Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: testimonianza salvavita

per chi si è sempre chiesto: "si vabbe', il salvavita. Ma se tocco
la corrente sentirò, almeno un attimo la scossa?"
Ve lo posso dire io:
"ieri si decide pollo allo spiedo. Organizzo lo spiedo, poi mi tocca
montare all'imbocco del forno quella forcella di acciaio che sostiene
lo spiedo. La forcella deve andare in due buchi nella parte alta del forno.
Mi abbasso a cercare i due buchi (scomodo, stanno sul cielo del forno,
in pratica), li vedo e inserisco, anche se pare forzatamente, la forcella 
nei buchi.
Giro la manopola per accendere il grill e il girarrosto... niente, morto.
Vado a vedere il quadro e trovo il differenziale staccato.
Morale della favola: gli imbecilli del forno hanno fatto due altri buchi 
uguali
a quelli dove deve essere montata la forcella un po' più in fuori rispetto
ai giusti, che vanno proprio sotto la manopola elettrica e io l'ho beccata
in pieno con la forcella!
Grazie salvavita, grazie elettricista...
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 

 Grazie salvavita, grazie elettricista...
a capire se hai toccato un filo e la struttura del forno
oppure due fili... nel primo caso e' intervenuto il differenziale
(salvavita) nel secondo invece il magnetotermico, visto che
hai solo creato un corto circuito
alberto 

 hai solo creato un corto circuito
e secondo te io non distinguo un differenziale da un magnetotermico???
E' scattatto il differenziale, i magnetotermici erano tutti ON


 E' scattatto il differenziale, i magnetotermici erano tutti ON
Scusa, ma dalla tua "sorpresa" nel veder funzionare un differenziale, il 
dubbio del MT č venuto anche a me, non penso che qualcuno ti stia accusando 
di qualcosa.
E poi c'č anche da dire che esistono interruttori MTD, quindi la leva che va 
giů č sempre quella.
CiaO 

 va giù è sempre quella.
io ho UN differenziale su TUTTO il circuito e poi quattro magnetotermici, 
uno
per ogni sezione del circuito (prese, luce, cucina, tapparelle).
In quel caso nessun magnetotermico è intervenuto: ergo, nessun CORTO.
La levetta del differenziale era abbassata e quando l'ho sollevata è tornata 
la
corrente: ergo, ho toccato con la forcella la fase sulla manopola che 
accende
il grill.
Il discorso mi sembra lapalissiano, è per questo che ho risposto ad Alberto
in quel modo... volendo dire che non ci possono essere dubbi.


 sentirò comunque la scossa anche se solo per un attimo o no?"
E se con lo spiedo hai toccato un filo che va in tensione solo
all'accensione del forno?
In tal caso sarebbe normale ed evidente che tu non abbia sentito alcuna
scossa.
Indaga e facci sapere ;-)
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 scossa.
ma sarebbe anormale l'entrata in funzione del differenziale, no?


ma sarebbe anormale l'entrata in funzione del differenziale, no?
No.
Immaginiamo che tu abbia toccato con la bacchetta metallica un filo
che va sotto tensione solo all'accensione e una parte della carcassa
del forno.
All'accensione è passata corrente dal filo alla carcassa del forno.
Dalla carcassa del forno la corrente è proseguita verso la messa a
terra.
In Italia avete una distribuzione TT, quindi la resistenza verso terra
non sempre basta a far intervenire il magnetotermico (specialmente nel
caso del forno, dove probabilmente hai piú di 10 A).
Questa dispersione è però bastata a far scattare il differenziale.
Sinceramente ritengo questa ipotesi piú probabile di quella da te
descritta.
Boiler

 (George Bernard Shaw)
lo spiedo ha collegato presumibilmente una fase alla carcassa
metallica (terra).
probabilmente la fase non era alimentata quando tu avevi la mano sullo
spiedo.
lo spiedo dovrebbe avere anche una specie di manico isolante o ricordo
male?
ciao

 Vado a vedere il quadro e trovo il differenziale staccato.
Con la parte metallica hai probabilmente toccato il morsetto di neutro.
Se avessi toccato la fase:
-avresti sentito comunque il "botto" del corto;
-sarebbe intervenuto anche il magnetotermico;
-probabilmente si sarebbe incollato il polo dell'interruttore.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

> la corrente sentirò, almeno un attimo la scossa?"
La scossa la senti se tu fai intervenire il salvavita,prova a toccare la 
fase e poi mi sai dire.

