Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Funzionamento TERMOSIFONI

Vorrei conoscere il funzionamento delle valvole del Termosifone.
Ho i termosifoni di tipo "ad elemento" c'è una manopola superiore  su cui
posso agire per raffreddare il termo.
C'è anche una valvola sotto che posso chiudere con una normale chiave a
brugola.
Per spegnere completamente un termo su quale valvola devo operare ?
Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:3t7D9.4985$3l.1...@twister1.libero.it...

Sempre solo su quella sopra.
Quella sotto non toccarla MAI: è il detentore, e serve per la regolazione
dell'impianto. Non è aperta "a caso", ma l'apertura è (o, almeno, dovrebbe)
esser regolata micrometricamente.
Saluti                Meneldil

 Saluti Meneldil
a cosa serve?Se e` stata toccata cosa puo succedere?
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

> a cosa serve?Se e` stata toccata cosa puo succedere?
Ci regoli le perdite di carico dell'impianto.
Se la regoli male il termosifone può anche smettere di funzionare perchè
l'acqua andrà solo negli altri.
Ciao,
Piero


Scommetto che l'hai già fatto! :-))))
"Sciagura a voi... sciagura a voi..." (cit.)

 ha scritto nel messaggio
news:arku56$l91$2...@fata.cs.interbusiness.it...

Non solo: se la regoli male può accadere che quel termosifone continui a
funzionare, e che smetta di funzionare qualcun altro... :-(
Saluti            Meneldil

 a cosa serve?Se e` stata toccata cosa puo succedere?
Serve, appunto, a regolare l'impianto, e a fare in modo che il flusso
d'acqua attraverso ogni singolo termosifone sia equilibrato.
Se l'hai già toccata (chissà perchè, ho questo sospetto) cerca di rimetterla
nella posizione originale.
Saluti            Meneldil
P.S.: è sempre buona norma NON toccare quello che non si sa a cosa serve e
come funziona...

 come funziona...
Questo però è in contrasto con la filosofia di ogni bravo fai da te: se una
cosa si può avvitare o svitare, perchè non provarci?
(Per vedere di nascosto l' effetto che fa- Enzo Iannacci)
Fabbrogiovanni.

cosa si può avvitare o svitare, perchè non provarci?
Eventualmente si puo' chiedere prima qui, cosa puo' succedere svitando
quella vite 
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

Quando ho installato i termosifoni la prima volta i "detentori" erano tutti
chiusi e (seguendo il consiglio dell'idraulico) li ho aperti tutti
completamente.
Fanno caldo tutti quanti.
Ora vorrei chiudere definitivamente un termo. Posso agire sul detentore dato
che i termo sono tutti collegati in parallelo ?
Grazie 1000 per le precedenti risposte.

 "detentori" non erano tutti aperti?>>
Possibile, forse probabile, quasi certo, anzi, sicuro :-)
Bravo Esprit !
Cordialità.
             Paul

 "detentori" non erano tutti aperti?>>
Sicuramante no altrimenti... non li avrebbero neppure montati! (I detentori
costano!!!)   ;-)
Saluti            Meneldil

 costano!!!)   ;-)
Ma tanto mica gli pagano gli installatori !!
PS  A casa mia ora gli hanno chiusi tutti x non far uscire l'acqua
dall'impianto immagino. Visto ke sto passando da Gasolio a Metano e hanno
Segato le Tubazioni originarie. 
Gia' me lo vedo l'installatore a regolare "Millimetricamente" sti Caiz di
Detentori che fino a quando non ho letto qui non sapevo nemmeno   come si
chiamassero e li ho scoperti  dopo che il ragazzo dell'installatore  li ha
chiusi, io avevo pensato che fossero semplicemente il Ritorno del
Termosifone.

MA allora io non ho capito a cosa servono.
Non sono appunto il ritorno del termo ?
Da dove entra e poi esce l'acqua Calda/Fredda ?
Inoltre per "eliminare" un termo, posso chiudere sia il detentore che la
valvola regola calore ?
Ciao

valvola regola calore ?
Vai, vai!
Il problema se mai è  se le valvole sono vecchie e non tengono.
-- 
Bye
      Vitt

> Inoltre per "eliminare" un termo, posso chiudere sia il detentore che la
Per *eliminare* il termo devi chiudere la valvola, non il detentore.
In questo modo l'acqua non circola nel termo, ma il resto dell'impianto
funzionarerà regolarmente.
Se chiudi il detentore intervieni sia su quel ramo dell'impianto di
riscaldamento sia sul resto dell'impianto
In sostanza andrai ad influire anche su altri termo, sballando tutto. allora
comincerai a svitare/avvitare tutto quello che troverai cercando di
ripristinare la situazione iniziale ma finirà che non saprai più come
rimettere le cose a posto.
Non toccare il detentore!!
Ciao,
Piero

 Se non chiude "sopra e sotto" si ritrova l'acqua in casa...;-)
Lui vuole solo chiudere il termo, non staccarlo dal muro.
E comuque anche se volesse staccarlo non dovrebbe agire sul detentore, ma
sul dado che serra il raccordo.
Ciao,
Piero

sul dado che serra il raccordo
Uhm!?
-- 
Bye
      Vitt

> Uhm!?
Calorifero - Raccordo col detentore - Tubo impianto
Da me sono cosě. Ciao

sul dado che serra il raccordo.
e se non si chiude il detentore si allaga il pavimento ecc ecc.
-- 
Bye
      Vitt

 ha scritto nel messaggio
news:arks6p$jg932$1...@ID-82056.news.dfncis.de...

Ma il fatto che il termosifone "mugugni" nel momento in cui arriva l'acqua
centra qualcosa con i detentori?
Grazie (un nuovo iscritto)

 centra qualcosa con i detentori?
Se il termosifone è vuoto è normale che alla prima immissione di acqua
mugugni.
In questo caso dovrai spurgarlo per far uscire l'aria.
Chiudi la valvola dell'acqua e apri quella di sfiato dell'aria.
La riconosci perchè è una valvola piccolina, situata in alto, generalmente
dalla parte opposta rispetto alla valvola dell'acqua.
Ciao,
Piero

 ha scritto nel messaggio
news:art8j5$559$1...@fata.cs.interbusiness.it...

L'ho fatto, è uscita aria e poi un paio di bicchieri d'acqua. Però mugugna
ancora....
ciao e grazie

ancora....
Segui di nuovo il consiglio di Piero (se continua a mugugnare vuol dire
che č genovese).
-- 
Bye
      Vitt