Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: 190 volts???

Ciao
mi sono messo a lavorare in un tombino nel mio giardino nel quale
confluiscono vari cavi elettrici dall'interno della casa che vanno poi al
cancello elettrico, alle luci del giardino e cosi' via... Ho rimosso tutti i
cavi esterni perche' dovro' ricablarli (appunto quelli del cancello
elettrico, delle luci del giardino, ecc ecc) e ho lasciato solo quelli che
vengono da dentro casa (vari cavi blu, un paio marroni, uno grigio oltre  ai
gialloverdi).
Misurando la tensione fra questi cavi, presi a coppie casuali, oltre ad una
coppia che dava i normali 220 volts, ho trovato due coppie che il tester mi
segnala essere a 195 volts circa. Ora, premesso che il tester funziona
(altrimenti non mi segnerebbe 220 dall'altra parte), da cosa puo' dipendere
questo voltaggio basso o di cosa si tratta? da tenere anche presente che non
credo ci siano dispersioni in quanto con tutti gli apparecchi a riposo in
casa il contatore mi segna consumo 0. Ah, ovviamente per le misurazioni NON
ho usato i fili di terra, ho misurato a coppie blu-marrone, grigio-marrone
ecc ecc.
Grazie

sparo la mia opinione
220-195=24volt.
non è che hai preso un cavo che porta corrente all'elettroserratura del
cancello?


 Grazie
.........................
....................................
mahh....secondo mč č una tensione fasulla cioč:
potrebbe essere si una tensione a 190 volt ma a bassissima corrente(amper)
forse non l'avverti neancher..se la tocchi...magari č una corrente
parassita,o una corrente indotta...
Al limite prova a collegarli una lampadina a 220 volt e vedi se
s'accende....
Ho parlato secondo la mia esperienza...se qualcuno ha piu certezze di
mč,son ben contento d'imparare :-))  
ciaoo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ecc ecc.
Prova anche a misurare le tensioni verso terra, potrebbero fornire qualche
indizio.
Per caso hai un contratto per la fornitura di corrente trifase? In tal caso
potrebbe essere che i cavi sono collegati su fasi diverse, e la diversità
della tensione misurata dovuta ad uno sbilanciamento del centro stella della
sottostazione, a cui è collegato il neutro (supposto che il 220 sia ricavato
tra fase e neutro, e non, come ancora in alcune zone, tra fase e fase).
 ciao
Lelio

 forse non l'avverti neancher..se la tocchi...
io non lo farei... :-)
ciao
Max

 segnala essere a 195 volts circa. Ora, premesso che il tester funziona
Usa una lampadina volante da 60 W collegata con due morsetti, e vedi quanta
luce da' collegandola alle varie coppie

 Grazie
Zap! Connessioni ossidate.
Il Taccio

 ha scritto nel messaggio
news:4143145B...@hotmail.com...



Esiste un sistema simpatico, metti tutte le connessioni dentro una scatola,
10*10, 10*15, o quello che e' e poi li affoghi tutti dentro la resina
epossidica bicomponente.
Non ti si ossidano manco a cannonate! ;-))
Senno' provi a fargli un malloppone di silicone che:  costa di meno, se si
brucia un contatto non diventi pazzo a scalpellare la resina.
In ogni caso questi sono gli unici metodi che conosco per evitare questi
problemi, e io sono un elettrotecnico.
Il Taccio

 ha scritto nel messaggio
news:4143523B...@hotmail.com...



Tagli un pezzo e rifai la punta, se il rame e' sempre nero te lo tieni cosi'
tanto quando lo metti nel morsetto e' uguale, al limite gli dai una spruzzata di
sgrippante.
Il Taccio