Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni mezzi freddi

Casa su due livelli, dopo aver fatto uscire tutta l'aria i termosifoni i
radiatori che sono sullo stesso piano della caldaia sono più freddi nella
parte bassa, e toccandli in basso su entrambi i lati il lato più lontano dai
tubi dell'acqua è quasi completamente freddo.
I termosifoni al piano di sopra sono ok, la pressione dell'acqua va bene.
Cosa può essere? Che possiamo tentare di fare prima di chiedere l'intervento
di un professionista?
Grazie
Carla

La situazione descritta fa proprio pensare all'aria presente.  che lo 
facciano quelli del piano inferiore mi fa immaginare che debbano essere 
spurgati separatamente da quelli del piano superiore.
  insomma, o ci sono due circuiti separati, uno per piano, o il sistema e' 
fatto in modo che ogni piano abbia una sua valvola di sfogo (mi scuso per 
l'imprecisione). 
  Intuitivamente avrei spurgato il circuito sul piano superiore, ma in 
questo caso mi sa che anche il piano terra abbia bisogno di un giro alle 
valvole di sfogo
Paolo

 Casa su due livelli, dopo aver fatto uscire tutta l'aria i termosifoni i
La situazione descritta fa proprio pensare all'aria presente.  che lo

Paolo
Ma ogni termosifone ha la sua valvolina e le abbiamo spurgate tutte, ho
paura che questa cos abbia a che fare chessò con il calcare nei termosiforni
o qualcosa di simile!!!

 o qualcosa di simile!!!
Prova a chiudere quelli caldi e far "spingere" quelli piů freddi puň darsi
che ci sia una bolla d'aria e che questa fuoriesca ...puň anche darsi che ci
sia del calcare come hai ipotizzato tu allora devi battere piano piano
all'inizio del termosifone  e sperare bene. altro non saprei consigliarti
P.S. In un mio thread precedente č stato trattato lo stesso tuo problema che
non ho risolto a causa del trasloco in casa nuova. Ho lasciato perdere (per
ora) il problema nell'appartamento.
Saluti
Wally

Quanti anni ha l'impianto? Meno di 10?
L'anno scorso funzionava correttamente?
Il calorifero freddo e' sempre lo stesso?
Penso anche io che si tratti di una sacca d'aria, parti a spurgare dal
calorifero a quota più bassa e vai in sequenza fino al calorifero più
in alto.
ciao GT
Carla B ha scritto:


ti consiglio  di fare in questo modo:
riempi l'impianto dei termosifoni, devi portare la pressione dell'acqua
oltre le 2-2,5 atmosfere ,
a questo punto spurga un rtermosifone per volta ,
controlla se allo stesso piano hai un termosifone piu alto degli altri,
se è così incomincia con quest'ultimo!!!
ps dimenticavo apri tutte le valvolvole e detentori!!!!
Ciao
Carla B ha scritto:


 ha scritto nel messaggio 
news:1162212297.3...@m73g2000cwd.googlegroups.com...
ti consiglio  di fare in questo modo:
riempi l'impianto dei termosifoni, devi portare la pressione dell'acqua
oltre le 2-2,5 atmosfere ,
a questo punto spurga un rtermosifone per volta ,
controlla se allo stesso piano hai un termosifone piu alto degli altri,
se č cosě incomincia con quest'ultimo!!!
ps dimenticavo apri tutte le valvolvole e detentori!!!!
P.S. A 3 atm interviene la valvola di sicurezza
         ciao  Edy 

Grazie a tutti. Ha funzionato, alzata la pressione della caldaia, spurgato
dal più lontano al più vicino picchiando anche sul termosifone, il tutto per
DUE volte. Adesso sono perfetti!


