Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia vaillant un aiuto

salve. la mia vaillant fa i capricci non parte quando apri l'acqua calda,
il manometro e' fermo su 1,5bar credo che la pressione sia buona cosa
posso fare? tengo a precisare che ho provato adf accendere i riscaldamento
e parte.potete aiutarmi grazie.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it




cosa vuol dire non parte?
non scalda l'acqua ed esce fredda o non si accende il bruciatore quando apri
il rubinetto?
l'acqua comunque esce dal rubunetto dell'acqua calda?
il flusso è normale come sempre?
La pressione dell'acqua dei servizi è normale ? ( non quella che vedi sulla
caldaia, quella è del riscaldamento ed 1.5 va bene).
se il bruciatore non parte , forse è perchè non si attiva il pressostato che
sente la diminuizione di pressione quando apri il rubinetto dell'acqua
calda..
potrebbe essere a causa del flusso molto basso che transita nei tubi a causa
del calcare depositato.
quando  attivi il riscaldamento il bruciatore si accende  unitamente dalla
pompa di circolazione però non dovresti avere l'acqua calda perchè la
valvola a tre vie è posizionata sul riscaldamento e non collega lo
scambiatore di calore per i servizi.
fai anche un'altra prova.  Spegni tutto e togli la corrente alla caldaia.
Attendi un minuto e riprova.
Ciao Abele

 e parte.potete aiutarmi grazie.
porta la pressione a 2 e cominca a spurgare gli elementi facendo ritornare
la pressione a 1,5 - 1,8
pulisci bene lo sfiato della valvola di sicurezza
dai una botta alla valvola a 3 vie (a mano o con un martelletto di gomma)
controlla l'isolamento dell'accensione  e della termocoppia
inserisci la presa della corrente :-)))

 Ciao Abele
ciao,quando apro il rubinetto esce solo acqua fredda..la pressione e
sempre la stessa..il bruciatore non si accende neanche!ciao



se hai già spento e riaccesa la macchina e non è cambiato nulla temo che
purtroppo dovrai chiamare un termotecnico
Il problema potrebbe essere elettronico e non puoi farci nulla.
l'unica cosa che puoi fare se hai un pò di manualità è di controllare il
pressostato , se sei fortunato e se  il problema è nel sensore di pressione.
se riesci ad identificarlo prova a dargli qualche colpetto leggero con un
martellino o con il manico in plastica di un cacciavite.
Se ci sono solo due fili prova a mettere in corto i due fili che escono dal
sensore.
Se non succede nulla prova a staccarne uno.
Se il filo è uno solo mettilo in contatto con il tubo in rame.
Se i fili collegati sono tre non fare nulla e vai direttamente a cercare il
numero del termotecnico ;o))
per sapere dove si trova il termostato, segui il tubo che dal tubo di
entrata  dell'acqua fredda si collega allo scmbiatore di calore.
se non lo trovi controlla sul tubo  tra lo scambiatore di calore ed il tubo
di uscita dell'acqua calda.
dovrebbe avere la forma di un grosso dado metallico o di un cilindro in
plastica con dei terminali a cui sono collegati dei fili.
le operazioni precedenti eliminano il sensore di pressione ma poi, se
dovesse accendersi il bruciatore  dovrai procurartelo e sostituirlo.
se non sai come fare ti conviene lasciare stare tutto e chiamare il tecnico.
penso che alla fine ti costerebbe meno
ciao Abele