Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dispersori di terra

Salute a tutti, premetto che probabilmente il discorso è OT in quanto con il
fai-da-te c'entra probabilmente un "tubo". Però sono certo di trovare la
giusta conoscenza dell'argomento tanto da chiarimi le idee in materia.
Alle corte, il condominio ove abito è stato messo a norme alcuni anni fa,
l'appartamento lo era già da prima, ovviamente lo avevo fatto verificare.
Da un po' di tempo saltano i differenziali di alcuni servizi condominiali,
una volta luce scale, un'altra volta l'alimentazione delle antenne, un'altra
i citofoni.
Chieste chiarimenti all'amministratore che ovviamente giura e spergiura che
è tutto a norme, le paline sono state interrate e via dicendo. Interessato
un elettricista, a titolo personale, mi risponde che probabilmente nel
condominio non c'è la messa a terra.
Ora il mio dubbio: nei cortili sono stati posti due cartelli azzurri con il
simbolo giallo della terra, recano la scritta "dispersore di terra nr..." ma
sui cartelli non vi è stato scritto nulla e, ecco perché sono perplesso (da
profano, ovvio), ai piedi dei cartelli non è stato fatto alcun scavo, non
sono state interrate quindi le paline. E' normale tutto ciò?
Ringrazio sentitamente e anticipatamente quanti avranno la pazienza e la
voglia di spiegarmi in termini "terra, terra" :-))) tanto che capisca anche
un profano.
Cordiali saluti
Gi

 sono state interrate quindi le paline. E' normale tutto ciò?
I fittoni di terra devono essere ispezionabili, dunque ai piedi del cartello
(o nelle immediate vicinanze) deve essere visibile la mascherina di un
pozzetto aperto il quale compare il palo interrato e con in testa un
morsetto attaccato al filo giallo/verde di terra.
Saluti.
Stefano.

Sui cartelli che vedi dovrebbero essere indicate in metri e direzione le
distanze dal cartello stesso del/dei dispersori che dovrebbero essere
ispezionabili... guarda se ci sono tombini nelle vicinanze.
Mettiamo pure che chi ha fatto i lavori non abbia lasciato ispezionabili i
dispersori... l'elettricista che hai chiamato, se è degno di quel nome, è
certamente in grado di dire con certezza se la terra c'è o non c'è: dire
"forse non c'è di terra" quando i salvavita saltano non mi sembra indice di
grande esperienza.
Che la terra ci sia o meno ha poco a che vedere col differenziale
(salvavita) che scatta, evidentemente ci può essere un guasto da qualche
parte, oppure qualche altra anomalia o difetto che a distanza è ben
difficile ipotizzare.
Un'altra cosa che mi sembra molto strana è che nel tuo condominio abbiano
installato un salvavita per ogni utenza: solitamente se ne mette uno, se si
tratta di un normale palazzo di qualche piano, che fa tutto ed a valle di
questo si installano dei magnetotermici (interruttori che proteggono solo da
sovraccarichi e cortocircuiti, non salvavita) per suddividere le varie
utenze (costano molto meno ed è una soluzione assolutamente più
equilibrata... come descrivi te sarebbe uno spreco inutile di soldi): puoi
guardare il quadretto delle scale, se ogni interruttore che vedi ha un
tastino con impressa la lettera T con scritto "premere mensilmente
l'interruttore deve aprire" o qualcosa del genere allora effettivamente son
tutti differenziali, se invece di questi ne vedi solo uno o due e poi sui
vari circuiti vedi interruttori fatti "a levetta" con scritto qualcosa tipo
"C6A" "C10A" "C16A" quelli son semplici magnetotermici... se è così e sono
questi ultimi a saltare la cosa è alquanto sospetta ed i casi sono due: o
gli interruttori in questione alimentano pure altro oltre a quello indicato
sulle targhette ed ognitanto vanno in sovraccarico e scattano (magari
qualcuno si è attaccato abusivamente al citofono:-DDD) oppure può esserci un
guasto o altro... di certo non è assolutamente normale che scattino, fate
controllare l'impianto.
(non è che qualcuno gioca a staccarli?)
Ma per curiosità, ti hanno allacciato alla terra del condominio? (che non
c'entra nulla col resto)
Saluti,
Enrico.

Ringrazio Free.9 ed Enrico per l'attenzione e le risposte; dalle vostre
precisazioni provvederò ad interessare l'amministratore per le verifiche del
caso e, se necessario, relativi interventi.
Per rispondere nel particolare ad Enrico sottolineo che purtroppo quando si
abita in condominii ove c'è tanto menefreghismo e pur di "risparmiare" si
lascia fare sempre e solo all'amministratore ci si può ritrovare con un
magnetotermico e un differenziale a capo di ogni utenza. (conosco la
differenza tra l'uno e l'altro). Sono i pregi e i difetti del vivere in
condominio.
Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione, malgrado mi sia posto leggermente OT
Cordiali saluti
Gi