Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sezione tubi

Ho ristrutturato l'appartamento dove vivo, spostando per comodità la 
cucina dalla parte opposta della casa, ora il gas metano arriva al 
balconcino piccolo (dove era appunto la cucina in origine), ma dovrei 
farlo arrivare al balcone grande sul quale si affaccia ora la cucina.
La distanza (giro muro esterno del palazzo) dovrebbe essere intorno ai 
15 mt.
1) Quanto dovrebbe essere la sezione del tubo in rame?
2) Allo stato attuale uso per cucinare il GPL in bombola (cambiato gli 
ugelli dei fornelli), dal momento che vorrei spostare la  bombola ed 
iniziare il lavoro per il metano (per fare il giro esterno del palazzo 
vorrei aspettare i ponteggi che metteranno l'anno prossimo per 
rifacimento facciata) posso utilizzare momentaneamente parte della nuova 
tubazione per il gpl?
Grazie a tutti!


In generale sì, ma considera che per ottenere l'allacciamento è necessario
avere la dichiarazione di conformità.
Problemi di passaggio da GPL a metano possono esserci per tubazioni in
acciaio nelle quali è passato il GPL per parecchi anni, in questo caso i
giunti potrebbero perdere se sottoposti a variazioni di umidità, passando da
GPL a gas naturale.

 
Grazie mille, a me avevano consigliato il 16mm,  non so cosa intendi per 
troppe curve (5-6?) , comunque a questo punto il 14 dovrebbe essere OK!
o no?
Ciao Andrea

 ha scritto nel messaggio
news:4503dddf$0$30250$4faf...@reader1.news.tin.it...

La tabella sulla norma uni 7129 riporta 12 mm per una portata leggermente
superiore a quella che ti ho indicato.
Se ci sono un paio di curve col 12 sei al limite (se la potenza termica
della cucina è quella), se ci sono più curve va calcolata l'ulteriore
perdita di carico.
Considera che sono i valori di normativa, quindi hanno senso soltanto se
viene rilasciata la dichiarazione di conformità dall'installatore.

 
Ti ringrazio infinitamente della professionalità della risposta, si vede 
che c'è del mestiere!
Tra l'altro si impara sempre qualcosa ( io la UNI 7129 non sapevo 
neanche cosa fosse, motivo per documentarmi) ed inoltre quando si parla 
di GAS è bene far fare le cose da un professionista.
Ad onor del vero, tuttavia, devo dire che questa dichiarazione di 
conformità la dovrei avere anche per il resto dell'impianto (parlo della 
caldaia che funziona e faccio revisionare annualmente) e non solo non la 
ho io, ma dubito che sia mai stata fatta!
Se poi vogliamo parlare dei cosiddetti professionisti quanti calcolano 
sezioni e quant'altro, controllando i valori sulle tabelle di riforimwnto?
Ciao e grazie mille!

 1) Quanto dovrebbe essere la sezione del tubo in rame?
     Io con un 16 mm lungo 14 metri alimento un barbecue con 3 gossi
bruciatori  ed una caldaia da
     29kcal. il tutto a metano ovviamente.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Un barbecue così è il mio sogno : ci cuoci un vitello intero
Sei un grande Felix!
Comunque penso di orientarmi sul 14mm
Ciao

 Un barbecue così è il mio sogno : ci cuoci un vitello intero
    Oddio!!... Un agnellino di sicuro! :-) sono 36 dmq. ma con calore
    uniforme e costante su tutta la superficie, ed usandolo a ciclo con-
    tinuo il tuo vitello puo' cuocerlo in poche ore! :-))


 sezioni e quant'altro, controllando i valori sulle tabelle di riforimwnto?
Potrebbe anche capitare ... ma se ne vedi qualcuno fammi sapere! ;-)