Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore che fa bzzzz

Ciao a tutti,
oggi mi sono accorto che se premo uno degli interruttori che comandano il lampadario in corridoio, e non schiaccio fino a fondo con un movimento deciso, ma resto un po' a "metà strada" fra l'on e off, si sente un brutto bzzzzz provenire dall'interruttore. Ho provato a togliere la placca e guardare le coppie di fili che entrano nell'interruttore, ma non vedo spellature o fili fissati male.
Da cosa può dipendere questo rumore?


Potrebbe essere uno scintillio del contatto che non preme abbastanza; cambia interruttore! Piero
 


interruttore che sta per andare a putt...., cambialo
 


Probabilmente dal cosiddetto "falso contatto" per cui c'è uno scintillio, 
per quanto minimo, fra i contatti dell'interruttore.
Ti consiglio VIVAMENTE di sostituirlo e pure in fretta. Questo per evitare 
un eventuale arco voltaico con surriscaldamento dei cavi e conseguente 
incendio
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Ok, ma finché non tocco l'interruttore posso considerarmi al sicuro, o no?


  "E la peppa!" "Hay caramba!" magari c'è solo entrata una zanzara ^_^

Il giorno mercoledì 8 novembre 2017 12:22:58 UTC+1, Michelasso ha scritto:

Le lampade a basso consumo gli interruttori li assassinano.
 
 
Giovanni

 Le lampade a basso consumo gli interruttori li assassinano.
 
Questa mi giunge nuova.
E ci sarebbe anche una spiegazione tecnica al fenomeno?


Le lampade ad incandescenza erano puramente ohmiche, le altre no.
http://www.elektro.it/disturbi_carichi_induttivi/disturbi_carichi_induttivi_01.html
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 
 
Che fa bzzzz è l'arco voltaico, quindi si forma.
Il fatto è che l'interruttore ha una meccanica usurata che non chiude 
bene, da sostituire, ma non è una cosa urgente, da qua a causare un
incendio, con la potenza in gioco di una lampadina ce ne passa,
da fare, ma è più il fastidio, che altro.


 
Si, e allora?
Gli interruttori che alimentavano lavatrici e motori vari non erano 
nelle stesse condizioni?
 


Marca e modello please
Pure da me quacuno bzzzz-zza
B-ticino - serie living


Non sono un esperto del campo, ci sono arrivato per deduzione:
quando nella casa al mare avevo quasi tutte le lampade alogene
nessun problema, appena messe quelle a basso consumo gli interruttori
hanno iniziato a sfarfallare. E nella casa in città, la solita musica.
Dopo un po di tempo di sfarfallio mi sono accorto che tali interruttori
mi stanno abbandonando uno dopo l'altro. Voglio anche ammettere che dopo 
anni di alogene da 100-150W gli interruttori avessero già subito...
però le lampade al risparmio gli hanno sicuramente dato il colpo di grazia.
Poco male, ora che lo so, man mano che si guastano del tutto li cambio e finita la storia.
 
 
Giovanni

Dovrebbe essere un Magic Bticino. Anzi, qualcuno mi aiuta a capire cosa devo prendere esattamente per sostituirlo? Ci sono due fili dello stesso colore che si infilano sopra, e due di uno stesso colore diverso Sotto. Il lampadario è comandato da altri due interruttori. Devo quindi prendere un deviatore?

On Wed, 8 Nov 2017 06:44:21 -0800 (PST), 
qze...@gmail.com
 wrote:
 
Ciao,

  In invertitore, credo. :-D
 
  Se posso, da grande insesperto, se hai il telaio metallico ti
consiglierei di sostituire pure quello con uno, a norma, in plastica.
 
  Un saluto,
 
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 Ok, ma finché non tocco l'interruttore posso considerarmi al sicuro,
 
Questo di sicuro... e "quasi sicuramente" (perche' il rischio zero non 
esiste), anche se lo azioni "con decisione".
Puoi considerare di spruzzare (in sicurezza, ovvero staccando la corrente) 
dello spray pulisci contatti (io suggerirei quello leggermente 
lubrificato) dentro l'interruttore.
A volte, funziona e ti allunga i tempi di sostituzione di parecchio.
 
altrimenti, cambialo. E' piu' una rottura di palle farlo, che altro.
 
 
Fabrizio
 
 

 
http://www.elektro.it/disturbi_carichi_induttivi/disturbi_carichi_induttivi_01.html
 
 
La componente reattiva delle lampade a basso consumo, se mai, è 
tendenzialmente capacitiva e non induttiva (in realtà la situazione è un 
po' più complessa perchè troviamo prima un ponte raddrizzatore e poi un 
condensatore di filtro).
In ogni caso anche un carico capacitivo non spiega il fenomeno.
 
Ma prima di cercare una spiegazione al fenomeno bisogna essere certi che 
questo avvenga realmente.
 
A casa mia non avviene.
E non ho mai sentito nulla a riguardo.
 
Hai dei riferimenti?


Poiché tutti usano solo più lampade a basso consumo dovrebbe esserci 
stata una moria di interruttori a livello diffuso in tutta la comunità 
europea.
E la cosa dovrebbe essere documentata dall'improvviso incremento di 
vendite di interruttori.
Non mi sembra però che dal tuo caso si possa estrapolare una statistica 
accettabile.
 
Se hai degli altri riferimenti sono ben lieto di prenderne visione.
 

Sicuramente, una lampadina contenente dell'elettronica che brutalmente 
raddrizza e livella la tensione di rete è come un cortocircuito per un 
attimo all'accensione. Anche una lampadina ad incandescenza, però, non è 
come una semplice resistenza: quando è fredda (circa 300K) assorbe 
qualcosa come 10 volte di più rispetto a quando è calda (circa 3000K).

Eccolo qui:
https://s1.postimg.org/2hc4r6bfn3/20171109_113711.jpg
 
 
Interruttore, deviatore, o invertitore?

Il giorno mercoledì 8 novembre 2017 12:22:58 UTC+1, Michelasso ha scritto:

a casa di mia mamma (casa di 30 anni) uno alla volta li sto sostituendo tutti per questo motivo, dei comuni "Magic" quelli nuovi sono anche piu' duretti (scomodi) da azionare


direi invertitore
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 direi invertitore
 
Ok, grazie a tutti, ho effettuato la sostituzione, ho cambiato anche il telaio sostituendolo con uno in plastica (ho dovuto però tenere le viti di fissaggio alla scatola di quelle del telaio originale, perché quelle nuove faticavano ad entrare), e tutto funziona.


Quale fenomeno non avviene?
non ho detto io che gli interruttori vengono assassinati dalla lampade a 
basso consumo.
Ho detto semplicemente (per giustificare la tesi di gio46) che 
interrompere un carico induttivo o capacitivo che sia, è più gravoso per 
un qualsiasi contatto rispetto ad un semplice carico ohmico, lo so da 
sempre (forse c'entra qualcosa la legge di Lenz e sue varianti) ma al 
momento non ho voglia di cercare link o riferimenti, mi spiace.


(per giustificare la tesi di gio46)
 
E ... appunto.
E' la tesi che lascia un po' perplessi.