Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: non riesco a ricaricare l'acqua per i termosifoni

Salve a tutti,
problema con la mia caldaia Riello (non ricordo il modello, è vecchia
di 7 anni): non riesco a ricaricare il circuito dei termosifoni,
quindi la pressione è insufficiente e la caldaia va in blocco.
Ho smontato il rubinetto che serve ad immettere acqua, ed è ok.
L'acqua però non vuol saperne di entrare nel serbatoio.
Ho provato a "sparacela" per forza col compressore (argh!), ma nulla
da fare.
Smontando lo chassis della caldaia, ho visto che l'immissione
dell'acqua passa per una specie di valvola (su cui convergono altri 5
o 6 tubi), e che probabilmente è ostruita/bloccata.
Premetto che abito in campagna, e che l'acqua che circola in casa
nonostante i filtri rimane un po paglierina, poichè contiene residui
fangosi.
I tecnici della Riello mi dissero che per la caldaia non avrei avuto
noie (uhm..)
Poi 2 settimane fa, per non morire di freddo, per la disperazione con
una pompetta da tergicristalli ho pompato acqua nel serbatoio da una
valvola di sfiato di un termosifone. Ha funzionato, ma il problema
rimane.
Con lo stesso sistema ho immesso 1/4 di litro di aceto, visto che con
l'aceto sblocco tutti i filtrini dei rubinetti di casa (smontandoli e
mettendoli a bagno di aceto bollente). Non mi sono azzardato ad
aumentare la dose perchè non sapevo quanto ortodosso fosse questo
trattamento.
Poi ho letto qui qualche giorno fa un post nel quale si consigliava di
fare il pieno di aceto diluito al 50% per scrostare un boiler
elettrico.
Domande:
E' consigliabile un "servizio completo", ovvero schiaffarci dentro una
bella tanica di aceto? Devo sturare quella dannata valvola..
Sia che si sblocchi o no, è il caso poi di fare un cambio completo
dell'acqua aromatizzata del circuito?
Secondo voi corro il rischio di fare danni?
Nota: non voglio chiamare l'assistenza Riello perchè se è da smontare
quell'affare che temo, mi spellano vivo. E questo non è un buon
periodo per spese extra.
Leggerò eventuali risposte tra 4 giorni, poi vi farò sapere!
thanx.

 Leggerò eventuali risposte tra 4 giorni, poi vi farò sapere!
hai svitato la valvola di sfiato posta in lato sulla caldaia?
smontale a passala con il wc-net
e se puoi passa il wc-net su tutto quello che riesci di valvolame vario
sciacqua abbondantemente
poi riempi il tutto e prega :-)))

se hai capito il funzionamento del circuito di ricarica, ti direi di chidere
il rubinetto generale dalla rete e poi smontare la valvola.
solitamente tutte le valvole sono smontabili anche perchè dentro ci sono le
guarnizioni.
probabilmente la valvola  che si è bloccata in realtà è un regolatore di
pressione che mantiene costante la pressione nel serbatorio. Con tanta
pazienza a con un buon giratubi o chiave a rullino  la puoi aprire e fare le
manutenzioni necessarie..
Occhio alle molle ed alle membrane, rimontale come le trovi.
un buon grasso aiuterà a ripristinare i movimenti.
se ci sono manopoline di regolazione, controlla come sono ora e poi
ripristina la stessa posizione.
in seguito, quando il circuito tornerà a regolare, potrai fare le
regolazioni necessarie.
comunque nell'impianto del riscaldamento di solito non ci sono molti
depositi perchè l'acqua non è circolante e quando ha depositato i sali che
contiene, non ne ha più da depositare.
per quanto riguarda l'aceto, ricorda che poi le scorie di calcare si
depositeranno da qualche altra parte sotto forma di renella..
l'ideale sarebbe potere poi lavare a fondo il circuito con acqua che
nonlascia depositi.
ciao Abele

 Leggerò eventuali risposte tra 4 giorni, poi vi farò sapere!
A lume di naso dovrebbe essere una residence che montava il vecchio gruppo
Beretta, se cosi fosse il problema sta sicuramente nella membrana che aziona
la valvola a tre vie e sta montata sotto uno scambiatore sanitario bianco
devi smontare il gruppo a tre vie e sostituire la membrana perché essendosi
dilatata va ad ostruire parzialmente o del tutto il foro ingresso acqua se
poi specifichi che modello è saprò essere più preciso
                                                                       ciao
edy                       
pas...@fastwebnet.it

 dilatata va ad ostruire parzialmente o del tutto il foro ingresso acqua
Mi sa che hai fatto centro. 
Ora che ricordo, quando questa caldaia era montata in un altro
appartamento, per manutenzione era stata già sostituita questa famosa
membrana. Infatti la caldaia andava spesso in "protezione", forse
proprio a causa di pressione insufficiente.
Quindi mi tocca chiamare quelle sanguisughe della Riello, ma almeno
sto più tranquillo poichè ricordo anche che per questo intervento non
furono troppo esosi. Almeno lo spero.
***
Grazie a tutti per le risposte, e auguri!!!
ciao