Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Montaggio climatizzatore fai da tè

Ciao a tutti, ho letto le istruzioni per il montaggio di un 
condizionatore e ho capito che serve la pompa per il vuoto.
Il fatto è che questo tipo di pompe costano oltre 200 euro, quindi mi 
sono messo alla ricerca di alternative economiche.
Ho trovato questa: 
http://tinyurl.com/2nwkgy
Qualcuno ha idea di cosa sia e se possa andare bene allo scopo anche con 
qualche modifica, tipo l'aggiunta di un manometro...
Dalla descrizione sembrerebbe adatta ma in pratica non so se sia solo 
una bufala.
Ciao

 una bufala.
Fiko!
Credo sfrutti una depressione creata in un tubo di Venturi allo scopo!!
Ti serve un compressore!

 
Si ho letto che serve un compressore, ce l'ho già, da quel punto di 
vista sono a posto.

allora spendi sti 30 euri e sei a posto!!!!!
--
stefano

 
me la consigli? ma non servirebbe un manometro o qualcosa del genere per 
vedere se il vuoto è stato creato? altrimenti come si può sapere se è 
vuoto? Ciao

 vuoto? Ciao
Guarda, se vuoi fare con quel sistema, il vacuometro a poco ti serve.
Diciamo che e' un gradino sopra lo spurgo dei tubi con il gas ...
Fai un ragionamento : se fosse cosi' facile ed economico fare il vuoto, 
perche' si vendono le pompe che costano 10 volte tanto ? :)
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 perche' si vendono le pompe che costano 10 volte tanto ? :)
si ma infatti io sto dubitando alla grande su questo aggeggio :-)
Però vedere che non ci sono sul web pompe per il vuoto a meno di 200 
euro mi sembra una cosa esagerata, tutta questa tecnologia per svuotare 
un tubo?
Avevo letto che qualcuno si era fatto la pompa con il compressore di un 
frigorifero dunque pensavo fosse più abbordabile il prezzo.
Ciao

 un frigorifero dunque pensavo fosse più abbordabile il prezzo.
da quel che ho imparato qui sopra, fare il vuoto negli impianti di 
condizionamento serve a farli andare secondo le specifiche, senza vuoto ma 
facendo fare solo lo spurgo dei tubi, diciamo che vai a perdere quel 10-15% 
di rendimento, in pratica il clima sta acceso per il 15% del tempo in +, io 
ne ho montati 2 "fai da te"
ho preso uno economico a 200 euro 3 anni fa...ora a 160 uno in classe B... 
tutti e due senza vuoto... con tubi di 5metri di lunghezza. Logico che cosi' 
la classe energetica va a farsi friggere, ma nessuno dei 2 ha avuto 
problemi, girano sia d'iverno(pompa di calore) che d'estate, ad occhio si 
staccano e attaccano normalmente, conti alla mano conviene chiamare dopo un 
paio d'anni un "tubbista" che ti "ricarichi" l'impianto e ti rifaccia il 
vuoto. 50/100 euro (dipende da dove vivi) e passa la paura !
-- 
-=Gigio2k=-
www.g2kweb.it

 vuoto. 50/100 euro (dipende da dove vivi) e passa la paura !
Buono a sapersi, quindi se riuscissi a fare un "vuoto ma non troppo" non 
sarebbe una tragedia per il funzionamento del condizionatore, nel senso 
che non si rovinerebbe?
Grazie del consiglio, ciao

 qualche modifica, tipo l'aggiunta di un manometro...
per i condizionatori serve una pompa che faccia un vuoto da 10 torr in modo 
da essere certi di levare tutta l' umidità dei tubi.
questa pompa non si capisce che vuoto riesca  a fare, le unità di misura non 
sono chiare: "Vacuum level: 28.3" of mercury at sea level "
se fossero pollici di mercurio sarebbe a dire che fa un vuoto ridicolo (719 
torr di pressione residua sui 760 della  pressione atmosferica !?!)
però un compressore da frigoriferi ce la fà !  ...ed è reperibile gratis.
G.C. 

