoletta
lasciando fuori la manopola, passaci sopra il nastro e mettine un pezzo
pure sopra la manopola, rimonta il tutto.
Poi guarda a che temperatura manda lácqua il gruppo frigo, guarda le
caratteristiche dei ventilconvettori e ti accorgerai che sono progettati
per avere acqua a 14 gradi.
Vai sul gruppo frigo e mettila a 18 e a meno solo nei giorni
particolarmente caldi.
Cosi' facendo togli le macchie dal pavimento, risparmi sulla bolletta e
eviti di avere aria troppo secca, a tal pro' ti suggerisco di avere in
casa un termoigrometro e mantenere una umidita' relativa di circa 60%
agendo anche sulla temperatura di imissione acqua nei fan-coil e sulla
velocita' del ventilatore, l'aria passando lenta su una superfice molto
fredda ha piu' possibilita' di rilasciare maggiori quantita' dell'acqua
in essa contenuta.
Ciao.
Il Taccio

 maggiori quantita' dell'acqua in essa contenuta.
Ah, grazie.