Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Prese elettrodomestici cucina

Sotto il piano ho una sola presa (16A) quindi per connettere forno, piano di cottura, <qualcosaltro> dovrei utilizzare una ciabatta.
 
Esiste qualcosa di sicuro e apposito?
Altre soluzioni?
 
 
grazie
A.

noquarter ha spiegato il 26/05/2015 :

In casi del genere io le ciabatte preferisco autocostruirle.
Una cosa del genere, più o meno lunga, dipende da quanti posti servono:
http://i41.servimg.com/u/f41/17/21/81/12/img_2021.jpg
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

Esiste qualcosa di sicuro e apposito?
 
Ma basta che ne prendi una a "norma" che ti garantisca l'amperaggio e la 
sicurezza.
Sei sicuro di quella presa che possa supportare forno e piano insieme?
Devi controllare i fili dentro la presa  se l'impianto non è certificato, 
non si sa mai che abbiano combinato qualche stupidata.
Ovviamente se hai una casa abbastanza recente non dovresti avere problemi.
 
 
 


Ma quella in foto l'hai fatta tu?
 
Comunque io non avrei reso il cavo staccabile; o perlomeno non avrei usato una coppia VDE per farlo in quanto limiti a 10A la portata.

 
 
Le prese/spine IEC esistono anche in versione 16A. Sono leggermente più
grandi di quelle da PC e di forma rettangolare anziché trapezoidale
http://www.cablemax.co.nz/Portals/0/store/images/ciec16a2.jpg
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 Ma quella in foto l'hai fatta tu?
 
No, volgarmente copiata dal web, la prima che mi è capitata.
Era solo per sare l'idea di cosa si può fare con una scatola e una 
manciata di frutti.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Sei sicuro di quella presa che possa supportare forno e piano insieme?
 
Si , ho detto l' elettricagnolo.. qui ci attacchero' questo e quello mi 
raccomendo anzi mettici un magnetotermico dedicato.. 
 
 

Hello, Fabbrogiovanni!

bella fra',
 
si bella anche la ciabatta, ecco si pensavo a una cosa del genere, ma almeno 
a prova di sporco/acqua sul pavimento (e' zona lavello, sotto) se la scatola 
e' sigillata sul fondo e incollata sarebbe ok
 
oppure potrei sostituire scatoletta e presa con 4 prese universali quelle da 
esterno con sportellino in plastica da tassellare messe in serie con bei 
fili da 4mmq.. ma mi sa non sarei a norma (?) (al limite faccio dopo che 
l'elett ha firmato e intascato..) 
 
 

 
http://www.cablemax.co.nz/Portals/0/store/images/ciec16a2.jpg
 
 
Vero, ma quella in foto è da 10A ;-)


Intendo quella nella foto del Fabbro.

 l'elett ha firmato e intascato..) 
 
Proposta: perchè non ci fai vedere una foto di come sei messo ora e 
vediamo di trovare la soluzione più semplice, elegante e garantita?
 
-- 
Fabbrogiovanni

vediamo di trovare la soluzione piů semplice, elegante e garantita?
 
easy: una scatola a muro con canalina e tre fili su muro grezzo (mattoni con 
un po' di malta sopra)
 
adesso pero' vado a nanna  :) 
 
 

noquarter ci ha detto :

Prima della presa mettere un mammut per le utenze fisse.
 
-- 
 
 
 
 
 
"SVEGLIATI, sei rimasto ancorato al secolo scorso, il mondo è 
cambiato!"
 dicono quelli che vorrebbero riportare la condizione operaia a quella 
di due secoli fa.
pirex
 
 

 adesso pero' vado a nanna  :) 
 
Fidandomi della descrizione, in codesta scatola a muro ci starebbero 
TRE frutti da 16A.
Oppure 1 Shuko +  1 16A italiano.
 
Dato che siamo ancora al grezzo, perchè non spaccare e metterci una 
seconda scatola, proprio di fianco.
 
Otterremmo DUE Shuko + 2 tradizionali, per un totale di QUATTRO prese.
 
Mezz'ora di lavoro per un risultato perfetto vale la pena di 
investirla?
A te la decisione.
 
