Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifoni con botto!!!

Salve a tutti e Buon anno per prima cosa!!
Non ricordo se lo scorso inverno avevo fatto una richiesta simile, ho 
provato a googolare ma non mi sembra ci sia niente a riguardo. 
Descrizione impianto: caldaia a metano, termo in allumio ad elementi e 2 
termoarredi per i bagni. Tutto su due piani con 2 termostati e 2 valvole 
"nonmiricordocomesichiamano" che permettono la divisione dell'impianto.
Ogni tanto, più spesso pochi secondi dopo che la caldaia si attiva, 
sento un colpo secco in uno dei termosifoni, soprattutto al piano di 
sotto, ma non riesco a capire da quale, anzi, ogni volta sembra che il 
rumore provenga da una posizione diversa.
Ho provato a scaricare completamente l'aria dai termosifoni (sentito 
idraulico ed un ingegnere termico a riguardo), devo far controllare la 
caldai perchè ci sono delle piccole perdite e l'aria si forma, ma anche 
appena scaricato d'aria (a caldo) e ricaricato (a freddo) può capitare 
di sentire il colpo. La descrizione del rumore è un po' complicata, 
diciamo simile ad una martellata ad un elemento ma meno "secco", diciamo 
con un martello di gomma dura? :-)
cosa potrebbe essere? Quali altre informazioni posso darvi per farvi 
capire meglio?
ciao
Emanuele
-- 
---------------------------------------------------------
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
(Arthur Schopenhauer)
---------------------------------------------------------
emanu...@libero.it.invalid

 capire meglio?
Se hai già sentito idraulico ed ingegnere e non hanno trovato risposta, 
sicuramente non sarà nulla di pericoloso, forse sono solo dilatazioni 
termiche.
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.


Potrebbero essere semplici dilatazioni termiche. Prova a mettere del 
cartoncino o meglio della plastica (magari ricavata da una lattina per acqua 
demineralizzata) tra il termosifone e i supporti che lo reggono sospeso al 
muro.
Buona giornata.
         Antonio
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://arteproroma.it

 Buona giornata.
infatti, è il difetto tipico dei radiatori di alluminio. che poi da noi 
nessuno più li installa.
ciao
alago 

 
per curiosità, cosa installate? Non perchè sono pentito, anzi, sono 
ancora convinto della scelta che ho fatto, ma per sentire "un'altra campana"


 
vedi che dimenticavo di dirlo?!?!?! Anche il mio amico ingegnere 
sostiene sia dilatazione termica. Non mi preoccupo infatti, solo che 
sembrano "fucilate" :-) volevo evitarle per non sentire il colpo :-)
metterlo nei supporti? Ok.. ma perchè lì? è il posto dove "scarica" la 
dilatazione?


ancora convinto della scelta che ho fatto, ma per sentire "un'altra campana"
Anche io li ho in alluminio.
Credo che l'alternativa sia ghisa o acciaio.
Le principali caratteristiche dell'alluminio:
- si scaldano molto in fretta e quindi la risposta termica dell'impianto
è molto veloce, ma per contro, ovviamente, si raffreddano anche in
fretta
- è il materiale con la migliore conducibilità termica, quindi
massimizza il rendimento
Contro:
- quando sono nuovi tendono a sporcare molto l'acqua, che tra l'altro
diventa un po' corrosiva per la caldaia. Esistono particolari prodotti
protettivi da immettere nell'impianto
Ciao
--
http://www.my-ray.com/
SkyView, the dental CBCT
Per rispondermi sostituisci l'asterisco con la chiocciola e il punto

 dilatazione?
si, generalmente, scorrono sui supporti.
Ti costa poco provare, e poi far sapere.
ciao
alago 

Fabio G. ha scritto:

Conosco i pro ed i contro ed io ho scelto proprio quelli in allumio 
anche per le caratteristiche del mio appartamento. Sono curioso di 
sapere perchè al nord non si montano più. A me serve che il termosifone 
scaldi subito, poi con i muri da un metro ci pensano loro a rilasciare 
il calore lentamente ;-)


alago ha scritto:

Scusatemi l'estrem ignoranza in materia, ma per mettere la plastica devo 
smontare il termosifone, alzarlo e poi rimontarlo?



No, generalmente basta alzarli. In fondo occorre alzarli solo per mezzo 
centimetro, giusto per infilarci il pezzetto di plastica.
    Antonio
-- 


 
grazie, stasera se trovo il tempo tra i miei ammalati di casa ci provo 
subito
