Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: protezione centralina con fusibili  (per elettricisti)

salve a tutti... dopo svariatissime prove ho decretato la morte della 
mia centralina
elettronica per il termocamino ad acqua e ieri ne ho comperata una 
nuova...!!
questa nuova che ho comperato ho notato che non vi è neanche un fusibile 
di protezione,
(in quella vecchia c'era, ma anche controllando il fusibile era integro) 
penso si sia rotto
il display)...cmq... quello che vorrei chiedere è questo: mi consigliate 
di inserire nella linea di alimentazione e nella linea 
dell'elettrovalvola dei fusibili di protezione e se si di quale 
amperaggio
dovrei metterli ???
ad ognu buon conto ecco lo schema...
http://i33.tinypic.com/105sinl.jpg
grazie...
ps.. da sottolineare che la centralina in questione è già protetta da un 
interuttore magnetotermico
a monte da 10A..
Giuseppe 

JOE ha scritto:

Lo 'schema' è solo il piano dei contatti da fissare. Da qualche parte 
dovrebbero esserci i dati tecnici, anche sulla centralina stessa 
(etichetta coi vari marchii TUV, GS, CE, ecc.). Lì trovi il dato che ti 
interessa in A o in W.
Se sono A o mA (millesimi di Ampéré), li maggiori leggermente. Es.: 220 
mA: vai in un buon negozio e chiedi che cosa c'è di immediatamente 
superiore. A naso, 0,25 A. E' solo un esempio, eh?
Se invece hai i W (=Watt), dovrai eseguire un semplice calcolo:
A = il dato in W diviso 230
Poi, come sopra, arrotondi per eccesso.
E... mi raccomando: portafusibile da 250 V almeno. Cioè isolato 
correttamente...

 dovrei metterli ???
Male non fanno. Anche se probabilmente sulla scheda sarà presente una 
qualche forma di protezione.
Comunque mettendoli, aumenti la probabilità che, in caso di guasto al 
circolatore o
alla valvola motorizzata, la scheda rimanga integra.
Guarda i dati scritti sul circolatore. Avrà una potenza di circa 100W.
Quindi avrà un assorbimento di circa mezzo ampere.
Nel tuo caso il fusibile serve solo per la protezione da cortocircuito.
Quindi può essere dimensionato "alla buona".
Mettilo da 2A ritardato. In modo da poter sopportare la maggiore corrente
all'avviamento del circolatore.
Non è indispensabile mettere i fusibili sia sul neutro che sulla fase.
Puoi usare un portafusibile "volante" a monte dell'alimentazione della
scheda, interrompendo solo la fase.
Oppure, se la centralina ha attacco modulare din, mettere a fianco un
portafusibile 1P+N (un polo +neutro).
NB sembra che quella scheda gestisca una valvola motorizzata. Mi pare di 
ricordare che, in un tuo vecchio post, avessi indicato che l'impianto 
prevedeva un'elettrovalvola. Verifica se è comunque  utilizzabile.
-- 
Giorgio

 utilizzabile.
ricordi bene... ho appunto comperato la nuova centralina... e proprio 
ieri
l'ho montata solo per prova, ed ho fatto la serie di testing per 
controllare
se si attiva la pompa, l'elettrovalvola ed il grill... tutto Ok.. ;.))
quando avrò finito di preparare il pannello in cartongesso la monterò 
definitivamente...
----------------
.cmq.....vorrei che visionasse lo schema a blocchi
del mio impianto per capire dove è meglio posizionare il fusibile o i 
fusibili di protezione sia per
la centralina che per il cronotermostato...
io avevo pensato a valle del M.T.
grazie Giuseppe
[FIDOCAD]
RV 10 50 25 70
LI 30 55 50 55
LI 30 70 50 70
LI 50 70 50 85
LI 50 55 55 55
RV 45 85 55 85
RV 55 85 55 95
RV 55 95 45 95
RV 45 95 45 85
RV 55 50 65 60
LI 60 50 60 30
LI 60 30 95 30
LI 65 50 65 40
SA 95 30
LI 65 40 95 40
SA 100 40
LI 65 60 120 60
RV 120 55 135 70
TY 10 50 5 3 0 0 0 * M.T.
TY 40 95 5 3 0 0 0 * cronotermostato
TY 135 60 5 3 0 0 0 * centralina termocamino
TY 95 30 5 3 0 0 0 * Pompa
TY 105 40 5 3 0 0 0 * elettrovalvola
LI 60 55 60 50
TY 60 55 5 3 0 0 0 * morsettiera

 io avevo pensato a valle del M.T.
OK
-- 
Giorgio

 OK
----------
ti ringrazio dell'aiuto... oggi provvedo a comperare un portafusibili 
volante..
Ciao