Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavita che scatta alla stessa ora, quasi sempre!

Salve a tutti,
da qualche mese ho un fastidioso problema all'impianto elettrico, in 
sostenza il salvavita scatta ogni mattina circa alla solita ora, verso 
le 6.30.
La prima ipotesi è stata il crepuscolare che all'alba di solito dovrebbe 
scattare...
Pensavo che l'impianto fosse inadeguato dato che ho un unico 
differenziale per una casa su tre piani più garage più esterno (luci e 
cancello). Quindi ho sezionato tutto, cioè ho messo dei magnetotermici e 
dei differenziali per l'interno l'esterno e il garage. Con il risultato 
che quello a scattare è quello dell'interno della casa.
Dunque l'ipotesi 2 è l'impianto di riscaldamento, infatti circa a 
quell'ora dovrebbe accendersi il riscaldamento nel piano camere da 
letto. Dato che era presente un interruttore per escludere le 
elettrovalvole e quindi il riscaldamento, le ho staccate, tuttavia il 
fastidioso problema si verifica lo stesso...
Oltretutto la rogna è che non succede proprio sempre, una volta su 5 non 
salta alla mattina!
Da dove posso iniziare la ricerca della dispersione? Che suggerite?
Grazie a tutti per aver letto questo lungo post!
Ciao!
Defra

 Da dove posso iniziare la ricerca della dispersione? Che suggerite?
E' un bel casino, perché potrebbe anche non dipendere da te ma da qualche 
apparecchiatura in case, uffici o fabbriche vicini.
Prova a installare un differenziale non sensibile alle armoniche (quindi di 
tipo A o B: il tipo AC non va bene).
Se il problema persiste, credo ti convenga segnalare il problema all'Enel.
-- 
Cinghiale 

 Da dove posso iniziare la ricerca della dispersione? Che suggerite?
Hai per caso degli apparecchi collegati ad una qualche ciabatta
elettrica filtrata? A me capitava la stessa cosa, quasi tutte le notti,
a causa di una di queste prese a cui avevo collegato TV, VCR, ecc.
Dopo averla rimossa l'inconveniente non si e' piu' presentato.
Ciao!
Perdy

Avevo letto anche io la storia delle armoniche, tuttavia adesso che ho 
messo tre differenziali, dovrebbero saltare tutti e tre, credo...
Aggiungo anche un'altro dettaglio, se stacco il contatore dell'enel (che 
sta a 50 cm dal quadro salvavita) quando lo riattacco parte il 
differenziale ma solo e sempre quello della casa... Poi basta tirarlo su 
e non ci sono più problemi (fino alla mattina seguente :( )

Ho una ciabatta elettrica che mi tiene collegati tv, dvd e home 
theatre... Ne ho un'altro paio per i due pc di casa. I pc di notte sono 
spenti, e tolgo l'alimentazione alla ciabatta attraverso un interruttore 
esterno (non quello della ciabatta), quello della tv invece è sempre 
acceso...
Provo a staccarlo di notte e vedo cosa succede...

Trattasi di transitori provocati dall'inserzione in rete di grossi carichi 
induttivi, trasformatori, motori ecc... magari alle 6.30 si avvia qualche 
fabbrica li in zona.. ;)
Possibili rimedi... differenziale di tipo A come suggerito, è più 
insensibile a questi disturbi e potresti risolvere (condizionale 
d'obbligo..)
Suddividere ulteriormente su altri differenziali... secondo me lavora un pò 
al limite, probabilmente quel differenziale si sobbarca l'alimentazione alla 
parte più estesa dell'impianto e/o delle apparecchiature "più disperdenti" 
cioè la cucina, i condizionatori, computer ecc... in quanto sono tutti 
dotati di filtri antidisturbo. Da notare che i transitori sono disturbi, 
impulsi... che vengono scaricati verso terra dai suddetti filtri, et 
voilà... STAC! ;)
Enrico. 

IIo avevo lo stesso problema.
La fabbrica della Tetrapak a 200 mt. da casa mi faceva saltare la luce
quasi tutte le mattine!
Ho risolto brillantemente come avete detto voi, facednomi installare
dall'elettricista (che mi ha chiesto 60 Euro ;-(((   )  lo scatolotto
anti -armoniche.
AJEJE

Fabbriche o grossi uffici non ce ne sono vicino a casa mia... Però c'è 
un grosso sotto-passaggio in costruzione a circa 200 metri in linea 
d'aria... Può essere?

 Può essere?
Può pure essere... oppure possono essere manovre effettuate dall'enel, 
commutazioni di linee, cabine ecc..
Ciao,
Enrico. 

Oggi penso di aver avuto la conferma definitiva, si tratta di 
armoniche... Dunque, venerdì è saltata, sabato e domenica no, lunedì sì 
e oggi no... Quindi nei giorni che sono stati lavorativi è saltato e nei 
festivi no...
Ma quindi in definitiva come ha detto ajejeborazo, basta che mi monto un 
filtro anti armoniche senza cambiare i salvavita? Facendolo da me non 
penso che verrà a costare molto...

 penso che verrà a costare molto...
Un filtro... può essere, io non so che filtro intenda perchè non mi è mai 
capitato di usarne, ho sempre risolto con differenziali in classe A oppure 
suddividendo maggiormente l'impianto.
Enrico.