Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: UPS e salvavita

sar� una fisima ma, ho il salvavita in casa ed un UPS a cui � attaccato il
PC.
Se mi becco una scossa toccando in PC salta il salvavita ?
ANche se salta continuo comunque a friggere finch'� non si sono scaricate
le batterie dell' UPS o interviene una qualche protezione ?
Saluti Riccardo.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 le batterie dell' UPS
Ragioniamo. L'ipotesi � che sia intervenuto il differenziale, quindi che la 
"scossa" dipenda da una dispersione verso terra. Nel momento che il 
differenziale interviene togliendo tensione e l'ups passa in modalit� 
batteria, il funzionamento diventa in isola (separato dalla rete ENEL). 
L'eventuale dispersione, anche se ancora presente, diventa "innocua". In 
quanto viene a mancare un percorso chiuso tramite il quale la corrente di 
guasto possa chiudersi tramite il corpo. Eventualmente cerca con google 
"sistema IT"
Diverso il discorso nel caso la scossa si prenda toccando contemporaneamente 
fase e neutro. Allora l'ups vedrebbe il ns. corpo come un carico qualsiasi e 
continuerebbe ad alimentarlo.
Per� � una possibilit� molto remota.
--
Giorgio 

 come un carico qualsiasi e continuerebbe ad alimentarlo.
Questo � indipendente dalla presenza dell'UPS... 
O la parte del tuo corpo che sta facendo da carico "assorbe" pi� della 
corrente di sgancio della parte magnetotermica, oppure mi sa tanto che il 
differenziale non scatta e tu continui a rosolare tranquillamente... :-)

 differenziale non scatta e tu continui a rosolare tranquillamente... :-)
Quindi, la parte di impianto che st� a valle dell'UPS � come se fosse
senza salvavita.
Saluti Riccardo


 senza salvavita.
Perï¿œ, come ti diceva gs, ï¿œ anche a potenziale flottante, nel momento in 
cui stacca il differenziale a monte...
Alberto

 Questo � indipendente dalla presenza dell'UPS...
Si come concetto. No come tempo.
La differenza � che con l' ups, il guasto continua ad essere alimentato 
anche dopo l'intervento del differenziale. Dispositivo che, a meno di non 
essere completamente isolati da terra, interverrebbe.
--
Giorgio

 senza salvavita.
Solo durante il funzionamento da batteria. Ma l'assenza del differenziale 
non � un problema. Il funzionamento in isola � intrisecamente pi� sicuro 
rispetto ad un impianto con differenziale. Tieni presente che una cosa 
simile si usa per gli impianti delle sale operatorie...
Inoltre c'� da considerare che la probabilit� che avvenga un guasto, durante 
il ridotto periodo di funzionamento da batteria (minuti o al pi� decine di 
minuti) � poca o nulla.
--
Giorgio 

 a meno di non essere completamente isolati da terra, interverrebbe.
Scusa ma si parlava di folgorazione tra fase e neutro nel post a cui ho 
risposto, e in un caso del genere le probabilit� che il diff. intervenga 
non sono poi cos� elevate... 

 Saluti Riccardo.
Anche se scattasse il differenziale, la corrente l'avresti ugualmente 
sul PC ed anche se l'uscita di UPS avesse il neutro collegato al neutro 
d'ingresso non ci sarebbe piï¿œ nessuna protezione differenziale che 
possa scattare.
Se UPS ï¿œ di fatto un trasformatore di isolamento, non vi ï¿œ pericolo di 
elettrocuzione verso terra, ma non vi ï¿œ neanche protezione in caso di 
guasto verso terra del PC.
Perchï¿œ quindi non fare una prova mettendo un differenziale in uscita e 
provocare una dispersione ad arte nelle due condizioni di rete presente 
e di rete assente?

 Alberto
Piet�, il potenziale flottante mi manca, durante le poche ore di
elettrotecnica ero sempre al bar a farmi di tramezzini :-)
In pratica ho realizzato una piccola linea preferenziale con un UPS che
alimenta due PC posti in due stanze diverse ed un router posto in un
sottoscala per cui, mi chiedevo se era il caso, di mettere un salvavita a
valle dell'UPS per proteggere questa linea.
Saluti Riccardo GH


 valle dell'UPS per proteggere questa linea.
Io ho due linee sotto due diversi UPS, una ï¿œ la linea privilegiata per 
le prese dello studio, e una per la zona 'multimedia' (tv+sat+dvd), 
router e citofono.
Avendo uno scatolone di blocchetti differenziale+magnetotermico, io li 
ho messi, male non fanno, ma ammetto che la protezione differenziale ha 
poco senso (proprio per il discorso del potenziale flottante), mentre 
quella magnetotermica ï¿œ integrata in qualunque ups, anche il piï¿œ 
economico (in realtï¿œ spesso ï¿œ solo un fusibile, quindi solo per il 
sovraccarico, ma meglio di niente).
Alberto

 valle dell'UPS per proteggere questa linea.
No. Sarebbe superfluo. Un doppione dell'esistente durante il funzionamento 
normale, mentre non interverrebbe durante il funzionamento da batteria.
--
Giorgio