Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: messa a terra impianto telefonico...

ciao a tutti... causa temporale di qualche mese fa mi si è cotto il 
router..
(ora al primo accenno di maltempo stacco tutto), mi chiedevo se serve a 
qualcosa mettere
a terra l'impianto telefonico... e se si.. come si fa...??
nel senso se a casa arriva il classico doppino con filo rosso e filo 
bianco...
quale e come metterlo a terra...
G 
 
 

Sostiene Joe_at_work:

compra un ups che ti protegge il router e il doppino
 
 

 se serve a qualcosa mettere a terra l'impianto telefonico...
[...]
 
Pessima idea! Buona solo per introdurre disturbi, e inutile dal punto di
vista della protezione.
 
Vedo che sei radioamatore: il doppino telefonico e' praticamente una linea
bilanciata, quindi meglio lasciarla tale...
 
ciao
hicks
 
 
 


Se ho capito bene vorresti mettere a terra solo un polo del doppino 
telefonico mantenendo tutto l'impianto collegato.
Andando per ragionamento, se il tutto funzionasse (occorre vedere i giri di 
terra, i disturbi ecc. ecc.) si avrebbe che un cavo è collegato a terra, 
l'altro no.
Se per caso la sovratensione arrivasse sul cavo NON collegato a terra, nulla 
cambierebbe.
 
Si è già ampiamente discusso su questo NG circa i danni derivanti da fulmini 
sulle apparecchiature elettriche. La soluzione definitiva è quella che tu gà 
adotti: staccare tutto.
 
Esistono altre soluzioni che garantiscono in grado di protezione 
buono/discreto; sono i filtri e gli scaricatori ... da mettere sia 
sull'alimentazione che sulla connessione DSL. Molto dell'efficacia di tale 
protezione dipende dalla qualità dei filtri/scaricatori. Io in questo non so 
aiutarti perchè non ho mai avuto problemi di fulmini in casa (ora che l'ho 
detto mi tocco selvaggiamente).
 
Michele 
 
 

 ha scritto nel messaggio

--------------------------------->
grazie della risposta... certo la linea telefonica è una linea 
bilanciata e simmetrica...
e concettualmente non avrebbe bisogno di messa a terra... specie se 
collegata a quella di casa....
però mi incuriosisce il fatto che vendono aggeggi come questi:
http://www.denicolai.it/container.asp?fchi=scheda&cod=7110105&famchi=P1A&web1=P1
 
 
con messa a terra a sarei molto curioso di sapere come sono fatti 
dentro... ossia come
viene eseguita la messa a terra... oppure è tutta una bufala...
G
 
ps - anche per Michele (ipe) 
 
 

 viene eseguita la messa a terra... oppure è tutta una bufala...
 
C'è sicuramente gente più esperta di me qui dentro relativamente 
all'argomento in questione.
Quello da te linkato è un protettore di linea telefonica da sovratensioni.
Dalal figura vedo due morestti in ingresso e due in usica. La descrizione 
dice:
"1 coppia con terra"
 
Posso solo presumere che ci sia da qualche parte un moretto da collegare 
verso terra.
Normalmente il sistema (la coppia di cavi in ingresso ed uscita) è isolato 
da terra ma in caso di sovratensione uno scaricatore provvede a drenare la 
sovratensione verso terra proteggendo l'impianto.
Questa è solo una mia supposizione di funzionamento, non né sono 
assolutamente certo.
 
Michele 
 
 

 con messa a terra a sarei molto curioso di sapere come sono fatti
[...]
 
IMHO non mettono a terra nulla, semplicemente all'interno tra le altre cose
ci sara' una coppia di scaricatori, uno per ramo della linea, collegati
verso terra.
 
ciao
hicks
 
 

 a terra l'impianto telefonico... e se si.. come si fa...??
 
Prima di tutto non puoi farlo, perche' la linea non e' tua, ma di Telecom,  
e facendolo creeresti problemi (anche alla tua connessione).
 
Poi, sarebbe il sistema migliore per beccare ancora piu' scariche.
 
Metti piuttosto una protezione apposita (consiglio Fitre) e vivi felice.
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

 felice.
 
 
ti riferisci ad uno di questo aggeggi ????
http://www.elettronetshop.it/accessori/27-modulo-di-protezione-fitre-per-1-linea-urbana-adsl.html
 
 
 
 

 felice.
 
 


 felice.
 
 


 
http://www.elettronetshop.it/accessori/27-modulo-di-protezione-fitre-per-1-linea-urbana-adsl.html
 
 
Bravo, proprio quella, la storica PR164. Poi quella si che la colleghi ad  
una buona terra.
Ne ho montate prima qui da noi, poi da diversi clienti, anche nella  
versione a due e tre linee, e si puo' dire che i problemi di scariche sono  
stati risolti.
Certo, se il fulmine becca direttamente la linea, li' per i credenti c'e'  
solo gesu' cristo che salva :)))


 solo gesu' cristo che salva :)))
 
Oppure DEHN... prodotti ottimi !
 
http://www.dehn.it/pdb2/p/DE_IT_Web/index.html#verzeichnis=1054
 
 
-- 
Franco
 
 

 felice.
 
 



 
Ecco, io ce l'ho proprio così: che livello di protezione voi gli dareste?
Non parlo di fulmini diretti, ma di sovratensioni.
 

 
http://www.dehn.it/pdb2/p/DE_IT_Web/index.html#verzeichnis=1054
 
 
Certo, ottimi, li installo da anni.
Sulle reti per energia elettrica non ho dubbi, Dehn, ma sulla telefonia io  
propendo per Fitre, secondo me il sistema che adottano e' migliore.