-- 
Fabbrogiovanni


si.... metti tre prese affiancate nella stessa scatola :-)
 
Il punto e` che, secondo le norme, per le prese non direttamente 
accessibili si deve interporre a monte un interruttore onnipolare, per 
manutenzione elettrica, meglio se uno per presa, in modo da porre fuori 
servizio l'eventuale elettrodomestico che fosse andato in avaria, a me 
ad esempio e` successo col piano cottura, un guasto dovuto al bloccaggio 
di uno switch che azione l'accensione dei fornelli.
 
bye


Non "secondo le norme".
E' una buona idea, chi dice di no?
Ma le "norme" non c'entrano. Se non sei d'accordo, per favore, dai un 
nome e cognome alle norme.
 
-- 
Ciao!
Stefano

Il 26/05/2015 17.39, noquarter ha scritto:

ci fai portare un filo più grosso, ovviamente compatibile col 
magnetotermico che gli sta a monte, e poi derivi ingrandendo la scatola 
a muro se hai necessità metti una 4 posti o una 7 posti, se vuoi fare le 
cose pulite informati su quali spine arriveranno gli elettrodomestici 
(di solito schuko forno e no presa per il pc) e metti le prese di 
conseguenza

 ha scritto:

CEI 64.
Sono d'accordo sul fatto che la norma non salva dalla stupidità 
dell'utente.
 

 fili da 4mmq.. ma mi sa non sarei a norma (?)
 
 
Strettamente parlando a norma non lo sei gia` piu` dal momento in cui 
fai da te una modifica all'impianto, detto questo guardiamo la sicurezza:
 
- sempre doppio isolamento (cioe` almeno due barriere tra te e il rame, 
una e` l'isolante dei fili, l'altra l'eventuale 
canalina/tubazione/portafrutti)
 
- sempre terra collegata se l'apparecchio la prevede (almeno della 
stessa sezione del conduttore di fase, meglio se maggiore)
 
- sempre sezioni adeguate al magnetotermico a monte, quindi non meno di 
1.5mmq per MT da 10A e non meno di 2.5mmq per MT da 16A (se le sezioni 
sono maggiori tanto meglio)
 
- corollario della precedente: tassativamente no a fili artificialmente 
ridotti di sezione per farli entrare nei morsetti.
 
- contatti sicuri: componenti di qualita` magari sovradimensionati, 
morsetti a serraggio indiretto invece che a "vite che gira e taglia i 
trefoli", e altro tassativo no a fili attorcigliati e giuntati col 
nastro (a maggior ragione se ci sono di mezzo potenze elevate).
 
- e per finire colori dei fili coerenti con il loro utilizzo (cioe` no 
ad esempio a fasi di colore blu)
 
 

 ha scritto:

Soluzione pulita:
allarghi la/le scatole esistenti con delle nuove a 6 posti a cui metterai 
i frutti che ti servono, principalmente Schuko.
Meglio sarebbe salire con una traccia e creare una scatola 503 con 
iterruttore bipolare. Ancora meglio dei frutti con 
differenziale/magnetotermico incorporati.
 
Soluzione meno pulita, ma comunque sicura:
togli la presa, ci tasselli sopra una Gewiss da esterno a 6 posti. Ci 
sono anche a 12. Metti i frutti che ti servono e sei a posto.
Meglio sarebbe salire con una piccola canalina e mettere un interruttore 
bipolare a portata di mano.
 
Una cosa che ho fatto una volta è stato chiudere la presa, mettere un 
frutto col "buco" per far fuoriuscire un cavo da 2,5 che entrava in una 
scatola da 6 posti avvitata nel mobile sotto-lavello. Così le prese sono 
a portata di mano.
 
 
 

 nome e cognome alle norme.
 
A questo gioco non conviene mai essere "drastico", perche` si rischia 
come minimo la brutta figura..... scadere nell'obsolescenza e` un gioco 
inevitabile, ti distrai un attimo e ti inaspriscono le norme senza che 
ce ne accorgiamo :-))
 
cordialmente

 A questo gioco non conviene mai essere "drastico",
 
Pardon.... "drastici"
 
 
 
Promemoria: rileggere *bene* prima di postare.
 


:)
 
Rispondo ad entrambi. Certo: le norme prevedono che si possano staccare 
le prese non accessibili con un bipolare. Che può anche essere il MT da 
16 A del quadro? :)
 
Ok, skriekk, skrieek (rumore di arrampicamento su specchio...).
In effetti per norma non intendevo "norma di buona tecnica", ma "norma 
di legge". Diversa attitudine mentale...
 
-- 
Ciao!
Stefano

 16 A del quadro? :)
 
se è una linea dedicata si,
 

 Ok, skriekk, skrieek (rumore di arrampicamento su specchio...).
 
beh... pero` sei simpatico :-))
 
bye