Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Computer e interruttore differenziale

Il mio PC è alimentato tramite una ciabatta con interruttore alla
quale sono collegati anche stampante, scanner, HD esterno.
L'impianto elettrico ha un contatore statico elettronico monofase
dell'Acea in cantina, un interruttore magnetotermico ed uno
differenziale in casa.
A volte, all'accensione e in maniera molto casuale, capita che
intervenga l'interruttore differenziale.
Da cosa può dipendere visto che un eventuale sovraccarico dovrebbe
interessare il magnetotermico e non il differenziale?

 interessare il magnetotermico e non il differenziale?
L'alimentatore del computer "rimanda indietro" in rete delle armoniche,
ossia componenti di corrente alternata a frequenza multipla di 50Hz.
In alcuni casi il differenziale può scambiare le armoniche per correnti di
guasto, e scattare.
Per eliminare il problema devi sostituire il tuo differenziale con uno
adatto per correnti pulsanti unidirezionali. Si riconosce da un simbolo
fatto più o meno così:
_|_
dove però il terzo carattere è ricurvo. In pratica una cosa che sembra una
pinna di squalo.
-- 
Cinghiale
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 interessare il magnetotermico e non il differenziale?
Oppure porre un filtro in serie all'alimentazione del pc
Pino

guasto, e scattare.
Credo piuttosto che sia il condensatore tra fase e terra (nel filtro
di entrata) che caricandosi crea una corrente "di guasto".
Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:pblm641m4gcll4dsk...@4ax.com...

non e' che per pigrizia accendi la ciabatta al quale sono attaccati
tutti gli apparecchi gia' in posizione on ?
alberto 


Si (più che per pigrizia, per comodità)
Ma se si trattasse di sovraccarico dovrebbe scattare il magnetotermico
non il differenziale.

Mau wrote:

Probabilmente l'alimentatore del pc ha qualche problema, io ho un ups
(da 1,5kVA), un pc nuovo, molte apparecchiature elettroniche, tutto
collegato ad un differenziale da 10 mA e non è mai scattato.
L'altra possibilità è che sia una somma di micro dispersioni, in tal
caso la seppur minima corrente verso terra che viene prodotta dai
filtri dell'alimentatore potrebbe far superare la soglia di intervento
del differenziale. Se il caso fosse questo l'unica possibilità per
trovare il problema e risolverlo è suddividere il più possibile le
linee di forza motrice con un differenziale per linea.
Saluti
Fabio

 intervenga l'interruttore differenziale.
Puoi indicare i dati del differenziale e fare una foto?
Comunque probabilmente:
1)interruttore bipolare della ciabatta che non chiude entrambi i poli 
contemporaneamente. Quindi in uno si crea un arco che manda "in tilt" il 
differenziale. A volte succede anche aprendo (=spegnendo);
2)oppure filtri PFC che nel momento della rialimentazione, assorbono in 
maniera distorta e/o scaricano verso terra.
Probabilmente se installi un antiperturbazione o superimmunizzato, risolvi 
il problema. Per altre informazioni, leggi altra risposta (poco sopra o poco 
sotto).
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).


Ecco la foto
http://i29.tinypic.com/2hzgwle.jpg

 di entrata) che caricandosi crea una corrente "di guasto".
La soluzione è la stessa.
-- 
Cinghiale (36, 109, RM)
Mazda 3 1.6 TD

 
http://i29.tinypic.com/2hzgwle.jpg
Non vecchio, ma neanche recentissimo. Cambiando tipo (classe A super 
immunizzato o antiperturbazione), dovresti risolvere. Migliorando inoltre la 
sicurezza del tuo impianto.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, � che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).