Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampade basso consumo

Sapete dirmi per quale motivo le lampade a basso consumo non si possono
utilizzare su impianti con temporizzatori o con crepuscolari????
Nel mio giardino sono installate (due)e comandate da un crepuscolare , la
sera non ci sono problemi , si accendono quando la luce scarseggia ,ma il
mattino devo sempre spegnere tramite interruttore generale. Potrebbe
essere questo il motivo per cui le sconsigliano??.
Grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 essere questo il motivo per cui le sconsigliano??.
Cioe' non si spengono? Sara' che il crepuscolare non funziona? :)
Ciao ... Dino

 Grazie
Guarda che il crepuscolare deve funzionare come un interruttore
normale, quindi se non spegne le luci vuol dire che, o è regolato male
il tempo di spegnimento oppure non funziona bene, il problema
naturalmente è indipendente dal tipo di lampada, quindi anche se
sostituisci le lampade con quelle tradizionali (non a basso consumo),
il problema dello mancato spegnimento rimane...
Ciao

 il problema dello mancato spegnimento rimane...
semmai quelle a basso consumo non funzionano con i "regolatori di
intensità", o meglio, funzionano ma non variano l'intensità della luce.

 essere questo il motivo per cui le sconsigliano??.
Crepuscolare guasto, regolato male oppure in una posizione sbagliata.
ciao
giorgio 

 Ciao ... Dino
Esatto non si spengono , pero' mi chiedo: se l'interruttore all'interno
del crepuscolo "funziona" quando fa buio perche' non dovrebbe funzionare
quando fa giorno??. Comunque la mia curiosita' e del perche' non si
possono usare questo tipo di lampade per accenzioni automatizzate!!
Ciao


   
Non so immaginarne uno. Ma tieni conto che da 2 anni ho un crepuscolare 
(valido...) collegato ad un apparecchio con 2 tubi neon che funziona 
perfettamente. Forse il circuito del tuo crepuscolare non è poi 'sto 
granché...

 quando fa giorno??.
Magari e' in posizione sbagliata oppure e' guasto?
Ciao ... Dino

 essere questo il motivo per cui le sconsigliano??.
Esatto. Cerca un crepuscolare con uscita a relè e con corrente
nominale "generosa" rispetto al carico della CFL che devi comandare.
Ciao,
  Marco

   Marco
Grazie Marco, veramente una risposta completa e chiara e allora ne
approfitto per un'altro chiarimento riguardo la sostituzione del
crepuscolo.
Io ho un crepuscolare all'esterno e un modulo di regolazione nel quadro
generale , devo sostituire solo il crepuscolo oppure occorre sostituire
anche il modulo del quadro?


 crepuscolo.
IO PRIMA DI CAMBIARE PROVEREI CON DELLE LAMPADE NORMALI

 ha scritto nel messaggio 
news:fjlsoo$5pl$1...@news.newsland.it...

Prima di cambiare crepuscolare. Fai due prove
Metti in parallelo alla lampada basso consumo una tradizionale da 60/100W. 
Così funziona? Se comunque rimane bloccato al mattino vuol dire che 
probabilmente è guasto. Se invece funziona fai comandare il carico tramite 
un contattore (disponibili anche con modulo din, ingombro 1 modulo).
Nel caso dovessi sostituire il  crepuscolare ti indico una soluzione 
alternativa: io ultimamente al posto dei crepuscolari installo timer che 
integrano all'interno una funzione simile. Gli si imposta 
longitudine/latitudine e si calcolano alba e tramonto. Nella programmazione 
puoi indicare degli offset per accensione/spegnimento e puoi fare ad esempio 
programmazione del tipo: accensione al tramonto + mezz'ora e spegnimento ad 
un certo orario (ad es. alle 7 del mattino). No non sono particolarmente 
costosi.
ciao
giorgio 


Col CREPUSCOLARE non sono sconsigliate è invece vietato con i dimmer perchè 
non sono dimmerabili
Per i temporizzatori è per le frequenti accensioni ma ti dirà che quelle 
elettroniche di ora reggono abbastanza bene anche questo funzionamento 
ciclico però effettivamente non è il loro lavoro 

 Grazie
Dico una cavolata. Non č che il sensore č esposto alla luce delle stesse
lampade di cui comanda l'accensione? Se fosse cosě effettivamente si
spengono solo tramite l'interruttore generale.
Saluti
Pat

 longitudine/latitudine e si calcolano alba e tramonto.
li ho visti in giro della Vemer se ben ricordo col nome di interuttore 
astronomico
Mi confermi che sono validi?? 

