Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: messa a terra

Per gli elettrici.
Abito in una palazzina d'epoca, quindi senza messa a terra. Gli appartamenti
hanno quindi il salvavita.
Sul pavimento della cantina, che appoggia su terreno umido, ho scavato un
buco e poi ho piantato con la mazza una puntazza  sezione a croce lunga due
metri, ho versato 4 kg di sale e l'ho fatto sciogliere lentamente per per
avere maggiore conduttività tra terra e puntazza.
Avendo a disposizione un contatore a 380V con N R S T ed un tester che
misure devo fare per vedere se la messa a terra funziona?
Grazie

 versato, mi sa che la puntazza durerà un pò di meno.
Per chi invece volesse farsi del male, quale sarebbe questo sistema?   ;-)
Saluti                Meneldil

terra che costa un fracco.
sul numero di maggio di nuova elettronica mi è sembrato di aver visto
proprio lo schema di un misuratore di terra...
Gabrio "TheClue"
----------------------------------------------------------
http://www.ottobit.tk
http://www.fumetti.us
----------------------------------------------------------
"La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci" (I.Asimov)

 Saluti                Meneldil
Prometto di stare attento.... lo dite anche a me?
Buon fine settimana
Fabbrogiovanni

 Per chi invece volesse farsi del male, quale sarebbe questo sistema?   ;-)
Attacchi un bel carico tra una fase e la puntazza da misurare, ad esempio
una stufetta... poi col tester misuri tra un rubinetto dell'acqua e la
puntazza e vedi quanta tensione ti dà, allo stesso tempo misuri la corrente
che sta assorbendo la stufetta con una pinza amperometrica.
Supponiamo di misurare tra rubinetto e puntazza 7V e come corrente 5A... con
la seguente formula calcoleremo la resistenza di terra:
R= V:I = 7:5 = 1,4 ohm
Comunque vi sconsiglio di farlo se non avete un minimo di esperienza...
rischiare la vita PER NULLA non è molto furbo.
Bisogna stare LONTANI dalla puntazza mentre si fa la misura: anche solo
CAMMINARE verso la puntazza è pericoloso in quanto si va a formare una
tensione di passo tanto maggiore quanto più vicino alla puntazza che nel
caso sbagliate a collegare potrebbe pure fulminarvi (il chè deve essere ben
doloroso: indovinate dove va a passare la corrente transitando dalle
gambe!!! :-))))... quindi se lo fate collegate un filo alla punta lungo 20
mt (da 6mm per non sballare la misura) per fare le misure e NON AVVICINATEVI
MAI alla puntazza mentre ci scaricate sopra la corrente! :-)
Altro consiglio, contatore staccato, fate i collegamenti, date tensione e
leggete il tester... poi staccate subito corrente: meglio che evitiate di
maneggiare i fili sotto tensione.
Ci tengo a ribadire che è pericoloso e sconsiglio caldamente di farlo perchè
si rischia la vita e non voglio avere nessuno sulla coscenza.
Che il Signore vi assista :-D
Enrico.

 Enrico.
Intendi dire che sale da una gamba, passa proprio di lě e scende dall'
altra gamba?
Brrrrrrrrrrrrrrrrrr
Rinuncio alla prova, come dicevano i nostri generali durante la prima
guerra mondiale per giustificare le ritirate strategiche:"Soldato che
scappa buono per la prossima volta"
Fabbrogiovanni
ps: 
Credo che la stessa situazione descritta da Enrico si verifichi con la
saldatrice, fortunantamente č solo fastidiosa/dolorosa e non mortale:
Scarpe con suola non isolante, lavorare sotto la pioggia, mani umide
per amplificare l' effetto, e provare a cambiare l' elettrodo.

 per amplificare l' effetto, e provare a cambiare l' elettrodo.
E' più o meno la stessa cosa, salvo per il fatto che la tensione è più bassa
e quindi la corrente che ti attraversa è inferiore e quindi meno dannosa.
-- 
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

 per amplificare l' effetto, e provare a cambiare l' elettrodo.
Già provato... :-)
Ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:XNnl9.24599$Eu.5...@twister1.libero.it...


 Cioè, che valore prevedono le norme previste per gli edifici?
Deve essere dimensionata in base alla corrente di intervento differenziale
del salvavita che protegge l'impianto in modo che soddisfi la relazione:
Rt x idn = MAX 50 V
Rt in ohm, idn in A.
Se il salvavita è da 0,03A la terra dovrà essere uguale o inferiore a:
R= V:I= 50:0,03=1666,6.... ohm
Una puntazza come la tua ha resistenza ben inferiore, perciò dicevo che va
certamente bene se hai il salvavita.
Ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:qrIl9.28327$Eu.6...@twister1.libero.it...


 stesso?
Devi soddisfare la stessa relazione con la corrente di intervento del
magnetotermico.
Però è obbligatorio il salvavita quindi mettilo!

 ha scritto nel messaggio
news:pzIl9.28621$e31.6...@twister2.libero.it...


 avere maggiore conduttività tra terra e puntazza.
ottimo sistema per accelerare la corrosione della puntazza.......
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.


Confermo (sicuramente era uno degli ultimi numeri).
Pero' sull'articolo dicevano che il loro misuratore
andava benissimo e costava assai poco, mentre
quelli prof costavano un sacco...al che mi sono 
chiesto se fosse un apparato *veramente* funzionante...
Djivas
