Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Areazione degli scarichi

Ciao recentemente ho usato credo per la prima volta un bagno a casa mia.
E' situato in una parte di casa che non usiamo mai e non mi ricordavo
nemmeno ci fosse. Spinto dalla curiosita' mi sono messo ad aprire i muri
(cartongesso su struttura di legno) e vedere come sono fatti i tubi.
L'acqua calda e fredda arriva con dei tubi di rame da mezzo pollice (in
altre zone della casa meno "periferiche", sono da 3/4"). Gli scarichi
sono in ghisa, ma poi vengono interrati e non mi metto a rompere il cemento.
 
La cosa che mi ha colpito pero' e' il sistema di areazione degli
scarichi. La regola che ho letto e' che ogni scarico, dopo il sifone
deve essere aerato dall'alto (soffitto) per evitare gorgogli vortici etc
 
Questa cosa crea una bella rete di tubi nei muri, tenendo conto che sono
di ghisa o in rame di sezioni relativamente elevate (2-4 pollici).
 
Non ricordo, non so proprio se in Italia sia cosi'. Purtroppo mi viene
MOLTO difficile cercare su google roba in Italiano, credo che con il
tempo Google abbia "blindato" le ricerche al territorio da cui si
digita, molto frustrante (no, non serve a nulla andare su 
google.it
, che
bastardi che sono)
 
Spero di aver spiegato sufficientemente la cosa che chiedo
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 Ciao recentemente ho usato credo per la prima volta un bagno a casa mia.E' situato in una parte di casa che non usiamo mai e non mi ricordavonemmeno ci fosse.
 
E' successo a te e al sultano del Brunei... 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Usa duckduckgo per le ricerche e gmaps per orientarti a casa

 Usa duckduckgo per le ricerche e gmaps per orientarti a casa
 
OK non mi sono spiegato abbastanza bene. La mia domanda non era su come
usare l'Internet, ma su come sono fatti gli impianti di scarico, come
vengono areati in una installazione allo stato dell'arte in Italia


 , comevengono areati in una installazione allo stato dell'arte in Italia
 
Potrebbe essere una cosa così
 
https://ibb.co/gWQfXzB
 


 
 
Già è lusso quello, di solito c'è solo sulla colonna dei WC, quando c'è...

 
https://ibb.co/gWQfXzB
 
 
Il diametro mi pare di ricordare che non dovrebbe essere inferiore
 a quello dello scarico.
Come materiale si usano i tubi di pvc,  una volta era amianto.


 Come materiale si usano i tubi di pvc,  una volta era amianto.
 
Oddio, mai avuto problemi a casa mia, costruita nel 1962 e con tubo di 
sfiato WC + lavandino, vasca, bidet di 2 pollici in pvc bianco.
 
Poi ......... ho rifatto il bagno e, cretino, ho eliminato questo tubo 
bianco che girava sotto il lavandino e non capivo a cosa cribbio servisse.
Morale della favola, azionando lo scarico del WC la depressione creata 
aspirava l'acqua dei sifoni di lavandino e bidet con le conseguenti 
organolettiche nocive.
Risolto, per fortuna,  con due aereatori inseriti sugli scarichi di 
lavandino e bidet.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 Spero di aver spiegato sufficientemente la cosa che chiedo
 
qui da noi le colonne di scarico sono tutte in polietilene PE, e di 
prassi, l'aereazione si fa  facendo salire la colonna di scarico sino al 
tetto o nei casi ove sia impossibile sino a sotto il sofitto

 deve essere aerato dall'alto (soffitto) per evitare gorgogli vortici etc
 
Ventilazione, che negli impianti moderni USA-style si fa con tubo da
2" pvc, spesso piú leggero degli scarichi.
 
Puoi raccoglierli su una montante apposita che va fin sul tetto oppure 
installare un minivent (che é poi una valvola di non ritorno) su 
ciascuno, nel controsoffitto.
Il minivent costa una decina di dollari e ti permette di risparmiare 
giri di tubo, peró potrebbe non essere perenne (per quanto sia una 
valvola semplicissima).

   a quello dello scarico.
 
no, basta molto meno.
É solo per far entrare l'aria e non creare depressioni.