Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: A chi posso mandare il circuito idraulico per una conferma?

Ciao a tutti,
fino alla fine vagliando tutte le risposte dei vari idraulici sono arrivato 
a questa conclusione.
Purtroppo è difficile spiegarlo qui in poche parole posso mandare una stampa 
in pdf a qualcuno che ne capisce di termo idralica?
Leggi post precedente "Impianto idraulico ... "
Grazie mille
Pace e bene a tutti
per rispondere togli TOGLIMI 

postalo per tutti, io ci darei un occhiata.
FLick

 ha scritto nel messaggio 
news:46a5e243$0$16033$5fc...@news.tiscali.it...


bigupload.
flick

http://www.bigupload.com/d=4E4E70D5
 

> 
http://www.bigupload.com/d=4E4E70D5
 
non va

 non va
Cosa c'č di sbagliato? Perchč non va? Potresti essere piů preciso?
Grazie mille
egy 

> non va
Ho rifatto il circuito. 
http://www.bigupload.com/d=3EAB15CA
Questo potrebbe andare bene? Mi potete dire se ci sono degli sbagli o 
correzioni da fare? Inoltre si può fare lo stesso impianto anche senza 
accumulatore termico?
Grazie mille

 ha scritto nel messaggio 
news:f87ed7$2pv$1...@nnrp.ngi.it...

Perdonami ti ho fatto fare un lavoro inutile, non riuscivo in entrambi i 
casi a scaricarlo da bigupload.
Ho riprovato con mozilla ed è andato scusami pensavo fosse il link che non 
andava.
Ti sto guardando il secondo schema:
nel momento in cui studio dove intercettare l'ACS tengo presente del fatto 
che la lunghezza dei tubi è proporzionale al tempo di attesa e allo spreco 
energetico quando apri un rubinetto.
In alcuni casi metto il ricircolo ma tento di evitarlo con alcuni 
accorgimenti.
Immagino che tu abbia una situazione un po forzata da questo punto di vista, 
ma hai delle scelte da fare e quindi tieni conto del percorso che fa l'ACS.
Il ricircolo presenta dei problemi non irrisori: dalla sua coibentazione 
alla sua temperatura.
infatti l'ACS si distribuisce a max 45° per evitare scottature formazione di 
calcare e evitare dissipazioni termiche inutili (nel tuo schema non c'è il 
regolatore termostatico per la temp del ricircolo) e a quelle temp sei a 
rischio legionella, devi quindi prevedere un bypass per la sanificazione 
termica del ricircolo: una volta l'anno mandi acqua a oltre 70° per uccidere 
la legionella. Poi il ricircolo puo essere rumoroso se non sai come montare 
la pompa, va pensato un timer o una logica di funzionamento per evitare 
sprechi. Il ricorcolo è una cosa complessa farlo non ci vuole niente farlo 
bene costa dal punto di vista di progettazione e realizzazione.
lo scambiatore che hai disegnato non è reperibile a prezzi umani, e non ha 
molto senso usarlo con un solare ad accumulo.
Alla luce di questo la parte ACS va totalemtne ripensata.
La parte di riscaldamento ha termoc e caldaia in parallelo con valvola a tre 
vie, non puoi usarli contemporaneamente e non credo che tu voglia questo. è 
probabile che sia meglio metterle in serie con i bypass. in paralello si puo 
ma se non metti le valvole unidirezionali si creano ricircoli tra termoc e 
caldaia in alcune configurazioni.
Mi dispiace di trovarmi in disaccordo, sono maniacale per queste cose.
La sensazione è che tu abbia tanta voglai di fare ma ti manca quel poco di 
esperienza per conoscere le varie problematiche.
Se vuoi riprovarci vedo di darci un occhiata, ma potrei non accorgermi di 
qualcosa non avendo mai visto la casa.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:46a7974d$0$16023$5fc...@news.tiscali.it...

Prima di tutto grazie di cuore per avermi risposto !
A questo punto non saprei più come fare. La situazione è quella che vedi 
sullo schema. Il problema mio è quella di interfacciare i seguenti elementi:
1) Termocamino (riscaldamento, eventualmente sanitari si o no)
2) Caldaia GPL (riscaldamento e sanitari)
3) Pannello solare (sanitari)
Non ho ancora comprato niente di questi componenti tranne la valvola 
motorizzata a tre vie. Quindi si può ancora scegliere il tutto. Quello che 
chiedo è uno schema di collegamento funzionale possibilmente come dico io " 
a prova di deficente", nel senso che dimenticando di aprire o chiudere 
qualche valvola o bypass ecc. non faccio dei danni all'impanto. Tutto qui. 
Se qualcuno ha voglia di mandarmi uno schemino, mi farebbe cosa molto 
gradita.
Grazie mille
Pace e bene
egy 

 gradita.
lo schema sintetico te l'ho postato a parole in un altro thread, č il piu 
semplice che puoi fare.
prova ad estrapolare il disegno da quel post, fartelo apposta č troppo, sto 
in ferie ecchecazz.
tocca allungare qualche euro a un professionista senti a me, anche perchč 
devono mangiare anche loro.
FLick 

 devono mangiare anche loro.
Infatti ho appuntamento con un ing. per farmi fare l'impianto. Ma chi mi 
dice che la soluzione sua sia valida? Ecco perchè volevo andare preparato 
per capire se è affidabile come persona oppure no.
Grazie
Pace e bene
egy 

 per capire se č affidabile come persona oppure no.
Beh per andarci preparato immagino che dovresti prenderti una laurea :D
FLick 

 hanno costretto a risponderti eh.
lo so che stavi scherzando, non ti preoccupare.
Grazie 1000 comunque
Pace e bene 

>> sto in ferie ecchecazz.
Caro Flick,
sono riuscito ad estrapolare il circuito ... spero 
http://www.bigupload.com/d=F29FA729
Potresti dare gentilmente un'occhiata e dirmi se va bene oppure devo 
cambiare qualcosa? Non sono tanto sicuro sul sistema di ricircolo.
Grazie mille
Pace e bene a tutti
egy

 ha scritto nel messaggio 
news:f8ch7k$26q$1...@nnrp.ngi.it...

Allora nessuno mi può dare una dritta????
