Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Chiarimento su collegamento apparecchi elettrici in camera.

Nella mia camera, tra computer tv e stereo li ho collegati in questo modo: 
Da una presa a muro con cavo sezione 3 da 1,5 mmq , ho collegato un'adattatore triplo con interruttore luminoso con 3 uscite a cui sono collegate separatamente 3 ciabatte multiprese: 1 ciabatta a 6 posti con 6 interruttori dove ci sono collegati pc, stampante laser, stampante inkjet , sdoppiatore usb e 2 uscite libere. Poi su un'altra uscita c'e una seconda ciabatta con interruttore a 4 posti a cui collegati tv, decoder, dvd , video regist vhs e poi sull'altra uscita una ciabatta messa a muro da 8 posti a cui collegati router 4g, caricatore, lampada da tavolo e stereo. La notte e quando esco spengo sempre l'interruttore sulla tripla e quello della ciabatta del pc per evitare problemi specie perchè quella a muro è del 2005 quindi è più vecchia. Raramente ci allaccio il phon per asciugarmi i capelli e niente di più niente roba pesante. Pensate che va bene questo modo di alloggiare le prese? cioè da una tripla ci sono connesse 3 ciabatte con roba leggera? voglio risposte serie grazie.....,

  voglio risposte serie grazie.....,
 
foto ?
o link a ciabattoni utilizzati ?

Profilo9000 ha pensato forte :

La famosa "roba leggera", comunque non vedo problemi il cavo iniziale è 
da 1,5 mmq che porta fino a 14Amp.
 
-- 
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, 
discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di 
netiquette.

 da 1,5 mmq che porta fino a 14Amp. 
 
si fa presto a dire ciabattoni
io alle mie ciabatte metto sempre del cavo mio, di cui conosco la sezione . . . 

 
 
Senti con la mano se cavi, ciabatte, spine ecc. si scaldano. Se
 non lo fanno, sei ragionevolmente al sicuro 
 
-- 

Nel suo scritto precedente, felice_pago ha sostenuto :

Se le ciabatte sono marcate IMQ, sono certificate e a norma


 
 
L adattatore triplo con interruttore potrebbe essere il punto
 debole. Hai un link? 
-- 

Aprite questo link e vi rendete conto quale è l'adattatore a monte di tutto, cioè sulla presa c'è questo adattatore a cui sono connesse le tre ciabatte 1 su ogni uscita:
 
https://www.lucefaidate.it/prodotto/adattatore-triplo-salvaspazio-con-interruttore-di-protezione/?utm_campaign=ottobre2020&utm_term=31078&network=tradetracker&utm_source=affiliate&utm_medium=317609&utm_content=feed_
 
 
Ditemi voi.... carico leggero ora solo pc lampada a volte stampante 

 
 
Ha una protezione che interviene a 1500W se nn interviene mai x me
 sei a posto.
-- 

Non scatta mai la protezione, funziona tutto bene anzi è proprio pratica con l'interruttore per non lasciare ne stand by  e ne alimentata la ciabatta più vecchia che ancora funziona a cui ogni tanto collego il phon ma siamo nei limiti di tolleranza del massimo prelevabile.... Prima le avevo in cascata ma poi ho cambiato tutto...

 Se le ciabatte sono marcate IMQ, sono certificate e a norma
 
Ciò significa solo che hai tutto il diritto di denunciare qualcuno, dopo 
aver chiamato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme...
 
 
 
sandro


Tutto questo è raccapricciante.
A cominciare dal triplicatore (di problemi). Come se non bastasse già 
quel capolavoro di ingegneria, esci e vai in cascata con 3...ciabatte, 
cioè altri moltiplicatori...
E visto il triplicatore da 5euri, mi immagino la qualità delle ciabatte.
 
Aggiungiamo pure ogni tanto il fon...se non sei solo un troll 
provocatore, te la stai proprio cercando, eh...
 
 
Soluzione:
Smonti la presa al muro e installi nel cestello della "503" tre prese 
che dovrebbero essere da 10A ma che, per tua esclusiva comodità, 
potresti mettere 15/10A, bipasso, al solo patto che ti ricorderai per 
sempre che non dovrai mai tentare di prelevare i 15A che tali prese a 
vista sembrano garantire.
Se facessi il lavoro per sconosciuti, gli inchioderei giù 3 prese da 10A 
e sticazzi della comodità.
 
Due delle tre le usi per le ciabatte (fatti i conti dei slot necessari e 
fattele bastare), e l'altra rimane libera alla bisogna per i carichi 
pesanti (il fon, che da solo potrebbe già essere fuori calibro per una 
linea da 1.5mmq, perché alcuni apparecchi si avvicinano ai 2kW).
 
 
 
sandro