Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: calcolo calorie

come calcolare le calorie necessarie a riscaldare un ambiente con
termosifone?

 termosifone?
vai paulhass č tutto tuo.....
ciao
pao

 vai paulhass è tutto tuo.....
Faccio appello a té e tutti quanti mi possano aiutare :
avevo in passato postato dei messaggi sull' argomento
(che, mi sembra, è abbastanza ricorrente sul NG).
I titoli erano "Il radiatore di Jerry" e "Come si calcolano
i radiatori", o comunque qualcosa di simile.
A causa dello sciopero dei bit del mio PC, io non li ho
più disponibili. Chissà se qualcuno può recuperarli e
rendermeli nuovamente disponibili ?
Non vorrei addentrarmi di nuovo nelle spiegazioni tecniche
delle dispersioni termiche, sia per il tempo sia perchè non
avevano avuto un gran successo ( mi hanno assicurato che
l' unico che che le aveva lette attentamente era stato Vitt,
in assidua malevola ricerca delle maiuscole/minuscole sulle
Kcal/h, kcal/h, kCal/h.
Non ditemi di andare su Dejacom o qualcosa di simile a
meno di postarmi le istruzioni dettagliate per la ricerca;
avevo provato  e mi ero perso negli agitati meandri del Web.
Cordialità.
                   Paul

 rendermeli nuovamente disponibili ?
ecco a voi il piu grande copia incolla mai capitatomi...
Chiedo scusa ma forse i vari msg non sono i perfetto ordine .
Potete andare anche a questo link dove troverete i libri.... ops i messaggi di
paulhass riguardanti al calcolo delle calorie per caloriferi
http://www.deja.com/[ST_rn=ps]/qs.xp?ST=PS&svcclass=dnyr&firstsearch=yes&preserve=1&QRY=jerry&defaultOp=AND&DBS=1&OP=dnquery.xp&LNG=italian&subjects=&groups=it.hobby.fai-da-te&authors=paulhass&fromdate=&todate=&showsort=score&maxhits=25
11111111
 Premessa:
 Ho notato che Jerry non è il solo che desidera sapere quanto in
 oggetto.
 Se farà piacere, vi posterò il metodo di calcolo dei radiatori,
 passando dal conteggio dei disperdimenti termici di una struttura. Valutando
questi ultimi, inoltre, chi i
 radiatori li ha già tutti potrà calcolare, dal punto di vista economico,
 se gli converrà isolare termicamente una
 superficie disperdente, oppure sarà in grado di stabilire l' incremento
percentuale di isolamento, applicando
 un isolante di un certo tipo e di un dato spessore.
 Potrà così anche argomentare con l' installatore artigiano che
 eventualmente chiamerà a fare i lavori del caso.
 Con l' avvertenza garantita che questi si farà un baffo dei vostri calcoli, e
guarderà con malcelato disprezzo il
 fogliettino di carta che gli sottoporrete.
 Gli installatori guardano con disprezzo 2 documenti :
 - i fogli dei calcoli termotecnici
 - i moduli delle fatture commerciali che non vorranno
   comunque rilasciarvi per l' intero ammontare della
   spesa che pagherete.
 Nota aggiuntiva : anche vostra moglie guarderà con disprezzo
                           il foglietto dei calcoli, pensando che non
li                           avete eseguiti voi, o che se sono
 vostri                           saranno di sicuro sbagliati.
 Abbiate però un po' di pazienza se sarò costretto a diluire nel
 tempo l' argomento, che tra l' altro è parecchio noioso.
 Coloro i quali non interessa l' argomento sono avvertiti.
 Fatemi sapere se devo continuare.
 Saluti a tutti.
       Paul
22222222222222222
erry perciò potrà stare tranquillo, e non tener conto di questi dettagli,
perchè ci ha detto che abita al centro
 di Palermo,
 in un appartamento ( e quindi  non in piccolo agglomerato, non
 in un edificio isolato, e non oltre 200 mt di quota).
 Attenzione, comunque, che non sempre "te" corrisponde alla temperatura
esterna. E' frequente il caso in cui
 i locali confinino con altri non riscaldati !
 Ci sono per questo apposite tabelle con i casi più frequenti
 ( cantine, gabbie scale, sottotetti, appartamenti vicini non riscaldati ecc.)
che vi risparmio perchè ho il
 sospetto che " non ve vò fregà de meno ".
