Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito per elettricisti.

Ho giï¿œ chiesto anche in altri NG specifici, ma ho deciso di provare 
anche qui perchï¿œ ho un problem molto urgente da risolvere: mi stanno 
istallando una nuova macchina CNC (centro di lavoro verticale) e succede 
che quando spengo la macchina salta la corrente. Nessuno ci si 
raccapezza, pensano ad un ritorno di corrente, ma puï¿œ essere?
Il guaio ï¿œ che se salta spesso la corrente quando tutte le altre 
lavorano alla fine ci scappa "il morto"...
Cosa si puï¿œ fare?
Grazie
Giovanni 


ciao, a parte il ritorno di corrente tipico di un carente elettricista, 
dovresti specificare come avviene lo spegnimento, (tramite interruttore 
generale, tramite pulsante software o ardware elettronico) verifica le 
cose banali, la presenza di una linea di terra adeguata, filtri 
antidisturbo sull'alimentazione e in ultimo se non consuma 
eccessivamente un trasformatore di isolamento.
ciao primula

 
Lo spegnimento avviene tramite interruttore generale. Perï¿œ abbiamo molto 
macchine e non era mai successo un cosa del genere. 
Giovanni

 ha scritto nel messaggio news:201010141...@mynewsgate.net...

una cosa *MOLTO PERICOLOSA* : staccare la messa a terra della macchina
e provare, se spegnendola in questa condizione, salta la corrente.
Se la corrente non salta c'e' quelcosa (condensatori  di spunto ?) che scarica a
terra quando lo spegnimento fa' fare un picco ai motori in alternata.
occhio, NON TOCCATE LA MACCHINA se non con guanti isolati durante la prova. 

 raccapezza, pensano ad un ritorno di corrente, ma puï¿œ essere?
So di un caso analogo in cui il costruttore richiedeva l'istallazione di una 
messa a terra diretta della macchina ( tramite puntazza in apposito tombino 
a fianco della macchina )...
il cliente, ritenedola una richiesta eccessiva,  non lo voluto fare e ad 
ogni spegnimento saltava l'interruttore differenziale...
infine si ï¿œ convinto e la cosa si ï¿œ risolta...

 infine si ï¿œ convinto e la cosa si ï¿œ risolta...
Stiamo scherzando?

 occhio, NON TOCCATE LA MACCHINA se non con guanti isolati durante la 
prova. 
Non salta il differenziale ma il magnetotermico....
Giovnni

 infine si ï¿œ convinto e la cosa si ï¿œ risolta...
Come ho giï¿œ detto, salta il magnetotermico non il differenziale.
Giovanni

> Come ho giï¿œ detto, salta il magnetotermico non il differenziale.
Non pagare ...
C'ï¿œ un grave errore di cablaggio nel quadro di macchina.
Non ï¿œ un problema tuo.


ho un sospetto...
immagino sara' trifase... andando ad aprire l'interruttore, quando
spengi, questo potrebbe essere difettoso e andare ad aprire le fasi
non in contemporanea quindi una viene caricata piu' di altre.
oltre all'interruttore generale posto sulla macchina, dovrebbe esserci
anche l'interruttore dell'impianto elettrico che comanda quella
specifica macchina (dove la macchina si collega all'impianto o sulla
presa corrispondente).
provato a spegnere tramite quello?
alberto 

 
Questo interruttore non c'ï¿œ. La macchina prende la linea direttamente dal 
blindo sbarra.
Comunque la ditta ci ha detto che dipende dal nostro impianto e ï¿œ un fatto 
di energia reattiva. Per questo consigliano l'istallazione prima della 
macchina di un apparecchiatura specifica che perï¿œ io non ti so dire...
Giovanni

 macchina di un apparecchiatura specifica che per� io non ti so dire...
ma loro si... ;-) 

 infine si � convinto e la cosa si � risolta...
Attenzione che ha fatto una cosa pericolosa oltre che non a norma... per 
legge non devono esserci due masse simultaneamente accessibili collegate ad 
impianti di terra differenti. 

 Giovanni
Ogni giorno entro in aziende, la gran parte con macchine CNC, ti dico che 
sinceramente valuterei l'idea, con un elettricista serio, di installare 
differenziali su ogni macchina in modo che un guasto su una, non faccia 
fermare tutte le macchine alimentate dalla blindo.
Sembra costoso, ma se conti:
- le mancate rotture (utensili o pezzi rovinati);
- la maggior facilit� di ricerca del guasto (ore dell'elettricista perse);
- la maggior continuit� di servizio (al guasto su una macchina non si 
fermano tutte);
- ecc.
Per risolvere il problema farei controllare il sezionatore della macchina.
Il problema dell'energia reattiva � che ti vorranno mettere dei 
condensatori, per rifasare; imho c'entra poco se li installano sulla 
macchina.
Saluti
Fabio 


un impianto fatto decentemente dovrebbe avere un interruttore di 
sezionamento,
un termico ... in modo da poter operare in sicurezza sulla macchina senza 
dover
togliere corrente...
comunque potete provare a fare un ponte di prova con un interruttore a meta'
tra la linea blindo e la macchina... vedete se spengendo quell'interruttore
salta lo stesso o meno. Se non salta, il problema e' evidentemente 
l'interruttore
della macchina...
alberto