Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Gas metano e diametro tubo

ciao a tutti...
sapreste dirmi che diametro dovrebbe avere il tubo in polipropilene 
adatto per il metano
per una distanza di 30 metri ... ossia dal contatore alla caldaia ??
grazie


dunque dunque il tubo in polipropilene, quello che si cambia ogni 5
anni tanto per capirci, non è più a norma di legge, e non so neanche
se è più reperibile in commercio..., ora per il gas si usano i tubi di
rame..., detto questo il diametro esterno del tubo è di 3cm

GM ha scritto:

    I tubi possono essere in acciaio, in polietilene o in rame!
 
http://www.sicurezzaonline.it/nortec/unigas/unigas.htm
    Leggi la norma 7129 troverai anche le sezioni.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 per una distanza di 30 metri ... ossia dal contatore alla caldaia ??
Se non specifichi la potenzialità termica della caldaia (e se ci sono altri
utilizzatori) non è possibile.
Per un calcolo più esatto  non sarebbe male sapere anche quante curve
ha il percorso del tubo.
Cordialità.
                Paul

 ha il percorso del tubo.
------------------------------
grazie delle risposte... ho fatto questa richiesta in quanto vivo in 
campagna in una casa
isolata ed attualmente ho il bombolone GPL, ho deciso di far allacciare 
il metano che passa davanti la strada di casa e dal contatore che 
metterà la società GAS alla caldaia la distanza è +/- 30/35 metri...
la potenzialità della caldaia non la ricordo...cmq è una Vaillant 
Aquablock mi pare da 28 Kcal..
il tubo dovrà fare solo una curva quindi una specie di L rovesciata...
quindi il materiale + adatto sembra essere il rame... o sbaglio...
cmq mi vado a scaricare la normativa segnalata da Felix...
Ciao 

 quindi il materiale + adatto sembra essere il rame... o sbaglio...
Salvo disapprovazione degli esperti e se come presumo il tubo andrà 
interrato io userei il polietilene (quello nero con la righina gialla).
Sempre in stile fai-da-me comprerei quello da 1", quasi sicuramente è troppo 
ma meglio abundare che essere deficienti:-))
-- 
Fabbrogiovanni

 cmq mi vado a scaricare la normativa segnalata da Felix...
Nella Norma UNI-CIG 7129 non c' è alcun riferimento al diametro
delle tubazioni in relazione alla portata, ma leggila comunque.
Cì è sempre da imparare :-)
Cordialità.
                 Paul

 tra i 2 punti inferiore ad 1 mbar.
Sono in una situazione abbastanza simile ma mi sa che il mio idraulico ha 
risparmiato sui diametri:
Dal contatore parte un tubo di polietilene da circa 3/4" lungo 16 metri, poi 
prosegue con tubo di rame da 16 mm. per altri 14 metri.
Inoltre fra contatore e caldaia ci sono 4 curve a gomito.
-- 
Fabbrogiovanni

 risparmiato sui diametri:
Non sarà una sorpresa per te...
Tra artigiani...:-)
Comunque ti invio una tabella con la quale potrai far valere una
birra gratis a chi ha fatto il lavoro :
http://i3.tinypic.com/643v5ht.jpg
Cordialità.
                  Paul

 
http://i3.tinypic.com/643v5ht.jpg
La prima tratta da 3/4 sembra sovrabbondante, vedo che siamo al limite con 
il finale da mm. 16, corrispondente più o meno al 3/8"
Comunque sarà meglio non iniziare discussioni con l'idraulico, io gli ho 
fatto cancellata, cancello automatico, inferriate e lavori vari, non vorrei 
che anche lui si metta a controllare:-))
-- 
Fabbrogiovanni

 vorrei che anche lui si metta a controllare:-))
 sembra che temi qualcosa o no?
              Ciao Edy   ;o))) 

 sembra che temi qualcosa o no?
Io paura?
Neanche per sogno,  il tizio è un bravo idraulico ma non conosce i trucchi 
dei fabbri:-))
-- 
Fabbrogiovanni

 trucchi dei fabbri:-))
----------
come tu... magari non conosci i trucchi dell'idraulico :-)))..
grazie delle esaurienti risposte... quindi concludendo sembra che il 
tubo di
polietilene (quello nero con la righina gialla) da 1" vada bene...
infine... certo che lo devo interrare conviene interrarlo direttamente 
(bastano 50 cm
di interro ??) oppure infilarlo in quel tubo rosso da 10 / 14 cm di 
diametro ???
grazie

 diametro ???
Io ho sempre visto interrarlo senza corrugato.
I più pignoli usano un nastro segnalatore in modi che se per caso qualcuno 
dovesse scavare viene "avvertito" prima di  tranciare il tubo.
Per la profondità non so se ci sono norme da rispettare.
-- 
Fabbrogiovanni

 Per la profondità non so se ci sono norme da rispettare.
----------
questa del nastro non la sapevo.... ;o((
e cmq vorrei metterci anche il corrugato di diametro adeguato in quanto
in caso di problematiche
non stò a far scavare continuamente il terreno... ma potrebbe essere
"sfilato" il tubo per metterne uno nuovo...ed inoltre penso che le 
radici degli alberi
con il tempo possano ridurre/schiacciare il tubo :-((
riguardo la profondità...
beh.. chiederò in giro.. e cmq penso 50 cm possano bastare in quanto
non è terreno soggetto a fresature o arature...
Ciao Fab e grazie
Giuseppe


 Non ricordo la provenienza però se non vado errato la profondità minima 
sono 70 cm e un pò più in alto, nastro segnalatore
              Ciao Edy   ;o)))

 sono 70 cm e un pò più in alto, nastro segnalatore
Per condotte di 7° specie (cioè sino a 40 mbar di pressione) :
- terreni di campagna  : 60 cm
- zone non soggette a traffico veicolare, aiuole spartitraffico,
   aree verdi urbane      : 40 cm
- sedi stradali e marciapiedi  : 60 cm
-  terreni rocciosi        : 40 cm
Nella posa a 40 cm di profondità è obbligatoria la protezione
meccanica della condotta (tubo in acciaio, cunicolo in cls,
tegoli in cls) o sistemi equivalenti.
Cordialità.
                  Paul

 ha scritto nel messaggionews:46547289$0$4792$4faf...@reader4.news.tin.it...

A me hanno fatto mettere anche i giunti dielettrici dove viene
interrato il tubo e dove torna fuori(dunque non è possibile sfilarlo
anche se si mette il corrugato) e alla profondità di 60 cm (attraversa
il giardino)
Tutto questo a Treviso
Saluti

>>>>>>>>>>>>>
Domanda da ignorante: a cosa servono i giunti dielettrici su un tubo di 
polietilene?
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni
http://www.edilclima.it/sg_art19.html
Qui la spiegazione
Saluti

Qui la spiegazione
Ok, mo' ho capito, grazie.
-- 
Fabbrogiovanni