Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riscadamento a pavimento

ebbene sì, ogni tanto torna di moda... :-)
Ho il riscaldamento a pannelli radianti, come isolamento a terra ho
previsto i pannelli da 3 cm di poliuretano + coppia lastra di
alluminio (dovrebbero essere i migliori) e ho tenuto il massetto più
sottile possibile (7 cm).
La casa è un 90 mq, con riscaldamento zona giorno e zona notte
regolabili diversamente. Conviene comprare i cronotermostati?
La mia idea sarebbe quella che durante le ore notturne la temperatura
cali di 2-3 gradi, il massimo che si possa senza influire sui consumi
(l'inerzia termica per riscaldare nuovamente).
La casa ha i muri esterni in sasso da 40 cm, infissi nuovi con bassa
trasmittanza e soffitto con 20 cm di cellulosa...
consigli?
grazie!
Paolo

consigli?
Innanzitutto verifica se la caldaia ha la possibilità di inserire una sonda 
esterna per la regolazione climatica.
Imho è la migliore regolazione base. La temperatura di mandata verrebbe 
regolata in funzione della temperatura esterna. In modo da far funzionare la 
caldaia per il tempo più lungo possibile, alla temperatura più bassa 
possibile. Questa è la condizione di maggior rendimento per una caldaia. 
Spesso hanno la possibilità di gestire due curve/temperature diverse per 
giorno/notte (eventualmente abbinate ad un timer esterno se non dotate di 
orologio interno).
Come vengono gestite le due zone? Valvole miscelatrici o valvole di zona 
motorizzate/elettrovalvole?
Se nel tuo impianto fossero presenti valvole miscelatrici, in alternativa 
alla regolazione climatica della caldaia (o in aggiunta , ma l'impianto imho 
non lo giustifica), potresti mettere una centralina climatica con sonda 
esterna.
In base alla temperatura desiderata nelle due zone, alla temperatura esterna 
ed alla curva/e termica dell'impianto, la centralina regolerebbe le valvole 
miscelatrici in modo da mandare nei due circuiti acqua alla giusta 
temperatura. I parametri possono ovviamente essere diversi tra un circuito e 
l'altro.
Senza usare prodotti costosi (Siemens, etc), esagerati per il tuo scopo, 
potresti eventualmente usare una centralina Kromschroeder E6.1111.
Con costo uguale (o inferiore) a due buoni cronotermostati, avresti 
sicuramente prestazioni migliori.
Se invece hai elettrovalvole allora non ci sono molte alternative ai 
cronotermostati.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 cronotermostati.
devo verificare, ma penso proprio di avere elettrovalvole. Quindi
praticamente in questo modo sono obbligato ad avere cronotermostati?
ma il mio ragionamento (far scendere la temperatura di notte) fila?
ovviamente devo verificare l'inerzia termica ma ho tenuto il massetto
più basso possibile proprio per ridurla...)

ma il mio ragionamento (far scendere la temperatura di notte) fila?
Se la temperatura tenuta di giorno non è alta, la casa è ben coibentata e se 
le fasce orarie di riduzione non sono sufficientemente lunghe, non so se la 
spesa possa avere un ritorno economico.
Piuttosto investirei la cifra per installare la regolazione climatica in 
caldaia. Se magari potesse anche gestire una diversa regolazione in fascia 
notturna, faresti tutto con quella.
