Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Luci che lampeggiano

Sotto al poticato ho due file di luci con 3 lanterne ciascuna, la prima 
funziona perfettamente, la seconda che uso pochissimo aveva una sola 
lampadina inserita.
 
Ad un certo punto ha iniziato a lampeggiare e ho pensato che fosse la 
lampadina che stava andando.
 
Oggi ho installato un proiettore led sotto al porticato e tanto che ero 
in zona con scaletta e atrezzi ho deciso di cambiare anche quella 
lampadina traballante.
 
Ma non è la lampadina che traballa... è tutta la linea delle tre 
lanterne. Lo fanno due su tre (la terza è in una posizione quasi 
impossibile da raggiungere e quindi non la posso provare, non ha la 
lampadina).
 
Cosa può essere? L'unico colpevole che mi viene in mente è 
l'interruttore, puo essere? Si è ossidato perché non lo uso mai?
 
Ovviamente l'interruttore è sdoppiato, uno per ogni fila di lanterne. 
Sono quelli industriali grigi da esterni col coperchietto che si apre 
in gomma trasparente. Non prendono acqua, umidità sì.
 

Beh, sarà molto facile provare a bypassarlo un attimo per capire se è lui ... stacchi i fili, li giunti e vedi


Se le luci sono fluorescenti prova a invertire le fasi altrimenti devi 
interrompere tutte e due le fasi con l'interruttore. Il fenomeno è 
dovuto al fatto che i fili nei corrugati formano un condensatore e se si 
interrompe il neutro con l'interruttore si forma una tensione ai capi 
delle lampadine, le lampadine con il reattore elettronico riescono a 
usare la tensione che si forma per effetto del condensatore per 
innescare la lampadina che nella frazione di secondo che si accende 
scarica tutto. Alla lunga le lampadine fluorescenti tendono a bruciarsi 
prima del solito. Se gli metti in parallelo una lampadina a 
incandescenza (tipo un'alogena) il fenomeno cessa. Più i fili nel 
tragitto interruttore - lampadine sono lunghi, più il fenomeno è evidente.
 
-- 
    Antonio
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 


No, sono lampadine. Ho provato con una a basso consumo e una a led e fa 
lo stesso scherzo. Fino a qualche tempo fa non c'era questo problema.
 
Non ho fatto nessun intervento.
 
C'è un quadro dal quale partono i fili che passano in normali tubi di 
plastica grigi, dal quadro ai due interruttori (quello che funziona per 
tre lampade, e quello che lampeggia per le altre tre lampade) non ci 
sono nemmeno 10 metri di cavi.
 
Secondo me o è l'interruttore o è successo qualche cosa in una delle 
tre lanterne che incasina questa linea. Proverò a smontare 
l'interruttore, cercando di non fulminarmi.
 

l'interruttore, cercando di non fulminarmi.
 
Non mi pare ci sia molta altra scelta.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Non ho fatto nessun intervento.
 
Si e' smollato qualche morsetto e il filo e' ballerino.
 
Aprire e guardare
 
ciao
 
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana


Come non detto. Se nella linea non è inclusa dell'elettronica (reattori, 
crepuscolari ecc.) diventa ovvio un malfunzionamento dell'interruttore o 
un problema dentro una scatola, tipo umidità che provoca corti parziali, 
cottura isolanti e simili. Buona caccia!
