Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: correnti vaganti

Salve a tutti
Ho una perdita in casa e dovrò chiamare il tubista per spaccare.
E' la quinta volta ormai, e le altre volte c'era sempre sui tubi un buco
grande come un foro di spillo (ma che piscia come un torrente...). La
volta scorsa il tubista mi diceva che probabilmente si tratta di
corrosione elettrolitica dovuta a correnti vaganti nei muri.
Secondo voi è possibile che qualcuno si sia attaccato con la terra
all'acquedotto - la casa ha cinquant'anni e non aveva l'impianto di
terra, ognuno se lo è fatto mettere dopo e ad attaccarlo ai tubi si fa
prima - o potrebbe essere un problema con qualche elettrodomestico in
casa mia?
E soprattutto, se il problema fosse magari il mio boiler, posso
controllare in qualche modo? ...col tester?
Per favore un consiglio
Anselmo

 grande come un foro di spillo (ma che piscia come un torrente...)
       Sciocchezze le correnti vaganti che danneggiano le tubazioni me-
     talliche sono le cc, e' ora di sostituire i tubi e dopo la quinta
     riparazione e' proprio il caso.
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 riparazione e' proprio il caso. ciaofelix:-)
penso anch'io... anche perche' guardando un documentario su discovery dove 
parlavano della quen mary II dicevano che ma parte "a mollo" dello scafo era 
"elettrizzata" a bassa tensione propio per ritardarne l'arrugginimento (e' 
italiano!?!?) quindi non credo sia il caso...
maga


Confermo cc mi sono occupato a lungo delle terribili correnti vaganti dovute 
ai 3400 Vcc delle ferrovie, ma per la ca non esiste.
Comunque attaccare la terra degli apparecchi ai tubi dell'acqua è proibito, 
si rischia che in caso di scarsa conduttività possano prendere la scossa 
altri utenti.
Infine è buona norma catramare i tubi interrati.
Peppe 

maga ha scritto:



      Protezione attiva! ;-)


 Infine è buona norma catramare i tubi interrati.
    E dotarli di giunti dielettrici! :-))   felix


altri utenti.
pero' di solito i tubi dell'acqua vengono collegati -alla- terra, il
problema principale salta fuori negli impianti dove e' presente un
pozzo, se il tubo del pozzo e' metallico (ovvero nella maggior parte
dei casi un po' piu' anziani) e la terra non e' proprio collegata
perfettamente e' il tubo del pozzo che finisce a fare da palina,
avendo resistenza inferiore, maggiore superficie di contatto e
profondita' superiore.
ti posso assicurare che in zone industriali una situazione del genere
e' un macello, mi e' capitato un impianto dove neppure sei mesi dopo
aver finito i lavori i tubi iniziavano gia' a sfondarsi (di fatti da
allora inizio' la ricerca di materiali alternativi al rame per quel
che mi riguarda...)
oltretutto molti apparecchi domestici sono dei veri e propri colabrodo
sul fronte isolamento, parecchie volte mi capita di allacciare il
flessibile del gas ad una cucina e vedere dei bellissimi scintilloni
quando i due entrano in contatto...
-- 
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Coloro che sono disposti a farsi togliere alcune liberta' 
essenziali per ottenere un piccolo, temporaneo senso di sicurezza
non meritano ne liberta' ne sicurezza. [B. Franklin]

 ai 3400 Vcc delle ferrovie, ma per la ca non esiste.
cosa succedeva, nello specifico??
ciao!
-- 
NiCkO [24y,136hp,VE]
406 ST SPORT 2.2 16V HDi *FAP*
+Dell Axim X30@624MHz & TomTom
+Cruise Control (grazie 
307club.it
!)

 cosa succedeva, nello specifico??
prendevano fuoco un po' di cose in un paese del sud ;-)


Sě ma rifare un bagno e mettere tubi di plastica verrŕ un diecimila euro, non
ci sarebbe un altro sistema per provare a risolvere la cosa? Tra l'altro il
primo buco si era giŕ aperto dopo pochi mesi, sedici anni fa....
Dico cosě perchč quando ho pulito il boiler l'ultima volta, c'era avvitato
dentro uno "stecchino" tutto rosicchiato. L'ho portato in negozio per
sostituire e il negoziante mi dŕ un cilindro di un venti centimetri,  largo
due o tre: "anodo di magnesio",  mi spiega; quindi pensavo,  forse qualche
pericolo c'č?
Grazie ancora per tutte le risposte!
Anselmo

 pericolo c'è?
     Anodo sacrificale, serve a proteggere il serbatoio dalla corrosione.


 cosa succedeva, nello specifico??
Come tutti sanno, il negativo torna coi binari, e trefolo fra pali, e questi 
sono collegati ai binari e messi a terra.
Si parla di 3400 Vcc e correnti dell' ordine di 4000 A, e con questi valori 
basta poco, un morsetto ossidato che la corrente si propaghi ad una 
tubazione adiacente corrodendola per effetto galvanico rapidamente.
Il fenomeno degli incendi è una sciocchezza non c'entra la ferrovia, è 
illogico.
Piuttosto penso che in sicilia avvengano strane cose di cui noi continentali 
non afferriamo il significato, dato che loro parlano per sillogismi, di 
sicuro il tornaconto di qualcuno ci sarà.
Peppe 

    ora di rifare l'impianto.
Sono tubi di rame......