Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa centrifuga richiede bypass?

Sul diagramma della pompa centrifuga (
http://tinypic.com/5z40e8
 mod
CPm_158) viene riportata in tabella una prevalenza di 36m per portata
nulla. Questo significa che la pompa non subisce danni (pur essendo
alimentata dalla rete elettrica) quando tutti i rubinetti a valle sono
chiusi? Cosa succede quando la girante si trova a operare in un liquido
non comprimibile e "fermo"? Assorbe 750W o solo una frazione? La
pompa attualmente è collegata a un tubo da 32 mm con un dislivello
di 12 metri. Grazie.
SJ

 non comprimibile e "fermo"?
probabilmente si surriscalda il corpo della pompa, l'acqua vaporizza e la
girante va poi a vuoto con pericolo di danneggiamento.
Perche' non usi un pressoflussostato?
ciao, Piero

 chiusi? 
Il dato a 0 di solito viene indicato perche' e` quello in
cui e` piu' agevole verificare le prestazioni (a saracinesca
chiusa). Ma nessuna pompa centrifuga puo' funzionare al
chiuso per piu' di (esagero) un paio di mnuti.
Paolo

 non comprimibile e "fermo"? Assorbe 750W o solo una frazione?
Assorbe solo una frazione della potenza nominale.
Tanto per conoscenza, la potenza assorbita da una pompa
centrifuga (per acqua), vale :
                        1.000 * Q * H
          P    =   _____________
                               102
nella quale  :
P = potenza assorbita in kW
Q= portata in mc/sec
H = prevalenza manometrica in mt
Nel caso della tua pompa, prendendo a riferimento sul diagramma
di carico che hai fornito due punti lontani, il primo con :
Q1 = 1,2 mc/h, e H1 = 33,5 mt,
ed il secondo con Q2 = 4,8 mc/h e H2 = 27 mt,
risolvendo la formula si ottiene nei due casi :
P1 = 0,11 kW,   e P2 = 0,35 kW.
Cioè a portata inferiore si ha potenza assorbita minore.
Attenzione che la potenza di cui sopra NON è quella reale, nè
tantomeno quella del motore elettrico di trascinamento, in quanto
si deve tener conto dei rendimenti di macchina ed anche delle perdite
di carico nelle tubazioni.
Prevengo altresì coloro che potrebbero far notare che nella formula
di cui sopra, se si inserisce Q = 0 (cioè portata nulla), il risultato
sarebbe P = 0 (cioè potenza assorbita pari a zero).
Il moto perpetuo non è stato ancora scoperto :-)))
Cordialità.
                 Paul

 [...] Perche' non usi un pressoflussostato?
Lascerò un'ala dell'impianto di irrigazione sempre
aperta a 10 litri/min, che è il minimo valore indicato
per il modello CPm-158. E' la soluzione più semplice.
Grazie.
SJ

 P1 = 0,11 kW,   e P2 = 0,35 kW.
Chiarissimo. In pratica mi sembra che per questa famiglia di pompe si
possa considerare come assorbimento (a portata minima) il 20/30% del
valore nominale. Ieri ho aperto la pompa, era bloccata per la ruggine
sul rotore (colpa mia, che non la ho coperta...) e ho notato che le "pale"
della girante hanno larghezza minima, 2-3 millimetri... Ciao.
SJ 

 Il moto perpetuo non č stato ancora scoperto :-)))
Per la potenza effettiva assorbita dalla pompa si deve tener conto solo
del rendimento del motore e della pompa, le perdite di carico influiscono
sul dimensionamento della pompa.A voler esser precisi la formula che hai
citato e' la potenza che la pompa trasferisce al liquido in funzione della
portata e non quella che lei assorbe, quindi mettendo una portata uguale a
zero non c'e' nessuna singolarita' nella formula poiche' la potenza che
trasferisce al liquido in funzione della portata e' nulla poiche'
quest'ultima e' nulla.
La formula per la potenza assorbita dalla pompa avra' una R al
denominatore, dove R indica il rendimento totale del motore piu' quello
della pompa
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 della pompa
Infatti....
Cordialità.
                 Paul

 Sono perdonato, visto che avevo accennato a quest' ultimo ?
Ma figurati, la mia era solo una precisazione
buona giornata
