Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Eliminare effetto strobo lampadine a basso consumo

Dunque il problema è questo 
Impianto elettrico nuovo ma non completo,ho effettuato una prova luci per verificare se ho effettuato correttamente il cablaggio deviatori invertitore... 
Do corrente alla linea luci, accendo la luce ok, spengo ok, riaccendo ok... 
I frutti sono collegati correttamente... 
Ma, le lampade fluorescenti e le led si accendono a strobo da spente.... 
Siccome ho immaginato di non essere il primo ho cercato una soluzione online, e a quanto pare succede quando si ha una spia sugli Interruttori, beh non ce n'è... 
Ho pensato che la spia e un carico in parallelo, quindi ho cercato un falso contatto o un corto, anche in questo caso niente, effettuato prova col multimetro e risulta perfettamente isolato.
Essendo sul punto di uscirne matto non voglio tanto risolvere montando in parallelo alla lampada un condensatore, ma tanto scoprirne la causa del problema per eliminarlo dalla radice. 
Ho pensato anche che il problema potrebbero essere i frutti scadenti dato che ho sostituito un invertitore rotto, nuovo installato oggi. 
La serie è 
ElettroCanali serie My Life
Avete già affrontato tale problema? 
Avete feedback sulla serie da me usata? 
Qualche consiglio? 


Controlla che alle lampade arrivi derettamente il neutro, e la fase 
venga interrotta dai deviatori e invertitore.
Ciao
Albo

 venga interrotta dai deviatori e invertitore.
 
Sebbene questa sia la procedura "corretta", perche' mai dovrebbe fare
alcuna differenza nel caso in questione?
 
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

La fase è verificata ed è corretta 
Il mio dubbio è il fatto che passano più cavi nello stesso corrugato, che non ho posato io, e sono stato obbligato a passa linea prese linee luci di due stanze nello stesso corrugato... 
Quindi penso sia un problema di corrente parassita... 
Potrebbe bastare il condensatore

 Potrebbe bastare il condensatore
 
Improbabile. 
Anche per me c'è un neutro interrotto. O scambiato con quello di un altro 
circuito. È capitato anche a me. 
 
 
 
 
 

 alcuna differenza nel caso in questione?
 
 
perche' la fase, se fosse sempre attiva, potrebbe trovare la strada per
andare a terra (e chiudere il circuito e far blinkare le lampadine)
attraverso una dispersione posta da qualche parte fra l'uscita della
lampadina e l'interruttore.
 
-- 
als wie zuvor


Linea luci e prese delle camere sono sulla stessa linea, per via di quel problema del corrugato non sono riuscito a farci stare un neutro, quindi lo ho preso da una presa

 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 
 
Guarda qui ... ci sono un po tutte le casistiche:
 
 
https://elettricistaromasud.it/blog/lampadina-a-basso-consumo-lampeggia-soluzioni/
 


È difficile da spiegare perché non è collegato l'intero impianto ma solo la zona notte frazione luci tramite una spina attaccata ad una ciabatta che mi da la corrente per poter lavorare all'interno dello stabile, potrebbe essere questo il problema?
Ritorni di corrente dalla linea cantiere? (230v)

 Linea luci e prese delle camere sono sulla stessa linea, per via di quel problema del 
corrugato non sono riuscito a farci stare un neutro, quindi lo ho preso da una presa.
 
Come pensavo.
L'ha fatto pure il "mio" elettricista. E da quel giorno mi faccio le cose da solo e 
meglio.
 
Secondo me, dovresti tornare alla scatola più vicina e fare reverse engineering, 
separando le linee prese e luci, in modo da indovinare il neutro giusto.
 
 
 
 


Niente di più semplice e uno solo semplice il neutro delle prese della stanza.
Ora mi spiego meglio sono due camere da letto, con lati tastiera letto sulla stessa parete con le 503 specchiate ok? 
In un unico tubo corrugato 25mm passano 
3 cavi da 2,5 per le prese e 5 cavi da 1,5 per le luci della stanza, più i cavi della luce del corridoio. 
 
Fase prese 
Neutro prese/luci 
Fase luci 
Conduttore pe 
Dev 1 luce stanza uno 
Dev 2 luce stanza uno
Dev 1 luce stanza due 
Dev 2 luce stanza due 
Dev 1 luce corridoio (andata e ritorno solo stanza uno) 
Dev 2 luce corridoio (andata e ritorno solo stanza due) 
 
Quindi 12 cavi su un singolo corrugato... 
Il cliente ha sentenziato che non era contemplato in nessun modo anche solo il pensiero di sfasciare tutto (casa completa di intonaco e pavimentazione) per poter passare un secondo corrugato. 
Inoltre le derivazioni sono scatolette 503 quindi lo spazio è pochissimo. 
Le bestemmie tante gli auguri all'elettricista che ha predisposto l'impianto sono ben peggiori della classica violenza sessuale da parte di equini. 
Insomma è il primo impianto che faccio, non avendolo predisposto io e viste le indicazioni del proprietario ho dovuto adattarmi.
Ps 
Impianto antenna passa dentro le derivazioni di potenza secondo la predisposizione, quindi ho previsto di passarlo esterno ma il cliente è contrario alla posa di canale in assoluto, puoi capire se posso passare i cavi mancanti a battiscopa. 
Ps bis 
Non posso abbandonare il mio primo incarico, è problematico ma penso che sia anche educativo per evitare di commettere gli stessi errori fatti dal "collega" precedente. 

 Non posso abbandonare il mio primo incarico, Ãš problematico ma penso che 
sia anche educativo per evitare di commettere gli stessi errori fatti dal 
"collega" precedente.
 
I miei complimenti al cosiddetto elettricista! 
 
 
 


Io sono rimasto senza parole, quando ho visto tale porcheria. 
Credo di aver capito il motivo del famoso neutro ponticellato tra magnetotermico luci e prese trovato da liftman, perché penso che dovrò farlo pure io...

 Credo di aver capito il motivo del famoso neutro ponticellato tra magnetotermico luci e prese trovato da liftman, perché penso che dovrò farlo pure io...
 
quel ponte è stato rimosso dal 31 gennaio scorso e ad oggi nessun 
intervento del (nuovo) differenziale e nessuna anomalia di funzionamento 
dell'impianto. Credo che nel mio caso il ponte sia stato uno svarione 
del TeNNico piuttosto che una necessità.
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU