Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia, valvole e crono-termostati (elettrico)

Salve a tutti. Non sto a spiegarvi il motivo per problemi di lunghezza, ma
vedo che l'elettricista e l'idraulico sembrano passarsi la palla per
collegare quanto in oggetto. Non so se le informazioni che vi do possano
bastare e comunque scusatemi per errori, nel caso fatemi sapere:
- caldaia SIMAT MINI 23 (mi sembra)
- 2 valvole a zona
- 2 cronotermostati analogici giornalieri
il collegamento elettrico potrebbe essere cosě?da ogni cronotermostato un
neutro ed una fase collegata ognuno alla sua valvola. Poi da qui cosa
succede? dalle valvole alla caldai per collegarle al termostato della
stessa o basta alimentare la caldaia perchč quando la valvola apre o chiude
attiva la caldaia automaticamente come fosse un rubinetto dell'acqua calda?
Io non ci sto capendo niente ma nessuno ha voglia di collegare il tutto e
pensarci :-((... e come al solito io ho smania di sapere come vanno le cose
e di sentire voi. Mi mancate :-)) non riesco a seguirvi piů ma appena posso
sono qua
ciao
Emanuele
-- 
-------------------------------------------------------------------------
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine č vivere, sfogliarli a caso č sognare.
(Arthur Schopenhauer)

 succede?
se non erro vanno collegate le valvole alla caldaia
comunque sul foglietto delle valvole c'e' scritto
magari nel pomeriggio ti so dire meglio
chiedo a un mio parente che l'anno scorso gliele hanno montate

 - 2 cronotermostati analogici giornalieri
[FIDOCAD ]
LI 30 10 30 25
MC 30 25 0 0 750
RV 25 60 35 55
LI 30 40 30 55
LI 30 60 30 75
TY 40 55 5 3 0 0 0 * Valvola 1
TY 35 30 5 3 0 0 0 * Crono 1
TY 10 10 5 3 0 0 0 * Fase
TY 10 70 5 3 0 0 0 * Neutro
LI 85 10 85 25
MC 85 25 0 0 750
RV 80 60 90 55
LI 85 40 85 55
LI 85 60 85 75
TY 90 30 5 3 0 0 0 * Crono 2
TY 95 55 5 3 0 0 0 * Valvola 2
MC 130 20 0 0 750
TY 135 25 5 3 0 0 0 * N.O. valv.1
MC 175 50 0 0 750
LI 130 10 130 20
LI 130 35 130 75
LI 175 10 175 50
LI 175 65 175 75
TY 135 55 5 3 0 0 0 * N.O. valv.2
LI 225 10 225 30
MC 225 30 1 0 000
TY 185 40 5 3 0 0 0 * Consenso Caldaia
MC 225 55 3 0 000
LI 225 75 225 55
LI 130 75 225 75
LI 130 10 225 10
LI 10 10 85 10
LI 10 75 85 75
In pratica si deve realizzare una struttura OR dove l'uscita (caldaia) 
e` accesa quando la prima zona OR la seconda richiedono calore
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 ciao max
Grazie, sulla teoria ho capito, ma scusami per l'ignoranza ma non riesco a
capire il disegno. Cos'è N.O.? E ancora, in pratica una fase mi va dalla
valvola 1 ( a sua volta collegata con il termostato 1) alla valvola 2
(termostato 2) e poi arriva al consenso della caldaia (quello chiamato dal
mio idraulico termostato della caldaia)?
Come al solito navigo nell'ignoranza... 
ciao
Emanuele
-- 
-------------------------------------------------------------------------
La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
(Arthur Schopenhauer)

 mio idraulico termostato della caldaia)?
Ogni valvola ha un motore elettrotermico, che alimentato a 230V la fa 
chiudere..... lo schema di sinistra, mostra come vanno alimentati e 
connessi, il contatto del cronotermostato ed il motore della valvola.... 
ripetuto due volte.
Ogni valvola ha anche un contatto ausiliario che deve cortocircuitare i 
morsetti che sulla caldaia, sono destinati al cronotermostato, quello 
che e` noto anche come "consenso", indicato nella parte destra del disegno.
Se hai delle difficolta` mostra lo schema all'elettricista e digli di 
fare i collegamenti in quel modo :-)


 ciao max


 abbiamo passatto pochi cavi... mumble mumble... 
Cominciamo dalla fine....
fai partire due conduttori (no blu no giallo verde) dai morsetti di 
consenso della caldaia e collegali ai morsetti siglati come C e NO, del 
contatto ausiliario della prima valvola.
Se conveniente riparti da li e fai lo stesso con la seconda valvola, 
altrimenti passa e collega un seconda coppia di fili CALDAIA-VALVOLA2.
Fatto questo hai cablato la parte destra dello schema, ora passiamo alla 
parte sinistra, dato che i cronotermostati e le valvole, non saranno tra 
loro vicini, individua una scatola di derivazione dove ci siano a 
disposizione i morsetti della linea LUCE (sezione 1,5mmq).
Dal conduttore di neutro (colore celeste/blu-chiaro) parti con un 
conduttore del medesimo colore e vai al morsetto N della valvola.
Di seguito con la fase (colore nero, grigio o marrone) parti con un 
conduttore dello stesso colore e vai al contatto C del cronotermostato, 
riparti da quello NO e collega il morsetto L della valvola.
Se sulla valvola e` presente un morsetto per il collegamento a terra 
devi connettere anche quello, ovviamente con coduttore giallo verde, al 
morsetto di terra piu` vicino.
Ripetere per la seconda valvola e cronotermostato.
spero di essere stato chiaro.
ciao max
Nota fai attenzione al cronotermostato, su molti non c'e` l'indicazione 
NC C NO ma una cosa del genere:
" Richiesta di calore chiude morsetti 2-3 "


 
Si sei stato molto chiaro. Praticamente, se non sbaglio, devo ancora
passare i conduttori dalle valvole alla caldaia :-((
Parlando con un mio amico ingegnere idraulico e vedendo proprio stamattina
uno dei suoi progetti (lavora con me e per caso ho posto la domanda anche a
lui) le valvole non sono collegate alla caldaia. La caldai parte quando una
delle due valvole apre, la parte elettrica si ferma dai cronotermostati
alle valvole. Praticamente c'è solo un lavoro idraulico/meccanico delle
valvole, che c'è di sbagliato?
ciao
Emanuele
P.S. se ti ho scocciato non rispondere, sono solo molto curioso e non
riesco ad aspettare, ma non preoccuparti


 riesco ad aspettare, ma non preoccuparti
non ti preoccupare, la curiosita` e` l'ingrediente base per essere dei 
buoni tecnici (in senso lato), piuttosto fatti spiegare bene dal tuo 
amico come funziona il suo progetto.
ciao max
