Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: progetto solare - schema solare.fcd (0/1)

Mi è venuta l'idea di progettare un impiantino produzione acqua calda
e pannello fotovoltaico.
Ho problemi di insolazione (non posso inserirli su un tetto del 1600
deturpo architettonicamente il complesso.)
L'unica soluzione è di inserire i pannelli sulla struttura del
parcheggio del camper 
Il fotovoltaico dovrebbe darmi l'illuminazione notturna di circa 6
neon (circoline a neon )  del prato e forse anche attivazione di una
pompa da circa 1000 wat  per 15 minuti aduso irriguo e questo non
sarebbe un grosso problema visto che in prossimità ho le dirivazione
di illuminazione con un gabbiotto (microgabbiotto ..dove inserire un
paio di batterie e un "tresformatore" (inverter)  risulta possibile.
Il problema è la produzione acquacalda .
Dovrei fare uno sbancamento di circa 60 - 80 mt lungo la strada per
raggiungere il reparto caldaia.
Per fare questo sorgano questi problemi :
spessore della coibentazione dei tubi.
posa dei tubi 
accumulo acqua sui pannelli o accumulo  in vano cladaia?
certo ci saranno altre considerazioni ed appunto per questo che scrivo
qui per avere le Vs.. opinioni 
  ho cercato di inserire il file in FIDOCAD ....speriamo  che si
..."incolli" 

 qui per avere le Vs.. opinioni
Ti consiglio di rivolgerti ad un bravo termotecnico.
Ciò che proponi necessita di uno studio piuttosto accurato.
Se l' accumolo lo fai nei pressi dei pannelli, per una distanza
del punto di utilizzo di 60 mt avrai un ritardo di erogazione
dell' acqua calda di circa 1,5-2 min, che è inacettabile.
Se configuri l' impianto a ricircolo, avrai abbastanza dispersioni
termiche da dover prevedere un sostanziale incremento della
superficie captante dei pannelli.
Se l' accumulo lo fai in centrale termica, dovrà essere previsto
un congruo sistema di ritardo nella regolazione del termostato
differenziale dei pannelli solari (ritardo alla diseccitazione del
circolatore).
Non puoi avvicinare a terra i pannelli al punto di erogazione ?
Cordialità.
               Paul

Hai centrato il problema 
Forse è rosolvibile macertamente non economico dal punto vista di
gestione e di rendimento .
due accumuli  ..uno ai pannelli ed uno in caldaia .
L'accumulo dei  pannelli alla caldaia per moto conventtivo, si trova
con un dislivello di circa 4 ---max 6mt dovrebbe funzionare .
domani se ho tempo  mi metto a fare due conti  ...
 
potrei avvicinare i pannelli  ..ma credimi snaturerei l'architettura
del "monumento",  è un mulino a vento,  unico conservato in Italia  e
credimi anche se non è sotto regime delle belle arti  è come fare uno
spregio alle ns. memorie storiche .
domanda  come si inserisce un file in fido cad?
[FIDOCAD ]
LI 205 100 245 100
LI 245 100 245 90
BE 245 90 230 80 205 80 205 80
RV 210 80 235 70
BE 235 95 235 90 235 90 225 90
LI 225 90 225 85
LI 225 85 205 85
LI 205 85 205 95
LI 205 95 235 95
LI 215 95 215 100
LI 210 95 210 100
LI 235 95 235 100
LI 230 95 230 100
LI 60 10 60 40
LI 60 40 110 40
LI 110 40 110 10
LI 110 10 85 0
LI 85 0 60 10
LI 60 40 25 40
LI 25 40 25 65
LI 25 65 60 65
LI 60 65 60 40
TY 30 45 5 3 0 0 0 * vano caldaia
TY 210 105 5 3 0 0 0 * parcheggio camper
TY 130 110 5 3 0 0 0 * circa 60 mt
LI 60 105 205 105
LI 115 40 190 90
LI 190 90 205 100
LI 245 70 245 40
TY 220 50 5 3 0 0 0 * dislivello circa 5mt
TY 65 15 5 3 0 0 0 * abitazione
TY 145 5 5 3 0 0 0 * 2 pannelli acqua calda
TY 145 15 5 3 0 0 0 * 1pannello voltaico  per uso illuminazione
notturna
forse ci sono riuscito  !!!   
Certo il Fidocad non è il massimo  ..la prossima volta userò il dxf
...

 fidocad va benissimo ed è gratis ;)
fidocad è molto comodo per chi non usa latri cad, io lo uso per visualizzare
i disegni di chi lo usa, ma se devo mostrare un disegno al Ng ci metto 1/5
del tempo a farlo con un cad vero e poi pubblicarlo come immagine.
Repo