Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: autoclave su impianto anni '60

Ciao a tutti,
secondo voi se si installa un'autoclave su un impianto in un 
appartamento costruito nei primi anni '60, mai ristrutturato e rimasto 
pochissimo utilizzato da un paio di anni, c'ï¿œ il concreto rischio che 
l'impianto non sopporti l'aumento di pressione e quindi si possano 
rompere tubi o giunzioni?
Grazie
Bye!
 
-- 
elimina unsampdoriano per rispondere via email

 Bye!
 
 
PERCH� parli di "aumento" di pressioni?
L'Autoclave di deve FORNIRE la pressione d'esercizio dell'Acquedotto QUALORA 
quella "disponibile"risulti INSUFFICIENTE!
Punto e basta.
 
 
 
 

 Punto e basta.
 
ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta :-)



 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 


 
A parte "certi" Fai-Da-Te alle prime armi... o dei Wannabe... TUTTI coloro i 
quali "installano" impianti fanno la "Prova di Tenuta" Idraulica...   :-)
 
Consiste semplicemente di una Pompa Manuale ad alta pressione "inserita" in 
linea sull'impianto FINITO (in genere messa al posto del Contatore...).
 
Quindi pompano acqua "sfiatando" l'impianto (per eliminare bolle e sacche 
d'aria) e METTONO IN PRESSIONE.
Ora non so a quanto facciano la prova (ognuno per se e Dio per tutti!) ma in 
ogni caso portano la lancetta del manometro ad una certa posizione 
(pressione) e la "segnano" con la Lancetta rossa (mancetta di riferimento 
mobile manuale oppure lancetta di massima).
 
Lasciano l'impianto in pressione per uno o due giorni e quindi "verificano" 
che la mancetta della pressione effettiva NON SI SIA spostata dal quella 
rossa di riferimento.
 
In tal modo l'impianto � "controllato" ad una pressione SUPERIORE a quella 
RAGGIUNGIBILE dal locale Acquedotto.
 
Il "fattore di sicurezza" � dato dagli usi e costumi locali.
In zona Basso-Piave le abitazioni private non usano Autoclavi.
Li usano solo Alberghi, Comunit�, Aziende, e Condomini molto alti.
 
Se un edificio avesse dieci piani (30 mt) perch� pure l'attico avesse tre 
bar di pressione l'Autoclave dovrebbe essere tarato a sei bar.
In tal caso la pressione al piano terra sarebbe il doppio del normale.... 
motivo per cui vengono montati dei... RIDUTTORI DI PRESSIONE.
Al primo piano arriver� a sei e uscir� a tre costanti.
Al secondo piano arriver� a 5.7 e uscir� a 3...
Al terzo piano arriver� a 5.4 e cos� via con un Delta P di un decimo di 
atmosfera per ogni metro d'altezza dal suolo.
All'Attico NON servir� il Riduttore di Pressione perch� arriver� a tre e 
uscir� a tre....
 
Semplice e banale.
 
S.E. & O.    :-)
 
 
 


 
Come si fa a conoscere la pressione di progetto?


 uscirï¿œ a tre....
 
Perfetto. Dato che io sarei al decimo piano, dovrei far misurare la 
pressione che mi arriva al contatore e se ï¿œ troppo bassa chiedere 
all'amministratore di far verificare l'impianto condominiale? E' un mio 
diritto o mi manda a quel paese?



 
NON serve essere dei geni...    :-)
 
MISURA la TUA e aggiungi "tre" bar pari a circa trenta metri d'altezza!
 
Apri un rubinetto e riempi un secchio d'acqua per 60 secondi o per trenta e 
poi moltiplichi per due o per quindici e poi moltiplichi per quattro... 
:-)
 
Quella sar� la TUA portata a QUELLA pressione.
 
Ci "dovrebbero" essere dei parametri MINIMI da rispettare perch� un servizio 
possa essere considerato "soddisfacente".
 
Non conosco i vostri.. informati all'Ente Fornitore.
 
SE l'Ente Fornitore "al CONTATORE" � nei parametri richiesti... tutta la 
colpa dello SCARSO servizio va imputata al Condominio.
 
Ciao. 
 
 

Come si fa a conoscere la pressione di progetto?
 
Considera due bar più uno per ogni dieci metri di dislivello fra la
pompa e l'utenza più in alto.  Se è di più rischi quel che temi, se è
meno non si riesce a farsi la doccia.  Ma questo lo sa dire qualunque
idraulico.

 idraulico.
 
Esatto.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com