Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per elettricisti esperti: dove sarà il guasto?

Rimanendo nell'argomento degli effetti del fulmine: ieri sera, nonostante avessi riarmato tutti i megnetotermici saltati, 
il condominio era al buio. Per fare un po di luce ho messo il commutatore generale a manuale e almeno una parte si è acceso.
Ma per l'altra, rimasta al buio, non sono riuscito a fare niente. Di sicuro è saltato il relè del crepuscolare sul quadro, perché non
dava segni di vita ed era tutto spento. Però, anche se fosse stato quello, non basta a spiegare perché in manuale una parte
fosse al buio. Di solito, nelle manutenzioni fatte di giorno, si mette il commutatore da automatico a manuale e si accende tutto.
Quindi ho pensato che dipendesse dal magnetotermico che comanda quella zona... ma invece alla sua uscita dava corrente regolarmente.
Allora ho controllato i sezionatori di zona e, difatti, ai 3 di quella zona non arrivava corrente.
Purtroppo i guai capitano sempre i giorni di festa, quando non si può chiamare l'elettricista.
Ho fatto una foto del quadro relativa a quella zona, (il manetotermico è quello sulla dx) vediamo se qualcuno ci si raccapezza:
https://s20.postimg.cc/3u5ekrbel/Quadro_elettrico.png
 
Allora, come si vede dalla foto, ogni magnetotermico ha di fianco un relé e ho sentito che erano tutti calducci all'infuori di quello a dx
del magnetotermico che comanda la zona rimasta al buio.
Fra l'altro, in fondo a dx si vede anche l'orologio che comanda l'accensione di due faroni da 400W in facciata... e non vorrei che 
quel relé si riferisse a questo. Comunque sia quando il commutatore è in manuale viene bypassato tutto, per cui non ci dovrebbe entrare niente.
Però il commutatore di certo non può bypassare il relé del magnetotermico, se fosse guasto. E che lo sia è dimostrato dal fatto che rimane freddo.
Chi mi spiega come funziona l'impianto? Siccome ho visto che questi relé non tutti i magnetotermici ce l'hanno, mi chiedo se il responsabile
della mancata accensione di quella zona sia veramente lui.
Pendo dalle vostre labbra. Se servono altre foto non fate riguardi.
Ah, nel tempo che arriva l'elettricista, posso attaccare quella zona 
ad un altro magnetotermico? In fondo saranno 200W di lampadine in tutto. 
Grazie 
 
 
Giovanni

 Allora, come si vede dalla foto, ogni magnetotermico ha di fianco un relé e ho sentito che erano tutti calducci all'infuori di quello a dx
 
dalla foto diagnosi senza sapere com'è l'impianto è impossibile, io quel 
tipo di relè non li conosco, ma si vede in basso a sx la "spia" di 
eccitazione (quella arancio) solo sui primi 2. A senso mi verrebbe da 
pensare che vi sia un pulsante di sgancio da qualche parte tipo questo: 
https://tinyurl.com/y95vq6ty
 ma senza aprire il quadro e provare con un 
testar dove si interrompe la catena è impossibile capire.
 
 
 
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 testar dove si interrompe la catena è impossibile capire.
 
No no, non esiste nessun sgancio del genere. C'è sì in basso del quadro 
un altro interruttore dove c'è scritto "sgangio di sicurezza" però è su.
Per il discorso del tester ho già fatto le prove: dal magnetotermico della zona buia all'uscita c'è tensione, poi da li dovrebbe andare all'ingresso dei 3 sezionatori, dove però non arriva. Altri apparecchiature che possono aver interrotto le tre fasi dopo l'uscita dal magnetotermico non ci sono.
A meno che, come si è detto, sia quel relé sulla sua sx che nonostante sia eccitato non fa passare corrente.
 
