Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavo elettrico forno....

Sono un po' in ritardo, ma.. meglio tardi che mai :)
Domattina vengono a montarmi la cucina... mi sono accorto che il cavo del
forno e' troppo corto, quindi l'ho scollegato dal forno e sono andato in
giro in cerca di un cavo uguale. Sembrava di cercare l'oro..... nessuno ce
l'aveva, tutti mi volevano dare un cavo tradizionale, mentre ho notato che
qual cavo e' con rivestimento in silicone. Alla fine ho trovato tre cavi
singoli di sezione adeguata (da un artigiano che ripara motori e pompe), con
isolante in vetro silicone (esattamente questi
http://www.faet.it/prodotto.asp?cod=70105
), e li ho inseriti in una guaina
da esterno (
http://www.effebigroup.it/public/151.jpg
). Da un lato li ho
collegati al forno, dall'altro ad una spina da 16A. Lunghezza totale 2,5 mt,
sezione conduttori 2,5mm2. che ne pensate? C'era una soluzione piu'
semplice? Mi ha spaventato il calore che potenzialmente si sviluppa dietro
il forno, anche se ho visto che' e' decisamente ben coibentato....
Grazie , ciao!!
-- 
Twilight
------------
http://www.twilightonline.it
 - Togli ABC per rispondere in email

 da esterno (
http://www.effebigroup.it/public/151.jpg
).
Rimani in attesa del parere degli esimi elettrotecnici, a me scappa da dire 
che quel corrugato di pura plastica sarebbe meglio che non ci fosse.
Fabbrogiovanni. 

 fosse.
Anche a me.... :-/ 

 fosse.
ci ho pensato anche io, ma..... come lo fisso? Rimane dietro ai mobili,
quindi non si vede, ma...... nastro isolante? fascette serracavo? nulla? Fra
l'altro esce dal retro del forno attraverso un lamierino forato che non mi
piace per niente..... e poi costeggia, all'esterno del forno, il tubo del
gas...... :|

 wrote in message
3pr0j0F...@individual.net...


quindi non si vede, ma...... nastro isolante? fascette serracavo? nulla?
Guaina termorestringente.
La trovi di tutti i colori e diametri nei negozi di elettronica. Viene
venduta anche al metro.
Resiste almeno fino a 200°C (la temperatura a cui si restringono
quelle per bassa temperatura).
Boiler

 rivestiti di silicone)
Il cavo per ferri da stiro aveva una sezione dei conduttori decisamente piu'
piccola di quello che erano montato originariamente sul forno....

 quelle per bassa temperatura).
ecco, mi mancava questo dato...... se dici che va bene domattina ne recupero
3 metri :)


 da esterno (
http://www.effebigroup.it/public/151.jpg
). Da un lato li ho
Come dicono giustamente Giovanni e Starflex, non usare quella guaina,  
peggiora la situazione.
I conduttori che hai usato sono adatti.
Possibile che nessuno dalle tue parti abbia il cavetto gia' pronto ?
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

3 metri :)
Direi proprio che va bene...
In alternativa ci sono delle calze fatte per la schermatura EMV in
metallo. Quelle sono addirittura meglio.
Boiler

 Possibile che nessuno dalle tue parti abbia il cavetto gia' pronto ?
Oggi ho girato 6 elettricisti e due ditte che trattano ricambi per
elettrodomestici... ma avevano solo i ricambi per ferri da stiro (max 1 mm2)
:((


 wrote in message
3pr25fF...@individual.net...


 assorbe 1000 watt...per cui non mi sembra sottodimensionato
il forno *elettrico* penso veleggi per i 2000..... e comunque non avrei mai
installato un cavo di sezione inferiore a quello originale :)


 elettrodomestici... ma avevano solo i ricambi per ferri da stiro (max 1
Devi cercare da chi vende material all'ingrosso.
In che zona sei ? se sei dalle mie parti posso suggerirti qualche nome


 In che zona sei ? se sei dalle mie parti posso suggerirti qualche nome
Provincia di Pistoia, Montecatini Terme, ma a Firenze ci posso arrivare :P
Cmq io sono cliente (anche se sporadico) di MEF, che e' un ingrosso per
elettricisti. Solo che mi vergogno ad andare a chiedere 3 metri di cavo.
anche perche' poi so che non me lo fanno pagare, lo segnano.. e non mi piace
tenere i conti aperti....


Ciao,
per rivestire i cavi potresti provare ad usare una cosa del genere: 
http://www.moddingplanet.it/img-upload/13-12-03_%20020.jpg
guaina di questo tipo, non so se proprio quella lì, la trovi dentro i 
tostapane e le bistecchiere per portare l'alimentazione direttamente 
alle resistenze corazzate, quindi zone ad alta temperatura!
Io ne ho qualche metro a casa ma non chiedermi dove l'ho presa perchè 
assolutamente non ricordo!
Ciao!

 tempo prima che mi montino il top in marmo.....
Domanda da uno che ha una cucina che sembra nuova ma ha 24 anni: quelle 
aggiornate hanno ancora lo zoccolino in basso, fissato a scatto, che se lo 
togli e ti sdrai per terra hai accesso a tutto il pavimento?
Fabbrogiovanni. 

 pavimento?
almeno la mia...... si :)

 ha scritto nel messaggio 
news:3pr4caF...@individual.net...

