Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ricavare presa corrente

Salve,
ho, in una stanza letto, nella parte "alta" del muro vicino la porta  
tre normali interruttori e nella parte bassa del muro mi farebbe comodo 
una presa per collegare ventilatore etc...
Come potrei ottenere da questa presa dalla scatola sopra ?
Grazie.

 presa per collegare ventilatore etc...
Per "fare" una presa ci vuole una fase, un neutro e una terra.
Bisognerebbe aprire i tre normali interruttori e guardare che fili ci sono 
dietro.
Quelli che eventualmente mancassero dovremo andare a prenderli viaggiando 
nello stesso tubo fino a una scatola di derivazione.
-- 
Fabbrogiovanni 

 
usualmente reperibile ai piedi degli interruttori multipli :)
Paolo

 usualmente reperibile ai piedi degli interruttori multipli :)
E se non � proprio l� ai piedi sar� un po' spostata, magari su un'altra 
parete, o sull'altra faccia del muro.
La sfiga sarebbe di trovarsi i corrugati troppo pieni:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 parete, o sull'altra faccia del muro.
In tanti impianti vecchi, ho trovato le scatole in alto, nei pressi del 
soffitto :(
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 soffitto :(
Per non parlare di quelle che dovrebbero esserci ma non si trovano, di 
solito sono dietro a un armadio:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 solito sono dietro a un armadio:-)
O sotto la tappezzeria (se va bene)
O sotto le perline (se va male)
O murate con cemento a presa rapida (c'e' sempre un peggio: ))


 "ï¿œSENTRYï¿œ" <sl...@alice.it.invalid> ha scritto nel messaggio 

Mio caso ï¿œ proprio scatola in alto...
Obscurus mihi est il passaggio: "Bisognerebbe aprire i tre normali e 
guardare che fili ci sono dietro"..l' impianto ï¿œ vecchio, presumo 
troverï¿œ fase e neutro per ogni interrutt.Poi come procedere scavare la 
traccia ....e poi?
Grazie.

> usualmente reperibile ai piedi degli interruttori multipli :)
Io ho l'impianto elettrico separato per stanze; ho una grossa scatola con 
salvavita ed elettromagnetici, e da l� partono i corrugati separati per 
stanze, quindi in pratica non ho scatole di derivazione. Dove necessario 
sono state utilizzate delle scatole la cui parte posteriore � pi� grande del 
normale, per far posto a pi� cavi e morsetti.
Ciao, fms 

 O murate con cemento a presa rapida (c'e' sempre un peggio: ))
A casa di mio suocero (un esempio dei casi peggiori), chi ha murato le 
scatole ha pensato bene di mandare un bel p� di intonaco dentro i corrugati; 
non in tutti per fortuna, ma in qualcuno c'�...
Ciao, fms 

 traccia ....e poi?
  Scavare il vano per la scatola, murare la scatola,murare la canalina
corrugata, infilare i cavi montare griglie frutti e placca ripristinare
  il muro, contattare l'avvocato per la causa di divorzio!! PP
  felix.
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Poi come procedere scavare la traccia ....e poi?
Prima di procedere con gli scavi, a che livello tecnico/pratico pensi di 
collocarti?
Sai usare un tester e un cercafase, per trovare se dietro agli interruttori 
e/o nella scatola di derivazione abbiamo i tre cavi necessari?
-- 
Fabbrogiovanni

   felix.
ok, chiaro il passaggio... "muratoresco" :-) Ma i fili per la presa in 
che modo potrei collegarli a quelli presenti agli interrutori? (so che 
non ï¿œ a norma ma l'impianto come detto non lo ï¿œ, sarebbe a mï¿œ di 
soluzione provvisoria di casa estiva).
Grazie.

 e/o nella scatola di derivazione abbiamo i tre cavi necessari?
Vai pure avanti, Fabbro, vederti addentrare nel campo della scossa ï¿œ 
emozionante.
Ti sto tenendo marcato...
Alberto
-- 
Heinrich Zille: Ognuno crede che l'altro sia come se stesso, 
dimenticando che al mondo esistono anche delle persone oneste.

