Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come e' meglio staccare e attaccare la corrente per la pompa?

Semplicemente staccando e attaccando  lo spinotto a monte della 
sezione (in ogni caso lo lasciamo staccato andando via, impianto 
isolato in campagna a fine linea non di rado soggetto a dannegiamenti 
elettrici nonostante gli scaricatori) e lasciando armato il 
differenziale che viene dopo, tra spinotto e apparecchi..?
 
o meglio prima far scattare il differenziale e solo poi staccere lo 
spinotto a monte  (e viceversa riarmarlo solo dopo avrr riattaccato 
lo spinotto)? 
 
Non vorrei che l'attacca-stacca diretto dello spinotto con apparecchi 
ancora collegati crei scintille o usura allo spinotto o agli 
apparecchi collegati..
 
Per capirci, l'ordine è: Enel - interruttore generale (che rimane 
sempre acceso per altre sezioni) - spinotto da esterni dentro un 
quadro, per la sezione pompa - differenziale -:C16 e C10 - pompa 
dell'acqua ad alto assorbimento elettrico e lampada UV germicida.


 
lattakkastakka viceversa crea usura all'interruttore..
il differenziale e' un interruttore?
non ci capisco ma le scintille stanno qui.
e non nello spinotto.
l'errore e' "sempre umano", ora per quanto sembri illogico,
e' piu' "umano"(manuale) agire su un interruttore che
staccare una spina(o uno spinotto)!! 
 
 


Un interruttore è costruito apposta per interrompere.
Quando si preme il pulsante l'interruttore ha un meccanismo che apre i 
contatti con una velocità predeterminata riducendo il tempo e quindi 
l'energia d'arco. Interrompere manualmente, levando uno spina o 
similare, è sempre una pessima idea.
Fino a che si lavora con bassi carichi ed a relativamente bassa tensione 
(230V) le cose non sono particolarmente gravi ma più aumenta la tensione 
e/o la corrente (e quindi l'energia da interrompere) e peggio è.
 
Per inciso, la DC è molto peggio da interrompere della AC, per ovvi 
motivi (la corrente non passa mai naturalmente per lo 0).
 
Michele


 
beh, si' certo, non ho mai avuto a che fare con alte tensioni..
basta pensare a come andavano bardati davvero, un tempo,
e forse ancora, con spessi guanti e su pedane per agire sulle
leve dei comandi!!;) Dare e togliere corrente in realta' resta il
fulcro della problematica...
cmq, nella rete domestica, avendo qualche esperienza di apparecchi
scassati, quasi sempre si scassano dove l'umano mette le zampe,
che siano sportelli o interruttori o jacks!! qualsiasi cosa...
e di alcuni apparecchi(anzi tutti) non tocco mai gli interruttori...
ovvero o stacco la spina, o agisco sull'interruttore unico della
ciabatta, per tutto quello che c'e' attaccato sopra.. 
 
 


 
Curioso, quasi quasi come dire: non spengo il pc con l'apposita 
procedura, ma tolgo la spina per non usurare la tastiera :-)
Al di là della provocazione, fai male, i transitori che si
generano togliendo la spina, invece che aprire un interruttore
sono molto più pericolosi per gli utilizzatori, come già ti ha
detto Michele, quindi qua c'è anche la risposta per la domanda iniziale.
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

differenziale che viene dopo, tra spinotto e apparecchi..?
 
Mettici un interruttore a coltello.
 
Questa e' la versione moderna
http://tinyurl.com/j7lm8nf
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Per prudenza, questo sarebbe utilissimo :
http://i67.tinypic.com/20b0l0g.jpg
 ! Piero


 
beh, non per niente il pc ce l'ha una procedura, dopo quella spengo
l'UPS(con l'interruttore), e dopo questo, la ciabatta...
In realta' che cacchio so 'st' interruttori, non sono forse, almeno
quelli domestici, comuni, un metodo brutale!?
Se agisco sulla ciabatta(o anche inserendo la spina su una ciabatta gia'
attiva), i transitori si creano certo, ma rimangono qui, sulla ciabatta.
(la botta la prende qui!!)
Quindi dicevo, se il fulcro della problematica invece sta proprio qui..
(ovvero accendere/spegnere deve vincere l'inerzia della corrente, di qui
la resistenza che si evidenzia tramite transitori e scintille)
Si tratta di spostare questo "fulcro" all'esterno dell'utilizzatore... che 
in realta',
a volte, puo' essere sofisticatissimo.. alla faccia dell'interruttore che lo 
governa.
Gli interruttori dovrebbero essere protetti e ritardati da una bobina, dico 
io!!
Ovvero una molla che li ammortizza!!;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno sabato 23 luglio 2016 21:26:28 UTC+2, Enter  Name ha scritto:

A questo punto questo e' quello giusto : 
http://www.museofirst.it/it/catalogo-strumenti-di-fisica/schedastrumento/schedastrumento.html?cid%5B0%5D=890
 Piero
 


cmq, dimenticavo quello che volevo dire, e cioe'
la mia teoria e' che, per quanto il "clik" sembri sempre
lo stesso, non agisci mai allo stesso modo su un interruttore!
Ci sono mille modi per cliccare su un interruttore(fisico)...