Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvole termostatiche per termosifone...

Volendo sostituire le valvole termostatiche esistenti, che non 
funzionano bene, con altre nuove basta acquistarle e sostituirle ? 
Niente modifiche all' impianto di riscaldamento ?
 
Tra l' altro, e' complicato ? Bisogna svuotare l' impianto dall' acqua ?
 
Grazie


Le valvole si sostituiscono svuotando l’impianto, le testine le puoi 
sostituire tu, è semplice, non serve svuotare l’impianto in tal caso.

 Bisogna svuotare l' impianto dall' acqua ?
 
No, se riesci a fermare l'acqua con l'imposizione delle mani, non serve. 
In alternativa si possono congelare i tubi, avendo attrezzatura e 
abbastanza tubo esposto da poter raffreddare.
 

 bene,
 
Perchè non funzionano bene? 
 

 
 
La vedo complicata l' imposizione delle mani, non e' che l' acqua 
schizza in giro ?
 
Congelare i tubi, poi, mi sembra molto complesso.
 
In pratica non potrei chiudere l' acqua del singolo termosifone ( mi 
sembra ci sia una vite o qualcosa del genere su ogni termosifone ) e 
provvedere alla sostituzione della valvola termostatica senza chiudere 
l' acqua dell' intero impianto ?
 
Graze
 


Vanno e non vanno, a volte troppo freddo, a volte troppo caldo...


Ok, cosa sarebbero le testine ?

 Ok, cosa sarebbero le testine ?
 
La testina in una valvola termostatica sarebbe quella che in una 
valvola normale è la manopola che giri a mano per aprire e chiudere.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Ok, cosa sarebbero le testine ?
 
Sono quelle che regoli
https://www.amazon.it/FAR-TESTINA-TERMOSTATICA-1828/dp/B077G45PYJ
 
 
La valvola è quella attaccata al termosifone, sulla quale va poi messa
la testina
https://tinyurl.com/yequjpbd
 
 
 
 
 
-- 

 Vanno e non vanno, a volte troppo freddo, a volte troppo caldo...
 
Io se fossi al posto tuo, prima di cambiare le valvole, proverei a 
sostituire una o due testine per capire se il problema è nella valvola o 
nella testina.
Visto che costano relativamente poco, ti auguro che il problema sia nella 
testina, così risolvi rapidamente e senza necessità di un idraulico.


Cioe' basterebbe cambiare la manopola senza smontare la valvola ? 
Bisogna acquistare per forza la manopola originale o tutte le manopole 
sono compatibili ?
 
Grazie


Ok, bene, capito.
 
Quindi se il funzionamento e' irregolare, a volte troppo caldo, a volte 
roppo freddo, indipendentemente dalla regolazione, basta cambiare la 
manopola.
 
Giusto ?
 
Grazie
 


Ok, bene, quindi le testine sono tutte compatibili con le valcole 
montate o devo sapere qualcosa di piu' preciso ?
 
Grazie

 montate o devo sapere qualcosa di piu' preciso ?
 
Io ne smonterei una di quelle che hai attualmente, ed andrei in un brico* 
a chiederne una compatibile.
Non escludo che sia arrugginita la testina, come è capitato a qualche 
altro utente

 compatibili ?
 
Questo non te lo dire, io sono un fabbro, mica un idraulico :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
"FrancoP" <Fra...@FrancoP.it> ha scritto nel messaggio 
news:sna6te$gcu$2...@dont-email.me...

Allora funzionano, non cambiarle.
Cambiale solo se sempre troppo freddo (bloccate non aprono) o sempre troppo 
caldo (bloccate non chiudono). O se gocciolano sul pavimento. 
 


Può essere giusto o può essere sbagliato, dipende.
Supponiamo che il guaio sia proprio nella valvola che non riesce ad 
aprirsi o a chiudersi quando la testina cerca di muoverla.
In tal caso anche la nuova testina avrà difficoltà a far muovere la 
valvola.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
Io comincerei con quella. Se il problema persiste, penseremo ad
 approfondire.
 
