Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia per interni montata all'esterno E ADESSO ME LO DICONO ?

 Da 4 anni a casa nuova abbiamo installato una caldaia Valliant sul balcone,
diciamo che e' abbastamza coperta, in 4 anni 1 volta si e' bruciata "la
scheda" e un paio di settimane fa e' saltato il fusibile (CHE I TECNICI
HANNO SOSTITUITO CON UN PONTICELLO!!!) ...
Ora chiamandoli per avere chiarimenti su questo stupendo e ingegnoso metodo
di sostituzione fusibili, ho chiesto anche spiegazioni sui guasti alla
scheda... risposta :
"La caldaia e' da interno, dovrebbe coprirla o spostarla all'interno"
Dopo che gli faccio notare che la caldaia e' stata acquistata, montata e
assistita da loro mi dicono che a volte non creano problemi all'esterno e a
volte si... bha !
Ora visto che dopo 2 notti di nebbia cominciano i problemi alla caldaia,
come potrei "chiuderla" ?
io pensavo a un metodo selfmade :
esternamente una cabina "isolata" da cui esce solo il tubo. Ora mi han fatto
notare che queste caldaie aspirano aria sempre dal tubo esterno, se cosi'
fosse mi basta solo l'armadietto sigillato, in caso contrario pensavo a un
buchetto che pesca aria da dentro casa (zona cucina).
 Idee ? Consigli ?
Si trovano armadietti standard ECONOMICI per caldaie o faccio prima a
farmela in plexyglass/poliver/legno/cartongesso su armatura di alluminio ?
-- 
[Gigio2k]
http://www.g2kweb.it
[ it-alt.comp.hardware.modding ] - 
http://www.g2kweb.it/ichm

 farmela in plexyglass/poliver/legno/cartongesso su armatura di alluminio ?
   Ci sono appositi copricaldaia che nel tuo caso, puoi anche coibentare,
cosě da avere meno dispersioni di calore
     ciao     edy  e Auguri

 coibentare, cosě da avere meno dispersioni di calore
il problema e' non far entrare umidita' e far entrare aria per la fiamma, se
ho capito queste caldaie dovrebbero aspirare aria dal tubo di scarico e
quindi potrei usare sti copricaldaia o farmene uno al volo (dipende dal
prezzo) e coibentarlo / sigillarlo per bene.
Magari poi posto una foto dello scarico della caldaia e il modello per
cercare info.


 cercare info.
Alt, hai le idee confuse, i tubi sono due, uno per il prelievo di aria
comburente (100mm) e uno per i gas combusti(60mm),
non ho mai sentito di caldaie turbo con problemi di umidità, l'unico motivo
che riesco a vedere io per coprirla è la dispersione di calore e in qualche
modo anche preservare la caldaia da agenti atmosferici,
Di quello che hanno detto i tecnici che sono intervenuti , qualcosa non mi
convince
ciao     edy

 non mi convince
bhe il problema si e' verificato sempre (a distanza di anni) dopo periodi di
nebbie intense e stagnanti :-/


 la rivesto e' inutile perche' non potrei comunque isolarla ermeticamente .
Con il link hai ingarbugliato di più le idee
Atmoblok a camera aperta
Turboblok a camera chiusa
quale delle due?
 ciao     edy

 quale delle due?
faccio foto e ve le posto ^_^


 faccio foto e ve le posto ^_^
ecco le foto :
http://www.g2kweb.it/?1188
http://www.g2kweb.it/?1189


 
http://www.g2kweb.it/?1189
Turboblock camera stagna e lo puoi notare dal tipo di scarico ,la griglietta
di acciaio inox è il terminale di scarico,diametro 60mm, il tubo +
grande,bianco, diametro 100mm, è il tubo aria comburente
Ritornando al tuo problema, a volte si forma della condensa sui tubicini di
silicone, in alto all'interno, che collegano il  ventilatore al pressostato
aria e questa viene segnalata come anomalia causando il blocco caldaia
Perchè quel tubo di irrigazione *collegato* alla valvola di sicurezza?
 ciao     edy

 *collegato* alla valvola di sicurezza?
Perche' quando mia madre a volte regola la pressione (che in alcuni periodi
dell'anno e' troppo bassa) lascia il rubinetto aperto facendo aprire la
valvola di sfogo, in questo modo il reflusso di acqua esce nel tubo della
grondaia senza zozzare il pavimento.
-- 
- Gigio @ Work (?) -
http://www.g2kweb.it


Così non risolvi il problema perchè l'aria aspirata per la combustione non
ha contatto fisico con la scheda, altrimenti che camera stagna sarebbe
Puoi provare a spruzzare olio per contatti elettrici a base siliconica sulla
scheda così da impedire che l'umidità ambiente crei quei problemi(è un
tentativo),e copri la caldaia come scritto in precedenza
 ciao     edy