Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema scarico doccia a pavimento

Mini appartamento anni 70
Il bagno, di ridottissime dimensioni, sara' 1,5 x 2,5 mt
Il lavabo, il bide', e la forina della doccia (una forina a pavimento), 
confluiscono tutti sotto al water, sul prisma in piombo (come si usava 
una volta), che a sua volta e' collegato al tubo verticale condominiale 
che porta giu'
Il problema e' che essendo la forina doccia a basso livello (oltre ad 
essere filo pavimento, c'e' ovviamente un po' di pendenza per far 
scolare l'acqua al centro dove c'e' la forina), ogni volta che si 
scarica l'acqua della cassetta del water c'e un piccolo reflusso che 
appare dentro la forina, e qualche volta l'acqua esce, poco, poco
Dico 'acqua', ma ovviamente essendo mista al contenuto del water puo' 
non essere solo 'acqua'
Bon, diciamo che nella migliore delle ipotesi, un residuo di cattivi 
odori rimane nel bagno
Ora, tralasciando le ovvie "..ma come cazzo hanno fatto l'impianto.." et 
similari, come risolvere il problema del reflusso water-forineo (magari 
senza spaccare tutto) ?
Esistono dei tappi o chiusure dimensione forina doccia (diam circa 8-9 
cm) che consentano di chiudere ermeticamente ed aprire solo nel caso si 
usi a doccia?
 

 appare dentro la forina,
 
Non hai detto se te l'ha sempre fatto, o ha iniziato da poco. Nel primo caso (che sarei però
per escludere) chiaramente è un difetto di costruzione dell'impianto, nel secondo caso, invece,
ci deve essere da qualche parte dello scarico condominiale una ostruzione.
Il punto dove di solito avvengono queste ostruzioni è sempre un pozzetto (o più pozzetti) 
a terra.
Poi non hai detto a che piano sei... perché se sei all'ultimo piano già ti potresti salvare, ma se 
sei a basso io comincerei  a preoccuparmi, perché tra poco la puzza potrebbe essere l'ultimo
dei tuoi problemi.:-)
Se poi ci fai un quadro più dettagliato della situazione generale, magari si eviterebbe di dover 
andare per ipotesi e congetture.
 
Aprendo una parentesi e ritornando un attimo al problema dei pozzetti a terra: giorni fa mi è capitato 
di pulire con l'idropulitrice il collo d'oca di un sifone di un pozzetto condominiale e ad un certo punto
sono cominciati a veri fuori in grande quantità dei pezzi che a vederli sembravano gesso. Sono quelle
formazioni spugnose solide prodotte dal ristagno nei colli d'oca di acqua degli scarichi delle cucine
con la lavastoviglie e quindi contenenti: grassi, calcare e detersivi.  Noi tutti gli anni facciamo fare la 
pulizia di tutti i pozzetti dall'autospurgo e questo sifone era solo pochi mesi che era stato pulito. 
Chiusa parentesi.

 sono cominciati a veri fuori...
 
< cominciati a venire fuori>

Il giorno giovedì 22 aprile 2021 alle 17:25:12 UTC+2 RobertoA ha scritto:

Io sinceramente monterei al volo un piatto doccia, anche sgrauso, mettendo una bella piletta e recuperando almeno 5/6 cm in altezza. Lo dico da profano però, eh!

 non essere solo 'acqua'
 
Per quanto basso possa essere lo scarico della doccia, l'acqua del WC 
non dovrebbe avere alcun motivo di prendere la strada della doccia.
Potrebbe accadere lo scarico del WC fosse parzialmente occluso.
Più facile che quella che vedi risalire sia la stessa acqua del sifone 
della doccia, spinta dall'aria che si spesta nelle tubazioni.
Probabilmente o non avete una presa d'aria in cima alla colonna di 
scarico condominiale, oppure si è ostruita.
 
Se hai uno sturalavandini, svuota il sifone della doccia e scarica il 
WC, quindi osserva se il sifone si riempie d'acqua.


Secondo piano
Condotta condominiale appena pulita
Conduttura da forina a dentro scarico appena pulita
Conduttura da water a dentro scarico appena pulita
Quando dico 'appena pulita' intendo da ditta specializzata espurghi con 
attrezzature professionali ad alta pressione
Quindi sono da escludersi ostruzioni dovute a carta, pannolini e merdate 
varie
E' possibile che il problema sia sempre esistito, non lo so di preciso, 
nel senso che io l'ho visto poco tempo fa, ma non escludo che anche anni 
passati ci fosse lo stesso problema
Si, conosco esattamente le solidificazioni di detersivo che descrivi, 
sono estrememente solide e si spaccano battendoci sopra, a volte creano 
degli ammassi davvero incredibili
 
 
 


Non e' possibile montare piatto doccia, almeno non senza rifare tutto il 
bagno, operazione che faremo per ammodernare il locale ma attualmente 
non possibile per varie ragioni
In questo momento la forina e' al centro del bagno
Bisognerebbe rinunciare al bide' e comunque piu' che un bagno e' un 
bagnetto, minuscolo
 


Il motivo invece c'e'
Quando scarichi l'acqua dalla cassetta water, ovviamente sotto al water 
viene completamente allagato quel coso che da noi chiamano 'prisma' ed 
essendo l'acqua ancora che scende dal water, avra' ovviamente una 
leggera pressione (quella ventina di cm di colonna d'acqua) che 
costringe l'acqua contenuta nel prisma a prendere tutte le direzioni 
possibili
 
Una direzione possibile e' lo scarico sul tubo condominiale, e li' non 
succede niente, va giu' e ciao
 
Una direzione possibile e' verso il raccordo del lavabo, e li non 
succede niente perche' e' troppo altro e con sifone
 
Una direzione possibile e' verso lo scarico del bide', e non succede 
niente perche' il bide' e' troppo alto
 
Una direzione possibile e' verso lo scarico della forina doccia, e 
bingo, qua vien fuori
Essendo piu' bassa degli altri sanitari, e non avendo nessun impedimento 
al reflusso, dopo un paio si secondi si vede l'acqua gorgogliare
 

 usi la doccia?
 
A questo punto l'unica soluzione penso sia davvero il tappo. 
Con una foto della "forina" magari viene qualche idea.

 In questo momento la forina e' al centro del bagno
 
cos'e' la forina?
 
intuisco ma nel mio dizionario (garzanti) "forina" non c'e' e su
internet trovo una valvola di non ritorno (che en passant ti andrebbe
utile) in cui forse forina e' la marca.
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 


Lo scarico della doccia
A filo pavimento, rotonda, diam 85-90mm
Coperta da una griglietta metallica
 

Il 23/04/2021 09:09, Giacobino da Tradate ha scritto:

https://www.amazon.it/Popowbe-pavimento-deodorante-anti-odore-famiglia/dp/B07CWS7WVP
 
 
Vedo ora che esistono molti modelli con scritto 'antiodore'
Da capire se e' un semplice sifone oppure se sia tipo valvola di non ritorno
Perche' nel primo caso non credo basti, se a valle del sifone spingi, il 
possibile reflusso non verrebbe eliminato

Coperta da una griglietta metallica
 
Se lo chiami piletta, è più facile che ti capiscano.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
Si, scusa, non essendo 'del mestiere' non conoscevo il termine esatto
Comunque mi e' apparso un mondo finora sconosciuto di tappi e valvole e 
coperture e...
Inzomma questo sara' il primo tentativo
 
https://www.amazon.it/dp/B074PWP56Z/?coliid=I5THFCHCILIGM&colid=32YDNMH57WXQ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
 
 
poi se non risolve, passiamo ai tappi