 Mi confermi che sono validi??
Chissà se tengono anche conto di un bel cielo nero, tipo quando ci sono quei 
bei temporaloni; oppure di una giornata particolrmente nuvolosa in inverno, 
le nebbie che salgono agli irti colli... :-))
Un crepuscolare tiene conto della situazione reale non presunta, se poi non 
funziona lo si ripara/cambia.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 
Cavolata per cavolata mi verrebbe da dire l'opposto... o
meglio la luminosita' della lampada attiva il sensore allo
spegnimento quindi il buio l'operazione opposta. *SE* si
innescasse un sistema di questo tipo mi aspetto che solo
durante il giorno riesca a disinnescarsi per via
dell'assenza di buio.

 ha scritto nel messaggio 
news:475eec15$0$17944$4faf...@reader1.news.tin.it...

io uso legrand, ma non credo che ci sia differenza.
Direi ottimi. Mi evitano la doppia installazione crepuscolare + timer. Di 
solito i clienti vogliono accensione al tramonto (ma non prima di una certa 
ora) e spegnimento al mattino (ma non dopo una certa ora).
Per rispondere al post successivo di Gi: logicamente non possono tener conto 
della giornata con il temporalone o dell'eclisse.
ciao
giorgio 


Beh ma era ovvio, ho voluto solo enfatizzare il fatto che, forse, in certe 
cicostanze e/o per determinate esigenze andrebbe meglio un normalissimo 
crepuscolare.


 anche il modulo del quadro?
Devi sostituire il modulo di controllo, cioè quello al quale sono
fisicamente collegate le lampade. Non sono però sicuro che i due
moduli (interno ed esterno) possano essere cambiati singolarmente: mi
sembrerebbe più logico che siano a coppie con poche possibilità di
collegamento a moduli estranei.
Il problema non è dato dal fatto che sia un crepuscolare: timer,
sensori di movimento PIR, crepuscolari, prese radiocomandate, tutti
hanno/possono avere problemi con lampade fluorescenti se il circuito
di controllo è realizzato con un triac senza particolari accorgimenti.
Siccome non sai a priori come è stato progettato il circuito (a meno
che non sia chiaramente indicato nelle caratteristiche), se devi
comandare fluorescenti è bene scegliere un dispositivo con uscita a
relé, che si distingue facilmente dal caratteristico "clic" in
commutazione.
Un'altra possibilità è quella di interporre un relé tra modulo di
controllo e lampade.
Seguirei comunque il consiglio che ti hanno dato, di provare a
sostiture (anche solo temporaneamente) le CFL con delle normali
lampadine ad incandescenza, tanto per verificare che il tuo modulo non
sia effettivamente guasto.
Ciao,
  Marco

ciclico però effettivamente non è il loro lavoro 
OSRAM DULUX EL FACILITY ...per uso pianerottoli/scale.
100% luminosita alla accensione indipendentemente dai cicli di
accensione nell'arco della durata (15 Kore). Da 10/14W (50/75W
incand.)
-- 
      ___                           *
Ciao /___)                         /*\
    /ietro                        /* *\
                                 /*_|_*\
                  Buon NATALE    __| |__   Felice Anno Nuovo!
[X]ANTISPAM: rendi 'libero' il carcerato
+44° 49' 37.13", +10° 20' 31.29"


Giusto!
saluti
pat

 ha scritto nel messaggio 
news:bvl0m31apm5tds3tr...@4ax.com...

bene io non sono molto aggiornato mi sono solo accorto che le elettroniche 
anche di poco prezzo di accendono in fretta e tollerano benissimo le 
frequenti accensioni e per brevi periodi ed è logico visto che sono 
elettroniche
Se ora Osram che a mio parere è uno dei migliori produttori di lampade ne fà 
di apposite è ancora meglio 

"Cordy" <stefano.cordera...@tiscali.it.invalid> ha scritto nel 
messaggio news:475e6602$0$16020$5fc...@news.tiscali.it...

di solito quelli nostrani hanno alla fineun contatto a relè per cui basta 
non suoerare l'amperaggio del relè e sotto non ha problemi anche se gli 
colleghi un led