Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dubbio su impianto elettrico domestico

Un contratto enel per uso domestico utilizza in genere come potenza 
impiegata 3kwh...l'interrutore differenziale che ho in casa ha un amperaggio 
di 25 A..i magnetotermici rispettivamente di 10 e 15 A...come mai hanno 
valori cosi' elevati se la quantita' massima di corrente sopportabile dall'impianto 
e di 13,63 ampere?
A = W/V, questa e' la formula che ho utilizzato per giungere a queste 
affermazioni, ciaociro


Nel tuo calcolo non stai tenendo conto del fattore di potenza (mediamente 
0,8)
per cui verrebbe
A= W/(V x cosfi)  dove cosfì = 0,8 mediamente, se fai due calcoli viene 
circa 16 A.
il fatto che l'interruttore principale sia da 25 e non da 16 (o come li 
facevano una volta 15) è probabilmente perchè si pensava ad un possibile 
ampliamento di potenza dell'impianto passando da 16 A i 3kW ai 25 che 
dovrebbero essere i 4,5 kW del tipo di contratto appena superiore.
ciao.
Lo 

 e di 13,63 ampere?
Copio e incollo dal sito ENEL:
Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare 
senza limiti di tempo fino a 3,3 kW(potenza disponibile). Se 
si superano, invece, i 3,3 kW viene data la possibilità di 
prelevare fino a 4 kW (potenza limite) per circa 182 minuti.
Precisazione: 3,3kW diviso la tensione nominale che non è 
più 220V ma 230V è uguale 14,34A.
Ciao
-- 
Pagine inutili
http://digilander.libero.it/jorges/

 ha scritto nel messaggio 
news:47ca8d00$0$37196$4faf...@reader3.news.tin.it...

Il calibro degli interruttori viene scelto sulla base del circuito
da proteggere, che nel caso di impianti civili in genere prevede:
1) il circuito luce composto da conduttori da 2,5 mmq e 1,5mmq in 
derivazione
e quindi protetto con linterruttore MGT da 10A;
1) il circuito prese composto da conduttori da 4 mmq e 2,5mmq in derivazione
e quindi protetto con linterruttore MGT da 16A;
Gli interruttori MGT proteggono da sovraccarico e corto circuito, mentre
l'interruttore generale differenziale, protegge dai contatti direttti ed 
indiretti,
pertanto è importante che la portata dei suoi contatti in Ampere sia tale da
soppartare la corrente massima assorbibile dai circuiti collegati a valle.
Il fatto che la fornitura contrattuale sia di 3kW +10%, non implica che le 
protezioni
siano dimensionate strettamente a tali parametri, anzi, si potrebbe avere 
l'esigenza
di assorbire in uno dei circuiti a valle, una potenza significativa, vicino 
a quella massima disponibile, magari per un breve periodo, e questo deve 
essere possibile.
ciao
joy 

 ha scritto nel messaggio 
news:47ca8d00$0$37196$4faf...@reader3.news.tin.it...

Intanto correggiamo la corrente disponibile. Il limitatore ENEL è tarato per 
16A. La corrente disponibile per brevi periodi (10 minuti o 1 ora o 3 ore ) 
è ancora maggiore.
La corrente di 16A si calcola con:   P/(V x cos(fi))  dove P= 3kW + 10% 
franchigia  V=230  cos(fi) =0,9
Le due protezioni da 10 e da 16A sono dimensionate in modo che si possa 
prelevare la massima corrente sopportabile dalle prese e dalla linea. Quindi 
si potrà avere carico massimo sulla linea prese e zero su quella luci oppure 
altre combinazioni.
Il differenziale, per un contratto da 3 Kw, potrebbe teoricamente essere da 
16A ma... non esiste. I differenziali puri partono da 25A.
giorgio