Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldare una mansarda

Salve ,
quale tipo di riscaldamento è più adatto a riscaldare un'appartamento
ricavato nel sottotetto ? ( mansarda ).
Come metratura siamo sui 85 mq.
Se servono altri dati .....
Gigi

"B.G." wrote:

In effetti sei stato un po' tirchio di informazioni, la mansarda e` in
costruzione? o e` gia fatta?
e` coibentatata? (isolata termicamente), esiste gia` un impianto
vecchio?... ecc
ciao max

 vecchio?... ecc
...sarà in costruzione .
Avrà tetto isolato composto da:
 travi , due strati carton gesso ,  pellicola anti vapore isolazione
tavolato , camera d'aria , tavolato tegole.(questo è quello che mi ricordo
spero sia corretto.)
Ho un impianto di riscaldamento a metano che serve due appartamenti ma posso
arrivare con due tubi alla mansarda .
Mi consigliate il montaggio di una nuova caldaia murale .
Meglio l'utilizzo dei soliti termisifoni  oppure impianto a pavimento tanto
di moda da quel che sento?Quali pro e quali i contro ?
Avevo in mente di installare anche un fornello a legna di quelli magari con
l'acqua per la produzione di riscaldamento e acqua per uso sanitario.Avrò
problemi con il tiraggio del camino dato penso siano molto sfruttati i
percorsi dei fumi e dato che in una mansarda il camino non raggiunge
lunghezze elevate..?
Chiedo questo perchè ho già una cucina economica di marca Tirolia che mi
riscalda tutti i termosifoni e mi ha dato un po di problemi con il camino.
Specie all'avviamento quando c'era il sole che riscaldava il camino mi
"fumava"tutta la cucina !
Spero di aver aggiunto qualche elemento in più utile a darmi qualche
consiglio riguardo al tipo di riscaldamento adatto ad una mansarda.
Grazie
Gigi

La Tirolia ha sempre dato problemi.
Se usi questa stufa non dovresti avere problemi li legna, allora io mi farei
costruire una stufa in muratura.
"B.G." ha scritto:


 wrote in message
3A47B653...@cr-surfing.net...


No io non farei una olle (anche se ne posseggo una) appunto per il costo troppo
elevato. Ma una stufa in muratura (cioč una stufa a olle senza olle) costa poco
e va bene. Si carica ogni 12 ore come la olle, perň pesa come la olle e bisogna
collocarla vicino ad un pilastro.
Saluti.
"B.G." ha scritto:


La Tirolia ha sempre dato problemi.
Per favore, potresti mettere -la prossima volta- la tua risposta sotto
il messaggio originale debitamente tagliato di tutte le parti non
utili alla comprensione della tua risposta?
Grazie.
-- 
Bye
          Vitt

 wrote in message
ha6k4t8s4bn0ndhc6...@4ax.com...



........Vitt,a Natale tutti son piu buoni.
Mi sembra persino esagerata,la tua "bacchettata"...........cmq utile per
tutti i partecipanti del NG.
Spero che nessuno se la sia presa per la tua posizione presa.
ciao
pao

Dove trovo il decalogo dell'utilizzatore di NG ?
Non c'è un decalogo, visto che non c'è un Dio, ma ci sono molti
suggerimenti su it.faq.
Comunque, visto che anche a chiederlo gentilmente non serve e per un
minimo di fatica continui imperterrito a fare come ti pare...ti ripeto
l'invito:


Spero che nessuno se la sia presa per la tua posizione presa.
Sei in torto: se la prendono, come vedi.
-- 
Bye
          Vitt

 > Spero che nessuno se la sia presa per la tua posizione presa.
No è che scherzi ? Di solito faccio come quando mi trattano male in un
negozio : Tanti saluti e a mai più rivederci
Ciao Pao e grazie della solidarietà .
Gigi     ( quello dei pannelli   )
Cmq tentiamo di essere + buoni  .Non siamo un paese accogliente e tollerante
?
Buon Natale e Buon 2001

 Sei in torto: se la prendono, come vedi.
Ed han ragione di prendersela!!Hai fatto 3 post uguali ,per bacchettare sul
quoting......
Son dell'idea che con le maniere dure non si ottenga nulla.....
Per me ,sei tu in torto.
Con questo detto,io non porto nessun tipo di rancore nei rispetti tuoi,e
spero che tu non ne porti verso di me.
Augurandoti/vi Buon Anno.......
ciao
pao
PS.continuate a postare,magari rispettando le regole di buon senso sul
quoting

 l'acqua per la produzione di riscaldamento e acqua per uso sanitario.
Questa soluzione non e` molto compatibile con una caldaia murale a metano.... a
meno che ci sia un sistema di commutazione ben progettato e semplice al tempo
stesso da usare (anche per la nonna).
e poi non ammortizzeresti il costo della caldaia.....
mi scuso del ritardo e spero di essere stato utile
ciao max

 mi scuso del ritardo e spero di essere stato utile
Nessune scuse ! anzi  grazie molte.
Ho una richiesta in merito ai pannelli radianti.
Essendo tutto l'impianto nella caldana quanto tempo ci impiega ad espandersi
il calore e poi è un impianto che si può spegnere/accendere  come gli
impianti a radiatori usando i normali termostati oppure deve essere sempre
in funzione e assistito da centraline con sonde esterne tipo Landis&Gyr o
simili ?
Se se è positiva la seconda ipotesi allora affiancare una ulteriore fonte di
calore come appunto una stufa a legna dovrebbe disturbare la regolazione del
sistema .
Che ne pensi ?
Chiedo scusa se mi sono dilungato ....ma devo sapere molto prima in modo da
non sbagliare ...dopo .
Saluti e grazie
Gigi

..........potresti mica darmi il tuo indirizzo email giusto?
ciao
pao

 non sbagliare ...dopo .
La cosa fondamenta e` un buon dimensionamento dell'impianto e visto che questa
e` ancora in costruzione sicuramente il  progettista degli impianti termici che
ha fatto il calcolo del fabbisogno termico,  sapra` darti tutti i chiarimenti
del caso.
ciao max