Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: NUOVO contatore elettronico : ho due pulsanti ON\OFF in serie?

Mi hanno sostituito il contatore dell'elettricità mettendomi quello 
elettronico al posto di quello vecchio con il disco che girava.
Però hanno lasciato lo scatoloto nero con il pulsante rosso ON\OFF .
Da questo scatolotto escono i fili che entrano nel nuovo contatore , che 
anch'esso ha il suo pulsante a leva ON\OFF .
 
Questo pulsante interrompe la corrente .
 
Sono quindi in serie?
 
Grazie

 Però hanno lasciato lo scatoloto nero con il pulsante rosso ON\OFF .
 
 
credo che il pulsante sia un interruttore magnetotermico
 


Quello vecchio è tipo questo?
https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2016_02/20160221_140831.jpg.892f3d08fdc1e2043aa8840ab8c29352.jpg
 
Il contatore sta prima dell'interruttore, non dopo,
il contatore ha il suo interruttore, quello rosso e nero sarà un vecchio magnetotermico
ma dovresti avere anche un moderno salvavita differenziale in seguito,
però questi sono cose tue a spese tue, il contatore è del gestore.
 
 

 
https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2016_02/20160221_140831.jpg.892f3d08fdc1e2043aa8840ab8c29352.jpg
 
 
sì, è identico!
 
quindi è il contrario di quello che pensavo, i fili entrano nel nuovo 
contatore elettronico , escono ed entrano nello scatolotto nero (quello 
della foto).
 
E' normale comunque?
 
Il salvavita non ce l'ho.

Il 02/11/2019 00:20, Franco ha scritto:

Chiama l'elettricista che ti metterà a posto l'impianto.
Il robo nero lo devi togliere e aggiungere salvavita con magnetotermico.
Anzi dovresti mettere 2 magnetotermici, uno per le prese e uno per luci.
 

Si, il collegamento č: contatore->levetta contatore->scatolotto
 nero con il tuo bottone rosso. Ma quelli vecchi chi girano non li
 han tolti da un decennio almeno?
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

E' normale comunque?
 
Il gestore ha il compito di installare il contatore dotato di interruttore,
il resto sono affari tuoi, devi chiamare l'elettricista e farti montare
qualcosa che corrisponda all'epoca attuale, quel coso nero avrà almeno 40 anni.
 
 

 Sono quindi in serie?
 
In cascata, non in serie.
 
"serie" e "parallelo" sono altri concetti.


E potrebbe funzionare per altrettanti, specialmente se
ha fatto pochi interventi.
Una volta si costruiva in modo piu' robusto.


 
La tua punta fa più confusione che altro.
 
In serie, si, contatore e vecchio magnetotermico nero sono in serie.
 
 
 

 Mi disegna un "pulsante a leva" ?
 
quello dello scatolotto si preme, quello sul nuovo contatore elettronico 
su tira verso il basso o l'alto.

Il 02/11/19 00:20, Franco ha scritto:

Ma saranno 15 anni che li hanno cambiati, ora stanno mettendo già la II° 
generazione...
 
-- 
mo_mo 🇮🇹🎸😜😃🎅🙈🙉🙊𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅✅👌✨ 🍓
♫ ♬ 🎶🎶 ❤

 Grazie
 

della foto).
 
Non dovresti poter vedere i fili che entrano nel contatore,
ma solo quelli che escono, altrimenti sarebbe facile manometterlo.
Basterebbero dei morsetti rubacorrente per rubare la corrente.
 

 
 
era un alloggio sfitto, l'hanno messo 10 anni dopo gli altri alloggi 
delo stesso palazzo
 

Il 04/11/2019 09:18, nn ha scritto:
 > Il 02/11/2019 00:20, Franco ha scritto:
 >
 >> Da questo scatolotto escono i fili che entrano nel nuovo contatore , 
che anch'esso ha il suo pulsante a leva ON\OFF .
 >
 > Permettimi di dubitare di questa ricostruzione, se avessero fatto 
cio` che descrivi, avresti l'opportunita di allacciarti a monte del 
contatore ovvero di prelevare energia elettrica senza che questa sia 
contabilizzata... sarebbe una manna, per questo motivo che credo che 
anche se hanno lasciato il vecchio limitatore, questo sia cablatao a 
valle del contatore.
________
 
 
 
confermo che vedo i fili che entrano nel nuovo contatore: corrono sopra 
il muro e sotto la tappezzeria del mio alloggio, provengono dal piano 
superiore....Credo sia così per tutti gli alloggi , ma finora nessuno ha 
rubato a nessuno.
 

 rubato a nessuno.
 
Chissà perchè li hanno chiamati con un nome così eclatante:-)
https://www.mesconnettori.it/index.cfm/it/terminali/morsetti-rubacorrente/elematic-rubacorrente-rosso-m9471/
 
 
Noi siamo fondamentalmente onesti, ma avere i fili Enel che mi 
attraversano la casa a uno viene in mente che nel Vangelo c'è scritto 
"Lo spirito è forte ma la carne è debole".
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
Con 24 mila lireeeeee
Mi compro un paio di bluejeans
Una camicia tutta ro-osaaaa
E una puttana per moro-osaaaaa

 
 
Ok... non volevo certo dubitare della tua onesta`... :-)  ma solo della 
analisi descrizione, sai non e` detto che il cablaggio sia cosi` diretto 
e lineare come lo sono le apparecchiature, ad ogni modo se il vecchio 
magnetotermico limitatore, non e` piombato puoi sempre aprirlo e 
verificare se e` presente tensione pur staccando il nuovo contatore.
 
In caso di presenza di tensione ai morsetti del vecchio, pur con il 
nuovo limitatore in posizione OFF, avresti ragione tu, il nuovo 
contatore verrebbe alimentato, dalla vecchia apparecchiatura.
 
 
bye

 
https://www.mesconnettori.it/index.cfm/it/terminali/morsetti-rubacorrente/elematic-rubacorrente-rosso-m9471/
 
 
volevo solo ricordare che quei morsetti si possono usare per impianti di 
categoria 0 cioe` per tensioni fino a 50V
 
bye

Dopo dura riflessione, nn ha scritto :

Due o tre giri di nastro isolante messo a regola d'arte possono bastare 
per tornare "a norma" :-)


 
 
Non credo... forse di autoagglomerante protetto a sua volta da nastro in 
PVC, ma se non vado errato un ulteriore problema era il tipo di contatto 
di quel morsetto... oltre al fatto che se usato erroneamente poteva 
tranciare parte del cavo, cioe` ridurne la sezione.
 
bye

per tornare "a norma" :-)
 
Forse hanno anche problemi di riscaldamento quando passano correnti
alte, se il contatto tra pinza e filo non è sufficiente.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

alte, se il contatto tra pinza e filo non è sufficiente.
 
Penso che mettendo diversi di quei morsetti lungo il filo spaziati alcuni cm
si possa dividere la corrente e diminuire il rischio di surriscaldamento.