Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone che perde

ciao, il termosifone della sala (circa 10 anni di età) ha iniziato a perdere
dalla parte superiore!
vediamo se riesco a spiegarmi .. praticamente sopra (sulla sinistra e sulla
destra) ci sono due esagoni .. questi lasciano trafilare leggermente dalle
giunture !
come posso fare per eliminare le perdite?
spero di non doverli cambiare!!
grazie
Massy

 ha scritto nel messaggio
news:TMY%b.48777$IT2.1...@news4.tin.it...

Sono tappi filettati e avvitati.
Se il termosifone è di ghisa o di alluminio basterà svitare i tappi,
rifare l'avvolgimento con la canapa o la pasta apposita (non so di
preciso cosa ci voglia, non sono un idraulico finito) e riavvitarli.
Se invece i termo sono di acciaio..... il suddetto sistema potrebbe non
funzionare, dipende da quanto si è corrosa la sede.
Visto che siamo a fine inverno e se puoi risolvere tenendoci sotto una
baccinella forse conviene tirare a fine stagione.
Fabbrogiovanni.

 ha scritto nel messaggio
news:TMY%b.48777$IT2.1...@news4.tin.it...

Puoi specificare di che materiale sono?
Alluminio, ghisa o lamiera?
   ciao   edy

 ha scritto nel messaggio
news:fy_%b.5265$mt1....@tornado.fastwebnet.it...


 è un termosifone di alluminio!
 Se la perdita non è sostanziosa ti conviene aspettare come dice
fabbrogiovanni,altrimenti devi sostituire le guarnizioni. Qualche volta si
risolve stringendo ulteriormente i dadi esagonali(sono tappi o forati o
ciechi)
Se sono a sx (filettatura sinistra)dall'alto verso il basso
Se sono dx (filettatura destra)dal basso verso l'alto
Se hai un pò di manualità non è difficile sostituire le guarnizioni
se sei intenzionata a risolvere il problema al più presto riscrivi... a
disposizione x ogni eventuale spiegazione e facci sapere se i tappi che
perdono sono dx o sx.
   ciao   edy

    ciao   edy
Domanda da apprendista idraulico, non ho mai aperto un termo  ma se
dovesse capitare meglio saperlo prima invece di infilare un tubo di
prolunga nel manico del giratubi se vedo che non si svita: ho capito
giusto che guardando il termosifone dal davanti il tappo di destra lo
svito nel modo che tutti consideriamo normale e invece il tappo di
sinistra al contrario?
Fabbrogiovanni.

FabbroGiovanni ha scritto:



       Edy ci confonde quando parla di dx e sx e in alto ed in basso,
      perche alto e basso,in un movimento rotatorio,si alternano.
       Ora ci spieghera' la faccenda,guardando il dadone davanti ai
      nostri occhi e dicendo semplicemente : " in senso orario oppure
      in senso antiorario!" Edyyyyy!! Ci seiiii!! :-)
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       ciaofelix:-)
No no, se Edy č disposto a dare spiegazioni *personalizzate* io
preferisco che dica *si svita come un dado normale*/*si svita al
contrario*.
Fabbrogiovanni.

FabbroGiovanni ha scritto:



          A Giova' quando sarai su una stazione spaziale ed io da terra
         dovro'darti istruzioni,se vorrai tornare giu',dovrai darmi
         ascolto!! PP  (si sente che e' giornata di shopping neh!)


 Fabbrogiovanni.
Guardando il termosifone, il tappo di destra si svita in senso "normale"
"antiorario", mentre quello di sinistra si svita in senso "contrario"
"orario";
Cosi siete contenti tutti e due :-)

 Cosi siete contenti tutti e due :-)
Grazie mille,  memorizzo col mio sistema.:-))
Fabbrogiovanni.

 ha scritto nel messaggio
news:qu80c.52763$IT2.1...@news4.tin.it...


 Scusate ma non ci arrivo da solo.
Qui ti posso aiutare, io ci sono appena arrivato: gli elementi del
termosifone sono uniti uno all'altro da un tronchetto filettato, per
poterlo avvitare il filetto č destro da un lato e sinistro dall'altro.
Dato che i tappi chiudono le estremitŕ devono per forza essere dx/sx.
Fabbrogiovanni.

 hanno le filettature "opposte" ?
I radiatori in alluminio sono composti da tanti singoli elementi
assemblati con "nippli" destri/sinistri.
Cioè ruotando i nippli di giunzione i due elementi si avvicinano
e, tramite una guarnizione, fanno tenuta.
Alla fine dell' assemblaggio, resterà dunque sul fianco dell'
elemento terminale un foro filettato destro, e sul fianco dell'
opposto elemento iniziale  un foro filettato sinistro.
In tal modo risulta più comodo avere un  solo modello
di elemento "standard" ( e due tipi di filettature dei "tappi"),
che non due tipi diversi di elemento.
Cordialità.
             Paul

