Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Corrente/salvavita

Salve,
da qualche tempo mi scatta il salvavita di casa. Frequenza varia: una volta
la settimana a volte due, a volte una al mese...
Mi hanno detto che è una bella gatta da pelare: sto andando per intuito,
sospettando uno dei due frigoriferi che ho.
Esiste uno strumento per rilevare alla presa se un elettrodomestico da
simili problemi?
Avete suggerimenti?
Caio,
Mick

 Avete suggerimenti?
Ciao, avevo lo stesso problema...
Ho isolato i vari rami dell'impianto e alla fine continuava  a saltare...
Il problema era il salvavita stesso, poverino, 20 anni di onorato 
servizio :)
Ciao.

simili problemi?
Lo stacchi. Se il salvavita non scatta piu', il colpevole era lui.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 Lo stacchi. Se il salvavita non scatta piu', il colpevole era lui.
Sě, lo sto facendo con un frigorifero su cui ho sospetti...ma ci vuole tempo
Ma mi pare di aver capito che anche un forno che non sta funzionando ma che
č attaccato alla presa puň dare questi problemi, cosě come altre
apparecchiature (la centralina dell'irrigazione, la radiosveglia, ecc.). E'
vero?
Il problema č capire perchč della frequenza cosě diversa. A volte passa
anche un mese (o forse piů, ho cominciato a segnarmi gli eventi solo da
poco).
E' sospettabile come dice Bruno il salvavita?
Ciao,
Mick

 Avete suggerimenti?
Pekilan

E' sospettabile come dice Bruno il salvavita?
Certo che si.


 plafoniera rotta nel balcone
proseguo il post spedito per sbaglio ...
Quando si tratta di interventi "casuali" e non frequenti, bisogna fare un
po' il detective:
- il salvavita salta dopo che mi sono scaldato il latto o il the' ?
(l'acqua che deborda quando il latte scappa, puo' finire dalla piastra delle
fiamme sopra il forno e da li' bagnare i contatti elettrici)
- il salvavita salta quando piove o e' una giornata umida ?
(controllare le plafoniere esterne, e se il vetro e' sano, controllare che
non entri acqua tra plafoniera e muro - anche se siliconati, con il passare
degli anni il silicone si contrae e si stacca dal muro)
- chiedere al piano di sotto se ci sono macchie di umidita' nel soffitto e
controllare a livello dei propri battiscopa per tutta la casa
- controllare tutte le luci per vedere se si accendono normalmente e
staccare quelle non usate
- se si hanno piantane o altre lampada appoggiate a terra, con dimmer o
interruttore a pedale, verificare se il filo non si sia spellato (quando si
lava il pavimento, entra umidita' e il salvavita salta - o almeno dovrebbe
saltare)
- se sotto la lavatrice/lavastoviglie c'e' acqua controllare che non ci sia
qualche tubo crepato che internamente schizza acqua sulle parti elettriche
(prova a fare caso se l'intervento avviene quando fatte il bucato)
Se dopo queste prove/considerazioni, ancora non hai idea, prova a vedere se
piu' metterti d'accordo con qualcuno per uno scambio o farti prestare un
salvavita. Se il problema si sposta con il salvavita allora sai che e' il
salvavita che e' ormai fuori taratura.
Consolati, considera che almeno hai il salvavita che funziona :-)
Pekilan

 puo' non importare se sia acceso o spento.
Specie se con l'isolante inciso o sfilacciato ed appoggiato al pavimento e
si bagna ognivolta che si lava il pavimento.
Allora spegnendo solo il frigo il problema non scompare. Gli tocca proprio
staccare la spina.
Pekilan

 wrote in message 
news:dfh4n4$cv1$1...@fata.cs.interbusiness.it...
