Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressione acqua bassa in casa

Ciao a tutti, vivo in una casa singola, ho un problema con la 
pressione idrica.
all'ingresso di casa, se non sbaglio c'e' una valvola che dovrebbe 
essere una valvola di non ritorno, su questa valvola c'e' un 
manometro che segna 5,5 atmosfere, imho una pressione di tutto 
rispetto, subito dopo ci sono 2 filtri e un addolcitore e da questo 
l'impianto di casa (3 piani).
il problema e' che la pressione dell'acqua in casa e' infima, sia 
calda che fredda, in qualsiasi piano e qualsiasi rubinetto, anche 
uno che esce subito dopo l'addolcitore, con infima diciamo che ci 
attesta sui 2/3 litri minuto, ho la doccetta nel bagno (nuova) che 
con tutto il rubinetto aperto, non riesce a riempire tutti i fori 
d'uscita.
Quando apro l'acqua il manometro sulla valvola segna una pressione 
di circa 4.5/5 atmosfere.
Nelle case adiacenti la pressione e' alta, quindi penso che il 
valore di 5,5 atmosfere sia veritiero.
Non mi sembra ci siano saracinesche non completamente aperte, non ho 
ancora avuto tempo di controllare tutto l'impianto, sono qui da un 
paio di mesi.
Casa e' di mio suocero e' c'e' sempre stato questo problema.
Avete idea di cosa possa guardare prima di chiamare l'idraulico?
-- 
[cit. da INN-A]
I roditori una volta vivevano secondo natura...
Poi hanno incominciato ad incartare la cioccolata...
Adesso si rendono conto che spammare � pi� proficuo...

l'impianto di casa (3 piani).
Non mi spiego la valvola di non ritorno.
Ueh, non sara' mica un riduttore di pressione :-)
Prova a bypassare tutto, valvola e flitri.
-- 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

 Prova a bypassare tutto, valvola e flitri.
cavolo, mi tocca smatellare mezza cantina.
secondo te, se la valvola fosse in realta' un riduttore di pressione 
e io alzassi la pressione in uscita, potrei creare problemi 
all'addolcitore?
i rubinetti penso che riecano a lavorare tranquillamente fino a 3 
atmosfere, ma l'addolcitore?


 atmosfere, ma l'addolcitore?
Non mi spiego una cosa: se � un riduttore di pressione perch� il manometro 
dovrebbe misurare la pressione a monte e non a valle del regolatore?
Comunque comincia col fargli una foto e vediamo che faccia ha.
Ciao 

atmosfere, ma l'addolcitore?
Boh non saprei, a casa mia ci sono 5,5 bar in entrata, un filtro
blando per la sabbia e poi diretto ai rubinetti.
-- 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

 faccia ha. 
il manometro e' avvitato sopra l'oggetto, immagina una t, a destra e 
sinistra entrata e uscita, nella gamba c'e' il tappo, sopra il 
manometro.


 blando per la sabbia e poi diretto ai rubinetti.
infatti.


 ha scritto nel messaggio 
news:Xns9C188EA06A0CEa...@130.133.1.4...

Ma il manometro deve leggera la pressione in uscita mica quella in entrata, 
se il tuo riduttore � vecchio cambialo cos� risolvi il problema.
Se lo baipassi rischi di danneggiare l' impianto con 5.5 bar di pressione.
Ciao 

 bar di pressione. 
e' quella la paura.


 ha scritto nel messaggio 
news:Xns9C1888BE08269a...@130.133.1.4...

Non � una valvola di non ritorno, ma un riduttore di pressione! Con quello 
puoi aumentare la pressione e portarla a 3 Atm che � l'ideale 

 l'ideale 
pefetto, questa sera faccio un paio di foto e provo a vedere se si 
regola, gia' riuscissi a fare una doccia decente, sarebbe magnifico.


 -- 
Potresti provare a smontarlo e pulirlo, io ci sono riuscito, per� quello che 
non mi torna � la lettura del manometro.
Tentar non nuoce!
Ciao 

> Non mi spiego la valvola di non ritorno.
Non c'� nulla di strano in una valvola di non ritorno.
Servono ad evitare l'inquinamento dell'acquedotto da parte degli 
impianti privati.
Se accidentalmente l'acquedotto interrompe l'erogazione e va in 
depressione si risucchierebbe tutte le schifezze accumulate nei circuiti 
privati.


