Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Clima split per 70 m2

Avendo un openspace studio soggiorno corridoio cucina di circa 75 m2,
poche finestre, 2 piano di un condominio di 5 piani, discreto isolamento
dei muri esterni, quanti btu ci vogliono per raffreddarlo?
Grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 dei muri esterni, quanti btu ci vogliono per raffreddarlo?
Spannometricamente, direi 3 split da 9.000, oppure due da 12.000/15.000 
btu/h.
Alberto
-- 
Konrad Adenauer: All'intelligenza Dio ha posto limiti, alla stupiditï¿œ 
no.


manca un dato fondamentale ovvero come � esposto al sole..un conto � che sia 
a nord altro se � a sud se ci sono superfici vetrate non oscurate e poi a 
che piano � 


Un po' di tempo fa Paulass (spero di non aver sbagliato a scrivere il suo 
nick) post� la guida che segue.
Spero di fare cosa gradita a riproporla e sopratutto che Paul non 
disapprovi.
Calcolo della potenza dei condizionatori.
Visto che l' argomento � abbastanza dibattuto, posto un semplice medodo di 
calcolo per quanto in oggetto. E' un metodo semplificato ed approssimato, e 
non ha nulla a che vedere con il metodo tradizionale di calcolo dei flussi 
dispersi usato in termotecnica. Ma per un primo approccio, giusto come 
ordine di grandezza, pu� bastare. Come � giusto dare a ciascuno il suo, 
premetto che il lavoro non � mio, ma � ripreso da una pubblicazione della De 
Longhi :
"Guida al condizionamento dell' aria".
In calce alla tabella ci sono le spiegazioni per l' uso.
Caratteristiche locale |Dimensioni |Moltiplicare| Risultato |superficie | x 
__________|_________|_______
Finestre (nota1)
Esposte verso Nord                        | 40 |
" " Sud, soleggiate | 400 |
" " " , ombreggiate | 160 |
" " Est, soleggiate | 250 |
" " " , ombreggiate | 40 |
" " Ovest, soleggiate | 520 |
" " " , ombreggiate | 200 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pareti (nota 2) Pareti interne verso locali
non condizionati 34
Muri esterni :
-esposti a Nord o Est 40
-esposti a Sud soleggiati 100
-esposti a Sud ombreggiati 65
-esposti a Ovest soleggiati 110
-esposti a Ovest ombreggiati 65
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soffitti (nota 3) sotto locale abitato 34
sotto un solaio 100
sotto un tetto ben isolato 130
sotto un tetto non isolato 200
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pavimento (nota 4) Dimensioni pavimento 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - --
Fonti di calore interne :
-se � una stanza da letto 1000
-se � un soggiorno 2200
se � una cucina 3500
- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
Nota 1: Le finestre con persiane o tende si calcolano
come ombreggiate
Nota 2: Non dimenticare di sottrarre la superficie delle finestre.
Nota 3: Solo se il locale superiore non � condizionato.
Nota 4: Solo se il locale sottostante non � condizionato.
Come si usa la tabella :
si calcolano i metri quadri di superficie interessata, si moltiplica
per il fattore indicato nella colonna "Moltiplicare x" e si annota
nella colonna "Risultato".
Si sommano poi i vari valori parziali ed il risultato ottenuto � la
potenza necessaria in Btu/h. Se si desidera il valore in Watt,
si divide il risultato ottenuto per 3,413.
Ho provato a verificare il risultato che "@" ha gentilmente fornito
a "movie" qualche post pi� indietro di questo, realizzato con
programma computerizzato. Il valore che ha ottenuto � stato di
2890 Watt.
Con il sistema tabellare di cui sopra, il risultato che ho ottenuto
� all' incirca di 9378 Btu/h, pari a 2748 Watt.
Non male, direi !
Cordialit�. Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:gu0t8k$bj2$1...@news.newsland.it...

Mancano:
altezza del locale
esposizione
Comunque a spanne 3000-4000 Kcal.


Mancano dei dati fondamentali: esposizione e cubatura; i mq non servono a 
nulla o comunque a poco.
Se avesse un'esposizione est o sud-est e un'altezza standard di 3 m, 
potrebbero essere sufficienti produttori da 12000
Cordialit�
Gi
-- 
Per chi avesse necessit� di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 


Il soffitto � 3 metri, (forse verr� abbassato un pochino con 
controsoffitto).
L'esposizione �  da un lato a nord est e dall altro sud ovest.
E' pensabile un solo split a centro zona?


Come dicevo non sono un tecnico ma, a mio avviso potrebbe bastare, per� 
dovrebbe avere una potenza di 18/20mila btu.
Se poi, invece, si potessero installare due split con due motori, saresti a 
cavallo.
