Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Difetto caldaia BAXI

Ci riprovo sperando in miglio fortuna; oltre che sulle Vs risposte :-)
 
la caldaia di cui scrivo č una BAXI nuova Prima 24 condensazione
installata a fine novembre 2016 ha avuto il primo guasto dopo 2
mesi. Sto al freddo 4 giorni poi cambiano a scheda elettronica.
 
durante tutto l'inverno ho dovuto costantemente verificare il
manometro e regolare, di tanto in tanto, la pressione acqua
ripristinando il livello voluto.
 
due o tre giorni fa mi sono accorto di un'altra cosa strana che ho
verificato ancora poco prima di scrivere il presente messaggio.
 
quando apro l'acqua calda saniataria l'indicatore della pressione
tende a salire un pň; pur rimanendo nella zona verde (1 atm).
 
dopo aver chiuso il rubinetto la cadaia va ancora per alcuni secondi
(non so se č la pompa o il ventilatore di espulsione gas combusti o cosa)
e, quando di ferma, la lancetta del manometro scende bruscamente
e torna al suo livello originario (ante accensione caldaia).
 
sto ipotizzando che possa esserci un trafilamento tra circuito ACS e
circuito Riscaldamento.
Ma non ho nessuna conoscenza delle caldaie per cui potrei pensare e
scrivere una stupidata.
 
ricordo che nella vecchia Vaillant (ad aspirazione naturale e camera aperta)
questo difetto/anomalia non l'ho mai rilevata ed il manometro pressione
acqua ha sempre funzionato solo con il funzionamento del riscaldamento
(almeno cosě mi pare).
 
avete una vostra opinione/idea in merito sull'anomalia o difetto?
 
oppure č cosa normale e non devo preoccuparmi?
 
grazie, ciao
 

oppure è cosa normale e non devo preoccuparmi?
 
E' normale, le caldaie che fanno ACS + riscaldamento al giorno d'oggi
sono tutte merda.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

sono tutte merda.
 
  Sul fatto che siano merda concorda anche il tecnico che fece
  la sostituzione della scheda elettronica a gennaio.
  Peccato che prima dell'installazione le hanno spacciate per
  prodotto valido e di qualità.
 
  Se mi dici che è normale evito di chiedere l'assistenza e aspetto
  la manutenzione annuale.
 
  Ciao 
 

 oppure è cosa normale e non devo preoccuparmi?
 
è una cosa normale (almeno per la tua caldaia)
 
e se continua a funzionare, i consumi sono quelli che ti aspetti e si 
comporta bene cioè scalda l'acqua e modula il giusto,
 
la caldaia sta a posto




Dicevo (mi e' partito un colpo..) che i circuiti di ACS e riscaldamento
sono separati, cioe' gli scambiatori sono due e non si interferiscono a
vicenda.

 grazie, ciao
 
Prego. 
 
 

 
"maRio de janeiro" <De_ja...@nonvalido.falso> ha scritto nel messaggio 
news:hv56icldhik56jvs8...@4ax.com...

  circuiti separati tra ACS e Riscaldamento - ok
 
  ma allora a che serve la valvola atre vie ...
  che cosa commuta? 
 


wrote:

Che ne so, mica sono caldaista :-) mi limito a dire cio' che so, dopo avere
aperto e smontato personalmente lo scambiatore di una baxi per decalcareizz
decalcific.. per togliere il calcare.

   Sul fatto che siano merda 
non è vero che sono tutte merda, così come non è vero che sono tutte uguali
 
sicuramente il marchio baxi è meglio di tanti altri della stessa fascia 
ed è sicuramente inferiore a quello di elementi che costano il triplo
 
circa l'affidabilità non si può fare un ragionamento univoco perché 
dipende dall'uso e dalle tarature
 
idem per quanto riguarda l'assistenza, chi arriva e cambia a 
prescindere, di solito non capisce un cazzo
 
è ovvio che ogni volta che si cerca qualcosa in più ci si ritrova 
insoddisfatti
 
mi spiego, l'esigenza media dell'utilizzatore è accendere la caldaia e 
ritrovarsi con l'acqua calda e/o i termosifoini caldi
 
quando si passa già a quello che sta a guardare la lancetta del 
manometro per vedere se scende o se sale di una tacca, oppure a quello 
che valuta i consumi e come la caldaia modula, si  passa ad esegenze 
superiori che non tutti i bruciatori sono in grado di soddisfare
 
perciò quando senti dei commenti così tranchant assicurati la tipologia 
di utente che l'ha emesso

 triplo
 
 
Spiega da cosa lo deduci, io che dentro le ho viste e diverse trovo che i 
produttori dei componenti son sempre gli stessi, e per quanto le si paga 
direi che è tutta porcheria, di qualunque marchio si tratti.
 
E' tutto al minimo sindacabile, il controllo poi è demandato 
all'elettronica, quella si che potrebbe fare la differenza, ma come al 
solito pure li, comanda il dio denaro e il debug lo fanno a casa tua.
 
Ripeto, parlo genericamente, poi cosa devi tarare?
 
Le macchine quando escono di fabbrica  lo sono già, la modulazione della 
valvola gas fa l'adattamento per ottimizzare la combustione, cosa varia 
tiraggio/pressione gas, ma è contemplato un range che copre il 99% dei casi, 
non c'è nulla da tarare c'è solo da farle bene. 
 
 

 scrivere una stupidata.
 
io direi che ci hai azzeccato in pieno sai quanti scambiatori ho 
cambiato alla mie due caldaie almeno 4 o 5, alla fine ho fatto 
installare dei riduttori di pressione, pero` secondo me c'e` anche il 
vaso di espansione del circuito riscaldamento che e` sgonfio o forato 
(spero per te sia solo sgonfio perche` in quella esterna ho dovuto 
sostituirlo e costa un botto)
 
bye


 
   Ok ma non è un'affermazione mia.
   Come detto nel mio post precedente è stato il tecnico
   manutentore a dare tale valutazione della caldaia. 
 

 all'elettronica
 
i componenti dentro cambiano a seconda della fascia di appartenenza, 
cambiano i materiali e cambiano le modalità costruttive, poi certo, 
sempre quello debbono fare, lo schema non si discosta molto, ma sarebbe 
come dire che i motori termici sono tutti la stessa merda
 
l'elettronica ormai gioca un ruolo fondamentale ed è esattamente quello 
che ora fa la differenza sia nella scheda vera e propria che nel CAT che 
la programma, io stesso ho visto delle caldaie pessime tornate a nuova 
vita solo perchè s'è cambiato il tempo di accensione, o s'è tarata la 
valvola del gas o s'è diminuita la potenza ecc ecc