Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvole termostatiche

Esistono modelli di valvole termostatiche che possiedono un contatto
elettrico che restituisce il funzionamento della valvola (chiusa oppure
aperta e in regolazione)?
E modelli che a vista indicano se stanno regolando oppure sono chiuse?
Ciao, Alessandro
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E modelli che a vista indicano se stanno regolando oppure sono chiuse?
Qui però andiamo sulle grosse valvole a 3 o 4 vie elettroattuate, che
spesso hanno un marcatore ad indice che visualizza la posizione
dell' apertura della valvola.
Cordialità.
                  Paul


Intendevo proprio quelle li.
Vorrei metterle su tutti i termosifoni, buttare l'unico cronotermostato
che ho e usare gli eventuali contatti delle valvole per accendere/spegnere
la caldaia.


 la caldaia.
Lascia perdere....
A Napoli direbbero : "nun è cosa...." :-)))
Cordialità.
             Paul

 aperta e in regolazione)?
Se vai su 
http://www.honeywell.it/
 ci sono tanti bei giocattolini.


Non so, a me non sembra una cattiva idea, anzi (problemi di cablaggio a
parte).


 parte).
Fammi capire.
Tu vorresti vincolare la termoregolazione dell' impianto da UN SOLO
elemento sensibile, (e dire sensibile è ottimistico), posto nella più
disgraziata posizione che si possa immaginare ? Magari a fianco
di una finestra, o dietro una tenda ? Che farebbe  partire caldaia
e circolatore con tutte le altre valvole chiuse ?
Ascolta i saggi napoletani......:-)))
Cordialità.
              Paul


Io intedevo mettere una termostatica per termosifone, oguna con un suo
contatto che mi indica se la temperatura č sotto/sopra quella impostata
tramite la manopola. Tutti i contatti sarebbero in parallelo, quindi basta
una stanza che chiede "caldo" e la caldaia mi parte, la stanza di scalda
tanto quanto č stato impostato con la valvola e la caldaia si spegne.
E' per non affidarmi ad un solo cronotermostato (che per ora č unico) per
regolare la temperature di tutte le stanza che ora hanno termosifoni con
la manopole normali.
Sul sito suggerito da BadMaru c'č anche una minicentralina da mettere al
posto di una classica termostatica che č anche capace di sentire bruschi
abbassamenti della temp. (magari per apertura di una finestra) per
chiudersi automaticamente (e quindi, nelle mie intenzioni, non chiedere
piů alla caldaia di bruciare), per poi riaprisi quando la temp. si č
stabilizzata (finestra richiusa).
Tu dici che ci possono essere problemi se la caldaia č accesa con l'acqua
calda in circolo solo su un termosifone perché magari tutti gli altri sono
in temperatura con le relative termostatiche chiuse?



Vero, grazie per il link.


 in temperatura con le relative termostatiche chiuse?
Sì, sino a giungere alla messa in blocco  della caldaia se è un modello
che condiziona la partenza al funzionamento di un flussostato sulla
mandata del circuito.
A prescindere dalle considerazioni di costo....
Dai retta ai napoletani....vai...
Cordialità.
               Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:dc2ujv$khr$1...@news.newsland.it...

A parte tutte le canaline che dovrai sistemare per i cavi,
fai cosi' perche' pensi di risparmiare ?
Io ho l'impressione che spenderai di piu'.
La caldaia ha il miglior rendimento a regime costante.
Con il tuo sistema ho l' impressione che sia tutto un accendi /spegni.
Esistono anche le termostatiche modulanti che aprono/chiudono
solo per effetto termo-meccanico in base a come imposti la manopola.



Se mi spieghi i motivi ti do retta volentieri ;-)



Io intendevo quelle, cioč in base a come tu regoli la manopola, loro
aprono e chiudono di meno o di piů (cioč regolano) in base alla differenza
che sentono tra cosa č stato impostato tramite manopola e l'ambiente.
Mentre regolano la caldaia va, quando hanno smesso e sono chiuse, la
caldaia si ferma. Solo che appunto mi servirebbe un contatto e magari la
gestione dell'apertura/chiusura con una finestra di isteresi per ovviare
al tacca/stacca raggiunta la temperatura impostata.
Ciao, Alessandro


 Se mi spieghi i motivi ti do retta volentieri ;-)
Non importa. Ma dai retta almeno ai termoidraulici serii che hai
interpellato. :-)
Cordialità.
                 Paul


Credi che non possa capire oppure sei tu che non hai niente di chiaro da
dire?


 rifare da zero l'impianto, quindi in qualche modo cerco di ingegnarmi.
Mi ricordo di valvole termostatiche con collegamento wireless, ma ora 
non le trovo, quindi potrei anche ricordare male.
Ci sono delle soluzioni per regolare la temperatura a zone, senza dover 
installare tutte le valvole sui termosifoni, ma solo 2-3 valvole di zona 
ed altrettanti termostati.
Guarda quì: 
http://www.climaplast.it/regolazione.htm
L'ultima parte riguarda proprio la regolazione di zona con collegamento 
seriale, ma viene anche indicata la possibilità di collegamento wireless.
Se i soldi non mancano, ci sono tante belle soluzioni e questa è pure 
gestibile da pc.


Se gli idraulici che hai interpellato ti hanno consigliato di rifare
l'impianto dividendolo in due zone con 2 termostati ritengo
che fossero competenti.
Poi se vorrai anche aggiungere una termostatica per ogni radiatore
sara' un di piu'.
saluti
bruno

 che fossero competenti.
Hanno detto rifare da ZERO! Io non credo, a meno che non ci sia proprio 
il posto dove mettere delle elettrovalvole di zona comandate dai termostati.
Io non so come è fatto l'impianto di AleTV, ma dovrebbe esserci un luogo 
dove si dirama il tubo di mandata della caldaia. Un paio di 
elettrovalvole collegate a due termostati, ad es. uno per piano, credo 
si riesca a fare. Visto che ha 10 termosifoni, anche se passa l'acqua 
solo in 5 per volta, non credo che la caldaia andrà a soffrirne.
Rifare da zero mi sembra eccessivo. Adattare l'impianto con due valvole 
di zona comandate da due termostati/cronotermostati, mi sembra + plausibile.

 dire?
Veniamoci incontro : ognuno trattenga per sè il proprio male oscuro.
Comunque, se vuoi migliori e più attendibili informazioni :
"Manuale del Termotecnico", di Nicola Rossi,  Hoepli Editore".
Cap. 15 > Impianti di riscaldamento ad acqua > Sistemi di distribuzione >
Terminali d' impianto.
Cordialità.
                    Paul


Ok, perfetto, grazie per la segnalazione, vedrň di comprarmelo.



Vedrò di rompere le scatole anche ad altri per arrivare ad una soluzione.
Grazie per la dritta.


 ha scritto nel messaggio 
news:dc7a0t$uko$1...@news.newsland.it...
ma il tuo impianto attuale come e' fatto?
dalla caldaia partono due tubi che vanno a due collettori e da li a tutti i 
termosifoni?
o hai un numero diverso di collettori?