Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rimedi per corrosione interna termosifoni

Ciao a tutti. Per il riscaldamento uso una caldaia istantanea. Lo 
scambiatore necessita di pulizia ogni anno perchï¿œ si intasa di porcheria 
nera, quindi credo sia ferro o ruggine interna dei termosifoni.
La prova del nove l'ho avuta 2 anni fa quando mi sono deciso a svuotare 
completamente l'impianto rimettendo acqua "nuova". Ebbene lo scambiatore 
ha continuato a funzionare per 2 anni senza problemi, anzichï¿œ il solito 
anno di prima. So perï¿œ che mettere acqua nuova ai termosifoni non ï¿œ il 
massimo perchï¿œ ne accelera la corrosione. Esiste quindi acqua "spenta" o 
qualche prodotto alternativo in modo che non danneggi l'interno dei 
termosifoni ma che faccia invece tipo un film protettivo?
E come inserisco questo liquido nell'impianto, una volta svuotato? Grazie

E come inserisco questo liquido nell'impianto, una volta svuotato? 
 
Io penserei a svitare una valvola di sfiato, ed inserirlo da li.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 E come inserisco questo liquido nell'impianto, una volta svuotato? Grazie
 
 
 
CON UN by pass.... il prelievo per il test lo prendi da qualsiasi 
sfogo.. se devi intervenire con il correttivo lo metti nella proporzione
consigliata nel bypass... e lo rimetti in circolo... una volte le
aldaie di un tempo l'avevano tutte... e non lo faeva lo stesso nessuno :(
 
ocio che pero.. io non lo faccio mai... e non mi ricordo le regole....
ci sono delle regole.. tipo misurare a caldo o freddo... e idem 
correggere a freddo e poi far partire il caldo.. ECCO QUESTE NON
ME LE RICORDO... COME FARE LE MISURE E LE CORREZIONI.. ma tramite by 
pass l'aggiunta correzzione.. e traamite sfogo il prelievo... basta un
cicchetto.. ne.. non devi prelevare litri ne...
 
ciao
 
mario

Il 03/12/2013 14.17, leo99 ha scritto:

mi ï¿œ venuto in mente... che forse... stiamo parlando di cose diverse....
 
 
 
la correzzione anti corrisione degli scambiatori e di termosifoni
SI FA A IMPIANTO PIENO.....  DI ACQUA... + ... IL PRODOTTO DI 
CORREZZIONE... CHE ï¿œ un flaconcino , concentrato.... bastano pochi
cc all'anno .. un due volte... non lo fa piu nessuno... prendi una
striscia e un capione.. ogni tanto.. quando il colore diventa sul
verde.... allora vai di correzzione....  cosi... MA IMPIANTO PIENO....
 
in tanti invece di fare ste cose.. preferiscono mettere il
defangatore... che non ï¿œ altro che il vecchio by pass.. .che
serviva a correggere.. ma con dentro un filtro.. e ogni tanto
va pulito... appunto fan la stessa cosa.. ma nessuno li pulisce..
almeno che conosco io.. se non lo fanno gli idraulici ... nessuno
corregge e pulisce...
 
nemmeno io ... veramente
 
ciao
 
mario

 nemmeno io ... veramente
 
Io ce l'ho il defangatore ma non serve a nulla, e ci ho speso bei soldi.
Un giorno l'ho pure smontato per curiositï¿œ: ci sono maglie troppo larghe 
per bloccare le polveri di ferro. Quando lo pulisco ï¿œ un po' sporco, ma 
mai quanto lo scambiatore.

ute...@esempio.net
 ha detto questo martedï¿œ :

Nemmeno questa e' quella giusta.
La risposta giusta e' quella del Bernardo.
Ogni tanto, quando smette di dire cretinate
che non fanno ridere, ne dice anche qualcuna
di giusta.
 
 

 Io penserei a svitare una valvola di sfiato, ed inserirlo da li.
 
Ho letto, grazie. Dicono che la dose iniziale � pi� alta e poi c'� 
quella di mantenimento.
Ma non ho capito: va miscelato prima con l'acqua e poi riempito tutto 
l'impianto o posso aggiungerlo direttamente all'impianto da un 
termosifone nella dose indicata?
E una volta esaurita l'efficacia devo cambiare l'acqua o basta un 
rabbocco del prodotto a una dose inferiore?

 mai quanto lo scambiatore.
 
ciao
mali estremi...
 
prendi un filtro per aria termosifoni e avvolgilo sulla rete del 
defangatore poi ogni 2 3 gg lo smonti e lo lavi, fino a che ï¿œ pulito,
se puoi metti un filtro da 100 Micron
 
ciao primula
(ps con 13 caloriferi in ghisa non cambio l'acqua da 20 anni solo 2-3 
litri di rabbocco)

 mai quanto lo scambiatore.
 
MA... GUARDA .. UNA COSA... + LA CORROSIONE... E UNA COSA IL CALCARE...
dipende dai tubi.... in derro si corrodono...
 
ma tu parli quindi ????? di termosifoni ? oppure dello scambiatote
della sanitaria... oppure dello sccambiatore della primaria.. che
fa ... scaldare.. l'acqua del riscaldamento ? non capisco...
 
il defangatore.. lo cambi.... se non va bene.. se ti si intasa...
la caldaia... ï¿œ perchï¿œ hai una condennsing asatttata a un vecchio
impianto a tubi... e io impiccherei chi te l'ha installata...
perchï¿œ la condensig ï¿œ semdibilissima ha scambiatotri piccolissimi
che si intasano .. per niente.... .... con una turbo non avristi
problemi nessmo con il peggior impianto a tubi megacorroso....
 
bho... devi spiegare meglio il tuo impianto...
 
ma dagli indizi.. defanfatore...che hai.. e scambiatore che i intasa...
TI HAN MONTAO UNA CONDENSING SBAGLIATA....
 
ng... IO APPASSIONATO DI HEATING.... NON SONO UN VENDITORE... O
UN INTERESSATO A NON DIRTI LA VERITA...
 
CIAO
 
MARIO
 

 svuotato? Grazie
 
 
 
CON UN by pass.... il prelievo per il test lo prendi da 
qualsiasi
sfogo.. se devi intervenire con il correttivo lo metti nella 
proporzione
consigliata nel bypass... e lo rimetti in circolo... una volte 
le
aldaie di un tempo l'avevano tutte... e non lo faeva lo stesso 
nessuno :(
 
 
Ma non sai cazzo!!!!!!!!!!!!!!!