Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Vaillant VCW I 242 E

Salve,
la mia caldaia ha ormai 20 anni di funzionamento e da qualche giorno mi
dà problemi sul riscaldamento.
Ho chiamato il tecnico e mi ha preventivato circa 150 euro per
sostituire la scheda elettronica e altri 150 per lo scambiatore (ancora
originale in plastica).
Il problema è che l'acqua sanitaria funziona decentemente, mentre i
riscaldamenti non vanno in modo corretto. Se imposto la manopola della
temperatura su "7", dovrebbe raggiungere 70 gradi, la caldaia a volte
raggiunge i 70 ma per la maggior parte dei casi si ferma a 50 o 60, e
la temperature scande troppo prima che riattacchi. Quindi il tecnico ha
pensato con sicurezza che dipende dalla scheda, anche perchè se la
temperatura scende a 35-40 gradi e la caldaia no riattacca, se la
spengo e riaccendo, subito inizia a scaldare l'acqua.
Cosa mi consigliate di fare?
è davvero la scheda o può dipendere da qualche altra cosa?
grazie 10000

 ha scritto nel messaggio 
news:1166610474....@n67g2000cwd.googlegroups.com...
Salve,
la mia caldaia ha ormai 20 anni di funzionamento e da qualche giorno mi
dà problemi sul riscaldamento.
Ho chiamato il tecnico e mi ha preventivato circa 150 euro per
sostituire la scheda elettronica e altri 150 per lo scambiatore (ancora
originale in plastica).
Il problema è che l'acqua sanitaria funziona decentemente
Spiegati bene il sanitario va bene o no
 mentre i riscaldamenti non vanno in modo corretto. Se imposto la manopola 
della
temperatura su "7", dovrebbe raggiungere 70 gradi, la caldaia a volte
raggiunge i 70 ma per la maggior parte dei casi si ferma a 50 o 60, e
la temperature scande troppo prima che riattacchi. Quindi il tecnico ha
pensato con sicurezza che dipende dalla scheda, anche perchè se la
temperatura scende a 35-40 gradi e la caldaia no riattacca, se la
spengo e riaccendo, subito inizia a scaldare l'acqua.
perchè da quello che hai scritto,il problema *potrebbe* essere la sonda però 
poi dici che il tecnico ti vuol sostituire scheda e scambiatore secondario
-- 
ciao Edy  (;o)))

EDY ha scritto:

Il problema è capire la buona fede del tecnico.
Secondo me potrebbe essere la sonda, perchè la scheda non può avere
uno stato incerto, cioè o è ON o è OFF.
Come posso verificare la sonda?
grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:1166714927.8...@79g2000cws.googlegroups.com...
EDY ha scritto:


Non ricordo il valore resistivo,oggi provo e riposto,hai un tester?
-- 
-Ciao Edy   ;-))) 

Edy ha scritto:

Ciao Edy,
ieri ho fatto delle prove, ma ho dei dubbi su alcune cose.
La prima è che ho trovato la sonda quella collegata all'indicatore di
temperatura, che non penso sia quella che intendi tu, perchè non è in
grado di attivare o disattivare la partenza della fiamma. Se mi sono
sbagliato spiegami dove posso trovare la sonda incriminata.
La seconda prova è che dov'è il potenziomentro di regolazione
temperatura e tasto di "reset", ho notato che i due led "arancio e
verde" funzionano in questo modo: alla prima accensione del
riscaldamento si accende l'arancio, parte la fiamma e appena aumenta la
potenza della fiamma si accende anche il verde. Raggiunti i quasi 70
gradi si spegne tutto e per un pò continua a girare la pompa, quando
la temperatura inizia a scendere e arriva a 50 gradi, riparte la
caldaia accendendo il led arancio con fiamma debole, dopo qualche
secondo aumenta la fiamma e si accende il verde, nel frattempo la
temperatura ha quasi raggiunto i 60, in quel momento il led verde ha un
debole lampeggio e subito dopo si spegne tutto, senza arrivare a 70.
Tutto questo dura +/- 2 minuti, e poi si ripete ciclicamente.
Il tester c'è l'ho completo di sensore di temperatura (non so quanto
è attedibile!!!).
Lo scambiatore che mi proponeva di cambiare è quello dell'acqua
sanitaria, non so se è quello che dici tu.
grazie per l'aiuto.




Serve in ohm
Lo scambiatore che mi proponeva di cambiare è quello dell'acqua
sanitaria, non so se è quello che dici tu.
appunto *scambiatore secondario*
 Il funzionamento sembra *quasi* regolare, non si può fare una diagnosi 
esatta senza aver misurato la sonda.
La sonda rilevamento temperatura è in alto a sx sul tubo di mandata che va 
dallo scambiatore primario allo scambiatore sanitario e c'è collegato un 
filo o bianco o trasparente che va a finire all'interno del pannello,
purtroppo non ho potuto misurare la resistenza della sonda,comunque puoi 
fare una prova ma solo per poco tempo, fai partire in riscaldamento dopo 
aver staccato il filo della sonda e vedi se la temperatura sale oltre i 70, 
pronto a ricollegare il filo o a spengere i riscaldamenti con velocità onde 
evitare il surriscaldamento eccessivo e provalo anche in sanitario
Un altro suggerimento: vicino ai due interruttori rossi c'è una vite con 
taglio,con i segni + e -, la sviti e all'interno c'è un potenziometro, con 
un cacciavitino regola verso il meno, serve ad accorciare i tempi di pausa
-- 
-Ciao Edy   ;-)))

Ciao Edy scusa se non mi sono fatto sentire per un pò,
ho provato a cercare qualle benedetta sonda, ma non la trovo, posso
inviarti delle foto della caldaia, in modo da indicarmi con precisione
il posto.
grazie
P.S.
in questi giorni mi è capitata una cosa strana, ogni tanto quando
tenta le prime accensioni del riscaldamento l'intera camera stagna hai
dei vuoti impressionanti fino a far rientrare tutta la parte frontale
(dov'è il vetro circolare), da cosa può dipendere?

 ha scritto nel messaggio 
news:1168006015.0...@s80g2000cwa.googlegroups.com...

grazie

valvola gas regolata bene?
controllati i tubi di scarico ?
-- 
-Ciao Edy   ;-)))