Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia a metano per riscaldamento, problema pressione idrometro [LUNGO]

Buona giornata! ho il problema che vi descrivo. Ho già fatto ricerche
qui, mi sa che il post:
Sovrapressione caldaia riscaldamento
già risponda a quello che sto per chiedere. Tuttavia mi sarebbe utile
qualche precisazione.
La caldaia è una Cosmogas modello BMS installata nel 1996.
Controllo regolarmente la pressione dell'acqua, riempendo quando
necessario fino a 1,5 bar come descritto nelle istruzioni.
Stanotte si verifica che i termosifoni sono freddi. Vado a vedere la
caldaia e la pressione è a zero. Provvedo a riempire come al solito,
ad 1,5 chiudo, ma la pressione continua a salire, va oltre la riga
rossa dei 2 bar, arriva fino a 3 bar.
Sono un tantino preoccupato... dico, non è che mi scoppia in faccia?
dopo avere spento, svuoto un po' d'acqua dai termosifoni e provo a
riaccendere. La caldaia riparte, è sempre a 3 bar, mentre scalda
arriva fino a 3,5, direi che ad orecchio la pompa gira (non sono del
settore, non mi intendo), poi forse c'è uno sfiato (immagino una
valvola), ritorna a 3. Insomma, adesso funziona, ma la pressione è
sempre lì fissa sui 3 bar o poco più.
Noto che ho un termosifone, in cucina, da qualche giorno pare perdere
(potrebbe anche essere condensa, è proprio di fronte alla presa d'aria
esterna), mentre gli altri sono caldi lui è freddo (ha però una
valvola di regolazione della temperatura, forse è regolata troppo
bassa).
Mi pare interessante anche che ieri sera dopo riavviato, sciacquando la
bocca con l'acqua calda sembra abbia un sapore diverso, pare come la
polvere anticalcare...
Tanto premesso: è pericolosa questa pressione a 3 bar? Conviene
spengere la caldaia?
Quello strano sapore, è una mia idea, o si può essere verificato un
travaso tra circuiti dell'acqua?
Siccome uso l'acqua del rubinetto per bere, è il caso al momento non
lo faccia? Oppure è sufficiente curare di usare l'acqua fredda, farla
scorrere un po' prima di riempire le bottiglie?
Ovviamente devo chiedere l'assistenza? E' urgente?
Se dovessi cambiare adesso la caldaia con una nuova, cosa mi
consigliate?
Intendo: sento parlare di "caldaie a condensazione", si tratta di
modelli diversi da quella che ho io, hanno un funzionamento diverso?
Due righe in breve, perché ovviamente se necessario farò le ricerche
per mio conto senza scassarvi oltre...
Scusatemi per la lunghezza e grazie.

 ha scritto nel messaggio 
news:1168767179.7...@a75g2000cwd.googlegroups.com...
Buona giornata! ho il problema che vi descrivo. Ho già fatto ricerche
qui, mi sa che il post:
Sovrapressione caldaia riscaldamento
già risponda a quello che sto per chiedere. Tuttavia mi sarebbe utile
qualche precisazione.
La caldaia è una Cosmogas modello BMS installata nel 1996.
Ovviamente devo chiedere l'assistenza? E' urgente?
Se dovessi cambiare adesso la caldaia con una nuova, cosa mi
consigliate?
Intendo: sento parlare di "caldaie a condensazione", si tratta di
modelli diversi da quella che ho io, hanno un funzionamento diverso?
Due righe in breve, perché ovviamente se necessario farò le ricerche
per mio conto senza scassarvi oltre...
Carica o fai caricare il vaso di espansione, la pressione di precarica è di 
1,2 atm
-- 
              Ciao Edy   ;-))) 

 polvere anticalcare...
...puo' essere un buon indizio.
Di solito l'aumento della pressione nel circuito del riscaldamento o 
dipende dal vaso d'espansione rotto o dallo scambiatore sanitario bucato.

 dipende dal vaso d'espansione rotto o dallo scambiatore sanitario bucato.
Scarterei la seconda ipotesi,con lo scambiatore bucato non avrebbe pressione 
zero ma sempre al massimo in funzione della pressione di rete e valvola di 
sicurezza che perde di continuo
              Ciao Edy   ;-))) 

 sicurezza che perde di continuo
mmm vero, pero' da quanto ha scritto la pressione e' aumentata anche a 
freddo...
***
Stanotte si verifica che i termosifoni sono freddi. Vado a vedere la
caldaia e la pressione è a zero. Provvedo a riempire come al solito,
ad 1,5 chiudo, ma la pressione continua a salire, va oltre la riga
rossa dei 2 bar, arriva fino a 3 bar.
***
rubinetto di riempimento che non chiude bene?

 modelli diversi da quella che ho io, hanno un funzionamento diverso?
prova a digitare "caldaie a condensazione" su Google: ti da 37100 
"pagine"...
poi facci sapere
ciao

 "pagine"...  > poi facci sapere
Ok, mi sono scaricato offline un centinaio di pagine con tutti i
maggiori marchi del settore... Grazie

 Ah, è una cosa che si può fare da soli senza l'assistenza?!
certo, vedi se mantiene la pressione, altrimenti può essere bucato 
il pallone (interno!) e sarà da sostituire (tutto il vaso!)