-- 

 
 
Io comincerei con una prova.
Sfila una manopola che funziona da un radiatore e sostituisci quella che 
ti sembra che non funziona.
In questo modo sei sicuro che il problema sia del termostato.
 
Gi

 Questo non te lo dire, io sono un fabbro, mica un idraulico :-)
 
di solito con le testine termostatiche sono forniti degli adattatori 
per le valvole piu' diffuse, o alla peggio sono forniti come optional.
p.s. per gli affezionati del fai da te, stanno per arrivare le 
termovalvole shelly

 l' acqua dell' intero impianto ?
 
Tu parli di "valvola". Da quello che chiedi sembrerebbe che il pezzo che 
vuoi smontare sia proprio quello che ti permette di chiudere l'acqua al 
singolo termosifone.
https://postimg.cc/S2mfThyK
 
 
Se stai parlando della testina termostatica, quella la puoi svitare a 
mano in qualunque momento senza chiudere nulla (anzi andrebbe svitata e 
rimontata mentre è a 5)

Il 19/11/2021 21:38, FrancoP ha scritto:

Prima di cambiare testina termostatica controlla il pistoncino che esce 
dalla valvola che torni in posizione aperta, spesso succede che la molla 
interna si rompa e il pistoncino non torna in posizione di valvola 
aperta, in quel caso bisogna cambiare la valvola.
In pratica, smonta la testina termostatica e verifica che il pistoncino 
sia tutto fuori, se è rimasto dentro devi sostituirlo.
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 

montate o devo sapere qualcosa di piu' preciso ?
 
Intanto smonta una testina, ci scrivi che marca e modello è e ci fai
vedere delle foto della valvola.
 
 
-- 

> 
https://bit.ly/3HEBTAR
 
 
no. questa 
https://www.amazon.it/dp/B008OEYHOY/ref=twister_B0824L6NMZ?_encoding=UTF8&psc=1
 
 oppure l'equivalente chiave della giusta misura

 Giusto ?
 
No, sbagliato. Le testine funzionano o non funzionano; ne prendi una 
smontata dalla valvola, la posizioni sullo 0 o sul fiocco di neve e se il 
pistone di spinta e duro e non va giů premendolo (tipo con il culo di un 
cacciavite) allora la valvola funziona. Se il pistone č molle e va giů 
facilmente allora ha perso gas/liquido ed č da buttare.
Altresě le testine, per capire la soglia di intervento, si provano 
facilmente ruotandole e sentendo dove si apre quando cambia il rumore del 
flusso dell'acqua, tipo sfigmomanometro e stetoscopio!
 
ps: per la regolazione non č che le hai dietro le tende o sotto una mensola? 
 
 

 
 
dietro le tende e sotto una mensola...
 
Grazie
 


 
:-)
la posizione piu' sfigata.
devi fare in modo che la testina (la manopola) possa ricevere aria dalla 
stanza da scaldare, altrimenti appena si scalda la zona li intorno, cioe' 
quella tra mensola e tenda la testina chiude la valvola, ma il resto della 
stanza e' rimasto al freddo.
poi immagino che la mensola sia quella del davanzale della finestra, visto 
che c'e' la tenda davanti, ne deriva che se apri la finestra la testina 
sara' colpita da aria fredda e quindi apre la valvola, ma il calore se ne va 
tutto fuori per colpa della tenda e la stanza continua a rimanere al freddo.
una possibile soluzione e' mettere tende piu' corte se si fermino prima 
della mensola, lasciando il termosifone e la valvola termostatica a vista. 
 


 
-- 


Io sono nella stessa condizione, ma ho risolto semplicemente mettendo la manopola 
a 3,5 invece che a 3. (3 corrisponde a 20°) Fra l'altro il mio è un impianto monotubo e la testina è 
in basso; quindi non è proprio sotto al davanzale e quindi mi basta alzare da 3 a 3,5 la posizione.
Ma, comunque, anche fosse stata sotto il davanzale bastava metterla a 4 e funzionava uguale.