Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavavita e Vasca Idromassaggio.

Un saluto a tutti, Vi illustro ora il mio dubbio:
Ho installato una vasca idromassaggio, collegandola al'impianto
elettrico protetto da un salvavita da 0,03 ampere. Per sicurezza ho
chiesto all'elettricista di installarmi un salvavita dedicato alla sola
vasca, con sensibilità di 0,01 ampere. L'elettricista lo ha sconsigliato
in quanto a suo dire il motore della pompa lo avrebbe fatto saltare a
ripetizione.
Vi chiedo ha ragione il mio elettricista o, è effettivamente meglio
installare un salvavita da 0,01 ?
Un grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Saluti - Riccardo.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 installare un salvavita da 0,01 ?
Potrei sbagliare, ma non vedo motivi per cui un motore debba far scattare un
differenziale molto sensibile.
Cmq fallo mettere: al limite, sei sempre in tempo a bypassarlo.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver & PPCSP member
ICQ 49579941

Secondo me qualsiasi motore costruito a regola d'arte, funzionante in
condizioni di normale umidità ambientale, ha scarse(issime) possibilità di
causare scatti intempestivi di un differenziale da 10mA.
Ciao.
RB
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 installare un salvavita da 0,01 ?
Gli interruttori differenziali a protezione fisiologica, cioe` i salvavita
da 10mA hanno come fascia di utenza la protezione di singoli ambienti
particolari (come la stanza dei bimbi) o di singoli elettrodomestici......
ad esempio la protezione della presa della specchiera del bagno, o la vasca
ad idromassaggio.... tuttavia vista la particolarita` del luogo, dove per
brevi periodi si puo` formare un'umidita` relativa del 100% con conseguente
copiosa formazione di condensa, puo` (ma non sempre) dare luogo a scatti
intempestivi del differenziale.
Dal punto di vista della sicurezza, se l'impianto e` eseguito a regola
d'arte, il differenziale da 30mA (in perfette condizioni) assicura una
protezione sufficiente.
Installare un differenziale a protezione fisiologica aggiuntivo e` comunque
un miglioramento della sicurezza, anche se a volte puo` intervenire in
maniera intempestiva, va capito anche il punto di vista dell'istallatore che
vede ritercersi contro questi scatti anomali, facendo sembrare all'utente un
"difetto" del materiale installato che quindi se la prende con il povero
installatore.
Fai pure installare il 10mA, ma ricorda che potrebbe essere a volte
possibile una interruzione del rilassante ed agognato idromassaggio.
ciao e buone abluzoni :-)
max


Facciamo un po' di teoria sui salvavita:
questi apparecchi misurano la differenza di corrente che circola tra i due
fili dell'impianto (fase e neutro), quando rileva una differenza superiore
al valore per cui è costruito interviene; la differenza si genera in quanto
parte della corrente va a circolare da altre parti (corpo umano e terra ad
esempio).
Come sono fatti: su un nucleo magnetico vengono avvolti sia fase che neutro
ma in senso contrario, quando le correnti che circolano sui due fili sono
uguali nel nucleo non ci sarà nessun flusso magnetico e il terzo
avvolgimento (il rilevatore di "differenze") non sentirà nulla; ora
arriviamo allo scatto così detto intempestivo: per vari motivi è pressochè
impossibile realizzare i due avvolgimenti in modo identico per cui anche a
parità di corrente nel nucleo circolerà un certo flusso magnetico, questa è
una differenza costruttiva e quindi il flusso è proporzionale alla corrente
che circola nell'impianto ora, se la corrente è molto alta può essere che
questa differenza costruttiva da sola possa superare la soglia di
intervento, a maggior ragione se la soglia è bassa (0,01A).
Evidentemente in condizioni normali i salvavita sono costruiti per
funzionare bene entro una corrente nominale di 16 o 25A a seconda dei
modelli ma: il motore del tuo idromassaggio assorbe una corrente di spunto
nel momento dell'avvio che può facilmente superare i 40 o 50A, sono tempi
brevissimi ma possono essere sufficenti per far scattare il salvavita.
LA SOLUZIONE: esistono differenziali appositi (costano un po' di più)
protetti contro gli scatti intempestivi, li riconosci perchè sul fronte
hanno stampigliato dentro un rettangolo un simbolo che assomiglia alla pinna
di un pescecane (in realtà è il simbolo di sovracorrente); fatti installare
uno di quelli (magari marca Merlin Gerin) e vivi sereno
Ciao

 Ciao
In realta` quel simbolo vuole dire: "insensibile alle componenti unidirezionali"
causa di scatti intempestivi, in circuiti dove sono inseriti gruppi di
continuita`.
ciao max

 Ciao
Un grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, mi farò installare un
differenziale
di questo tipo e lo farò installare nella stanza attigua al bagno.
Saluti Riccardo.



yes! giusta la correzione e non è nemmeno l'unica cosa discutibile di quanto
ho scritto ma il tentativo di semplificare per farmi capire a
quell'ora.......
    Ciao

e lo farò installare nella stanza attigua al bagno.
Perché?
-- 
Bye
      Vitt