Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia - ma se prendono la luce?

Ciao a tutti,
ho una caldaia istantanea immergas, collettori
collegati...termostati...cronotermostati.
Quando stacco il contatore della luce perchè devo fare qualche lavoro
vedo che anche la caldaia si spegne...
ma se ci fosse un black out oltre al buio devo stare al freddo?
cosa posso fare in questi casi per far funzionare lo stesso la
caldaia?
ciao

caldaia?
Gruppo elettrogeno
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


dai non esiste nessun'altro modo? magari collegando in modo diverso i
collettori...insomma alla caldaia non basta sapere di bruciare gas e
scaldare acqua? non c'è possibilità di metterla in questa modalità?

 ha scritto nel messaggio 
news:1172481269.8...@t69g2000cwt.googlegroups.com...


 ciao
ehh..no..
anche la mia Ferroli si comporta così..
purtroppo se salta corrente per un lungo periodo
ti tocca stare al freddo sia come riscaldamento che
come acqua per i servizi.
-- 
Matthew® aka T.7 from *Sebino lake*
-per la mail leva il freno a mano- 

 scaldare acqua? non c'è possibilità di metterla in questa modalità?
E le pompe di ricircolo che funzionano con l'elettricità, dove le metti? le 
faciamo girare con la manovella?
ciao.


c'è chi sa tutto e c'è chi non sapendo come funzionano le cose le
chiede.

 chiede.
Mi spiace, ma senza l'energia elettrica la caldaietta murale non funziona e 
se sei in un palazzo al nonsoquantesimo piano magari non funzionerebbe 
neppure l'acqua corrente fredda.
al giorno d'oggi l'elettricità ci tiene per i maroni.
A casa mia la caldaia funziona benissimo senza elettricità, però è unc aso 
particolare, la caldaia brucia carbone antracite e le tubazioni del circuito 
dell'acqua sono state studiate di dimensioni tali da permettere la 
circolazione naturale convettiva dell'acqua, le pompe di ricircolo ci sono 
ma stanno accese si e no 5 minuti all'anno.
ciao.
Lo.

 caldaia?
Due proposte:
1) comoda e rapida: inserire un gruppo di continuita'.
Durante il funzionamento una caldaia murale assorbe da 100W a 150W, a 
seconda dei modelli e della marca. Principalmente il consumo e' dovuto 
dalla pompa di ricircolazione, ma anche elettrovalvole ed elettronica 
sono piuttosto avidi.
Quindi non c'e' che da decidere l'autonomia desiderata. Prendiamo il 
caso peggiore per avere un valore certo: 150W e supponiamo che vogliamo 
10 ore di funzionamento garantito (una giornata): 150x10 = 1500 Wh = 1,5 
kW di energia. Calcolando prudentemente un 50% di perdite per 
conversione e resa degli accumulatori, il requisito passa a 1,5/0,5 = 
3kWh. Con accumulatori al piombo si tratta di 3'000/12 = 250Ah.
Percio' il tutto puo' essere fatto combinando:
- tre accumulatori al piombo da 80Ah 12V,
- un'inverter da 250W di potenza (dovrebbe riuscire a dare lo spunto al 
motore AC della pompa) uscita 220V AC,
- tre caricabatterie "intelligenti" per mantenere gli accumulatori 
sottocarica,
- rele deviatore tripolare per commutare le batterie dallo stato di 
"carica" a quello di "intervento" (oppure deviatore tripolare manuale)
- rele' deviatore bipolare per commutare la caldaia da rete a gruppo di 
continuita' (oppure deviatore bipolare manuale)
Collegamenti
------------
1) il positivo delle batterie e del inverter sono collegati insieme, 
cosi' anche per il positivo dei caricabatterie
2) il negativo delle batterie va al comune del deviatore tripolare, una 
batteria per ogni polo
3) il negativo dei caricabatterie va collegato al polo NA del rele', un 
caricabatterie per ogni polo
4) il negativo dell'inverter va collegato al polo NC del rele', tutti e 
tre i poli collegati insieme con cavallotti
5) l'alimentazione della caldaia va collegata al comune del deviatore 
bipolare, un polo per il neutro ed un polo per la fase
6) i poli NA del rele' vanno collegati alla rete, rispettando neutro e 
fase come individuati dal collegamento del collegamento comune dei deviatori
7) i poli NC del rele' vanno collegati all'uscita dell'inverter (Nota: 
se la caldaia non parte, potrebbe essere necessario fare un ponticello 
tra neutro e terra - solo durante il funzionamento in isola - ma 
attenzione, e' meglio un consulto con un elettricista che legga il 
manuale tecnico delle caldaia).
8) i caricabatterie vanno collegati alla rete
9) se si usano dei rele' invece di commutatori a manovra manuale, le 
bobine vanno collegate alla rete. In questo modo quando c'e' corrente, i 
rele' sono attivi ed i deviatori risultano chiusi sui contatti NA. 
Appena manca la corrente, i rele' passano in posizione di riposo e 
risultano chiusi i contatti NC e parte l'inverter.
Costo ? n.3 caricabatterie intelligenti Lidl 3x17eur n.3 accumulatori 
piombo 80 Ah 3x50eur n.1 inverter 250 W 50eur n.2 deviatori 2x20eur
totale diciamo 300 euro tutto compreso. Ogni 6-7 anni cambio di 3 
accumulatori al piombo da 80Ah costo 150 euro. Si puo' rinunciare ad 
alcune ore di autonomia, usando accumulatori da 60Ah che magari sono 
quelli della propria auto e da passare in rotazione a fare in pensione a 
fare il servizio di cui sopra.
Nota: se una delle batterie e' esaurita, la connessione diretta in 
parallelo con le altre, quando manca la corrente potrebbe creare una 
situazione esplosiva. Per evitare questo problema si potrebbe inserire 
in serie una resistenza da 0,1 ohm 10W, riducendo di poco l'autonomia.
2) lungimirante: modificare l'impianto in questo modo. Mettere dei 
termosifoni tradizionali con l'entrata in basso e l'uscita in alto, fare 
il doppio circuito, con utilizzando i tubi esistenti in basso per la 
mandata, ed inserendo dei nuovi tubi in alto (sottotraccia) per il 
ritorno e tornare alla caldaia. In questo modo l'impianto funziona a 
circolazione naturale, anche senza pompa. Resta solo il problema di far 
funzionare la caldaia solo con il termostato termocopia meccanica della 
fiamma pilota ...
R.L.Deboni
PS: oggi non ho voglia di spiegare perche' tre caricabatterie sono molto 
meglio di un caricabatterie da 36V, specialmente per una soluzione a 
lungo termine di cui si gradisce una minima manutenzione e la massima 
durata degli accumulatori. Qualcuno disponibile a farlo al posto mio? :-)

Per ogni batteria.
R.L.Deboni


 caldaia solo con il termostato termocopia meccanica della
Io ho l'ingresso sopra e l'uscita sotto eppure la caldaia funziona lo stesso 
a circolazione naturale*
ciao.
Lo
*La caldaia non si trova allo stesso piano dei termosifoni ma al piano 
inferiore.