Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: X paperino - Starter neon

Ho letto da alcuni tuoi interventi del 2003 che te ne intendi di lampade 
al neon. Io ho una plafoniare doppia che non si accende piu', dopo che 
ho cambiato tubi e starter
 
Risulta che  potrei aver messo gli starter sbagliati, in quanto ne 
esistono per tubi singoli e per tubi multipli (non lo sapevo, guardavo 
solo i watt). Io ho preso quello che c'era nel casetto e infatti non 
funzionano e non capisco dove sbagliavo.
 
Dopo indagini risulta:
 
Philips S10   c'e' scritto SINGLE  -> non va bene
 
OSRAM ST-111  e Sylvania FS-11 non c'e' scritto niente, ma ho trovato su 
google che sono singoli -> non vanno bene
 
Mi avanzano dei  RELCO SC480 S53993 di cui non trovo niente se non che 
sono "starter convenzionali" e sopra c'e' scritto "con condensatore".
 
Chiedo cosa vuol dire con condensatore, il condensatore e' un circuito 
esterno che devo mettere io, o vuol dire che ce n'e' uno dentro lo 
starter? Credevo tutti che ne avessero sempre uno per sopprimere quando 
lo starter stacca.
 
Infine, da cosa si capisce che sono standard multipli? Nelle confezione 
che io io non c'e' scritto proprio niente.
 
grazie
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 che io io non c'e' scritto proprio niente.
 
In attesa dell'intervento degli esperti, posso ipotizzare che sia 
guasto il reattore?
 
 
Giovanni 

 guasto il reattore?
 
no, l'ho testato, ha la continuita' ohmica (38 ohm) e induttanza e' 1 H.
 
Inoltre staccando un ramo della plafoniera e usando un ramo solo, il 
tubo si accendeva quindi il reattore e' ok.
 
Mi mancava l'informazione che gli starter non sono tutti uguali.
 
Un anno fa avevo cambiato tubi e starter dell'altra plafoniera gemella e 
si e' accesa senza problemi, si vede che avevo messo starter giusti, 
senza saperlo.


> guasto il reattore?
 
non mandarmi affa se ti faccio una domanda a livello "ma la spina e'
infilata?".
 
Dici che hai sostituito i tubi, ma sono nuovi o roba che avevi in
cantina ? se sono nuovi non e' che sono tubi "rapidi" o LED ?
 
Te lo chiedo perchè focalizzato sugli stater, hai dimenticato di
segnlare iol modello del tubo; ci sono anche i tubi "rapidi" che
hanno una circuiteria di pilotaggio diversa dagli standard; comunque
se sono "dinosauri" in cantina da piu di 30 anni e c'e' una striscia
di stagnola che corre esternamente lungo il tubo, devi tagliarla
(raschane via un pezzetto) per farli diventare neon "normali".

Il condensatore sta dentro allo starter. Come quello della bobina
 EHT dell'automobile, non serve semplicemente per ridurre i
 disturbi, ma determina la frequenza di risonanza ad ogni
 impulso.
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Te lo chiedo perchè focalizzato sugli stater, hai dimenticato 
 
Mi focalizzo adesso, perche' mi e' stato detto una cosa che non sapevo 
ossia che gli starter per i tubi singoli e quelli per i tubi doppi (in 
serie) sono diversi e non intercambiabili.
 
Io vedevo che sotto ogni tubo c'era il suo starter, e pensavo che 
fossero tutti uguali.
 
Negli starter non c'e' scritto sempre, i blister li ho buttati e quindi 
c'era qualcosa che non mi quadrava. avevo in casa 7 starter e sutti e 7 
singoli.
 
Ho comprato degli ST151 e la plafoniera si e' riaccesa.
 
Nel frattempo l'ho sventrata, staccati e riattaccati tutti fili, mi sono 
rimasti in mano i due porta-starter che ho dovuto reincollare con la 
colla a caldo, pero' almeno ho capito cosa successo.


 Risulta che  potrei aver messo gli starter sbagliati, in quanto ne 
 
Se posso dire una cosa
 
Nel 2018, ancora a reattori e starter siamo? Che ingiustizia, poi la
luce orrenda dei LED prende il sopravvento. Saranno almeno 15 anni che
gli alimentatori ultrasonici sono proprio alla portata di chiunque non
solo degli utenti professionali
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 gli alimentatori ultrasonici sono proprio alla portata di chiunque 
 
dimmi di piu' di questi alimentatori ultrasonici?
 
Comunque in montagna ho la casa off grid coi pannelli e i reattori 
elettronici a 12V fin dal 1990, dipende tutto dal contesto.


 elettronici a 12V fin dal 1990, dipende tutto dal contesto.
 
Ho ragione di ritenere che alimentatori elettronici del 1990 siano
indietro rispetto agli attuali :)


 inutili i LED), accensione istantanea, dimmerabilita', tutto quanto
 
Beh, sul risparmio energetico tale da rendere inutili i led, vorrei vedere 
prove & test in laboratorio.
Si va oltre i 100 lumen/W? Con un tubo fluorescente?
 
OK per tutto il "resto". Anche se la dimmabilita' e' una funzione rara (e 
costosa), nei reattori elettronici per tubi fluorescenti.
BTW, oggi mi trovo (per tanti motivi) con un sacco di reattori elettronici 
che c'inciampo... e non me ne faccio "niente". Mi fa rabbia, vederli. Ma i 
tempi cambiano.
 
 
Fabrizio