Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: teleriscaldamento e temperatura acqua in ingresso ai termosifoni

Salve a tutti,
oggi ho iniziato ad usare il riscaldamento in casa e ho ri-verificato
(già l'anno scorso era così) che la temperatura dell'acqua in
ingresso all'impianto di casa mia è di 78°C(?!!) con il risultato che
i termosifoni in acciaio modello "rapido" diventano incandescenti e la
casa si scalda in 5 minuti.
Dopo che l'appartamento è a regime, le valvole termostatiche chiudono
e quindi ho il comfort desiderato nel minimo tempo possibile (e di
questo certo non mi lamento ma...)
L'acqua calda per scaldare i termosifoni arriva al mio appartamento
dalla sottocentrale del palazzo dove luno scambiatore a placche preleva
calore dalla rete di teleriscaldamento cittadino e delle pompe a
portata costante fanno circolare l'acqua "rovente" lungo le dorsali del
palazzo.
In corrispondenza di ogni appartamento poi c'è un modulo di
sezionamento con circolatore, contacalorie e un piccolo scambiatore per
creare localmente l'acqua calda sanitaria a servizio dell'appartamento.
E' proprio sul display del contacalorie che leggo le temperature di
mandata e ritorno acqua, oltre alla potenza termica istantanea
consumata, la portata, etc. etc.
L'inserimento/disinserimento del circolatore che devia il flusso nel
mio appartamento è pilotato da un termostato ambiente che ho in casa.
Siccome l'anno scorso abbiamo speso abbastanza e siccome quando il
circolatore si attiva non riesco a tenere la mano sui termosifoni senza
ustionarmi (andranno a 60°C o giù di li) chiedo agli esperti del ng
quale sia il modo più economico cui dovremmo ricorrere per avere il
comfort desiderato senza spendere più di adesso e facendo circolare
acqua non così calda (molti hanno bimbi piccoli) e eventualmente
tenere inserito più a lungo il circolatore (perchè l'appartamento si
scalderà più lentamente di adesso direi).
Se qualcuno potesse contribuire con cosiglio, rilessioni, spunti
tecnici o links sull'argomento provvederò a farli miei e a stimolare
opportunamente gli altri residenti affinchè affidino al "terzo
responsabile" la corretta taratura della sottocentrale con buona pace
del comfort, del portafoglio e della sicurezza anti-ustioni.
Grazie in anticipo a chi interverrà.
Cordiali Saluti,
KMo

 ha scritto nel messaggio 
news:1162752287.3...@m7g2000cwm.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio
news:1162752287.3...@m7g2000cwm.googlegroups.com...






Come ti hanno già scritto la miglior soluzione è una termoregolazione
climatica su tutto l'edificio. L'alternativa più
economica potrebbe essere un gruppo di termoregolazione termostatico, magari
solo sul tuo appartamento, ma non
ne avresti un gran vantaggio dal punto di vista economico.

 ne avresti un gran vantaggio dal punto di vista economico.
se ho ben capito, si tratta di legare la temperatura dell'acqua per il
riscaldamento viene mandata lungo la dorsale di stabile da valle dello
scambiatore a placche alla temperatura esterna giusto?
cioè:
fuori poco freddo => mando acqua ad una temperatura bassa che sia da un
lato sufficiente a riscaldare gli ambienti se fatta circolare nei
termosifoni e dall'altro sufficientemente calda per far si che lo
scambiatore interno ad ogni appartamento per la produzione di acqua
calda sanitaria (ACS) riesca comunque a fornire un servizio
comfortevole per doccia, bagno, lavaggio piatti, etc. Diciamo 48-50° ?
fuori molto freddo => mando acqua ad una temperatura che mi fa rendere
al massimo i termosifoni degli ambienti e la scambiatore per produzione
ACS si in grado e molto velocemente di fornire acqua bella calda.
Diciamo 75-80°C?
KMo

 ha scritto nel messaggio 
news:1162991637.2...@h54g2000cwb.googlegroups.com...



Quindi se chiedaimo al responsabile dell'impianto di palazzo di
regolare lo scambiatore in modo da far arrivare acqua a temperatura =
70°C alla centralina contacalorie/produzioneACS dell'appartamento +
lontano (il mio) siamo comunque con un buon livello d comfort, di
funzionalità per produzione ACS e risparmiamo anche qualcosa in
termini di KWh sottratti al fludio vettore del teleriscaldamento (un
calo da 78°C a 70°C all'estremità è circa il 10% in meno)?
grazie,
KMo

 ha scritto nel messaggio 
news:1163007433....@h54g2000cwb.googlegroups.com...


 
risparmio nel passaggio da 78 a 70 di certo.  Ma attenzione, la temperatura 
non e' una misura "metrica", quindi il passaggio da 78 a 70° non vale il 
10%.  La percetnuale andrebbe calcolata sulle KCal credo, non certo sulla 
temperatura.
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:200611984639.571819@paolo...


 temperatura.
io mi riferivo alla temperatura. Probabilmente la percentuale di KCal/h
risparmiate sarà proporzionale alla diminuzione di temperatura ma
varierà con legge certamente non lineare e non necessariamente sarà
del 10% (magari sarà il 15% magari il 3%. Se proveremo -la decisione
non spetta solo a me- magari posterò il risultato)
Saluti a tutti.
KMo