Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il piccolo elettricista

Lo so che direte che non sono autorizzato a pasticciare l'impianto elettrico 
di casa ma visto che lo farei ugualmente tanto vale che mi aiutiate a non 
fare grossi danni.
Provo a descrivere la situazione.
Al piano terra abbiamo la cappa  sopra al piano cottura, solo la struttura a 
scatola.
Il tubo sale, attraversa il soffitto e arriva nel sottotetto.
Qui abbiamo un ventilatore Vortice, 220 V e 36 W
Poi curva e tubo che butta fuori all'esterno
Ora l'impianto funziona con una prolunga volante e presa telecomandata by 
Lidl ma giustamente la padrona di casa chiede che venga sistemato per bene.
Dato che il comando lo devo mettere sulla parte metallica della cappa vorrei 
lavorare a bassa tensione.
Sopra ai pensili c'è già un trasformatore da 220 a 12 volt che alimenta i 3 
faretti sottopensili da 20 Watt cadauno.
Può venire utile?
Dispongo anche di un BELLISSIMO pulsante rotondo di ottone cromato e mi 
piacerebbe usarlo.
Conterei pertanto di  operare in questo modo:
1- foro tondo e fisso pulsante sulla lamiera della cappa.
2- salgo con due fili sopra ai pensili, prendo la 12 Volt dal trasformatore 
esistente e con questa vado ad alimentare la bobina di un relé BISTABILE.
Ribadisco che il mio pulsante dà solo l'impulso, giusto usare un bistabile?
3- entro con la 220 V nel relé (la prendo dai fili che ora entrano nel 
trasformatore dei faretti) e da lì esco e vado al ventilatore.
Ditemi se il mio progetto funziona, eventualmente correggetelo//miglioratelo 
e ditemi anche come/cosa/quale relè acquistare.
Qualora la descrizione fosse incasinata e incomprensibile potrei provare a 
fare un disegnino.
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto nel messaggio 
news:dxIEh.7796$J11.1...@twister1.libero.it...

Non basterebbe un relè finder (quelli usati per l'accensione
da più punti) di lampadari ecc.
basta l'impulso del pulsante alla bobina (220V.) del relè
per eccitarlo e viceversa.
tutto questo solo per usare il  BELLISSIMO pulsante rotondo di ottone 
cromato
non toccherei i trasformatori elettronici dei faretti
sono solo per carichi resistivi.

 sono solo per carichi resistivi.
Spetta, fammi capire: se la bobina va a 220 mi trovo la medesima tensione 
anche nei fili che collego al pulsante?
Questo contrasta con la inderogabile richiesta di non avere fili a  220 Volt 
che vagano per gli armadietti.
-- 
Fabbrogiovanni

Boh, secondo me e' troppo incasinato.
Io prenderei i tubi in PVC per canalizzazioni elettriche, che sono
fatti apposta, e andrei su e giu' con normalissimi cavi di comando a
220-230 volt, e relativo interrutore.
La canalizzazione protegge te dall'elettricita' e protegge
l'elettricita' da te, umidita' e corpi estranei.
E penso anche che sia possibile fare tutto a norma, senza
trasformatori e balle varie...
Se c'e' un elettricista batta un colpo

 ha scritto nel messaggio 
news:OYIEh.7824$J11.1...@twister1.libero.it...

Eh purtroppo si 

 correggetelo//miglioratelo
Io fossi in te mi munirei di sonda tirafili e porterei da qualche cassetta 
lungo il piano di lavoro un filo su fino a dove hai il ventilatore, metterei 
una presa comandata oppure andrei al medesimo usando una piccola canalina.
Dimmi perchè non ti piace e vuoi fare tutto quel casino... ;D
Notte,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:dxIEh.7796$J11.1...@twister1.libero.it...

se il trasformatore e' lamellare "quelli in metallo pesanti"
l'impianto e' ok l'unico inconveniente e' che il rele' funziona solo con i
faretti accesi.
se ti va bene cos'i' non importa neanche il pulsante...
prendi un rele' instabile con contatti aperti meglio se bipolare e colleghi
la bobina all'uscita del trasformatore.
meglio ancora ...... non compri il rele' e colleghi in parallelo
l'aspiratore (220 v) al primario del trasformatore che e' comandato
dall'interuttore dei faretti esistenti.
ciao G.LUCA.

 canalina.
La 220 ce l'ho già sopra ai pensili (mi alimenta il trasformatore dei 
faretti).
Salire al ventilatore non è un problema, scendere all'interruttore nemmeno, 
passo nel pensile, dovrò solo cercarne uno sicuro da incassare nella 
lamiera.
Però non potrò usare il mio BELLISSIMO pulsante di ottone cromato.
-- 
Fabbrogiovanni

 faretti accesi.
Per questo vedi la risposta a Enrico
Comunque ho capito, mi toccherà stare sul tradizionale e comnadare il 
ventilatore come se fosse una lampadina normale.
-- 
Fabbrogiovanni

 dotazione insieme ai faretti.
No e' elettronico , ti serve un ponte diodi discreto fatto con shotky o 
comunque diodi molto veloci (non usare i normali ponti), poi avrai circa 
  15-16V radrizzate in cc .....
Giulia

 Però non potrò usare il mio BELLISSIMO pulsante di ottone cromato.
Eh , allora, porta su un altra fase (non interrotta) , ti compri un 
trasformatorino (per un rele ne serve uno propio piccino) da aggiungere 
a fianco a quello dei faretti... ecc. ecc.
Cosi' ti tieni il BELLISSIMO pulsante, non hai 230 al pascolo nei 
pensili, e tutto funziona come dovrebbe.
Ciao
Kep

 ha scritto nel messaggio 
news:es0r11$2k8$1...@news.cineca.it...


Come dice un certo Felix in questi casi "tu sopravvaluti le mie capacità di 
comprensione" :-)
-- 
Fabbrogiovanni

 e tutto funziona come dovrebbe.
Ok, dai che ce la facciamo a mettere il BELLISSIMO pulsante cromato.
Perň non posso andare dal rivenditore e chiedere "un trasformatorino 
piccino", non si puň aver un nome, cognome,. sigla, codice?
Idem anche per il relé,  cosa devo chiedere di preciso?
(il ventilatore č da 36 Watt)
-- 
Fabbrogiovanni

 Ok, dai che ce la facciamo a mettere il BELLISSIMO pulsante cromato.
Dopo tutte le foto che ti ho fatto vedere io delle saldature adesso sono io 
che ti chiedo di farmi vedere a lavoro ultimato il BELLISSIMO pulsatino 
cromato! :-)
Potresti fare la signorata e metterci pure un leddino blu però!... :-PPPPP
Ciao,
Enrico.