Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavo elettrico

Devo portare un cavo elettrico dal mio contatore a due box adiacenti, la 
distanza con le varie curve necessarie è di circa 30 m. Al momento devo 
avere solo luce e una presa per qualche apparecchio che assorbe poco. Il 
lavoro richiede uno scavo, il costo del cavo non incide praticamente.
Nel caso in cui in futuro io debba avere delle auto elettriche che tipo 
di cavo devo mettere in modo che alimentare due wallbox, mi pare da 22kW 
l'una.

 l'una.
 
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
 


Ottimo! grazie, viene circa 25 mmq.
Che caduta di tensione è opportuno considerare?
Mi viene un dubbio, le wallbox richiedono corrente trifase?

 Mi viene un dubbio, le wallbox richiedono corrente trifase?
 
come caduta di tensione provane diverse per vedere la sezione del cavo, 
penso sui 10 volt.
 
Sembra che sia trifase, i 22kw che leggo sul web
 

Il 19/10/22 21:19, UgoA ha scritto:

Nel dubbio tu scava e posa un cavidotto ben più grande di quello che
oggi immagini ti serva. E poi nello stesso scavo passane anche un altro.
Quando avrai le wallbox vedrai che cavo ti serve e lo infilerai senza
problemi.
 

 
Forse è la soluzione migliore, anzi poi così ci sarà spazio per altri se 
vorranno fare lo stesso lavoro.

 Mi viene un dubbio, le wallbox richiedono corrente trifase?
 
E' raccomandato usare il trifase. Perche' ?
Ha il programmino, lo usi :-)
 
Monofase con 8V di cdt --> 2 cavi x 25 mm2 totale 50 mm2 di rame
Trifase con 8V di cdt --> 3 cavi da 12,8 mm2 totale 38 mm2 di rame
 
(in realta' dovra' usare 3 cavi da 16 mm2 totale 48 mm2 di rame,
quasi pari,  pero' ... con 3 cavi da 16 mm2 la cdt scende a 6V)
 
Monofase con 4V di cdt --> 2 cavi x 50 mm2 totale 100 mm2 di rame
Trifase con 4V di cdt --> 3 cavi da 25 mm2 totale 75 mm2 di rame
 
Come vede, usando il trifase risparmio un 25% sul costo dei cavi
e senza aumentare di un euro il costo contrattuale. Infatti,
contrattualmente, monofase o trifase costano uguale (anzi, ENEL
e' piu' contenta se usate il trifase).
 
Piuttosto, la mia perplessita' e' un altra: pensa di fare un
contratto da 44 kW di potenza ? Sono circa 80 euro al mese di fisso ...
 
-- 
This is Usenet. If you are sending a link be sure to post a summary, or 
include just enough text to give a context. Clickbaiting is unwelcome.
 


Se ti interessa....
Lo scavo è fatto, siccome la pala aveva un cucchiaio da 45 cm su 
consiglio dell'operatore che fa questi scavi soprattutto per chi deve 
passare cavi o tubi  di vario genere, ho messo 4 tubi da 110 mm tanto in 
pratica il costo non varia. Poi ci potrò far passare tutt i cavi che 
serviranno a me e forse anche ad altri (ci sono 12 box). Per ora mi è 
bastato un cavetto da 3 mm.

 
 
Cone ho detto all'inizio non penso di fare nessun contratto, ma dovendo 
fare uno scavo e siccome quello che costa è lo scavo in sé. Mettere un 
tubo da 20 mm o da 200 non mi sposta la spesa. Ho scritto sopra che alla 
fine ne ho messi 3 da 110 che coprono il fondo della trincea.
Chiedevo che spazio sarà necessario quando in futuro "forse" avrò delle 
auto elettriche, che per caricarsi a una velocità decente richiedono 
almeno 22 kW.
Non ho idea dei contratti che ci saranno in futuro quando le auto 
elettriche saranno diffuse.
Certo che se la situazione resta come ora viaggiare sarà sempre più un 
lusso.
Grazie delle delucidazione che per ora non userò. Ero già al corrente 
del fatto che con la trifase si risparmia molto la spesa dei cavi.