Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua dallo split ?

Ma non dalla bocchetta di recupero della condensa,
ma dalle "alette" dello split ( o perlomeno io l'ho vista
gocciolare da lì).
E' poca, però fastidiosa.
Il bello è che succede dopo che lo spengo, a volte
anche molto dopo.
Da dove esce ? E cos'è ? Condensa ?

 news:1152256866....@p79g2000cwp.googlegroups.com...

Condensa, probabilmente ha problemi a scaricare dal tubo..

 Condensa, probabilmente ha problemi a scaricare dal tubo..
Mmmhh, forse si è un pò istruito!
Già quando lo installai 2 anni fà ho avuto problemi perchè nello
scarico c'erano finiti calcinacci, però allora la perdita d'acqua
era dal "muro".
La cosa che non mi torna ora è che perde da "dentro" perchè
l'acqua io la vedo sulle alette...(spero di avervi fatto capire).

 l'acqua io la vedo sulle alette...(spero di avervi fatto capire).
se guardi le istruzioni dovrebbe esserci scritto che puo' capitare. almeno
e' cosi' per il mio condizionatore.

 l'acqua io la vedo sulle alette...(spero di avervi fatto capire).
Era capitato nello studio in cui lavoravo: si formava ghiaccio sulle alette 
che poi, una volta spento, si scioglieva.
Se non ricordo male c'era una perdita di gas da qualche parte.
-- 
Matteo
Prov. MI Ovest
Il sito di it.hobby.giardinaggio: 
http://www.i-h-g.it

 e' cosi' per il mio condizionatore.
Controllerò...
Il mio è un Daikin dula split.

 wrote in message
news:1152260222.4...@m73g2000cwd.googlegroups.com...
Hybris ha scritto:


Ciole...non ho ben capito.
Sullo split interno quando usi la funzione condizionatore è normale che si
condensi l'umidità sulle alette.....si formano prima goccioline che poi
scendono si uniscono ad altre e si ingrossano fino a cadere nella vaschetta
di raccolta....dove con una certa pendenza c'è un foro di uscita verso il
tubicino di raccolta.
Quindi se si formano solo goccioline è del tutto normale anche diversi
minuti doipo che lo hai spento. Se le goccioline finiscono sul pavimento
allora non è normale ...controlla se la vaschetta si svuota....
-- 
Saluti
pippo...@viaspammetetiscalinet.it

 
pippo...@viaspammetetiscalinet.it
Le goccioline alla fine diventano una piccola pozza di
2/3 centimetri sulla mensola sottostante.
La vaschetta di scarico è la solita sia per lo split che "perde"
in mansarda, sia per lo split in sala che però non "perde".

 l'acqua io la vedo sulle alette...(spero di avervi fatto capire).
E' normalissimo, la condensa si forma normalmente sulle "alette" del 
radiatore , poi dovrebbe colare nella vaschetta sottostante.
Di solito si hanno delle cadute all esterno quando lo split e' montato 
al contrario (si puo' montare anche cosi ma dopo un po' di tempo capita 
questo inconveniente).
Questo succede perche le alette dello spit sono sporche e le goccioline 
non scorrono sino alla vaschetta sottostante.
La soluzione e' pulire con MOLTA delicatezza le "alette" del radiatore 
dello split.
Fai una miscela di acqua e aceto e spruzzala abbondantemente sulle 
alette dello split.
Poi spazzolale con una spazzola moolto morbida nello STESSO delle "alette".
Ovviamente a coperchio dello split smontato.
Ciao
Kep

 Kep
Non sò se è stato montato al contrario, però da qualche giorno
gocciola...
Forse è davvero un problema di sporcizia dei filtri e alette.
Proverò. Grazie.