Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il radiatore di Jerry (4).

 Come si calcolano i radiatori. Messaggio in tre puntate
Grande paulhass!!!
prosegui pure imperterrito con la telenovela 'che almeno io ti sto lurkando
dall'inizio... ma son sicuro di non essere il solo!
Questa tua fatica mi pare tra l'altro fatta apposta x essere trasferita su
Excel e sostituire così quel famoso programmino sul dimensionamento dei
termosifoni che sto cercando invano da mesi... quando trovo il tempo
(proprio il tempo non la voglia) ho intenzione di farlo, a meno che qualche
volenteroso del NG l'abbia già fatto.
Mi spiace per il gasolio a 1.770 lire ma non so se io col gas me la cavo
meglio.
Hai considerato tra l'altro la possibilità di quelle nuove caldaie nordiche
a legna a fiamma rovesciata? Pare che rendano moltissimo e si carichino una
o 2 volte al giorno.
--
                                                   Ciao dal Giampi
 Per rispondere togli "via-tutto-questo" oppure invia a 
gia...@libero.it
Homo faber fortunae suae
I fabbri maschi sono fortunati

Come avevo promesso, dopo aver scucito 1.770.000 lire per
miseri 1.000 litri di gasolio agevolato ( ????) per riscaldamento,
senza aver avuto il vostro conforto, o confronto di che trattasi
per la spesa sostenuta, proseguo imperterrito con la telenovela :
Come si calcolano i radiatori. Messaggio in tre puntate
(che con questa diventano quattro, in verità), più una premessa.
QUARTA  PUNTATA : Dove si arriva finalmente a venire
a capo di tutto il calore che se ne và bellamente da casa vostra,
e a voi non rimane in mano altro che un numerino del quale
probabilmente non saprete che farvene.
Abbiamo stabilito in passato quanto calore era necessario per
una ipotetica stanza della nostra abitazione, valutando
scrupolosamente anche i ponti termici nella stessa contenuti.
Il valore che ne era risultato (1.400 kCal/h), era quello necessario
a mantenere in equilibrio termico l' interno della stanza con
il freddo mondo esterno. Però dobbiamo tener conto che
la stanza non è vuota, ma contiene aria che, bene o male,
deve essere riscaldata, e quindi richiede del calore aggiuntivo.
E' il cosiddetto calore di ventilazione.
Ecco la solita odiosa formuletta per calcolarlo :
          Calore di ventilazione = V x 0,29 x (ti-te)
V = volume della stanza
 ti = temperatura interna
 te=        "           esterna
Ad esempio, per una stanza di 40 mc, con un salto termico di 25 C°,
il suo valore è di 290 kCal/h, il che non è proprio poco.
Ora dobbiamo considerare che questa aria, e quindi il calore di
ventilazione che ne consegue, viene rinnovata periodicamente (cioè
si butta l' aria calda per farne entrare di nuova, fredda a temperatura
esterna). Il tutto, oltre che per far piacere agli sceicchi arabi, anche
per ragioni di salute e odorini varii  non meglio specificati.
Se non avete l' abitudine di lasciare a lungo aperta la porta d' ingresso
per fare entrare/uscire il gatto di casa a suo piacimento, potrete
prevedere un rinnovo di 15 mc/h per persona, con l' avvertenza che
per particolari locali è meglio adottare i seguenti valori minimi :
- cucine = 1 volume del locale/h
- antibagni = 1 volume del locale/h
- bagni = 2 volumi del locale/h
Se volete evitare di far troppi conti, adottate pure per le camere ed i
normali ambienti di soggiorno 0,5 volume del locale/h.
Spero di essermi spiegato con chiarezza : calcolato il calore di
ventilazione con la formuletta di cui sopra, dovrete ulteriormente
moltiplicare il risultato ottenuto per il valore di ricambio d' aria in
funzione dell' utilizzo del locale interessato.
Siamo quasi arrivati alla fine. Devo però prevenire le malignità di
Vitt, il quale dice che, quando rientra a casa la sera, -felice ma stanco
di una bella giornata trascorsa all' aperto-, (questa frase la ricordano
tutti coloro che, alle Scuole Medie, hanno svolto l' immancabile tema
"Narrate come avete trascorso l' ultima gita che avete fatto"), deve
aspettare un bel po' di tempo prima di scaldarsi dopo aver girato
la manopolina del termostato.
Con ciò introducendo il concetto di fattore di utilizzazione
giornaliera dell' impianto, ovvero come tener conto del funzionamento
intermittente del medesimo, in quanto tutti i nostri faticosi conteggi
che abbiamo fatto sin qui, valgono soltanto in regime di riscaldamento
permanente, (chiamato anche sciccosamente dai militari, H 24).
Quindi vi posto una tabellina che suggerisce gli aumenti percentuali
della potenzialità termica calcolata in funzione del periodo di
utilizzazione:
-impianto che funziona H24 ma
  con attenuazione notturna             8%
- 16-18 h/giorno                          10%
- 12-16    "                                  12%
-   8-12    "                                  15%
-   6-8      "                                   20%
-   4-6      "                                   25%
Avete visto quante correzioni devono essere apportate al valore
di base delle dispersioni termiche ?
In particolari condizioni, non troppo infrequenti, in verità, non è raro
che l 'aumento percentuale superi il 50 % del calcolo primitivo
eseguito sulle strutture murarie.
Ecco perchè nel messaggio precedente avevo detto che potevate
avere freddo anche con un radiatore calcolato giusto in base
alle strutture murarie ed ai volumi corretti.
Anche fattori "esterni", cioè riconducibili all' utente, influiscono
sulle condizioni termiche di benessere, ed anche sui costi di
riscaldamento.
Con il chè, sospettando di aver scoperto l' acqua calda, vi saluto
cordialmente, rimandando ad un' ultima puntata il dimensionamento
vero e proprio del corpo scaldante.
                Paul

o 2 volte al giorno.
Non c'č bisogno che siano nordiche. Funzionano benissimo anche le
nostre. Io ho una centrale termica a legna per la mia casa di campagna
da 80,000 KCal. Un carico dura circa 6 ore. Per motivi di funzionalitā
c'č un bombolone di accumulo che porta l'acqua totale a circa 7,000
litri (una ottima inerzia per la notte...)
Legno: pagato ultimo carico L. 12,000 circa a q.le, trasporto
compreso(faggio umidiccio ma che brucia benissimo)
Mi si dice anche un gran bene di quelle a cippato, ma costano
parecchio di pių e l'impianto č complicato ...

 parecchio di più e l'impianto è complicato ...
Cippato... mi spieghi cos'è? Mi viene in mente una parolaccia :))
E perché costano care e sono complicate?
--
                                                   Ciao dal Giampi
 Per rispondere togli "via-tutto-questo" oppure invia a 
gia...@libero.it
Homo faber fortunae suae
Il fabbro maschio è fortunato