 Passiamo ora ad "A", cioè alla superficie dell' area disperdente. Semplice,
direte voi : si prende un metro, si
 misura la parete,
 calcolatrice alla mano, si fà la moltiplicazione lato per altezza. E così,
infatti, ma con l' avvertenza che vale
 solo se la parete è esposta a sud.
 Se la parete è esposta a nord, bisogna moltiplicare la superficie ottenuta
per il coefficiente d' incremento 1,2.
 A ovest, moltiplicare per 1,1. Ad est, per 1,15.
 SONO STATO CHIARO ? (come si sente dire nei film dagli
 istruttori dei marines).
 La spiegazione è semplice : si incrementa fittiziamente la superficie dell'
area disperdente per tener conto
 del maggior irraggiamento solare delle pareti esposte a sud, rispetto ad
altri orientamenti più sfavoriti dal
 sole, che, bontà sua, un po' di calore per
 irraggiamento ci fornisce anche nella stagione invernale.
 Ci resta da prendere in considerazione il coefficiente di transmittanza " K",
che poi, detto fra noi, è il più
 interessante.
 Ma siccome da solo vale un' intera puntata, informo coloro
 i quali hanno saputo resistere fin qui senza addormentarsi,  che saranno
tormentati  la prossima volta.
 ............................................................................
 SECONDA PUNTATA:  ovvero, dove si argomenta di
"lambda",                                       "K", si consumano le pile
 della                                         calcolatrice, e si impara che
un                                         muro è qualcosa di più
 complicato                                         che non più file di
mattoni                                         sovrapposti.
 .
 Abbiamo esaminato, nella prima puntata, la formula per il calcolo dei flussi
di calore dispersi, imparando a
 fissare i valori numerici per il salto termico e per le superfici
interessate.
 Ci rimane da calcolare il coefficiente "K", dopo di che, avendo fissati tutti
i termini della formula, potremo
 divertirci a misurare le dispersioni di calore attraversanti qualsiasi
materiale di qualsivoglia spessore,
 compresi quelle della cuccia del cane, e di conseguenza poi risalire alla
grandezza del radiatore.
 Il "K" è un coefficiente che si può esprimere come l 'inverso della somma
delle resistenze termiche del (o
 dei) materiali costituenti la parete disperdente.
 I "K" si trovano già bell' e pronti in apposite tabelle, per alcuni tipi di
strutture, come per finestre, porte, solai,
 ecc., e quindi possiamo utilizzarli senza problemi se ricadiamo in questi
casi.
 Se invece le nostre pareti e/o strutture sono così personalizzate da non
trovare il K per esse già indicato,
 dovremo calcolarcelo. Proprio così, non siamo forse sul NG del fai-da-te ?
 Perciò troveremo le resistenze termiche della  parete, ne faremo la somma,
faremo l' inverso del dato ( cioè
 1 : Resistenze ), e, avendo come risultato il "K" da inserire nella formula
della dispersione termica, saremo
 tutti felici e contenti.
 Ma bravo, direte voi, e quali sono queste fantomatiche resistenze termiche
della parete ?
 Attenzione, qua viene la parte più difficile del nostro discorso. Seguite con
attenzione senza sbadigliare,
 come invece
 state facendo ora.
 Tutti i materiali più o meno lasciano passare il calore, secondo se sono più
o meno conduttivi, e più
 materiale mettiamo meno
 trasferimento di calore avremo.
 Potremo dire quindi che il calore che attraverserà un materiale
 dipende dalla sua conduttività termica (che si chiama " lambda" e che
abbrevio con "La", ed inversamente
 dallo  spessore. Lo spessore ( in metri), diviso per il "La" non è altro che
la Message segment 3 of 3 - Get Previous Segment - Get All 3 Segments
 resistenza termica di quella parete disperdente.
 Facciamo un esempio :
 Il calcestruzzo armato ha un La di 1,3
 Il laterizio pieno, vulgo mattoni, ha un La di 0,76.
 Il sughero in lastra ha un La di 0,033
 La resistenza termica di un muro di CLS di 40 cm di spessore
 sarà quindi di 0,40 : 1,3 =  0,31
 La resistenza termica di un muro di mattoni di 20 cm di spessore sarà di
0,20 : 0,76 =  0,27
 La resistenza termica di una lastra di sughero di 1 cm
 sarà invece di  0,01 : 0,033 = 0,3
 Capito l' antifona ?
