Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Climatizzatore fisso: spessore tubi rame

Il tecnico del cimatizzatore mi ha detto che lo spessore del rame dei
tubi già predisposti nel mio appartamento è di 0,75mm, mentre la
Panasonic raccomanda non meno di 0,80mm. Mi ha assicurato che comunque
l'impianto può essere montato senza rischi. Voi che ne dite? Per
0,05mm mi salta tutto??
Grassie :)
HereAre...

 0,05mm mi salta tutto??
Dipende anche dal tipo di gas presente nell'impianto. Alcuni gas
funzionano a pressioni piu' alte, e quindi richiedono tubi piu' spessi.
Potresti cambiare marca e prenderne una che funzioni con tubi piu' sottili.
Poi vedi tu se vale la pena correre il rischio.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Poi vedi tu se vale la pena correre il rischio.
Ecco, nel frattempo mi sono documentato un po'. Il gas che richiede
almeno 0,8mm di spessore dei tubi è l'R410, però a quanto pare il
problema della pressione si presenta SOLO quando il condizionatore
lavora in modalità pompa di calore. Sarebbe dunque sufficiente non
utilizzare tale modalità per stare sicuri?
Ciao
HereAre...

Grassie :)
I condizionatori con gas "ecologici" R410 e R407 hanno pressioni di
esercizio maggiori rispetto ai vecchi impianti con refrigerante R22, per
questo spesso gli spessori minimi raccomandati sono maggiori.
Tra 0,75 e 0,8 non ci sono differenze sostanziali e sicuramente non rischia
di "saltare", in quanto le pressioni ammesse dai tubi sono molto alte
rispetto a quelle di esercizio, inoltre di solito lo spessore 0,8 viene
imposto perchè il minimo unificato utilizzabile (in pratica sui cataloghi
attuali non trovi tubi con spessore inferiore a 0,8).
Il problema nasce sugli attacchi a cartella, nei quali gli spessori vengono
ridotti molto, se non sono realizzati bene si rischia che la tolleranza
venga "mangiata" e che lo spessore si assottigli a tal punto da causare,
anche nel tempo, delle perdite, a quel punto l'installatore ti potrebbe dire
"Te l'avevo detto che non andavano bene", ma se l'attacco è realizzato bene
la differenza tra 0,75 mm e 0,8 mm è (IMHO) ininfluente.

 Poi vedi tu se vale la pena correre il rischio.
-Ecco, nel frattempo mi sono documentato un po'. Il gas che richiede
-almeno 0,8mm di spessore dei tubi è l'R410, però a quanto pare il
-problema della pressione si presenta SOLO quando il condizionatore
-lavora in modalità pompa di calore. Sarebbe dunque sufficiente non
-utilizzare tale modalità per stare sicuri?
-
-Ciao
-HereAre...
Che diametro esterno hanno i tubi? Considera che lo spessore 0,8 vale sia
per tubi da 1/4" che da 3/8", ma le pressioni sono molto diverse, quindi se
il tuo tubo è da 1/4" non ci sono problemi con la pressione, puoi utilizzare
tranquillamente la pompa di calore, anche se è 3/8" hai ancora dei buoni
margini, se è da 1/2" sei già più vicino al limite, ma ti ripeto:
l'importante è che venga realizzato bene l'attacco.

 l'importante è che venga realizzato bene l'attacco.
OK, stresserò il tecnico per gli attacchi :)
Comunque deve fare anche delle saldature, perché i tubi vanno da Dx a
Sx, quindi devono essere girati. Suppongo dovranno essere fatte bene
anche le saldature.
Grazie mille!
HereAre...

 arte.
Mmmh, ma quali alternative ci sono per invertire il senso dei tubi?
Oppure, esistono marche che producono split con l'attacco anche a Dx?
Ho cercato e l'attacco a cartella ho visto cos'è. Il giunto biconico
invece non lo trovo, potete darmene una descrizione?
Grazie ancora per la pazienza
HereAre...

 Oppure, esistono marche che producono split con l'attacco anche a Dx?
A questa mi rispondo da solo, sì esistono split con la possibilità di
attacco a Dx e Sx. Il tecnico del sopralluogo però vendeva solo
Panasonic ed evidentemente quelli hanno solo l'attacco a Sx.
HereAre...