 
Giovanni 


 A meno che, come si è detto, sia quel relé sulla sua sx che nonostante sia eccitato non fa passare corrente.
 
misuri la tensione in ingresso e se presente misuri in uscita. Se manca 
hai trovato il problema, altrimenti continui a seguire i cavi.



si vede male comunque dovrebbero essere dei teleruttori ossia c'è una 
bobina che una volta alimentata chiude i contatti
due si vede che hanno la lucetta accesa l'altro no quindi non dovrebbe 
essere eccitato o perchè non gli arriva tensione o altro
la cosa che noto è che i mgnetotermici pare siano da 60 A trifasi..ma 
che roba è?? cosa c'è attaccato? manco fosse l'impianto di illuminazione 
di uno stadio di serie A


I magnetotermici sono da 10A ciascuno. Alimentano le luci del parco... per
cui diciamo max 200-250W per ognuno.
 
 
Giovanni

 cui diciamo max 200-250W per ognuno.
 
Non e' che c'e' di mezzo un crepuscolare ? Cmq se premi con una
linguetta DI PLASTICA (tipo il tappo della bic) dovresti "armare"
manualmente il contattore.

 dovresti "armare" manualmente il contattore.
 
Magari e' semplicemente "morta" la bobina.


Si, c'è il crepuscolare... e anche il relé della Finder sul quadro non da segni di vita. Però se metto il commutatore in manuale dovrebbe bypassare tutto; ma di certo non il contattore sul magnetotermico-diff.
Per armare manualmente i contattore, dici che anche un semplice stuzzicadenti può andare, vero? Se è così stasera provo.
Comunque, poi, ho già sentito l'elettricista del condominio e domattina
dovrebbe venire. 
Vi aggiornerò sugli sviluppi.
Per adesso grazie a tutti.
 
 
Giovanni


Allora, per come l'hai spiegata e per le foto che hai postato non è di facile comprensione in quanto quell'ultimo contattore potrebbe essere l'abilitazione dell'orologio messo in cascata al crepuscolare, in modo che le luci si accendino all'imbrunire per un certo periodo e poi si spengano, riaccendendosi ad un'altra ora e per spegnersi poi all'alba. Non potendo verificare la circuitazione, ti consiglierei di eliminare il crepuscolare ponticellando il contatto con un filo (non quello relativo al sensore, ne quello dell'alimentazione, se così non fosse la funzione del contattore rimarrà ignota, almeno a noi. Fare una consulenza via messaggio non conoscendo il funzionamento normale non è proprio facile.

 sugli sviluppi. Per adesso grazie a tutti.
 
:)


il commutare in manuale attiva le bobina dei teleruttori non li bypassa 
di sicuro oddio si potrebbe anche fare così ma non è logico
 
lo scopo del manuale è provare le lampade e per cui va bene così
 
se in manuale il contattore non si attiva è perchè probabilmente gli è 
morta la bobina ma come ti hanno detto c'è la possibilità di farlo 
chiudere in manuale che per quel tipo di apparecchi vuol dire che il 
contatto è chiuso fino a quando tieni pigiato mentre su altri tipi ad 
esempio relè passo passo c'è la stanghettina che permette di fargli 
cambiar di stato


Aggiornamneto.
Intanto stamani l'elettricista ha sostituito il modulo del crepuscolare 
al quadro, che era bruciato. In contattore a dx del magnetotermico che 
aveva la finestrella spenta è risultato anch'esso bruciato e sono in attesa che venga a sostituirlo, perché non l'aveva dietro.
Riguardo al fatto che da quella finestrella ci fosse stata la possibilità di
attivare manualmente il contattore, ho costatato che la cosa è impossibile.
Difatti la finestrella è chiusa e anche premendo non ci si infila dentro 
niente.
 
 
Giovanni


 
dipende dai modelli in generale proprio per provare di solito anche nei 
teleruttori da quadro c'è la possibilità di forzarli manualmente se 
invece nei tuoi la finestra è solo indicatrice e non c'è altro 
meccanismo comunque si guarda se arriva tensione alla bobina se si e non 
si chiude si cambia
non è obbligatorio che abbiano il comando manuale così come avviene i 
ntanti relè di vario tipo