Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesiti elettrici

Un mio amico mi ha detto che non avrei dovuto passare un nuovo cavo 
elettrico nel tubo sotterraneo in cui c'è il cavo del citofono, è vero? 
Dovevo portare fuori un'alimentazione elettrica, c'era un tubo bello 
grosso (5 cm di diametro) con dentro solo il cavetto del citofono, ne ho 
approfittato... Ci ho infilato una piattina a 2 cavi da 0,75 mm2 che 
danno corrente ad una lampadina da 25 watt, quindi poca roba, 100 mA 
circa... Cosa rischio?
Seconda domanda, se tocco solo il cavo del neutro prendo la scossa?
Grazie per le risposte :)

il vicino ha ragione
Paolo

 il vicino ha ragione
Vero, ma se il cavidotto č di quelli grandi (parla di 5cm di diametro, per 
intendersi uno di quelli rossi, credo si possa far passare lě dentro 
entrambi i cavi, a patto di inserirli ciascuno in un suo corrugato.
Repo 


dipende, puo' essere di si o di no, ma e' meglio evitare... :)
alberto 

 Seconda domanda, se tocco solo il cavo del neutro prendo la scossa?
Se sei sicuro che sia il neutro, e il neutro non è lontano da terra 
come potenziale (cosa in genere vera), no, non te ne accorgi neanche.
Però magari usa il cercafase al posto del dito, se era questo il 
punto...
Alberto

 Seconda domanda, se tocco solo il cavo del neutro prendo la scossa?
Dipende. Molto probabilmente sì, anche se (forse) leggera. Io eviterei
l'esperimento :-)

Seconda domanda, se tocco solo il cavo del neutro prendo la scossa?
Di solito no. Ma comunque e' meglio evitare.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Grazie per le risposte :)
ciao.
Lo 

Usa un cavo apposito per posa interrata (ad esempio FG7OR). Per la
sezione segui il consiglio che ti è stato dato sopra.

 sezione segui il consiglio che ti è stato dato sopra.
Ah, dimenticavo il "Cosa rischio":
Se l'umidità ti fa fuori l'isolamento della tua piattina e c'è un
qualche difetto nell'isolamento del cavo citofonico (spesso è robetta)
rischi di ritrovarti con il 220V sulla mostrina del citofono fuori
casa con risultati che ti lascio immaginare nel caso un qualche
passante (o qualcuno che ti cerca) la tocchi.

"NeoName"  ha scritto nel messaggio news:8mca4b...@mid.individual.net...


Per i motivi ampiamente spiegati dagli altri non hai fatto una cosa 
corretta, allora trattandosi di una lampada da 25 W ti suggerirei di mettere 
a monte del cavo un trasformatore 220/12 V in modo da far passare solo 12V, 
la lampada da 25 W 12 V la trovi agevolmente fra le alogene per faretti a 
pochi soldi, e non basta, ti dura di più, e non corri rischi.
Riguardo al neutro, quello è il centro stella del trasformatore della 
cabina, messo a terra sul posto, e può avere una differenza di potenziale 
con la tua terra, o dove ti trovi.
Nella mia lunga carriera in ferrovia ho visto operai morire toccando il 
negativo, messo a terra solo all'arrivo sui binari, per cui si decise di 
mettere degli scaricatori autosaldanti a 150 V fra il negativo e la terra, 
ma li si trattava di 3400 V cc.
Nemo

 Seconda domanda, se tocco solo il cavo del neutro prendo la scossa?
Visto costi del cavo adatto (non so che distanza devi coprire, ma se sono +
di 10 metri...) ppotresti salvare capra et cavolo mettendo un trasformatore
che manda alla lampadina 12 volt; cosi' nel tubo avresti bassa tensione; per
la lampadina useresti (ad esempio) quelle da automobile; o se hai voglia
di smanettare, ti fai un artigianalissimo lampadario a LED :)

Accidenti non credevo di averla combinata così grossa :P
Allora, l'idea di mettere un trasformatore a 12 volt è sicuramente 
interessante ma per una serie di motivi preferisco adeguare la linea a 220.
A questo punto la prossima domanda è la seguente: quanto è urgente 
sostituire il cavo? Tenendo conto che ce l'ho messo circa 3 mesi fa, 
posso permettermi di aspettare la bella stagione?
Adesso però mi fate venire altri dubbi... dietro casa ho messo un altro 
cavo interrato, questa volta però in un corrugato dedicato e ho usato un 
cavo tripolare doppio isolamento da 1,5 mm2 però non FG70R. 
Probabilmente non sarà a norma proprio perchè non è FG70R ma almeno è 
ragionevolmente sicuro o devo cambiare anche quello?
Grazie ancora a tutti :)


Neo:  il problema e' che si tratta di un impianto elettrico, non del 
serbatoio di un'auto, che va in riserva e vedi lentamente la lancetta che 
scende a zero
   e' un impianto elettrico, e (detta a spanne=) puo' durare per 
l'eternita', puo' andare in corto mentre ti sto scrivendo.  davvero nessuno 
puo' dirti ragionevolmente l'una o l'altra ipotesi.  il quanto puo' reggere 
dipende da millanta fattori,  "se" e'  stato tirato bene, "se" e' stato 
inserito senza incidere l'isolamento, "se, se, se".
   che vuoi, una rassicurazione a distanza? impossibile davvero.
   Ti sono stati dati tutti gli elementi e i consigli tecnici, pure 
raffinati, per risolvere il problema
"se" farlo oggi o a primavera, davvero spetta a te
Paolo

 "se" farlo oggi o a primavera, davvero spetta a te
Ho capito, mi conviene sistemare al più presto.
E riguardo l'altro quesito del cavo non FG70R che ho interrato in una 
canalina apposita?
Neo.

 canalina apposita?
tanto per cominciare, che tipo di cavo è?
immagino il classicissimo FROR o altro?
ciao.
Lo 

 immagino il classicissimo FROR o altro?
Credo FROR.

 Credo FROR.
Non vorrei aver perso qualche passaggio, ma se si sta ancora parlando 
di portare la scossa all'esterno, credo che il FROR non vada bene per 
l'esterno.
Oh, sempre meglio della piattina di cui si parlava inizialmente, ma se 
bisogna comprarlo apposta, allora tanto vale comprare un cavo con la 
guaina da esterni...
Alberto