Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quadro elettrico vero ....... o da furbi?

Ho un piccolo quesito da porre a chi ha esperienza di quadri elettrici:
il mio installatore vuole installare un quadro elettrico dove ogni
interruttore automatico ha il relativo blocco differenziale di sicurezza.
Altri mi hanno detto che non ha senso poiche il differenziale ha senso solo
sul generale!
Chi ha ragione?
In parole povere, se uno esperto volesse fare un quadro elettrico (220V) per
la casa dove ci sono una decina di interruttori automatici di vario
amperaggio come lo comporrebbe?
Se mi date una mano.....
grazie anticipato
Maurizio

 ha scritto nel messaggio
news:ygzv9.92791$%M1.23...@twister2.libero.it...

Indubbiamente come lo propone il tuo elettricista č meglio... come anche,
indubbiamente, sono migliori le maniglie in oro zecchino rispetto a quelle
in ottone lucidato... ;-)
Se si trattasse di un ufficio, capirei: ti salta il differenziale per un
problema su una presa, ma ti restano accese le luci e gli altri servizi...
Ma in casa non mi sembra proprio che ne valga la pena: al massimo due, uno
per la luce e l'altro per la forza, piů eventualmente un terzo ad alta
sensibilitŕ per l'idromassaggio (se c'č...)
Saluti                Meneldil

La normativa di buona tecnica richiede la protezione dai contatti indiretti
e che l'impianto non possa creare pericolo.
Il buon senso e la logica  suggeriscono il resto.
Dieci interrutori per una abitazione.
E alla NASA quanti ne utilizzeranno??

 Chi ha ragione?
La verita`, diceva un amico, e` uno specchio infranto di cui tutti noi ne
teniamo un pezzetto in mano...
In effetti secondo le norme quando un circuito, o una serie di circuiti, sono
protetti contro i guasti a terra che i dispositivi siano uno o piu` di uno, la
cosa e` perfettamente equivalente.
Per il buon senso no, perche` statisticamente il guasto a terra e` il piu`
frequente e installandone un solo differenziale generale, si avrebbero almeno
tre  fattori negativi:
1) le correndi di dipersione di ogni elettrodomestico, anche se pur minime (2-3
mA cadauno) vanno ad diminuire la soglia di intevento del dispositivo che da
30mA scende a valori inferiori, con la probabilita` maggiore di scatti
intempestivi.
2) una minore sicurezza, in caso di guasto del dispositivo, tutto l'impianto
diventerebbe privo di protezione.
3) in caso di guasto a terra permanete, avresti l'intero impianto fuori uso, per
giusto intervento della protezione.
Quindi e` buona norma installare piu` protezioni differenziali almeno una su
ogni linea uscente, in modo che ad esempio, il guasto a terra della pompa del
pozzo non provochi ulteriori disservizi all'illuminazione o alla forza motrice
motrice, risparmiando lo scongelamento dei surgelati :-))
in questo caso a mio avviso chi piu` spende meno spende....... naturalmente
senza diventare ossessivi.
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.

Massimo Marinelli wrote:
mi scuso per l'orrenda forma....


 E alla NASA quanti ne utilizzeranno??
Io non sono alla NASA, ma in azienda da me (commerciale, quindi poche
attrezzature) ce ne sono almeno una 30ina disposti in 4 quadri differenti.
Oltre ai sezionatori, ai magnetotermici (non differenziali), bobina di
sgancio, scaricatore di sovratensione e a tutto il resto.
Saluti.
Stefano.

 ha scritto nel messaggio
news:ygzv9.92791$%M1.23...@twister2.libero.it...

Cosě come hai deciso di fare piů linee (hai 10 interruttori, quindi suppongo
hai diviso in piů reparti la casa), č logico mettere piů di un interruttore
differenziale. Se perň il quadro č unico e qualunque dei 10 int. scatti devi
andare ad agire al solito quadro... be', secondo me ha veramente poco senso.
Due diff. sono piů che sufficienti (uno fa luce e calore di una zona e
l'altro luce e calore di un'altra, cosě non rimani al buio completo se ne
scatta uno). Se invece hai un quadro generale e poi distribuisci a vari
quadri di zona, allora il mio consiglio č: un diff generale da 300 mA
(magari selettivo) e poi un differenziale da 30 mA per ogni quadro di zona.
Ciao, Marco
--
Metti il trattino _ tra il nome e il cognome per rispondere!!


Così se scatta il diff. luce sei al buio... Meglio dividere in due zone
(luce e calore insieme).
Ciao, Marco.


chi più spende   meno spende in questo settore
i costi di fermo attività per guasto di una linea sono di gran lunga
superiori al costo di un buon quadro elettrico.

 senza diventare ossessivi.
Giuste osservazioni.
Da integrare peraltro con le condizioni di utilizzo.
Una casa unifamiliare, magari con scantinato,  giardino
e pertinenze annesse richiede in pratica sezionamenti e protezioni
diverse da un appartamento in condominio.
In ogni caso mi sembra il minimo una protezione differenziale
separata per luce e forza.
Cordialità.
              Paul

 Giuste osservazioni.
Denghiu.... :-)


 superiori al costo di un buon quadro elettrico.
Soprattutto se devi salvare comunque capra, cavoli, server, impianti
obbligatori (antincendio), ecc.
Per esempio la sala corsi (che e' negli uffici) ha le prese ben distinte da
quelle degli uffici perche' chissa' cosa ci possono ficcare dentro. E via
discorrendo. Anche l'UPS e' diviso dagli uffici. Come il clima, lo
scaldabagno, ecc. Idem per negozio ed uffici. La centrale termica poi ha il
suo pulsante di sgancio e via discorrendo. Anche il clima negozio ha 3
sezionatori perche' se 1 macchina va in tilt le altre continuano ad andare
dopo che ho separato quella.
Piu' e' frazionato l'impianto e meno problemi 1 utenza potra' dare alle
altre. Certo che il costo cambia, i vani tecnici cambiano... ma la sicurezza
aumenta ed i downtime calano vertiginosamente.
Saluti.
Stefano.