Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Durata dei condensatori

Ciao a tutti, giusto 3 anni fa ho sostituito il condensatore della pompa autoclave che mi consente di usare l'acqua di due cisterne che ho in casa quando manca quella della rete idrica. Quest'anno nuovamente devo sostituirlo perche' la pompa non parte. Mi chiedevo se questo guasto possa essere evitato levando la corrente alla pompa (sul quadro c'e' un interruttore dedicato) per riattaccarla al momento del bisogno. La cosa seccante non e' tanto il dover ricomprare il condensatore, quanto il trovarsi con la pompa che non funziona proprio nel momento in cui ti servirebbe averla efficiente.
Grazie
 
-- 
L'Infante di Spagna

 La cosa seccante non e' tanto il dover ricomprare il condensatore, quanto il trovarsi con la pompa che non funziona proprio nel momento in cui ti servirebbe averla efficiente.
 
E tu mettine due... con un deviatore per connettere questo o quel 
condensatore... :-)
 
bye
 

 Grazie
 
Che tipo di condensatore è?
 
-- 
_  _
0  0;
  @-
 
E. Delacroix

 Che tipo di condensatore è?
 
A memoria non lo ricordo, stasera faccio una foto e la linko qui. Grazie


E. Delacroix ha scritto:

sono condensatori a carta...e non dovrebbero durare solo 2 -3 anni
io ne ho alcuni che sono 30 anni che funzionano su dei motori
 

 
non è normale che durino solo pochi anni; e quando non
funziona il motore ,anche se hanno un polo collegato non
dovrebbe esserci problemi.
controlla la situazione ambientale:umidità,temperatura e
sopratutto che siano da 450V
 


Magari si tratta di condensatore elettrolitico non polarizzato (da 
rifasamento) quelli si che sono soggetti ad invecchiamento.


 rifasamento) quelli si che sono soggetti ad invecchiamento.
 
Mi collego qui per rispondere ad entrambi.
Il condensatore non so di che genere sia, non ne capisco nulla, però e' lui:
https://drive.google.com/file/d/1r6qhafa9Rf5-xQQFJ6IzPDR5nsB26oRu/view
 
Penso che voi lo saprete distinguere :-)
 
A ogni modo, ho aperto il carter che protegge la ventolina di raffreddamento, ho provato a farla girare a mano ed era un po' dura. Insistendo un po' e provando poi ad azionare la pompa questa e' partita regolarmente quindi il condensatore e' ancora buono, mentre il problema erano delle morchie che si erano sicuramente accumulate nella pompa a causa del non utilizzo piuttosto lungo (non ricordo che sia mancata l'acqua dalla scorsa estate)
 
Mi interessa pero' sapere di che tipo di condensatore si tratta almeno so quanto potro' aspettarmi in termini di durata


Mi interessa pero' sapere di che tipo di condensatore si tratta
 
Condensatore da 16 uF (Microfarad).
Si trova comunemente, 
p.es
 google: condensatore 16uf 450v
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Condensatore da 16 uF (Microfarad).
 
Ok, ma e' un elettrolitico o a carta? Nei loro messaggi Emilio e E.Delacroix parlavano di questo. Io non ne capisco niente :-)


Ok, ma e' un elettrolitico o a carta?
 
Di solito sono in polipropilene metallizzato.


 Di solito sono in polipropilene metallizzato.
 
ROTFL


Che c'è da ridere?...
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Ok, ma e' un elettrolitico o a carta? Nei loro messaggi Emilio e
 
"non e'" elettrolitico.
Gli elettrolitici "non polarizzati" da avviamento, sono intorno ai 200
microfarad... e te li fanno pagare una fucilata, tipo 20 euro. Li 
mortacci.
 
Non mi sembra assolutamente normale che ti duri 3 anni.
Prova, spazio permettendo, a cercarne uno con una tensione piu' alta. Tipo
1000 V. Magari e' quello il problema... pero' e' "strano".
 
 
Fabrizio 
 
 

 Non mi sembra assolutamente normale che ti duri 3 anni.
 
Infatti, problema rientrato. Come ho scritto, il problema era interno alla pompa. Smuovendo la ventolina di raffreddamento, la pompa e' ripartita regolarmente
