Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: x idraulici esperti: Caloliferi in alluminio che si bucano

Buongiorno
Ho un grosso problema sui caloliferi in alluminio di mio figlio.
Tre anni fa uno si è bucato su di un lato (un piccolissimo forellino), 
cambiato l'elemento, pochi mesi dopo si è bucato un'altro calolifero, 
cambiato pure quello, pensando ad una partita difettosa, l'idraulico ha 
comunque messo dei filtri sui tubi di mandata dell'impianto.
Inutile dirlo, dopo qualche tempo si è bucato quello della camera, e 
oggi, a distanza di 1 anno, quello della sala, sempre un piccolissimo foro.
Ho provato con il tester se c'è tensione tra calolifero e terra, ma non 
ce n'è
E' ovvio che c'è qualcosa che non quadra, i tubi sono in rame.
In internet ho trovato notizie di corrosione ad umido... fenomeno per il 
quale c'e` dello scambio ionico tra due metalli (ad es. rame ed 
alluminio) le conseguenze sono che quello meno nobile (meno 
elettronegativo) in questo caso l'alluminio, cede ioni e si consuma.
Non so cosa fare, l'draulico non ha espoerienze simili fatte in precedenza
Mi potete dare un consiglio pratico su come risolvere il problema?
Grazie

Sembra che Archimde abbia detto :

é successo pure a me, è l'elettrolisi: radiatore alluminio, tubi di 
rame
 
per i radiatori di alluminio consiglio il multistrato

Non sono certo un idraulico e menchemeno esperto ma il fatto che tu
non abbia misurato tensione tra calorifero e terra non mi stupisce,
se la terra è ben fatta e l'impianto dei caloriferi "normale" sono
ragionevolmente equipotenziali, non è con un tester che misuri
correnti galvaniche che peraltro NON sono costanti...
 
Per queste sulle navi si usano anodi sacrificali, ovvero pezzi di
zinco montati sullo scafo che si consumano al suo posto. Non ho
mai sentito l'uso su caloriferi comunque...
 
Posso solo suggerire di guardare se hai qualcosa di messo a terra
sui caloriferi, o se trattasi di appartamento se altri l'han fatto...
cosa che non so quanto sia fattibile...
 
-- 
usenet⇒nntp per trovarmi

 Grazie
 
Quando si usa rame alluminio si utilizzano attacchi in bronzo per 
ridurre al minimo l'effetto dell'elettronegatività, digli di intervenire 
così e vedrai che risolvi.

Quando si usa rame alluminio si utilizzano attacchi in bronzo per
ridurre al minimo l'effetto dell'elettronegatività, digli di intervenire
così e vedrai che risolvi.
 
In qualsiasi impianto il rame è comunque sempre a "contatto" diciamo con il rame. 
La raccorderia è tutta in ottone, idem per le valvole termostatiche e le olive sono tutte non in rame, che poi una volta che crimpano il tubo creano contatto comunque.
Se uno non vuole che il rame venga a contatto con l'ottone dovrebbe usare raccorderia finale su per ogni termosifone della speed fit per esempio.

 Mi potete dare un consiglio pratico su come risolvere il problema?
 
devi metetre un additivo filmante nell'acqua di impianto

impe...@gmail.com
 ha detto questo mercoledì :

si bucano lo stesso, fidati

Ho un grosso problema sui caloliferi in alluminio
 
Roba cinese, immagino...
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 Tre anni fa uno si è bucato su di un lato (un piccolissimo forellino)
 
Marca dei caloriferi, per pura curiosità?

 
 
E' ploplio ciò che volevo dile! Siculamente sono di ploduzione cinese. 
Non può essele altlimenti.
 

PIREX
 
Se si bucano dopo 20anni ci può stare. 
Se si bucano ogni 5 sono di una fattura scadente. 
Ma se in teoria elimini qualsiasi conduzione le cose dovrebbero durare di più.
Io nella casa in montagna ho da 53 anni quelli in ghisa e funzionano ancora da Dio.