"il termosifone fedifrago", e' un infame, lo sappiamo :)
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:20061031114353.854234@paolo...
"il termosifone fedifrago", e' un infame, lo sappiamo :)
Paolo
:-))) ma quest'anno la frego io l'Hera!!! Con l'aiuto del NG abbiamo montato
(plurale majestatis, io guardavo da sotto) un controsoffitto che confido ci
farà risparmiare qualcosa, due belle botte sul termosifone fedifrago e via!
Speriamo di consumare un pò meno :-)

 termosifone fedifrago e via! Speriamo di consumare un pò meno :-)
pannelli termosolari sul tetto sono possibili? questa si sarebbe una grande 
evoluzione nel risparmio energetico
Paolo

evoluzione nel risparmio energetico
Non ci siamo posti il problema, dovremmo prima trovare una banca che ci
facesse un altro mutuo per montare i pannelli :-(
Ma conosci qualcuno che l'abbia fatto tra la via Emilia e il West?

 Ma conosci qualcuno che l'abbia fatto tra la via Emilia e il West?
  qualcosa si vede sui tetti, ma non ho conoscenza diretta.  fino ad alcuni 
anni fa c'era un contrbuto del 30% per l'installazione di infissi atermici 
(doppio vetro, ecc.)
Paolo

 Carla B ha scritto:
Cosa sono le """valvole e detentori""" che bisogna aprire?

Cosa sono le """valvole e detentori""" che bisogna aprire?
Le valvole sono i rubinetti che si aprono normalmente.
I detentori sono quelli in basso, se ci sono. Servono per calibrare i
singoli radiatori, e vanno rimessi alla posizione precedente se li
muovi.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 muovi.""
grazie

> muovi.""
Se li apri o chiudi, poi devi rimetterli come prima. 


 Se li apri o chiudi, poi devi rimetterli come prima.
Ok... cmq non li ho mai toccati.. ma il fatto mi incuriosisce...
quando accenderò i termo andrò in giro per casa a idagare termo su 
termo...
Ciao e grazie... 

oltre le 2-2,5 atmosfere ,
scusate l'intrusione.
2-2,5 atm?
non e' troppo?
il mio idraulico mi ha consigliato di non superare le 1,5 atmosfere.
In effetti, ad 1,5 al secondo piano la pressione e' proprio minima
(quasi nulla).
Pero' aumentando non vorrei che qualche termosifone iniziasse a
perdere, etc...etc...
Sono un po' combattuto su questa cosa; in effetti, un po' di pressione
in piu' mi permetterebbe di gestire meglio anche i termo al o piano.
voi cosa dite?
ciao
tony ;)

 ha scritto nel messaggio 
news:2ik1l2dsg3901pbd7...@4ax.com...

 Se è un impianto autonomo la valvola di sicurezza apre a 3 atm perciò 2,5 
atm mi sembrano un pò troppe, visto che corrispondono ad un altezza della 
colonna d'acqua di oltre 25mt.
L'impianto va caricato tale e quale all'altezza massima dell'impianto, 
ammesso che lo strumento sul fronte caldaia(manometro) sia preciso
-- 
-Ciao Edy   ;-)


certo che è troppo, l'abbiamo messo a 2-2,5 per quei 10' che ci ha impiegato
a spurgare i termosifoni, e ha tolto acqua fino a riportare la pressione a
quanto indicato sul manuale!

ammesso che lo strumento sul fronte caldaia(manometro) sia preciso
la mia casa e' composta da 4 livelli (interrato, pian terreno, piano
1, sottotetto).
La caldaia e' al livello del piano interrato, i livelli sono alti
2,70m, quindi dovrei fornire una pressione di 2,70 x 3 = 9 o dieci
metri circa.
Al momento ho una pressione di 1,5 atm e nel sottotetto la pressione
e' quasi inesistente, mentre, in teoria, doveva essere sufficiente, se
non sovrabbondante.
Cosa posso controllare per verificare l'impianto?
vi ringrazio ancora per i preziosi consigli.
Ciao
tony

<sweetman> ha scritto nel messaggio 
news:9km3l2dgi3r1jno4p...@4ax.com...

 I solai non fanno parte dell'altezza? interrato,pian terreno, 1 
piano,sottotetto = 4 livelli
prova ad aumentare di 0,2-0,3, sono altri 2/3mt circa,portando l'impianto a 
1,7-1,8  atm
-- 
-Ciao Edy   ;-) 

GM ha scritto:

Domandina: la caldaia ha il sensore di T° esterno?
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it