 Cosi siete contenti tutti e due :-)
         Io non sono ancora contento,perche un radiatore cia' pure una
destra ed una sinistra? :PP


          ciaofelix:-)
Non ero a fare shopping ma..*dancing*in quel di *Luisella* a  Licenza ai
confini della tua zona(x Felix) , grande pista e ottime fettuccine fatte in
casa!!!
 Non ci sono spiegazioni *personalizzate* hanno risposto il giusto gli altri
.
I termosifoni di alluminio sono modulari, puoi aggiungere o togliere
elementi  a seconda del fabbisogno.
Ogni elemento è filettato a dx con filettatura dx e a sx con filettatura sx
Domanda? come puoi accoppiare *dall'interno* due elementi con uguali
filettature (dx o sx)?
Non è fattibile, mentre avviti uno ,l'altro che è contrapposto,lo stai
svitando(o non avvitando) ecco il perchè di filetti dx e sx
L'accoppiamento viene fatto con un nipples dx-sx da 1" forato all'interno
con due protuberanze centrali e si fa con una chiave lunga a tee Ti(circa 60
cm) tipo scalpello.
Quando scrivo, immagino il termosifone davanti e per stringere il tappo
*dx*, scrivo che lo stringo dal basso verso l'alto, che, se visto
lateralmente,sarebbe in senso orario, e quello sx se visto di lato sarebbe
antiorario
 I tappi (esagoni) sono da 1" dx o sx  ciechi o forati da: 3/8 o 1/2 questi
fori ovviamente solo dx.
Nella prima risposta ho fatto un errore e mi scuso ho scritto una cosa e ne
pensavo un altra (Se sono a sx (filettatura sinistra)dall'alto verso il
basso) è il contrario, errare humanum est
Spero di essermi fatto capire, può darsi che fidocad spieghi meglio la cosa
ciao    edy
[FIDOCAD]
RV 50 45 60 135
LI 60 50 65 50
LI 65 50 65 60
LI 65 60 60 60
LI 60 120 65 120
LI 65 120 65 130
LI 65 130 60 130
LI 50 50 45 50
LI 45 50 45 60
LI 45 60 50 60
LI 50 120 45 120
LI 45 120 45 130
LI 45 130 50 130
RV 75 50 90 60
LI 75 50 80 60
LI 80 50 85 60
LI 85 50 90 60
RV 90 50 105 60
LI 105 50 100 60
LI 100 50 95 60
LI 95 50 90 60
RV 75 120 90 130
LI 75 120 80 130
LI 80 120 85 130
LI 85 120 90 130
RV 90 120 105 130
LI 105 120 100 130
LI 100 120 95 130
LI 95 120 90 130
RV 120 45 130 135
RV 120 50 115 60
RV 130 50 135 60
RV 120 120 115 130
RV 130 120 135 130
TY 110 55 5 3 0 0 0 * SX
TY 40 55 5 3 0 0 0 * SX
TY 70 40 5 3 0 0 0 * Nipples dx-sx
EV 85 90 90 90
EV 85 90 85 85
EV 85 95 105 95
EV 100 105 70 80
RV 100 90 95 95
RV 75 90 70 95
TY 65 55 5 3 0 0 0 * DX
TY 135 55 5 3 0 0 0 * DX
RV 150 45 155 65
RV 150 50 145 60
LI 145 50 150 60
RV 25 45 30 65
RV 30 65 30 50
RV 30 50 35 60
TY 140 65 5 3 0 0 0 * Tappo dx
TY 15 65 5 3 0 0 0 * Tappo sx
TY 75 85 5 3 0 0 0 * nipples
LI 30 60 35 50
PL 25 145 100 145 4
PL 30 120 30 160 4
RV 95 140 105 150
TY 40 155 5 3 0 0 0 * chiave per giunzione elementi

 Adesso pero' vado a letto.
Spero che tu abbia dormito bene nonostante la curiosità in sospeso (io
quando vadao a nanna con dubbi ogni tanto mi sveglio :-))).
La spiegazione è arrivata da Paul e da Edy, come avrai già letto.
Fabbrogiovanni.

 Spero di essermi fatto capire, può darsi che fidocad spieghi meglio la cosa
      Lodevole l'impegno,specie il disegno tecnico!


 ha scritto nel messaggio
news:w_e0c.6337$mt1....@tornado.fastwebnet.it...



Qualche anno fa la pagai 10000 delle vecchie lire, prova a fare la *corte*
all'idraulico può darsi che te la presti.
preparati a dei grossi sforzi la ghisa è tosta da disaccoppiare
alcuni vecchi modelli di termo in ghisa avevano i tappi e le nipples se non
vado errato da 1"1/4 prima di acquistare smonta un tappo e controlla la
filettatura e qualora serva utilizza anche la fiamma, che poi la dove hai
bruciato, rivernicerai
   ciao    edy