Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampade al neon

Ciao a tutti, ho questa necessità: vorrei temporizzare due lampadine
al neon utilizzano una specie di presa con l'orologio, tipo quelle per
l'albero di natale, però da mettere a parete... la mia domanda è: è
possibile integrare l'orologio per temporizzare le lampadine con
l'interrutore che già c'è ???
Vi spiego, le due lampadine si accendono normalmente dall'interrutore
io però ho la necessità che queste si accendono automaticamente ad una
determinata ora, per farlo vorrei usare "un'orologio", l'orologio
esclude l'uso dell'interruttore oppure posso integrarlo cioè posso
accendere e spegnere le lampadine come ho sempre fatto con
l'interrutore e in più con l'orologio posso temporizzarle ??
Spero di essermi spiegato
grazie
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:71b58653-7dd5-4186...@d45g2000hsc.googlegroups.com...

L'orologio di suo fa la funzione dell'interruttore, ma c'e' quasi sempre
anche un pulsantino che ti permette di "invertire" il funzionamento
(ovvero, se sono accese, le spegne, se sono spente, le accende) oppure
forzare su acceso il funzionamento.
le tue esigenze, di preciso, quali sono?
perche' se tu vuoi poter accendere le lampade anche a orologio
spento, basta mettere un interruttore in parallelo, in questo modo
le lampade si accendono, a prescindere dall'orologio (ma ovviamente
l'orologio si bypassa e quindi anche se poi lui da il comando di
spegnimento, le lampade resteranno accese)
per usare invece indipendentemente l'uno o l'altro, la situazione si
complica, bisognerebbe inserire un circuito con alcuni rele'...
alberto

 spegnimento, le lampade resteranno accese)
E il contrario, se lui da il comando di accendere e sono già accese ?

 ha scritto nel messaggio 
news:473227cb-97b6-46c2...@c58g2000hsc.googlegroups.com...



non succede niente, restano accese
praticamente ti trovi in questa situazione:
                        -------i /  ----------
linea -----------                               ------- carico (lampadina)
                        -------T/   ---------
la fase si sdoppia, una parte viene interrotta dall'interruttore
e una parte dall'orologio T.
quando sono aperti tutti e due, la lampadina e' spenta;
se chiudi i e rimane aperto T, la lampadina si accende,
in questa condizione, che tu apra o chiuda T, la lampadina
resta comunque accesa
allo stesso modo se T e' chiuso, che tu accenda o spenga i,
la lampadina resta comunque accesa
alberto 

 l'interrutore e in più con l'orologio posso temporizzarle ??
se il timer dispone dei contatti normalmente aperto e normalmente 
chiuso di un rele' (cioe' completamente separati dall'alimentazione di 
rete), ti basta mettere i contatti in parallelo all'interruttore (In 
questo caso, potrai continuare ad accendere e spegnere la luce con 
l'interruttore, ma non potrai spegnerla quando attivata dal timer) 
oppure sostituisci l'interruttore con un deviatore e realizzi un 
impianto come quello con 2 punti di accensione.
Se ci sono gia' piu' punti di accensione, al posto degli interruttori 
ci saranno dei deviatori, o deviatori e invertitori, e in questo caso 
il deviatore del timer dovra'sostituire uno dei deviatori, il quale a 
sua volta dovra' essere sostituito da un invertitore
Adriano

adriano ha spiegato il 24/09/2008 :
per praticita' ti mando il solito schemino fidocad.
Non ho trovato il simbolo dell'invertitore...spero si capisca 
ugualmente
Adriano
[FIDOCAD ]
MC 55 25 1 0 750
LI 40 25 20 25
LI 55 25 95 25
MC 95 25 0 0 900
LI 20 45 95 45
SA 35 25
SA 60 25
LI 35 25 35 15
LI 60 25 60 15
SA 35 15
SA 60 15
TY 115 30 5 3 0 0 0 * Caso interruttore semplice
MC 35 75 1 0 880
LI 35 75 65 75
LI 35 85 65 85
MC 65 85 3 0 880
TY 20 65 5 3 0 0 0 * Deviatore
TY 70 65 5 3 0 0 0 * timer
MC 95 85 0 0 900
LI 80 80 95 80
LI 95 80 95 90
LI 95 105 20 105
TY 120 90 5 3 0 0 0 * Caso deviatore + deviatore timer
MC 35 140 1 0 880
LI 50 140 55 140
LI 55 140 65 150
LI 65 150 70 150
LI 50 150 55 150
LI 65 140 80 140
LI 70 150 80 150
SA 65 140
SA 55 150
MC 80 150 3 0 880
TY 10 130 5 3 0 0 0 * deviatore
TY 45 120 5 3 0 0 0 * Invertitore
TY 80 130 5 3 0 0 0 * Timer
MC 95 150 0 0 900
LI 95 145 95 150
LI 95 170 20 170
SA 60 145
TY 120 150 5 3 0 0 0 * Caso con 2 o piu' punti luce gia' esistenti
MC 55 15 1 0 750
LI 35 15 40 15
LI 55 15 60 15
TY 15 30 5 3 0 0 0 * Interruttore esistente
TY 20 5 5 3 0 0 0 * Interruttore timer


Grazie 1000 per l'aiuto

 volta dovra' essere sostituito da un invertitore
attenzione perche' in questo caso, se il timer fungera' da
deviatore, se la luce e' spenta, la accende, ma se la luce
e' accesa, la spegne !
alberto 

 e' accesa, la spegne !
esatto, ma do per scontato che un aggeggio che deve accendere, parta da 
una condizione di spento.
D'altro canto ogni soluzione ha i suoi pro e i suoi contro: se vuole 
poter intervenire e spegnere manualmente, come mi pare di ricordare, la 
soluzione dell'interruttore in parallelo non va piu' bene.
Una possibile soluzione potrebbe essere resettare il timer, se questo 
consente, ma per contro non si potrebbe rientrare nel programma 
automatico se fosse necessario.
Adriano