Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pposa tubi del gas per predisposizione

ciao a tutti,
vorrei far fare uno scavo per la posa di un tubo per il gas dal 
contatore vicino al cancello della mia proprietï¿œ e che arrivi (sono 15 
m) sino a ridosso del muro esterno della mia casa, solo come 
predisposizione per un impianto a gas futuro.
Devo commissionare il lavoro ad un'impresa, ma vorrei anche il vostro 
parere, per arrivare preparato alla discussione con chi mi poserï¿œ il 
tubo. Secondo voi richiedere solo la posa di un tubo in PE che dal vano 
contatore arrivi ad un pozzetto d'ispezione a ridosso del muro esterno 
della mia casa ï¿œ sufficiente?
Niente raccordi, solo la posa del tubo, poi quando sarï¿œ il momento si 
faranno tutti i collegamenti.
graaaaazieeeeeeeee :-)

 graaaaazieeeeeeeee :-)
 
 
devi fare di solito.. se vuoi il libero tragitto
come pare serva a te.. ossia la traccia in casa tua.... libera...
OVVIO CHE SE FAI 1000 METRI DI TUBO... CHE TENDONO 10 M3 CHE
TU NON PAGHERAI MAI... loro, in uesto caso pretendono...
 
cassetta... sull'esterno del muro.... e loro tubo  che esce
libero dal suolo.... quindi  il tratto terra... cassetta immurata
deve essere a vista.... poi dentro la cassetta un tubo il loro
sale sul contatore e poi scende .... da te... per il tratto libero
 
ALLORA TRINCEA PROFONDA 60 .... LARGA 40 ... FONDO DI STABILIZZANTE
E SABBIA... PPOI PPE.... TBO GIALLO E NERO.... E POI ANCORA SABBIA...
E SOPRA LA SABBIA UNA STRISCIA DI PLASTICA IMPUTRESCIBILE GIALLA E NERA
LARGA UNA 20 CM.... IN MODO CHE CHI SCAVASSE SENZA SAPERE DEL PPE....
TROVA TRA -20/-30 CM L'AVVISO DELLA PLASTICA CHE SOTTO C'ï¿œ UN TUBO....
MA ï¿œ SOTTO DI ALTRI 20-30 CM ... INFINE PER ULTIMO PAREGGI CON TERRA.
 
OCCIO CHE POI SE ENTRI IN MURI DI CASA... CI VUOLE UN TUBO E UNA
GUAINA ANTRI INFILTRAZIONI LATERIZIO E MATERIALE RAME CONTATO ESATTAMENTE
COME RACCORDI METRI E PEZZETTI PER CUI ... PREDISPONI UNA CASSETTA
60*60 ISPEZIONABILE E LAVORABILE... PER IL LAVORO DI ALLACCIATURA
vero e proprio sia sotto il vano contatore che prima di entrare...
cosi il professionista non avrï¿œ nulla da obiettare.... e ti firma
il regolaricita....
 
ocio che cmq la spesa di allaccio al gas... LA DEVI PAGARE... QUANDO
LA FARAI.... E APPUNTO DOVRAI PORTARE I DATI DI UN PROFFESSIONISTA
CHE CERTIFICA CHE A VALLE DEL CONTATORE HAI UN IMPIANTO IN REGOLA...
O PER CUCINA.. .O PER CUCIN E SANITATIA O FUULLL CUCINA SANITARIA 
RISCALDAMENTO
 
MARIO BENEDETTO AL SIGNORE E TERRORE DEI MERDACIELLUNICI CHE SENTONO
LA FINE DEL TEMPO
 
---
Questa e-mail ï¿œ priva di virus e malware perchï¿œ ï¿œ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
 
"
ute...@esempio.net
"  ha scritto nel messaggio 
news:m0dq30$me5$1...@speranza.aioe.org...
 
OCCIO CHE POI SE ENTRI IN MURI DI CASA... CI VUOLE UN TUBO E UNA
GUAINA ANTRI INFILTRAZIONI LATERIZIO E MATERIALE RAME CONTATO ESATTAMENTE
COME RACCORDI METRI E PEZZETTI PER CUI
 
Si tratta di  " supercazzola "? 
 

 Si tratta di  " supercazzola "?
 
 
col cazzo :(..... meno di 700-750 non trovi nessuno....
che ti rilascia appunto la certificazione per allaccio
a VENDITORE GAS... e conformità dell'impianto appunto
quanti giunti, quanti gomiti, UNA MAPPA... DELL'IMPIIANATO
SEZIONI E TUTTO SENZA UNA CANAPA.. TUTTO A TENUTA.
 
ti va bene se ti lascia fare lo scavo ..... perchè di
solito i tubisti termotecnici... non hanno strumenti
per approntare sti lavori , e se te li fanno loro cosa
fanno li appaltano a chi vogliono loro e ci ricaricano
dal 25 al 100 percento.
 
mario benedetto e prediletto dal signore, nemico giurato
dei fascisti merdociellunici figli di eva razza caino impestati,
difensore dell'unico vero it libero hobby fai da te.
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

GUAINA ANTRI INFILTRAZIONI LATERIZIO 
 
scusa, come sarebbe una guaina anti infiltrazioni?
 
e734...@ya3ho2o.it
 ma togli tutti i numeri tranne il 7

 scusa, come sarebbe una guaina anti infiltrazioni?
 
non so cosa intende mario ma io a casa ho visto che
il tubo di rame č stato messo dentro una guaina gialla
di plastica; nel mio caso il tubo passava sotto un apvimento di unaě
deposito locale caldaia esterna alla casa
 
 
ricordo anche , che ad un vicinato, per le parte interna dove passa il tubo
nelle pareti consiglio' di usare un tubo di ferro
come protezione ulteriore; mi sembra disse cosi idraulico 
perchč mentre a pavimento č piu' difficile fare un foro ; invece
sulle pareti puo' capitare di mettere un quadro etc;
non ricordo se tra l'altro era un consiglio e che dentro casa il tubo di
rame deve essere counque a vista ;
era un lavoro per un vicinato e non ricord bene;
ho solo visto che alla fine č stato messo fuori il tubo enon sulla parete
interna