Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: scarico cucina

Secondo voi è possibile spostare la cucina ritrovandosi il lavello a 6
metri dalla colonna di scarico?
Mi hanno detto che con la spinta dovuta all'altezza solita di 50cm 
non ci sono problemi, è cosi?

 ha scritto nel messaggio
news:b7005fe5.04052...@posting.google.com...

L'unico inconveniente che potresti avere soprattutto quando fai spostamenti,
è quello di non dare la giusta pendenza, e col tempo ti troveresti a
combattere con problemi di cattivo scarico causato da poca pendenza, molte
volte conviene, dove era il vecchio scarico interporre una scatola sifonata,
(trovarsi il coperchio della scatola in mezzo al pavimento non è
esteticamente valido però risolve) altrimenti fai ex novo lo scarico
dandogli le pendenze giuste
  ciao edy
[FIDOCAD]
LI 70 30 70 45
LI 70 45 40 50
LI 75 30 75 50
LI 75 50 40 55
LI 120 30 120 50
LI 120 50 40 55
LI 115 30 115 45
LI 115 45 40 50
RV 25 40 45 80
EV 85 65 85 60
EV 55 35 85 60 2
TY 100 15 5 3 0 0 0 * Scarico a 6 mt
TY 40 10 5 3 0 0 0 * Vecchio scarico(x)mt
MC 70 20 1 0 074
MC 120 20 1 0 074
MC 35 85 3 0 074
MC 70 65 3 0 074
LI 10 45 155 45 1
MC 150 50 3 0 074
TY 135 55 5 3 0 0 4 * Pavimento
TY 55 65 5 3 0 0 4 * Pendenze diverse
TY 10 90 5 3 0 0 4 * Colonna di scarico
RV 25 105 45 150 4
MC 35 95 1 0 074
LI 15 115 170 115 4
RV 70 115 90 135 4
LI 70 115 45 120 4
LI 70 120 45 125 4
LI 165 85 165 120 4
LI 165 120 90 130 4
LI 160 85 160 115 4
LI 160 115 90 125 4
TY 50 100 5 3 0 0 4 * Eventuale scatola sifonata
MC 80 110 1 0 074
TY 110 135 5 3 0 0 4 * Nuovo scarico (6 mt)
MC 155 130 3 0 074
MC 150 110 1 0 074
LI 150 105 150 60 4
LI 150 105 150 110 4

 combattere con problemi di cattivo scarico causato da poca pendenza
Da *non idraulico* avevo capito che Oppolo intendesse sfruttare i 50 cm.
di dislivello per inserire lo scarico in discesa obliqua nella parete.
Parete e impianti già esistenti permettendo sarebbe un sistema
sbagliato?
Fabbrogiovanni.

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.it.INVALID> ha scritto nel messaggio
news:HSfuc.80108$Qc.32...@twister1.libero.it...

Se non hai colonne vicino sarebbe l'unica soluzione e sarebbe l'unico
scarico di cucina senza problemi (se ho capito bene la tua domanda)
Da *non idraulico* ho interpretato * 50 cm* come attacco convenzionale
scarico lavello, altrimenti come fa a collegarsi a 50 cm, ho interpretato
male? a meno che non parli di uno spostamento al piano di sopra (che non
credo)
Il fai-da-te non conosce giorni di riposo, Buona Domenica
ciao   edy

max ha scritto:

      Considerato che il 5/1000 e' sufficiente al deflusso di un liquido
      di quel tipo,hai bisogno di un dislivello di 3cm per scaricare sen-
      za problemi,magari aumenta il diametro.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it



Se è giusto lo schema che allego, sicuramente si
[FIDOCAD]
LI 5 135 200 135
LI 200 135 210 135
LI 185 15 185 160
LI 185 160 185 150
LI 190 15 190 160
LI 125 80 125 95
LI 125 95 155 95
LI 155 95 155 80
LI 155 80 175 80
LI 125 80 120 80
LI 135 95 135 100
LI 135 100 185 110
LI 130 95 130 105
LI 130 105 185 115
LI 35 80 35 95
LI 35 95 65 95
LI 65 95 65 80
LI 65 80 85 80
LI 35 80 30 80
LI 45 95 45 100
LI 40 95 40 105
LI 45 100 185 110
LI 40 105 185 115
TY 75 140 5 3 0 0 0 * Pavimento
TY 125 70 5 3 0 0 0 * Vecchio lavello
TY 40 70 5 3 0 0 0 * Nuovo lavello
TY 193 104 5 3 90 0 0 * Colonna di scarico
LI 40 105 185 129
LI 46 100 185 125
TY 121 128 5 3 0 0 0 * eventuale nuova braga
 
Ciao
Insu
------
"Il problema è che la gente comune è meschina e insensibile. E la
morale è una produzione popolare."
- Nicolò Ammaniti - Branchie -

Felix ma che è il 5/1000 ?
Insomma sono suff. 3cm?
ciao

Grazie del disegno (tutto ok con FidoCad).
Per essere più chiari, nel salotto dovrei fare l'angolo cottura, lo
scarico più vicino è quello in un bagnetto, quindi devo attraversare
l'ingresso arrivare al bagno e subito fare una scatola sifonata per
poi arrivare allo scarico con altri 2-3 metri.
Che ne pensi?

 ha scritto nel messaggio
news:b7005fe5.0406...@posting.google.com...

    Importante è mantenere la giusta pendenza e come ti ha consigliato felix
qualora non riuscissi ad avere la pendenza giusta, aumenta la sezione, da 40
passa a 50, pavimento permettendo
 per curiosità puoi fare un disegno con fido?anche se non è in scala
 5/1000 =1/2 cm-metro x 6 mt= 3 cm.dovresti rientrarci, però + ne hai meglio
è, col tempo qualche deposito grasso(cucina)
potrebbe creare problemi
ciao   edy


    Hai capito perfettamente sono sufficienti 3 cm ma tu ne hai di piu'
    ciaofelix:-)
    P.S. Immagina una grande citta di pianura,secondo te le fogne cittadine
         che pendenza hanno se gli sbocchi stanno a 3 o piu' km dal punto
         di partenza?
         Quanto pende un canale di gronda del tetto?


          di partenza?
Farň la scatola sifonata subito all'entrata del bagno o
tranquillamente piů avanti?
Ecco perchč ormai i topi hanno la residenza... ;-) 
ciao
Ps. Scusate ma con tutto il tempo che mi č servito per cercare la
pianta dell'appartamento e la spiegazione data precedentemente, adesso
siete costretti a vedere questo disegno !!!!
L'indirizzo ce l'avete, uno alla volta...... :-))))