Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ripristina il nuovo contatore elettronico ENEL

In un negozio di lampadari e materiale elettrico ho visto un curioso 
oggettino che da quanto ho potuto capire mentre aspettavo il mio turno và 
posizionato sopra al contatore e poi con una cordicella e gancetto si 
accorge quando il contatore stacca e riarma il contatore attraverso un paio 
di comuni pile ritirando su la cordicella e quindi il magnetotermico del 
contatore 


ma compone pure il numero del 118 ?
felice_pago
indifferente
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Non posso crederci!
E' un abominio dal punto di vista della sicurezza, vendere quella roba è 
da arresto immediato!

 roba è da arresto immediato!
Bisognerebbe vederlo...a me farebbe molto comodo.....devo fare 2 piani e 
100 mt per riarmarlo.... 

 da arresto immediato!
Se č come quello che ho visto io non č poi cosě male: appena si accorge
dello stacco tenta di riarmare il magnetotermico e se questo scatta di
nuovo desiste. E' un pň quello che farebbe ognuno di noi quando ti salta
la corrente. 
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

http://www.mondosicuro.it/homepage.htm
-- 


Certo, comodo sarebbe comodo, sono pienamente d'accordo, ma sicurezza 
vuole che quando salta la luce ti accerti ogni volta di quale sia stato 
il problema prima di riattaccarla!
Inoltre un interruttore omologato come "manuale" non può assolutamente 
essere azionato automaticamente senza che la relativa omologazione vada 
a farsi benedire.
Perciò temo che per quanto comodo l'oggetto non possa essere distribuito 
in Italia, forse può essere venduto in qualche retrobottega sperduto 
dove nessuno va a controllare, ma non penso proprio che sia un prodotto 
legalmente commerciabile.

vado a memoria , 
ma il contatore enel non e omologato x proteggere le linee montanti ,
 ma dovrebbe essere un magnetotermico calcolato in base alla sezione
della linea
-- 

 Marco
Dipende: se lo scatto è dovuto ad un corto-circuito ancora presente e 
che magari tu hai provocato, è meglio non avere quel tipo di 
accrocchio.
Immagina te in a spasso ed un bel CC nel frigorifero: tre bei tentativi 
di riarmo prima di capire che è meglio che rimanga aperto. Chissà in 
che dtato è il frigo o la casa :'(
-- 
Marco

Marco scriveva il 31/08/2007 :

Scusate gli errori, sto scrivendo al semi-buio
-- 
Marco

infatti non capisco queste polemiche.
quello riaarma il contatore(che di solito scatta solo prhè enel vuole 
costringerci a cambiare contratto(aumento KW).
le protezioni sono quelle del quadro elettrico privato(differenziali e 
magnetotermici).
inoltre ormai ci sono i differenziali Restart, sono illegali anche quelli???
spiegatemi perchè qualcosa non mi torna. 

 Scusate gli errori, sto scrivendo al semi-buio
contatore senza riarmo automatico? :)
-- 
Master, dove sei?

 il frigo o la casa :'(
Marco, dimentichi che se l'impianto è a norma devi per forza avere 
degli interruttori magnetotermici (a protezione del montante e delle 
varie linee), sono questi a dover intervenire per eliminare le 
sovracorrenti, l'interruttore dell'enel serve unicamente come 
limitatore e non è garantito per la protezione delle linee dell'utente 
(la magnetica dei nuovi contatori è da 63A).
Ciao
Fabio

Slimmer  intinse la penna d'oca nel calamaio e vergò quanto segue:

Un aggeggio simile, in determinate condizioni
potrebbe favorire un incendio da corto corcuito. 

-Fabio- ci ha detto :

No, non dimentico; ma penso che prima dello scatto, una fiammatina la 
faccia; se poi le fiammatine diventano tre ravvicinate, un po' mi 
spavento.
E qui dimostro la mia ignoranza: non ricordo se la magnetica limita le 
correnti e la termica le correnti di corto-circuito o viceversa; 
comunque, tenendo buono quello che dici tu: la /magnetica/ non è da 63A 
ma è limitata elettronicamente in base al proprio contratto; la 
/termica/ dovrebbe essere di 6000A.
Spero di non essermi inoltrato in un campo a me poco conosciuto ;-)
-- 
Marco

Nel suo scritto precedente, -Fabio- ha sostenuto :

No, non dimentico, succede che alcune volte scatta prima il contatore 
Enel, che ha un magneto-termico, che quello di casa.
-- 
Marco

si ma quello scatta perchč prelevi piů corrente di quella indicata nel 
contratto enel, non perchč i cavi sono surriscaldati.
oppure scatta "per niente" a causa di un temporale.
se l'impioanto č a norma imho non vedo dove sia il problema.  e coi 
differenziali restart(riarmo automatico), come la mettiamo?
ciao

 ciao
Per i Restart la mettiamo nello stesso modo: io non mi fiderei a 
montarli. Inoltre chiedo: il Restart funziona sia su scatto 
differenziale che magneto-termico?
-- 
Marco

 possa garantire questo.
Marco, cortesemente, non diciamo inesattezze che poi qualcuno potrebbe 
prendere per vere: il magnetotermico del gruppo di misura non è altro 
che un interruttore con lo sganciatore magnetico da 63A e la termica 
regolabile elettronicamente, non può assolutamente sostituire il 
magnetotermico di casa per due ottimi motivi:
- nella maggior parte dei casi (quasi tutti) non è coordinato con la 
sezione/lunghezza/posa dei cavi
- non è garantito dall'ente fornitore dell'energia elettrica per 
l'utilizzo di protezione dei cavi (tradotto, possono modificarne la 
taratura, eliminarlo, ecc. quando gli pare e piace).
Le protezioni di casa sono magnetotermici, solitamente curva C, da 16A 
e da 10A e ci devono essere.
Gli interruttori magnetotermici hanno tempi di risposta differenti a 
seconda dell'entità del sovraccarico e della curva di intervento del 
magnetotermico (come dicevo solitamente si usano i curva C), mentre nel 
caso del gruppo di misura l'intervento magnetico è fisso (sicuro 
intervento istantaneo per correnti superiori alle 5-10 volte quella 
nominale di 63A) mentre la termica è regolata dall'elettronica.
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnetotermico
Saluti
Fabio

 Fabio
Mi sembra di capire che tu sia un elettricista, bene: tu hai la 
certezza che in caso di cc scatti _sicuramente_ prima il MT di casa?
Dalla mia poca esperienza (20 anni di Enel) ti posso affermare che 
quella sicurezza io non ce l'ho.
-- 
Marco

> interruttore con lo sganciatore magnetico da 63A e la termica regolabile 
Mi correggo, volevo dire che la taratura dello sgancio magnetico è 
quella di un interruttore da 63A (curva C o D) non che è a 63A, giusto 
per precisare.

 sicurezza io non ce l'ho.
Concordo, non puoi sapere a priori (a meno di studiare appositamente il 
coordinamento dei magnetotermici) cosa scatterà, ma questo non 
significa che il limitatore enel possa proteggere i cavi utente.
Ciao
Fabio

Dagobert ha scritto:

Già. E... non per dire, (so che qui ci sono dei "tifosi") ma credo di 
averlo vista in vendita al LIDL. Mah...