Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione tubo di gomma del gas

Essendo arrivato alla data di scadenza, vorrei sostituire il tubo di
gomma che porta il gas ai fornelli in cucina.
A quanto capisco, per legge, non è richiesto l'installatore*. Ho
acquistato un tubo di pari lunghezza (2m) e dello stesso tipo,
certificato IMQ. Però non vorrei sbagliare nel montaggio... Alle
estremità le aperture del tubo nuovo sono ristrette da una specie di
strozzatura: una membrana di plastica che fa come da cappuccio
lasciando appunto un buco più piccolo rispetto al diametro interno del
tubo. Qual è la procedura per inserire il tubo correttamente? Basta
spingere con forza o va prima tagliata quella strozzatura (non credo)?
Grazie.
*
http://www.italgaspiu.it/privati/infGenerali/risparmio/acqua.html
L'installazione di uno scaldabagno, così come qualsiasi modifica
all'impianto del gas interno (ad esclusione della sostituzione del
tubo di gomma collegato al piano di cottura), può essere eseguita
soltanto da un installatore abilitato (Legge 46/90).

 Grazie.
   Ecco perche' anche per la sostituzione del tubo fllessibile del gas
occorre chiamare
   un tecnico abilitato.
   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


occorre un tecnico altamente specializzato e abilitato nonchč certificato
anche per i maschietti che devono fare la pipě ???
Non credo proprio che Felix ne abbia mai utilizzato uno per
cambiare il tubo del gas !!
Paolo

 cambiare il tubo del gas !!
      Mai! Ma il felix, da bravo orfano di guerra gia' a dieci anni
cambiava il filo fuso nella cassetta in ceramica del contatore della
elettri-
      cita',  il tubo di gomma dell'innovativo "Pibigas" dalla
      stupefacente fiamma blu'!, e rappezzava la presa volante "femmina"  
   in bachelite
      del ferro da stiro il cui cavo  si attorcinava sempre facendo
allegre scintllle! :-)))  ciaofelix.


 spingere con forza o va prima tagliata quella strozzatura (non credo)?
Ho chiesto al venditore, mi ha spiegato che devo tagliare la
strozzatura e se comunque il tubo ha difficoltà a inserirsi aiutarlo
con un po' d'olio.

Enrico C ha scritto:

Se proprio vuoi fare da te, aggiungerei di:
1) Stringere il tubo ai due capi con le apposite fascette stringitubo
per fissarlo stabilmente al rubinetto e alla cucina, curando di fissare
bene le fascette ma di non strozzare troppo la gomma, altrimenti
potrebbe fessurarsi.
2) Finito il lavoro, spennellare il tutto di acqua e abbondante sapone,
per verificare se vi siano perdite anche minime di gas.
Se ve ne fossero, sedersi e riflettere a lungo sul senso della vita e
su quello dei consigli di Felix, non prima di avere ben chiuso il
rubinetto.
--
Luca Beato    -  
http://xoomer.virgilio.it/huey/
FAQ del plastimodellismo su 
http://www.ipmsitaly.com/faq/modelfaq.html
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ / 
 X         No HTML in 
/ \       email & news

 Luca Beato    -  
http://xoomer.virgilio.it/huey/
Paolo

 per verificare se vi siano perdite anche minime di gas.
Ma dici sul tubo o alle estremità in corrispondenza dell'apertura?
-- 
Enrico C
* cut the ending "cut-togli.invalid" string when replying by email *

Ma dici sul tubo o alle estremità in corrispondenza dell'apertura?
In effetti, la verifica a cui alludevo serve a sincerarsi che i due
innesti siano a tenuta stagna, quindi va fatta alle estremita. 
Se pero' per tuo scrupolo vuoi verificare anche che il resto del tubo
sia integro, puoi farlo certamente. Dopotutto i vizi di fabbricazione
non sono una cosa in assoluto impossibile.
Sara' anche una verifica superflua, ma male non fa e tu stai piu'
tranquillo.
