Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore differenziale mattutino

Lurko spesso questo NG traendone sempre insegnamenti. Esaurita la sviolinata
:) vengo al dunque: qualche volta mi salta l'interruttore differenziale
generale, senza alcun motivo apparente, esclusivamente alla mattina in un
orario compreso tra le 6.30 e le 7.  Che io sappia in casa non ci dovrebbe
essere nulla di critico che a quell'ora determini il distacco.
L'elettricista allarga le braccia e mi dice che non ci capisce nulla,
suggerisce di cambiare l'interruttore oppure di mettere uno di quelli che si
"riarmano" in automatico. Cambio l'interruttore o l'elettricista? :)
un Enzo speranzoso 


Io avevo un problema simile, che però non era circoscritto in un
determinato
orario, ma era assolutamente casuale !
I mie vicini hanno cambiato il differenziale (avevano problemi anche
loro)
e tutto si è risolto anche a me !!!
Misteri...

 mattina in un orario compreso tra le 6.30 e le 7.
Che tipo di impianto elettrico hai? Sei in un condominio o in una casa 
isolata? Vicono a casa tua ci sono fabbriche o altri grossi 
utilizzatori di energia elettrica?

enzo ha scritto:

In 99 casi su 100 poi si scopre che č il differenziale guasto/difettoso. 
E non costa neanche una cifra... Comincerei da quello, insomma.
Magari accordandoti per effettuare il pagamento a 90 giorni... se nei 90 
giorni non salta +, sei puttosto tranquillo d'aver risolto. Se salta... 
beh, a quel punto avrą buoni motivi il tuo elettricista per saltare da 
te e risolvere!
Unico consiglio: stringi i denti fino a settembre. Magari il problema č 
una fabbrica nelle vicinanze, che proprio ad Agosto chiude tutto il 
mese. Tu sei convinto d'aver risolto, paghi... ed invece...


Io ho risolto il medesimo tuo problema montando un differenziale di classe A 
rispetto a quello AC che avevo prima.
Il consiglio me lo ha dato un elettricista quindi ti suggerisco di cambiare 
sia uno che l' altro!  :)
Branduich 

<enzo> ha scritto nel messaggio 
news:486b7a2c$0$40312$4faf...@reader5.news.tin.it...

al 99% vista la ripetitivita' del problema si tratta di qualche
disturbo di linea causato da qualche azienda che attiva macchinari
particolari in quell'orario.
provare a sostituire il differenziale con uno meno sensibile
a quel tipo di disturbi e ovviamente sostituire anche l'elettricista
che non ha pensato a una soluzione tanto banale.
(per curiosita', e' un impiantista serio o e' un elettricista
improvvisato, anziano in pensione, amico dell'amico...?)
alberto
alberto 

 alberto
Vi ringrazio per le risposte. L'impianto e' moderno in quanto trattasi di un 
intervento di ristrutturazione edilizia in centro storico, Quindi nessun 
insediamento industriale nei pressi.
L'elettricista è lo stesso che ha realizzato l'impianto elettrico per i 
circa 15 condomini del palazzo; ma lui mi sembra di capire che oramai cura 
piu' la parte amministrativa che quella tecnica e mi pareva un po' assente 
nei nostri colloqui.
Perseguirà la via del cambio con differenziale meno sensibile: resta il 
mistero del perchè succeda solo a me e di che cosa succeda nei paraggi tra 
le 6 e le 7 am.
Enzo 

 cambiare sia uno che l' altro!  :)
Per completezza, diciamo che un classe A non è nato per assolvere questa 
funzione. E quindi l'indicazione che ti hanno dato, non è del tutto 
corretta.
Di per sè la sostituzione da AC ad A, dovrebbe aumentare i problemi, non 
diminuirli. Infatti un classe A, rileva anche correnti di guasto che un 
classe AC non sente.Aumentando quindi le potenziali cause di intervento.
In realtà l'elettronica interna è comunque migliore, quindi effettivamente 
spesso risolve anche il problema degli scatti intempestivi.
L'apparecchio corretto da montare, sarebbe però un tipo Antiperturbazione 
(AP marca ABB) o super immunizzato (SI marca Merlin Gerin) o  gli 
equivalenti di altre marche.
Tra l'altro, la differenza tra un differenziale puro classe A ed un classe A 
antiperturbazione, è pochi euro.
L'unico problema, è che non sempre sono facilmente reperibili.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 "riarmano" in automatico.
Dovresti indicare i dati dell'attuale apparecchio.
Comunque, quasi certamente, se fai sostituire il differenziale con uno 
antiperturbazione o super immunizzato (nomi diversi secondo il produttore), 
dovresti risolvere il problema.
Nell'occasione del cambio, il nuovo apparecchio è consigliato sia in classe 
A.
Semplificando, si può dire che è in grado di rilevare anche i guasti 
generati da apparecchiature elettroniche. Che invece i differenziali in 
classe AC abitualmente installati, non rilevano. Quindi un guasto potrebbe 
permanere senza essere "sentito" dall'apparecchio.
Per farla completa, però, dovrebbe anche aver misurato la corrente di 
dispersione "fissa" dell'impianto.
Scarterei il riarmo automatico. Anche perchè, per me, lo scatto del 
differenziale, rimane comunque un disagio. Anche se dura 1 minuto (pc che si 
spegne, orologi da regolare, ecc)


 equivalenti di altre marche.
Grazie mille per la spiegazione, mi salvo il post con la speranza che 
non mi accada piu'!!  ;)
Saluti
Branduich