Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarichi w.c. appartamenti piano terra

Salve,
generalmente si scrive su questo newsgroup perchè si hanno problemi e si chiede aiuto per risolverli.
Fortunatamente questa volta non è il mio caso...non ho nessun problema, ma ho solo una curiosità...
Ci sono edifici di 4/5/6 piani e più ancora, e gli scarichi delle varie utenze (credo) che siano più efficienti quanto più in alto si trova l'appartamento, è una questione di altezza.
Credo che uno scarico defluisca più velocemente in un appartamento posto al decimo piano se paragonato ad uno scarico di un appartamento al primo piano . Ma come sapete esistono anche palazzi in cui ci sono appartamenti al piano stradale come anche i negozi.
Avendo questi poca altezza e quindi poca battuta vi chiedo: ma non hanno problemi con gli scarichi? Se l'acqua da un lavandino o vasca defluisce lentamente pazienza, ma cosa dire per gli scarichi di un gabinetto ? Mica può defluire lentamente...sarebbe poco igienico. E allora? Come funzionano gli scarichi a livello strada ?

 Credo che uno scarico defluisca più velocemente in un appartamento posto al decimo piano se paragonato ad uno scarico di un appartamento al primo piano . Ma come sapete esistono anche palazzi in cui ci sono appartamenti al piano stradale come anche i negozi.
 
Il punto debole degli scarichi è il deflusso quasi orizzontale (pendenze 
dell'ordine del 1%). Anche gli scarichi in alto possono intasarsi nello 
sviluppo quasi orizzontale prima di arrivare alla colonna; certo, se 
l'ostruzione è nella parte interrata "si accorgono del problema" dopo il 
piano terra ;) però, siccome la parte di scarico quasi orizzontale 
esterna è comune a tutte le linee, anche loro hanno il problema se c'è 
un intasamento.
 
Per i piani alti si ha un problema che gli scarichi ai piani bassi non 
hanno: se le colonne sono troppo alte si possono avere malfunzionamenti 
per l'elevata velocità dei prodotti di scarico. Per questo motivo si 
suddividono le colonne verticali in sotto-colonne, per evitare colpi di 
pressione sulle curve e per limitare l'effetto di aspirazione dalla 
colonna soprastante (nel caso di assenza della colonna dedicata di 
aspirazione). Questo problema è in buona parte risolvibile con 
l'installazione di braghe Sovent.
 
 
Gianluca
 
 

 
Significa che con l’effetto aspirazione ti trovi con il collo d’oca vuoto
con conseguente risalita di profumazioni floreali? Divertente...
 
 
-- 
Fabius


Nei bagni viene installata una rete di tubi di sfiato che finiscono sul 
tetto.
Per cui il collo d'oca del WC non si svuota, nemmeno i colli d'oca del 
bidet, lavandini, doccia e/o vasca.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Allora questo “effetto di aspirazione dalla colonna soprastante” di cui
parla Gianluca che problemi produce?
 
-- 
Fabius

 parla Gianluca che problemi produce?
 
Evita che nella parte di tubo che è sopra al materiale organico che sta 
precipitando si crei il vuoto, vuoto che aspirerebbe dai sifoni a 
monte.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ok, ma quel vuoto che effetto produrrebbe? Fermerebbe la discesa verso il
basso del materiale organico? Richiamerebbe l’acqua dai sifoni a monte
svuotandoli? E quindi sifone senza acqua=profumo di fiori dal wc, immagino 
 
-- 
Fabius

 svuotandoli? E quindi sifone senza acqua=profumo di fiori dal wc, immagino 
 
Non è un vuoto da fermare la caduta del materiale ma sufficiente a 
risucchiare l'acqua dai sifoni e, come da tua intuizione, dai sanitari 
uscirà profumo di natura.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 E quindi sifone senza acqua = profumo
 
E' satto.
 
 
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 


Spiegazione chiara, grazie. 
Se posso un commento sulla foto che hai postato, prima della pandemia per
tenere fermo il foglio avresti usato 4 monete da 2€, oggi è rimasta solo
una moneta da 1€... colpa del caro bollette? :-D
 
-- 
Fabius

Il 15/01/22 2:15 p. m., condor pasa1 ha scritto:

DEVE defluire lentamente.
La pendenza dei tubi sanitari deve avere un minimo (giá il 0.5% é poco) 
e un massimo (il 5% é troppo)... parlando di tubi orizzontali, ovviamente.
Se c'é poca pendenza, ristagna ed é piu che ovvio per chiunque.
Se ce n'é troppa i liquidi vanno via troppo rapidamente e restano lí i 
solidi... e questo non tutti lo sanno.