 Con la parte metallica
in contatto con la struttura collegata a terra


 -probabilmente si sarebbe incollato il polo dell'interruttore.
Uhmmm... nzomma... cio' avuto culo!!!
;-))


 del forno.
in effetti... può essere.
Allora mettiamola così: CHE CULO CHE HO AVUTO IERI!



Ciao, visto che non siamo certi di come siano andate le cose, prova a fare 
passare velocemente il ditino sul filo di fase in tensione e poi riferisci 
le tue senzazioni ^_^
Saluti da Drizzt, che di scosse ne ha prese tante.
-- 
*********************
Se un robot, un Terminator, puo' capire
il valore della vita umana, forse, potremo capirlo
anche noi.
********************* 

 a terra hai probabilmente toccato il morsetto di neutro.
 
 - Col neutro il salvavita non scatta (e se scatta,
 significa che sul neutro c'è la fase, tutta, non un residuo).
 
 Confermo invece (per averlo provato) che la scossa si sente,
 il salvavita interviene in un decimo di secondo circa
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 significa che sul neutro c'è la fase, tutta, non un residuo).
Scatta scatta.
E' solo sul secondario del trasformatore MT/BT che il neutro ha lo stesso 
potenziale della terra (di cabina).
Da li in poi invece, visto che sul neutro circola corrente, si ha che 
resistenza del conduttore X corrente = potenziale diverso da quello 
dell'impianto di terra (dell'utente).
Saranno pochi decimi o qualche volt, ma se  neutro e terra entrano in 
contatto, interviene il differenziale.


 entrano in contatto, interviene il differenziale.
 
 - Avevo precisato quella cosa tra parentesi,
 per non ritrovarmi una risposta come questa...
 
 Scatta solo se c'è una tensione tale da produrre la corrente
 minima richiesta dal salvavita per scattare (30 mA). Quindi,
 non solo non scatta col neutro, ma neppure scatterebbe con la
 fase se per assurdo la tensione di rete scendesse a qualche
 decina di volt su un carico ... umano (a impedenza maggiore
 di quella del carico umano, potrebbe anche essere più alta)


 le tue senzazioni ^_^
vabbe'... ti credo sulla parola... ;-P


  minima richiesta dal salvavita per scattare (30 mA).
No.
C'è anche un'altra possibilità, che si verifica soprattutto in sistemi
TN-C-S o TN-S.
Il percorso carcassa - messa a terra - terra (o PEN) - trasformatore non è
altro che un conduttore messo in parallelo al neutro in caso di guasto di
questo tipo.
Se l'impedenza di terra è abbastanza bassa, la corrente che scorrerà sarà
sufficiente a far scattare il salvavita (ce ne sono, per inciso, anche di
piú sensibili. Nei bagni si installa per esempio spesso quello da 10 mA).


 di quella del carico umano, potrebbe anche essere più alta)
Io preferisco le ipotesi reali a quelle assurde.
Comunque, la cosa non sarebbe ritenuta pericolosa ,essendo la tensione sotto 
i 50 volt ac.


 8:43
 
 gs e boiler scusate, avevo la testa altrove, io pensavo
 all'impedenza di un corpo umano fra il neutro e la terra,
 e invece voi parlavate di un contatto diretto


 8:43
 
 gs e boiler scusate, avevo la testa altrove, io pensavo
 all'impedenza di un corpo umano fra il neutro e la terra,
 e invece voi parlavate di un contatto diretto
 
 
