Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come chiudo il termosifone?

Ciao a tutti,
sebbene la domanda sembra veramente da defic**te sinceramente non so
che fare.
Nel mio nuovo impianto di riscaldamento volevo isolare un termosifone
poiche la stanza non e' mai usata.
Ieri ho acceso i termosifoni e tutti si riscaldavano correttamente,
oggi hod eciso di isolare quellod ella stanza non usata e quindi con
tranquillita' giro la manopola tutta dall'altra parte.
Accendo i termosifoni e sorpresa si riscalda anche quello che dovrebbe
essere chiuso!!
La valcola e' una valvola manuale caleffi
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family080_Manual_radiator_valves/path/3~341~341-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/posizione/prodotto/index.sdo
Qualcuno che ha tale valcola sa se c'e' un particolare utilizzo da
fare? Altrimenti che puo' essere?
Grazie Mille

 fare? Altrimenti che puo' essere?
chiudere la valvola anche in basso? :)

 chiudere la valvola anche in basso? :)
Perdonami...ma io in basso ho la valvola che ti ho descritto nel
precedente post e sempre in basso dalla parte opposta ho il detentore
(che mi sembra solo un cappuccio di plastica):
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family080_Manual_radiator_valves/path/3~342~342-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
Dovrei chiudere quindi sia valvola che detentore?
Help!

 Help!
(hope this)
Paolo

Dark Paranor wrote:

si
il calore si propaga anche attraverso il liquido, senza bisogno che esso sia
in circolazione forzata.

 in circolazione forzata.
Ciao a tutti,
grazie inanzitutto epr le risposte veloci.
Volevo solo essere certo di aver capito bene.
Faccia che V sia la valcola e D il detentore come dai link che vi ho
esposto.
Ils eguente schema rappresenta la situazione in basso al mio
termosifone:
V------------D
Io ho girato solo la valvola V.
Quindi il calore c'e' sempre finche' non agisco sul detentore D usando
un cacciavite?
Mi sembra strano.... se V non fa passare l'acqua perche' chiusa come fa
a scaldarsi??
Grazie per le risposte e' comunque un bel newsgroup!

 a scaldarsi??
  i teNNici ti risponderanno con precisione.  io, da bimbo di umili origini, 
ricordo il detto di campagna:  "l'acqua non ha ossa".
 se ho chiuso "la porta di casa" V, e lascio aperta "la finestra" D, cosa 
impedisce al fluido in questione di usare la finestra V per la propria 
circolazione?  
non sara' completa, totale, avvolgente come nel caso di entrambe aperte, ma 
sempre una finestra aperta al passaggio del fluido e'.
Paolo

 a scaldarsi??
anche se la valvola non è difettosa ed è chiusa bene, l'acqua si muove
all'interno del tubo. per natura (moti convettivi) quella calda tende a
salire e quella fredda a scendere. il disgiuntore (che è uguale alla
valvola, ma con l'unica differenza che l'interfaccia di comando è meno
user-friendly) tiene il termosifone in collegamento con il resto
dell'impianto e, soprattutto se il disgiuntore è collegato al tubo di
ingresso dell'acqua e la valvola all'uscita, l'acqua circola, anche se a
velocità minore.
io ho appena montato una stufetta a ridosso di un termosifone.
ho l'impianto, ma non la caldaia.
per curiosità ho riempito il termosifone vicino alla stufetta ed uno nella
stanza a fianco d'acqua. tra i due termosifoni ci sono circa 20-30cm di
tubo di rame da 16mm² sia sulla valvola che sul disgiuntore.
quando accendo la stufetta, la parte alta del termosifone dell'altra stanza
si riscalda e la circolazione non è ancora forzata.


Se si chiude la valvola"V", il termo deve risultare freddo..... può darsi 
che siano stati invertiti i ruoli per sbaglio  ( andata al posto del 
ritorno..)......oppure la valvola (specialmente se non è recente) non fa 
quarnizione bene quindi il l'acqua passa comunque..... 

"Pegaso" <x...@xxx.xx> ha scritto nel messaggio 
news:4550c79b$0$13766$4faf...@reader3.news.tin.it...

Tutto puo essere però non ho mai visto un termosifone non dico caldo ma 
neanche tiepido con una delle due valvole (valvola o detentore che sia) 
,chiuso, sempre che non siano guasti. Su impianto centralizzato, ho valvole 
caleffi e contatore di calore localizzato sulle pistre, tutti i giorni apro 
e chiudo le sole valvole nelle ore che non sono a casa per non consumare. 
Quando arrivo a casa trovo le piastre fredde. Consiglierei di accertarsi 
bene che l'asse metallico della valvola giri insieme al corpo plastico della 
manopola, potrebbe comunque essere difettosa la valvola stessa. In questo 
caso chiudi il detettore che a volte ha una vite a brugola, vedrai che si 
fredda...
Ciao.