Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fase in relè e campanelli

Anche nei rel� o nei campanelli (o ronzatori) si usa interrompere la fase? 
Oppure in questi casi si preferisce il neutro in modo da non lasciare 
tensioni pericolose ai pulsanti?
Un' altra domanda: ora la convenzione � fili azzurri per il neutro e marroni 
per la fase. In passato c'era qualche convenzione diversa? Lo chiedo perch� 
mi � capitato pi� volte di trovare fili bianchi.
--
Frasnt 

 mi � capitato pi� volte di trovare fili bianchi.
Negli impianti domestici anche se ci fosse stata nessuno la seguiva (li 
ho sempre visti di tutti i colori)...........
giulia

 ha scritto nel messaggio 
news:4aa2cb33$0$841$4faf...@reader5.news.tin.it...

Negli impianti monofase (230 V) si usa per il neutro il colore blu, marrone 
(o nero o grigio) per la fase e giallo/verde per il filo di terra.
Questa distinzione e' in vigore dal 1990, pertanto negli impianti che 
risalgono a date anteriori questi colori non sono rispettati
 fonte wikipedia

 mi ï¿œ capitato piï¿œ volte di trovare fili bianchi.
Non c'ï¿œ alcun obbligo normativo sul colore della fase.
Tutti i fili che non sono ne azzurri ne giallo verde sono (dovrebbero 
essere) conduttori di fase (interrotti oppure no) e piï¿œ in generale 
tutti i cavi che non sono ancorati al potenziale del neutro e che quindi 
possono assumere il potenziale di fase (vedi ad es relï¿œ passo passo)).
Sono invece vietati i colori verde ed il colore giallo per evitare 
confusione con i colori del PE e anche perchï¿œ in un remoto passato erano 
utilizzati come conduttori di protezione in diversi paesi (poi unificato 
appunto in giallo verde).
E' d'uso molto comune utilizzare il colore marrone per la dorsale di 
fase (ma ï¿œ solo una buona abitudine).
Negli impianti mediamente complessi con piï¿œ circuiti dentro le stesse 
scatole (ad es. accensioni multiple con deviatori e pulsanti) gli 
installatori usano piï¿œ colori per potere distinguere i conduttori dopo 
l'infilaggio dei cavi.

 avanti......
Il mio � un vecchio impianto in cui � stata usata la 220 V.
--
Frasnt 

 l'infilaggio dei cavi.
A me interesserebbe la "vecchia" normativa: nel mio impianto praticamente 
non ci sono fili azzurri, gli interruttori spesso non interrompono la fase 
ma il neutro e ho paura che fase e neutro siano stati invertiti nel quadro 
principale, quindi vorrei cercare di ripristinare le condizioni originali 
per poi sistemare gli interruttori. Di conseguenza vorrei sapere se i colori 
dei fili sono stati scelti seguendo una qualche logica o completamente a 
caso.
Grazie
--
Frasnt 

 caso.
Ma ... francamente non so a quando risale la norma relativa al colore 
del  neutro ... penso che sia vecchiotta.
Se poi la casa risale al boom edilizio anni 60 l'unica norma che veniva 
utilizzata allora era quella che diceva di 'spendere il meno possibile'.
In ogni caso non ti conviene fare quel tipo di intervento.
L'interruzione della fase ai corpi illuminanti porta un incremento 
veramente trascurabile alla sicurezza dell'impianto (quasi nullo direi).
Per contro intervenendo pesantemente nell'impianto si rischia di 
introdurre corto circuiti, giunzioni incerte ed altre condizioni che in 
un impianto funzionante e collaudato da anni non dovrebbero ormai piï¿œ 
presentarsi.
Piuttosto controllerei lo stato del conduttore di protezione, lo stato 
di salute delle prese e la funzionalitï¿œ del differenziale in attesa di 
una ristrutturazione vera fatta da un professionista.

 presentarsi.
L'impianto � degli anni 80. Il problema � che le giunzioni sono state fatte 
con nastro isolante che, dopo 30 anni, non mi d� pi� tanta sicurezza, quindi 
mentre rifaccio le giunzioni vorrei approfittarene per sistemare anche le 
altre cose che non vanno (diametro e colore dei fili e interruttori che 
interrompono il neutro).
Ti ringrazio per i consigli.
--
Frasnt