 
in effetti io non sono riuscito ad interpretare le misure indicate nelle 
caratteristiche di questa pompa, però mi stupisce un po' il fatto che ci 
siano parecchie di queste pompe o oggetti simili con queste 
caratteristiche sempre messi in vendita su ebay negli USA, forse per i 
loro condizionatori vanno bene queste "pompette" :-)
  >> però un compressore da frigoriferi ce la fà !  ...ed è reperibile 
gratis.
avresti qualche dettaglio in più sulla realizzazione con la pompa del 
frigorifero? esiste qualcosa sul web che spieghi come fare?
Grazie comunque del tuo parere, ciao

 frigorifero?
Il compressore del frigorifero ha due tubi di rame per mandata e 
aspirazione: basta collegare per bene il tubo di aspirazione ad un  T con un 
vuotometro da una parte ed un tubo da frigoristi dal' altra, poi basta 
accenderlo (non capovolgerlo perchè funziona a bagno d'olio).
G.C. 

 caldo !
Un mio amico frigoriferista mi diceva che con i gas moderni, oltre al
problema dell'umidità resudua, c'è la possibilità di perdere alcune
frazioni di miscala  perchè più pronte a fuggire sullo spurgo . 
Per i miei due condizionatori collegati praticamrnte senza tubo mi ha
detto che se proprio volevo la pompa me la prestava ma....
-- 
"Voglio sapere come Dio creò questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

Giuseppe Corallo ha scritto:

Bene, credo di aver capito. Realizzarlo sarà meno facile ma posso tentare.
Sai dirmi se il vuotometro è un pezzo costoso?
Ciao e grazie

 frazioni di miscala  perchè più pronte a fuggire sullo spurgo . 
cosa sono le frazioni di miscala ?


 che non si rovinerebbe?
Secondo me, o lo fai bene o non lo fai, inutile spendere soldi per avere 
un qualcosa cosi' cosi'.
O fai fare il vuoto con una pompa vera, oppure fai come fanno tanti e 
spurghi ad aria.


 frigorifero dunque pensavo fosse piů abbordabile il prezzo.
Fare il vuoto non e' svuotare un tubo :)
Certo che si puo' fare con il frigo, ma ritorniamo al punto di partenza.


 accenderlo (non capovolgerlo perchè funziona a bagno d'olio).
Un frigo da solo non mi risulta sia sufficiente ... io per una pompa per 
un laser, ho dovuto usarne tre in cascata.


 ha scritto nel messaggio 
news:46e79772$0$21199$5fc...@news.tiscali.it...

Non credo, vai su e-bay vendono di tutto nel settore...
G.C. 

 cosa sono le frazioni di miscala ?
Ancora non mi abituo alla nuova tastiera, scusa .-))
frazioni di miscela . a suo dire ormai i nuovi gas sono miscele 


 frazioni di miscela . a suo dire ormai i nuovi gas sono miscele 
chiedo al mio spacciatore di gas :)



che vuoto ti serviva ?
G.C. 

 che vuoto ti serviva ?
dovevo arrivare a 10 alla meno 4


 dovevo arrivare a 10 alla meno 4
Beh, allora con un solo compressore non c'è da stupirsi se riesce ad 
arrivare a 10 torr !!  (Sarebbe 10 alla meno 0)
G.C. 

 arrivare a 10 torr !!  (Sarebbe 10 alla meno 0)
anche qualcosa in piu', forse dipende dai modelli.
Ho fatto parecchie prove, ed ho visto che tre e' il limite, andando 
oltre , si ha un incremento ridicolo del vuoto, quasi impercettibile.
L'unica cosa a cui stare attenti e' evitare che uno "mangi" l'olio 
all'altro.
Ciao.Alberto.


 all'altro.
Non ho capito: tre torr è il limite di vuoto che hai ottenuto con un 
compressore solo (sarebbe eccezionale) oppure ti riferivi  al massimo numero 
di compressori in cascata ??
Con che misuratore leggi il vuoto? distinguere tra 20 e 10 torr con quelli a 
lancetta è davvero arduo...
G.C.

 lancetta è davvero arduo...
Smanettando uso un vacuometro a lancetta, per fare misure come quelle di 
cui parli, ho un sensore (con attacco 1/4") collegato ad un multimetro.
