Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tensione ballerina-saldatrice inverter

Sono ultimo utente Enel, ho protestato per la bassa tensione (200 volt 
circa). La risposta: Il contratto di fornitura prevede 3 KW, tensione di 
riferimento 220 volt con una tolleranza +/- 10%.
La mia vecchia saldatrice statica fà scintille e l'elettrodo si incolla, a 
casa di mio figlio (altra città) funziona bene.
Saldatrici inverter+it.hobby.fai-da-te. Consulto gli archivi sull'argomendo, 
aprile 2007 e maggio 2008, e decido "... saldatrice inverter 130 A, ...per 
contatore 3 KW e saldi senza problemi con elettrodi diametro 2,5." Messaggio 
di fabbrogiovanni.
Domanda: è sempre valido il suggerimento anche in presenza della tensione 
bassa e ballerina?.
Sono malfunzionamenti anche aspirapolvere, cappa aspirante ecc.
Grazie e cordiali saluti. 

 bassa e ballerina?.
Scegli: "Non si fanno le nozze con i fichi secchi", oppure "Se l'acqua è 
poca la papera non galleggia":-)
Anche le saldatrici inverter restituiscono in base a quanto dai loro da 
mangiare.
Tieni presente anche che la distanza fra contatore e presa di corrente a cui 
ti colleghi, sezione della linea ed eventuali prolunghe contribuiscono a far 
diminuire ulteriormente la tensione di alimentazione.
Molto a spanne: con 200 V in ingresso e una saldatrice da 130 A salderai 
bene con elettrodi da 2.
Lascio la parola a qualche bravo elettrotecnico per approfondire se con le 
saldatrici inverter la corrente in uscita è direttamente proporzionale alla 
tensione in ingresso oppure se il diagramma è curvo o parabolico.
-- 
Fabbrogiovanni


Questo non lo so ma......e sei sicuro di non riuscire a risolvere il rpblema 
con l' enel e hai altre cose che funzionano male allora ti conviene sentire 
un' elettricista e cosa ne pensa di inserire subito a valle del contatore un 
trasformatore che ti innalzi la tensione da 200 a 220 volt.
Penso che costi abbastanza (500 ? all' incirca credo) , e credo che dovresti 
contiunuare ad avere 3300 di potenza perchè in contatore non limita gli 
ampere ma i Kw.
Così dovresti risolvere tutti i problemi spendendo qualcosa in + rispetto 
alla saldatrice ma con risultati maggiori!

 bassa e ballerina?.
Entro certi limiti le saldatrici inverter non soffrono della bassa tensione
di alimentazione, a differenza delle statiche a trasformatore.
Mentre in queste ultime la tensione al secondario è legata direttamente
a quella di rete dal rapporto di trasformazione, nelle inverter
la circuitazione elettronica mantiene stabili i parametri di saldatura.
Tanto per dare un' idea, nella mia Cemont (ma per gli altri costruttori
presumo sia la stessa cosa), per una variazione della tensione di rete
del 10 % si ha una variazione della corrente di saldatura del + o - 0,2 %.
Cordialità.
               Paul

 del 10 % si ha una variazione della corrente di saldatura del + o - 0,2 %.
Non ho mai misurato con strumenti ma con  la mia Fro la differenza è 
notevole se l'attacco direttamente alla presa oppure se uso la prolunga 
"tuttofare" che tengo nella cassetta, cavi 3 x 1, lunghezza 10 metri.
Ora mi viene da chiedere: quanta tensione perdiamo in 10 metri di cavo 
sezione 1 mmq.?
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:gkcm2t$rkj$1...@tdi.cu.mi.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:4969b229$0$1123$4faf...@reader1.news.tin.it...


 sezione 1 mmq.?
3,3 Volt con 2 kW di potenza assorbita.
5 Volt con 3 kw.
Cordialità.
                Paul

 Cosě dovresti risolvere tutti i problemi spendendo qualcosa in + rispetto 


 ha scritto nel messaggio 
news:4969b229$0$1123$4faf...@reader1.news.tin.it...


 notevole del trasformatore.
Si č vero concordo il rendimento del traformatore incinde.


 5 Volt con 3 kw.
Quindi una caduta in uscita dalla saldatrice  inferiore allo 0,2% che hai 
ipotizzato.
Perň senza strumenti io, come operatore, non dovrei quasi accorgermi di una 
variazione cosě bassa, invece la differenza la sento.
C'č una spiegazione, oltre a quella che la mia saldatrice sia "piů corta" 
della tua?
-- 
Fabbrogiovanni 

 riferimento 220 volt con una tolleranza +/- 10%.
ma ora la tensione di riferimento non è 230 Volt?
da misurarsi sotto carico?
Umb

contatore non limita gli ampere ma i Kw.
Quelli elettronici. I vecchi elettromeccanici hanno "la termica".
Comunque, come hanno già scritto, il trasformatore non ha rendimento 
unitario. Quindi la potenza disponibile sarebbe inferiore, ed inoltre si 
avrebbero costi per la potenza autoconsumata dal trasformatore.
Piuttosto è meglio che l'OP verichi le sezioni dei conduttori presenti 
nell'impianto. Si fa presto a "mangiarsi" 7-8 volt.
-- 
Giorgio 

 della tua?
Se c' è, io non la conosco.
Cordialità.
               Paul

 da misurarsi sotto carico?
Si.
Sappi però che la norma tecnica EN 50160, stabilisce che la tensione di 
riferimento, +-10%, non è che debba essere presente sempre. Prendendo la 
media delle tensioni in intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, 
il 95% dei valori deve rientrare in: tensione +-10%.
Nello stesso periodo deve però sempre essere all'interno della banda 
+10% -15%.
-- 
Giorgio 

 Giorgio
Se sei lontano dalla centrale si.....caduta di tensione= Ro x L : S
Ma tanto l' enel fa orecchio da mercante 

Ma tanto l' enel fa orecchio da mercante
Perchè generalizzare? Per il mio piccolo ambito (Verona e qualche lavoro in
centro a Venezia), ho trovato molto spesso referenti disponibili.
-- 
Giorgio