Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema elettrico

Location:
Casa in collina, ultima sulla linea elettrica.
Sintomo:
Durante i temporali con fulmini nelle vicinanze in camera da letto  in prossimità del lampadario di verificano delle scariche (lampi) e si odono del "tac" anche a forte intensità.
Chiesto a diversi elettricisti ma senza ottenere spiegazioni.
Da cosa pensate possa essere provocato ? 
La linea che arriva al lampadario (tra l'altro è con molte probabilità anche lei la più lontana dal contatore e dai salvavita/magnetotermici) esce dal muro tramite un corrugato e poi corre scoperta sopra un trave in legno, potrebbe essere un problema sul filo che arriva al lampadario ? Però non dovrebbe verificarsi in ogni condizione e non solo durante i temporali ?
Grazie per le idee/soluzioni che vorrete prospettare.
Ciao
Franz

Da cosa pensate possa essere provocato ? 
 
Per prima cosa metterei all'uscita del contatore uno scaricatore di
sovratensioni.
Esempio a caso:
http://tinyurl.com/ybnn6u6g
 
 
Li trovi dovunque vendano roba elettrica.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

"I,me,mine"  ha scritto nel messaggio 
news:e83ecfc9-f711-4081...@googlegroups.com...

Probabilmente il tratto di linea elettrica, se passa in alto fuori dal muro, 
può essere interessata da qualche piccola ramificazione secondaria dei 
fulmini che cadono lì vicino.
Io ripenserei al percorso della linea, facendola passare tutta all'interno 
dell'edificio. Inoltre, specialmente se la casa è isolata e posta in alto in 
collina, monterei degli scaricatori di sovratensione, sia vicino al 
contatore sia al piano superiore della casa.
 
Ciao, fms 
 

 Franz
 
Io proverei a cambiare il filo, se è vecchio.
 
 
 


Ipotesi: la massa del lampadario "tocca" fisicamente (oppure si trova molto vicino), tramite una vite di sostegno, ad un ferro dell'armatura del soffitto. La differenza di potenziale che si crea durante un temporale (anche non in presenza di veri e propri fulmini che cadono li' vicino) sui ferri dell'armatura (che in teoria dovrebbero essere a terra, ossia isopotenziali rispetto alla terra "elettrica" dell'edificio e quindi del lampadario, ma in certi casi anche no per tanti motivi) potrebbe far scoccare scintille fra le due terre (quella del lampadario e quella del ferro dell'armatura del solaio). 
 
Insomma: potenziali diversi fra la terra del lampadario e quella del ferro dell'armatura. In presenza di scariche elettriche nelle vicinanze, la differenza di potenziale fra l'armatura e il lampadario e' tale da far scoccare scintille.
 
Oppure: hai un parafulmini sul tetto e la sua terra si e' staccata (il fulmine, o la scarica elettrica, trova una via facile verso terra tramite la terra del lampadario.
 
Oppure: il terreno sulla quale e' costruita la casa e' particolare, la tua zona e' particolarmente colpita dai fulmini, e per ragioni strane si creano differenze di potenziale fra le terre del lampadario e quella dei ferri della armatura del solaio.
 
Insomma: ipotesi. Ti ci vuole un esperto *vero* di impianti di terra, che fara' le sue misure.
 
Anni fa seguivo impianti di trasmissione in montagna. Avevamo un traliccio imponente che i militari di presidio di un vicino impianto ripetitore (militare) ci dicevano che "diventava rosso" per i tanti fulmini che si beccava durante i temporali (a causa dell'effetto corona o robe del genere, ovviamente; non certo perche' raggiungesse la temperatura di fusione, altrimenti sarebbe venuto giu').
Ma non abbiamo mai avuto un problema agli apparati. Morale: impianto di terra fatto con i controcazzi, da gente (colleghi di un altro distretto) esperta.