Di solito i riduttori di pressione aumentano la pressione
in uscita avvitando il dado di regolazione.
Prova cosi' avvita tre o quattro giri e vedi se migliora.
Se si, allora e' solo mal regolato, se no e' da cambiare perche'
bloccato.

 bloccato.
ok, questa sera guardo poi faccio sapere.


 rispetto, subito dopo ci sono 2 filtri e un addolcitore e da questo 
Filtri intasatissimi?

 Filtri intasatissimi?
sono da sostituire ma non penso, mio suocero ha detto che e' sempre 
stata cosi'.
imho e' una cattiva regolazione della valvola.


 Avete idea di cosa possa guardare prima di chiamare l'idraulico?
Non � un problema di pressione, altrimenti quando apri il rubinetto questa 
scenderebbe ulteriormente, ma di portata: da una qualche parte c'� una 
strozzatura ( filtro addolcitore?) 

 Comunque comincia col fargli una foto e vediamo che faccia ha.
nei miei due riduttori di pressione i relativi manometri leggono la 
pressione in entrata ( da 14 a 6 ext e da 6 a 3,5 atm int!)
Umb

 rubinetto questa scenderebbe ulteriormente, ma di portata: da una
che intendi? non ho capito


 l'ideale 
ieri sera ho controllato, effettivamente e' un riduttore, ho provato 
a togliere il tappo dove dovrebbe esserci la vite/dado di 
regolazione ma non c'e' nulla, c'e' un foro ma in fondo a questo non 
mi sembra ci siano viti o altro, e' in una postizione scomoda e non 
riesco a guardarci dentro direttamente.
il collo dove dovrebbe essere la regolazione e' fatto piu' o meno 
cosi':
|         |
|         |
|--     --|
|         |
|         |
|_________|
qui sotto c'e' tutto il resto del gruppo.


che intendi? non ho capito
Ti faccio un esempio: Se hai 5 bar in ingresso e poi usi un tubetto da
5 mm. di diametro interno, al capo del tubo avrai sempre 5 bar, ma
come apri l'acqua riuscirai a malapena a fare un litro ogno tot. La
portata sarebbe in questo caso la capacita di trasportare acqua da un
posto all'altro in litri al minuto, indipendentemente dalla pressione
Sei riuscito a fare una doccia decente ?
-- 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

 riesco a guardarci dentro direttamente.
Chiedi in prestito lo specchietto per incipriarsi il naso a tua 
moglie... ;-) ed usa una torcia per illuminare bene il foro fino in fondo!

 in fondo! 
lo specchietto alla signora l'ho gia' greto e si e' anche incazzata :)
la torcia era in macchina e non avevo voglia di andarla a prendere :P
questa sera uso la torcia.


 Sei riuscito a fare una doccia decente ?
piu' o meno, se apro oltre all'acqua calda quella fredda, esce un 
po' piu' d'acqua e la doccia e' decente, solo che me la faccio quasi 
fredda.
ora va bene, ma d'inverno, direi che e' un problema.
per fare un esempio, a casa vecchia se aprivo l'acqua e mettevo la 
doccetta col soffione verso l'alto, questo daceva una fontanella di 
circa 50/60cm, in questa casa, se apro solo l'acqua calda, la 
fontanella e' di neanche 10cm, con entrambi i rubinetti aperti, 
arrivo si e no a 20cm
ho notato anche un'altra cosa strana, quando apro l'acqua fredda, i 
primi 1/2 secondi l'acqua ha una buona portata, poi cala 
immediatamenteai livelli barzelletta di cui sopra, e questo in tutti 
i rubinetti di casa.


 i rubinetti di casa.
Pressione sufficiente, portata no. Controlla bene tutti i filtri e la 
pervietï¿œ dei passaggi dell'addolcitore...

 perviet� dei passaggi dell'addolcitore...
Gli avete detto di controllare  anche i Rompigetti sui rubinetti ??