Bene, vediamo se il mio ragionamento fila.
Suppongo anche che le prese a cui collegherai  gli elettrodomestici siano 
nella parte bassa del muro.
La parte che si scalda è quella appena dietro al forno.
Se rimontiamo il cavo originale riusciamo a scendere sotto e allontanarci 
ababstanza dalla zona pericolosa.
Per arrivare alla presa fissa un pezzo di prolunga fatta con cavo standard e 
due buone presa/spina.
Fabbrogiovanni.

 standard e due buone presa/spina.
non mi sono mai piaciute le prolunghe.... soprattutto per elettrodomestici
esosi come lavatrice e forno. ecco perche' facevo di tutto per evitarle :)
Cmq il tuo ragionamento non fa una piega :) Se pero'o riesco a trovare una
guaina adatta, vorrei utilizzare questo cavo che, con tanta fatica, ho
trovato oggi!


 Provincia di Pistoia, Montecatini Terme...
potresti provare allora qui a Pistoia da Pancani (elettrodomestici,
impiantistica) o da Picchiarini (motori elettrici) in zona S.Agostino oppure
da Menici (via Gora, passato viale Adua).
In S.Agostino ce ne sarebbero almeno altri due, ma non so se vendono a
privati (e non so neppure il nome...)
ciao, Piero

 cavo che, con tanta fatica, ho trovato oggi!
Trovato :))
metto uno spezzone di cavo elettrico 2x2,5 ignifugo fin sotto il forno, e
invece di usare l'acoppiata presa/spina metto dei morsetti
http://www.scame.com/images/serie/mor003.jpg
  :))
se non mi sentite piu'.. vuol dire che e' successo qualcosa :PP
ciao!!!


 
http://www.scame.com/images/serie/mor003.jpg
  :))
Pensa al futuro, prima o poi capiterà che togli lo zoccolino e vuoi dare una 
lavata con il mocio, e avrai quei morsetti per terra.....
Guarda che bella, come si fa a non avere fiducia nelle spine/prese volanti?
http://www.brunner.it/photo/7203540-g.gif
Fabbrogiovanni 

 semplice?
a mio modesto parere sarebbe bastata una semplice prolunga, con 
apparecchi volanti a marchio di qualita`.
Oppure, preferendo una soluzione fissa, una presa fissa montata su 
scatola esterna, in vicinanza del forno, munita di cavo a doppio 
isolamento gaffettato a parete, terminante con una spina da inserire 
nella presa a muro lontana.
La scelta da te operata, purtroppo non rispetta le specifiche dei 
cordoni di alimentazione, ne per flessibilita`, ne per resistenza 
all'abrasione, ma solo per temperatura..... senza parlare del mancato 
rispetto dei colori :-)) (e` anche vero che dietro il monoblocco non 
c'e` molta attivita` ma ahime`, questo viene richiesto, questo si deve 
rispettare).
Anche la scelta della guaina  armata a protezione del tutto, non e` na 
scelta felice (leggi in contrasto con le norme), in quanto, ammesso che 
sia resistente al calore (nel tempo), non e` possibile ancorarla alla 
spina, come si fa con quella del cavo, quindi e` possibile esercitare 
azione meccanica direttamente sui conduttori (cosa vietata).
Non volermene, la tua buona volonta` e` palese..... ma sei andato fuori 
tema.
Insomma questa e` una di quelle situazioni dove credendo di far bene si 
finisce per far male... :-))
Rimetti le cose come stavano o procurati un cavo isolato in gomma per 
utilizzatori mobili che producano calore.
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 due buone presa/spina.
Premetto che quando ho scritto il mio post non avevo letto tutto il 
tread, ma pare che sia Giovanni che io abbiamo raggiunto le stesse 
conclusioni :-))
Giovanni, in virtu` del buon senso che piu` volte hai dimostrato in 
campo elettrico, ti propongo per un riconoscimento elettrico(zot!) "ad 
honorem"  ....... un cavalierato di gran spina, oppure una commenda 
dell'ordine della fluorescenza :-))
Puo` andare :-)) ??


 volanti? 
http://www.brunner.it/photo/7203540-g.gif
azz, a quelle non ci avevo pensato :D

 ciao max
ciao e grazie!


 Puo` andare :-)) ??
Non č che dopo essere stato insignito dell'onorificenza  sarň costretto a 
comportarmi bene e non potrň piů usare i fiammiferi per tener dentro i fili 
spellati nelle prese trifase, vero?
Fabbrogiovanni. 

 spellati nelle prese trifase, vero?
certo che si..... Noblesse Oblige :-))


trovo il cavo lo metto
Ottima premessa per i lavori che verranno eseguiti 'alle calende
greche' :-)
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 preparato! :)
Oltre a quello che ho scritto non saprei..... aggiungo che`, basta che 
il cavo sia isolato in gomma e flessibile.


 pensate?
La sezione è corretta; dipende anche dalla lunghezza e dalla 
temperatura a cui è sottoposto il cavo, ma considerando che la parte 
riscaldata sarà solo quella finale il paramentro temperatura lo 
lascerei stare. Per la lunghezza idem (solo 2.5m).
Ciao
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

 togli e ti sdrai per terra hai accesso a tutto il pavimento?
si
-- 
s t r u d e l (a t) d e s p a m m e d (punto) c o m

 ci posso dare una spazzata :P
e (sgrat sgrat) l'allagamento per rottura del tubo di scarico della
lavastoviglie? Al limite fisserei il morsetto al fusto del mobile.
