Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita

ho acquistato un interruttore differenziale. Speravo di trovare dettagliate
istruzioni per il montaggio al suo interno, ma c'e' scritto semplicemente:
rivolgersi al tecnico specializzato. I morsetti sono identificati in questa
maniera: in alto, a dx c'e il simbolo (1/2), a sn c'e' il simbolo (N/MP). In
basso i morsetti sono cosi' identificati: a dx (1/2), a sn (MP/N). A naso
penso che vogliano identificare la fase ed il neutro. Qualcuno sa dirmi come
vanno collegati? Ed inoltre, *interruttore differenziale* e *salvavita* sono
sinonimi?
Grazie.
Marius.

sinonimi?
Salvavita e' il marchio registrato della bticino che indica appunto
l'interruttore differenziale.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio 
news:s2JBe.13289$hV3....@nntpserver.swip.net...

Devi collegare i cavi in entrata in alto e l'uscita in basso, la fase va 
collegata al morsetto 1/2, il neutro al morsetto  N/MP. Mi semi.nbra strano 
che comunque non ci sia almeno un disegno sul differenziale o comunque un 
foglietto di istruzioni. Di che marca č? 

 foglietto di istruzioni. Di che marca č?
ti ringrazio per l'informazione, immaginavo che probabilmente il neutro
andava al morsetto con N/MP ma mi serviva un conforto. Per quello che
riguarda la marca, lo strano e' che il foglietto illustrativo all'interno
non riporta alcuna marca, ma solo un disegno che presumo sia il circuito
interno, ed alcuni disegni esterni ma senza spiegazioni dei collegamenti (le
indicazioni sono: test, on-off). All'esterno della scatola la marca credo
che sia espressa da un ghirigoro che, a ben guardare, potrebbe significare:
G E.
C'e' una sigla V/304-122031. E' made in EU.
Marius.

 C'e' una sigla V/304-122031. E' made in EU.
un ghirigoro come questo??
http://www.ge.com/en/
In caso positivo mi sembra ancora piu` strano...... che la General 
Electric (CGE in nell'Italia di qualche anno fa)  produca interruttori 
(una volta li produceva ed erano piu` che buoni) senza indicazioni di 
sorta o del costruttore.... :-?
In ogni caso il tatstino di prova, fa scattare il differenziale?
Per curiosiita` quanto lo hai pagato e dove lo hai comperato? 
(negozietto sotto casa, supermercato bricocenter, forniture elettriche 
industriali.... ecc).
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 industriali.... ecc).
in un negozio di forniture elettriche di media grandezza presso cui si
riforniscono anche installatori professionali. l'ho preso insieme ad una
custodia stagna gewiss (debbo montarlo su un terrazzo) ed ho pagato il tutto
36 euro.
Marius.

sono nuovo in questo ng
ciao a tutti, il salvavita va collegato con i fili in entrata dall'alto e in
uscita dal basso,il neutro sta sempre a destra(a meno che installi il
salvavita al contrario(sottosopra)

 ha scritto nel messaggio
news:ktQBe.21151$b93....@tornado.fastwebnet.it...

grazie anche a te, vedo che anche le tue informazioni concordano con quanto
gia' detto dagli altri. mi rimane comunque la curiosita' di capire perche'
la fase e' identificata dal simbolo (1/2), e perche'  il neutro da N/MP . N
immagino sia neutro, ma mp cos'e'?

 salvavita al contrario(sottosopra)
Per convenzione ma non per necessità od obbligo normativo di sorta.
L' alimentazione dell' interruttore può essere realizzata indifferentemente
dall' alto o dal basso, così come la posizione del polo neutro.
Questo può anche non esserci, se l' alimentazione è 220 volt senza neutro.
Molte marche di interruttori differenziali non identificano in alcun modo
i morsetti, ad esempio ABB.
Che io conosca, solamente le versioni speciali degli interruttori automatici
differenziali (quelli muniti di morsetti aggiuntivi per lo sgancio a
distanza in sicurezza positiva) hanno la necessità, per l' appunto,
di identificare queste terminazioni.
Ma non è un caso che riguardi l' utente domestico.
Cordialità.
                 Paul

 36 euro.
Dovrebbe essere tutto in regola allora...... evidentemente alla GE 
vogliono risparmiare sulla documentazione :-))


 Ma non è un caso che riguardi l' utente domestico.
Mi consenta mastro Hass, quello che dite e` vero a patto di rimanere nel 
campo dei differenziali puri o accoppiati a magnetotermici bi o 
tetrapolari, perche` nel caso di differenziali accoppiati con 
magnetotermici 1P+N (Unipolari + Neutro) o 3P+N (Tripolari + Neutro) la 
posizione del neutro conta assai..... in quanto il relativo polo risulta 
privo di sganciatori magnetotermici, invertire quindi il neutro con la 
fase avrebbe effetti quanto mai deleteri sulla sicurezza :-))
Ad ogni modo se su di un differenziale di qualsiasi sorta trovassi 
indicazioni di dove collegare Fase e nautro, non mi azzarderei certo a 
fare il contrario....... in caso di contestazioni non dovrei dimostrare 
nulla a nessuno :-))


 fare il contrario
E di certo non lo avrebbe fatto anche "marius", che ha iniziato il thread.
Cordialità.
               Paul