Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: addolcitore acqua sanitari: domande

I miei genitori hanno fatto appena installare un addolcitore per acqua dei
sanitari (acqua calda) a sali, e anch'io sono molto interessato.
domande:
-io ho la caldaia che controlla sia i sanitari che il riscaldamento.
L'idraulico sostiene che l'addolcitore va solo sui sanitari e non sul
riscaldamento perchè il sistema sul riscaldamento è nmolto complesso e nei
termosifoni continua a circolare la stessa acqua, quindi non si forma
calcare.
è vero o non ha voglia/tempo di fare il lavoro completo? (la mia casa è di
nuova costruzione, ma l'addolcitore mi sembra un buon metodo preventivo per
evitare costosi lavori di idraulica in futuro)
-i sali ogni quanto si cambiano? ho la caldaia murata, quindi per
ispezionare/cambiare i sali devo ogni volta svitare il coperchio. non un
grande lavoro, ma uno di quelli che "lo faccio domani", "lo faccio settimana
prossima" e finisce che lo faccio una volta ogni 2 anni :-)
-i sali sono gli stessi che si mettono in lavastoviglie?
-infine il prezzo. 100 per pezzo (niente di che, un comune filtro in
plastica pieno di sali) + installazione, con  3 giorni di preavviso, a
milano. mi sta fregando?
graaazie :-)

 milano. mi sta fregando?
100 euro per la fornitura di un dosatore di polifosfati da 1/2" è corretto.
L' installazione secondo necessità.
Cordialità.
                  Paul

 Cordialità.
denghiu :-) 

 i miei han pagato 100 euro tutto
Regalato !
Cordialità.
               Paul

 Regalato !
davvero? non mi pareva gran che: un filtro a campana e un rubinetto montato 
sulla linea idrauliza... 

 montato sulla linea idrauliza...
Di dosatori esistono 2 tipi : quello a sali in granuli e quello con i sali
in fase liquida.
Entrambi non sono nè un filtro nè un rubinetto, ma una pompa dosatrice
che inietta la giusta quantità di sali nella vena d' acqua
che li attraversa.
Cordialità.
               Paul

 che li attraversa.
sì, ecco. però a quello dei miei hanno aggiunto un rubinetto a monte, 
immagino per chiudere l'acqua mentre sviti la campana e cambi i sali. 
immagino sia seccante fare la doccia tutte le volte che cambi i sali, se non 
hai un rubinetto per chiudere la linea :-) 

 immagino per chiudere l'acqua mentre sviti la campana e cambi i sali.
Sì, è giusto. Un' installazione ancora migliore, raccomandata
dai costruttori, è quella di inserire il dosatore in "by pass" sulla linea.
In tal modo è assicurato il transito dell' acqua in ogni condizione,
cioè non solo per la ricarica, ma anche per un guasto o rottura
dell' ampolla del dosatore.
Guarda qui :
http://xs217.xs.to/xs217/07302/Dosatore.jpg
Cordialità.
               Paul


Come dice "Pol" i nuovi dosatori hanno di solito 1 Bypass incorporato, (di
solito 1 rubinetto ballstop) che permette di escluderli dal circuito
idraulico (per sempre o per quei brevi momenti dedicati alla carica dei
sali)
Sempre  che al momento opportuno tale Bypass funzioni, ne hanno montato uno
da me, che al posto del classico rubinetto ha nella testa del dosatore 1
sorta di cilindro passante, bene, prima si e' rotto il bicchiere in
plexyglass (come sia successo e' 1 mistero) e poi il bypass nn ne ha voluto
sapere di funzionare, risultato: disconnessione totale della caldaia tramite
successivo rubinetto a monte.
Per fortuna siamo in estate.
la legge di Murpy...  e' implacabile.

 domande:
mi hanno installato l'apparecchio ieri.
L'addolcitore ha 2 valvole di bypass integrate.
me l'hanno dovuto installare fuor idal cassone della caldaia, ho provveduto 
a coprirlo con un portaoggetti di plastica, che si incastra giusto giusto 
:-)
in teoria andrebbe ricaricato con delle bustine predosate da 80gr, ma ho già 
provveduto a comprare al castorama il flacone da 1kg, spendendo la metà :-)