Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Radi malfunzionante

Ciao a tutti,
ho una caldaia a gas Radi (modello purtroppo non lo ricordo), a
riscaldamento istantaneo, un anno e mezzo di vita. Tutto bene fino a
qualche giorno fa quando ha deciso di non scaldare più ne l'acqua per
i sanitari nè per i termosifoni. Non è un problema elettrico, le spie
si accendono, non parte proprio la fiamma (i rubinetti che le portano
acqua e gas sono aperti).
Sono assolutamente ignorante in materia, ma prima di contattare la
ditta di assistenza volevo sapere se c'erano delle operazioni che
potevo fare io per farla ripartire, magari una valvola da aprire o un
pulsante magico da schiacciare...
Grazie
Alessandro

news:6274f56c-5cdb-4aa4...@a35g2000prf.googlegroups.com...

hai guardato che la pressione del circuito riscaldamento non sia bassa? 
eventualmente portala tra 1,2 e 1,5
ciao
giorgio


Ma il rubinetto che porta l'acqua alla caldaia deve essere normalmente
chiuso!
E' il rubinetto di carico!!!
Ma che pressione hai??

Può essere questo, perchè non ha più scaldato dopo che ho sfiatato i
caloriferi perchè avevano zone fredde. Come faccio ad alzare la
pressione (che in effetti adesso se non ricordo male è intorno allo 0)?

 Ma che pressione hai??
I rubinetti li ho lasciati così come li aveva aperti il tecnico.

pressione (che in effetti adesso se non ricordo male č intorno allo 0)?
Guarda sotto la caldaia, da qualche parte c'č il "rubinetto" per il carico 
del circuito di riscaldamento. Apri -lentamente- e carica fino a 1,2 bar.
Per la posizione precisa della valvola a sfera, guarda sul manuale, di 
solito č indicata.
ciao
giorgi

ab ha scritto:

Hai pagato la bolletta del gas, vero? ;-)

 giorgi
Sotto ho un rubinetto giallo credo per il gas, uno azzurro credo per
l'acqua (che lascio sempre aperti completamente) e un altro un po'
nascosto nero che quando ho agito su di esso è uscito del gas, credo
un rubinetto di sfogo. Non mi sembra ci sia altro, ma stasera guardo
meglio. Scusa se scasso ma non mi ero mai trovato fino ad ora a dover
armeggiare con una caldaia.
Grazie mille
Ciao
P.S.
L'acqua per la pasta riesco ancora a farla bollire, quindi con la
bolletta sono in regola... :)

 armeggiare con una caldaia.
nella mia radi e' il rubientto nero, e si trova in mezzo ai due,
pero' quando la pressione e' alta o bassa a me l'acqua calda
sanitaria esce, con un odore di metano
prova a tenere il rubinetto dell'acua calda aperto,
d agisci sul rubinetto nero della caldaia, molto lentamente,
fino a che la lancetta non sia a meta' della zona verde.
oddio la mia radi ha piu' di 10 anni !
felice_pago
il mio rubinetto e' indifferente
.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Il rubinetto di carico deve essere normalmente chiuso.
Che pressione segna sul manometro?

 fino a che la lancetta non sia a meta' della zona verde.
Grazie, proverò, quindi se esce odore di gas aprendo il rubinetto nero
non mi devo spaventare.

 Che pressione segna sul manometro?
Credo che l'avesse aperto il tecnico, ma può essere che in un anno e
mezzo qualcuno l'abbia mosso. La pressione adesso è a 0, ho provato a
giocare un po' con i rubinetti ma la pressione non cambiava, mi rimane
il famigerato rubinetto nero.


Ok, se è a 0 il rubinetto di carico dell'acqua è chiuso e non c'è
pressione sufficiente, per questo la caldaia non parte.
Devi ricaricarla aprendo il rubinetto lentamente e portando la
pressione a quasi 1,5, tanto scenderà un poco da sola nelle ore
successive, magari la dovrai ulteriormente ricaricare.
Ristabilita la pressione richiudi il rubinetto di carico dell'acqua
Ti resta solo capire qual è il rubinetto giusto, sul manuale c'è
scritto, ma di solito anche guardando la caldaia da sotto qualcosa che
lo indichi c'è, poi aprendolo si sente dal rumore...
ciao

ab ha scritto:

Devi solo aprire il rubinetto di carico impianto. Prendi il libretto 
istruzioni sicuramente è indicato quando lo trovi porta la pressione a 
circa 1 Ate.
Se hai dei dubbi e meglio lasciar stare.
Chiama il tecnico e chiedi a lui dove trovare il rubinetto ti costa una 
telefonata ed eviti di far saltar casa.
By kandinsky62




Enrico ha scritto:



Io PRIMA cercherei di capire come ha fatto ad andare a zero: ammettiamo
che ci sia una perdita nel circuito, che cosa potrebbe succedere? E per
l'acqua calda come la mettiamo? Sommessamente suggerisco di contattare
l'assistenza. Dato che la bolletta l'hai pagata... 
 ;-) 





ci sia una perdita nel circuito
Mi pare di aver letto che ha sfiatato i termosifoni.
-- 
Fabbrogiovanni
ps. alcuni tuoi messaggi li ricevo in HTML, colpa mia o colpa tua? :-)

Ora è a posto, fatta salire la pressione a 1,5 bar e come per magia è
ripartita la fiamma.
Grazie a tutti.
Ciao

 Grazie a tutti.
rubinetto nero ?
felice_pago


 l'assistenza. Dato che la bolletta l'hai pagata... ;-)
Dice d'aver sfiatato i termosifoni, probabilmente l'ha fatto senza
prima aggiungere acqua per innalzare ulteriormente la pressione, così
s'è trovato a 0.