>Come potrei ottenere da questa presa dalla scatola sopra ?
nella "scatola di cui parli dovresti avere solo le fasi che comandano
i relativi interruttori e non il neutro.
In ogni caso, essendo degli interruttori per delle luci i fili
dovrebbero avere una sezione di 1,5 che non � adatta ad una presa
della corrente.
E' vero che hai specificato che ci collegherai solo un ventilatore ma
una volta che aggiungi una presa di corrente... in futuro potresti
dimenticare che i fili sono sottodimensionati e collegandoci
qualcos'altro ptresti combinare danni.
Il mio consiglio � quindi quello di trovare la scatola principale e
portare fino alla scatola tutti e tre i fili che ti servono della
sezione adatta (2,5)
Da questa scatola farai una piccola traccia fino a quella che sar� la
scatola per la tua tanto desiderata presa.
Ciao
 Marcello
-Catania-

 e/o nella scatola di derivazione abbiamo i tre cavi necessari?
Si sono in grado...ordunque? :-)

 Ti sto tenendo marcato...
"Fare ci� che si deve con quello che si ha"
Te non hai idea di come un fabbro in cantiere riesca a cavarsela con la 
scossa in situazioni di emergenza:-)
-- 
Fabbrogiovanni

"�SENTRY�" <sl...@alice.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:mn.9c057d954...@alice.it.invalid...

Ordunque, per la parte muraria ha gi� spiegato Felix.
Procediamo con quella elettrica.
1- col cercafase ci assicuriamo che attaccato all'interruttore ci sia 
collegato il filo di fase.
Nel morsetto a monte ci infiliamo anche il filo che andr� a un polo della 
nostra presa.
2 -Poi andiamo alla ricerca di un neutro (dovrebbe essere di colore BLU, ma 
potrebbe avere un altro colore)
Se troviamo una giunta con mammut o cappuccio a vite ci attaccheremo l� col 
secondo filo da portare alla  presa.
Se lo troviamo ma senza giunta basta uno "z�c" con le forbici, speliamo, 
attorcigliamo e mettiamo il cappuccio a vite sui tre fili.
3- Ora cerchiamo anche un giallo/verde e ci attacchiamo il filo di terra da 
portare alla presa.
4- i fili del punto 2 e 3 li portiamo dalla scatola di derivazione a quelal 
degli interruttori esistenti e da l� alla presa.
Volendo evitare scavi impegnativi, dato che non l'ha ordinato il medico che 
la presa deve stare in basso, potremmo anche murare una scatoletta di fianco 
agli interruttori esistenti e mettere la presa alla stessa altezza.
Volendo semplificare ancora di pi�, non l'ha ordinato il medico che le prese 
devono essere incassate, ci sono anche quelle con scatoletta da applicare.
Sono tutte scelte soggettive, dipende da quanto uno preferisce impegnarsi 
per avere la perfezione oppure sbrigarla in fretta e con poca fatica.
-- 
Fabbrogiovanni

 per avere la perfezione oppure sbrigarla in fretta e con poca fatica.
Dato che Alberto mi sta monitorando sar� meglio aggiungere:
Il tutto � quello che farei io, come fabbro, consapevole che non sarei 
autorizzato a "mano-mettere" l'impianto elettrico e da ottimista, non mi 
preoccupo dell'altra obiezione, quella che i fili da 1,5 mmq. a cui ci 
attaccheremo non sarebbero a norma per una presa.
-- 
Fabbrogiovanni

 soluzione provvisoria di casa estiva).
  Devi ripartire da monte dell'interruttore ma non sappiamo se negli
interruttori arriva la fase o il neutro oppure entrambi, se non hai
 un tester o cercafase prepara un portalampade con lampadina e fili
 scoperti, spegni le luci ed appoggia i terminali si morsetti di due
 interruttori se si accende sei fortunato altrimenti almeno un filo +
 la terra dovrai portarli dalla cassetta di derivazione.
 ciaofelix:-)



sempre meglio del 3x0.75 stuccato a filo dell intonaco per un allarme
o del 3x2.5 sempre stuccati x un clima
o di 4 plastipiombo murati che fungono da montanti
trovati dopo ristrutturazione "a norma" di che non lo so :)

 attaccheremo non sarebbero a norma per una presa.
Grazie a tutti per l'aiuto e per il Fabbro..ad maiora!

 scatola per la tua tanto desiderata presa.
quoto e aggiungo..
controlla che alle volte sulla parete opposta non ci sia gia' una presa
(li o nelle vicinanze) in quel caso basta derivare i 3 fili, fare un foro
nel muro e il gioco e' fatto...
alberto 

nel muro e il gioco e' fatto...
osservazione giustissima... anche in considerazione che le tracce in
orizzontale nel muro sono molto pi� semplici da eseguire.
Basta fare un foro nel muro ed iniziare ad infilare la canalina nei
forati sfruttando i fori dei forati stessi.
Ogni qualvolta c'� un punto incui la canalina si blocca a causa del
cementi tra i forati basta cercare di individuare il punto e rompere
un pochettino
Ciao
 Marcello
-Catania-