Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore: cattivo odore e condensa...

Dunque ho fatto installare un dual split a fine marzo ma soltanto ora ho 
iniziato ad usare le macchine.
Bene dopo pochi giorni di funzionamento, una decina d'ore in totale per 
tutte e due le macchine, le 2 unità interne ad un certo punto hanno iniziato 
ad emanare il "classico" cattivo odore.
Ora... i condizionatori sono nuovissimi, non sono quasi mai stati accessi ed 
hanno già fatto la muffa?!?!
Altra cosa caratteristica è che in queste diciamo 10 ore totali di 
funzionamento dell'impianto (forse però sono anche meno di 10 ore) non 
sembra essere uscita una sola goccia di condensa.
E' normale?
La cosa che mi fa più pensare è che ci sia un problema allo scarico condensa 
ma... diamine tutte 2 due le macchine hanno un problema di scarico? Il 
tragitto dei tubi è semplicissimo e proprio non sapre dove potrebbe 
eventualmente ristagnare l'acqua della condensa che potrebbe produrre 
cattivo odore.
Qualche parere in merito?
Grazie. 

 Qualche parere in merito?
Chiama chi te li ha installati, se hanno fatto un errore, lo hanno fatto
su entrambi, probabilmente.
ciao 

 ed hanno già fatto la muffa?!?!
Se c'è puzza, la causa al 99% è quella. Unita all'altro sintomo (il fatto 
che non esce l'acqua) probabilmente la muffa si è formata dove ristagna 
l'acqua che sarebbe dovuta uscire.
Ora che ci penso... anche a me non esce nemmeno una goccia d'acqua... però 
funzionano lo stesso.. è normale?!
Cioè, possono esistere condizionatori che in qualche modo non scaricano 
l'acqua?

 l'acqua?
No,controlla che non sia ostruito il corrugato di scarico
              Ciao Edy   ;o))) 

 No,controlla che non sia ostruito il corrugato di scarico
Ora che ci penso, quando l'appartamento era in costruzione, mi chiesero se 
volevo fare la "predisposizione per i condizionatori" per 500E..ovviamente 
la feci fare, sarà che han previsto anche i tubi per scaricare?
Nel muro però mi è sembrato di vedere solo i 4 in rame, che dovrebbero 
essere l'andata ed il ritorno per ogni split, no?
Ma il corrugato di cui parli dove è collegato?
La condensa esce dagli split o dal motore?

 La condensa esce dagli split o dal motore?
in estate dallo split, d'inverno dall'unità esterna
           Ciao Edy   ;o)))

 fatto su entrambi, probabilmente.
Oggi li ho fatti andare entrambi per un paio d'ore in modalità 
deumidicazione... non è uscita neanche una goccia d'acqua! :-(( 

"Made" <Ma...@MadeSPAM.no> ha scritto nel messaggio 
news:46744f1f$0$21212$5fc...@news.tiscali.it...

Ma tu li vedi i tubi di scarico condensa?
              Ciao Edy   ;o))) 

              Ciao Edy   ;o)))
Si perchč li ho sulla terrazza e "dovrebbero" buttare la condensa in un 
recipiente (la grondaia era troppo lontana) 


l'anno passato produceva condensa?
o sono tappati o lo split non funziona a dovere o(strano) hai beccato una 
giornata che l'umidità era al 40% circa
              Ciao Edy   ;o))) 

 una giornata che l'umidità era al 40% circa
Mi sembra strano... 

 pur uscire, giusto?
dallo split
-- 
              Ciao Edy   ;o))) 



scusa se te lo chiedo,ma sei sicuro di aver acceso il condizionatore e non
la funzione ventilatore?

 e non la funzione ventilatore?
:-) Sicurissimo... ho acceso il condizionatore, l'umidificatore ma nulla... 
domani chiamo chi me li ha installati. Solo che se deve rimetterci mano mi 
toccar ri-spostare tutti i mobili... 


Novità! Stanotte ne ho lasciato acceso 1 per un oretta e mezza... e 
stamattina... sorpresa... c'era quasi 3 dita d'acqua nella bottiglia "di 
controllo" che avevo messo all'uscita dei tubi. Quindi?
Devo ipotizzare che ci sia un tratto di non elevata pendenza e che finchè il 
livello di condensa non supera una certa soglia questa non viene scaricata? 
Ma se così fosse, avrei sempre dell'acqua stagnante. Cosa possa fare per 
verificare?

 fare per verificare?
devi controllare che il corrugato di scarico non faccia sifoni,dallo split 
all'uscita dal muro deve andare sempre in discesa, anche in modo lieve ma 
sempre in discesa
              Ciao Edy   ;o)))
[FIDOCAD]
PL 175 35 145 35 4
PL 145 35 135 30 4
PL 135 30 125 35 4
PL 125 35 90 35 4
PL 175 50 150 50 4
PL 150 50 140 55 4
PL 140 55 125 50 4
PL 125 50 85 50 4
PL 175 65 65 80 4
TY 185 35 5 3 0 0 0 * No
TY 185 50 5 3 0 0 0 * No
TY 185 65 5 3 0 0 0 * Si
TY 10 45 5 3 0 0 0 *  tubo scarico condensa