 Grosso modo, le resistenze termiche dei tre materiali si
 equivalgono, ma con che differenza di spessori !
 In teoria, aggiungere 1 cm di sughero ( o di polistirolo, o di
 lana di vetro, che hanno circa il "La" uguale tra loro) significa raddoppiare
l' isolamento termico dei due muri
 citati.
 Ho detto in teoria, che significa approssimativamente, perchè
 se vogliamo essere esatti, dobbiamo tener conto anche di
 un fenomeno fisico strano, che però ha la sua importanza.
 Una parete a diverse temperature superficiali, ad esempio
 un muro esterno di una casa, è lambito dall' aria da entrambe
 le parti. In queste zone di contatto tra parete ed aria, si creano di per sè
delle resistenza al passaggio del
 calore, che sono
 chiamate " resistenze liminari" od anche " resistenze termiche di ammissione"
( dal lato caldo)  e "resistenze
 termiche di emissione ( dal lato freddo ).
 Sommando le due, si arriva ad una resistenza totale di 0,193,
 il che non è da buttar via, e di cui si deve tener conto nei calcoli. Ora vi
propongo un compitino:
 calcolate il "K" di una tipica parete perimetrale esterna di una casa di
moderna costruzione, di cui vi darò i
 dati.
 La parete è composta ( dall' interno verso l' esterno) di :
 intonaco in calce e sabbia di 1,5 cm ,  "La" =  0,75
 paretina in laterizio forato UNI di 8 cm,  "La" = 0,30 isolante in Stiferite
o lana di vetro di 3 cm, "La" = 0,03
 muratura portante in laterizio semipieno di 25 cm, "La" = 0,30 intonaco
esterno cementizio di 2 cm, "La" =
 1.20
 reistenze liminari totali = 0,193
 So già per certo che non lo farete, avendo altro di più
 interessante da fare, (e fate bene), ma non vi darò la soddisfazione di
dirvi  ora quanto fà il risultato.
 ( Sento che stanno arrivando via Internet i " e chi se ne frega ?" dei miei
due unici lettori - PaoPaura, al quale
 non funziona il
 caminetto, e Vitt che cerca di prendermi in
 castagna su qualcosa).
 Ricordate comunque che, una volta calcolato il valore totale
 della resistenza termica di questa parete, basterà fare l' inverso di essa ed
avremo finalmente il famoso "K"
 da inserire nella formula delle dispersioni termiche. Perciò sapremo
esattamente
 quante Kcal/h disperderà.
 Ripetendo i calcoli per ogni superficie disperdente, otterremo il valore
delle dispersioni per ogni locale
 abitato e/o per tutto
 l' edificio.
 E' un procedimento piuttosto lungo e con una gran quantità di
 calcoli da fare.
 E' per questo che nel titolo della puntata ho detto che si consumano le pile
della calcolatrice.
 Naturalmente i termotecnici usano programmi di calcolo
 computerizzati, ma è raba da professionisti, e noi non lo siamo. La prossima
puntata, che spero sarà l'
 ultima, entreremo nella
 camera di Jerry ( con il suo permesso) e vedremo se possiamo
 calcolargli "scientificamente" il radiatore.
 A meno che non si sia stufato ed abbia provveduto di già.
 Cordialità
     Paul
3333333333333333
 Colgo l' occasione di questa richiesta per ricordare che devo al NG la
promessa di terminare il mio
 messaggio su come si calcolano i radiatori. Promessa che non ho potuto
mantenere nei termini di tempo
 che volevo a causa di un impegno fai -da- te piuttosto impegnativo che mi
sono assunto (costruzione aereo
 ultraleggero), oramai peraltro in ultimazione (oggi aereo fuori del capannone
e prova motore=musica per le
 orecchie). A giorni terminerò quanto promesso con il calcolo del radiatore di
Jerry. Se intanto a Stefano
 Vannucci fà piacere, allego i miei primi due post sull' argomento.
 ............................................................................
   Come si calcolano i radiatori. Messaggio in tre puntate più una premessa
 Prima puntata : Dove si parla di coefficienti, formule, e dei
parenti                         di Jerry.
 Dovendo calcolare la potenzialità di un radiatore ( e quindi il suo numero di
elementi), la cosa più esatta che
 si possa fare è quella di calcolare il fabbisogno termico del locale nel
quale il corpo scaldante verrà
 installato. Si può tentare anche di tirare ad
 indovinare, oppure andare per approssimazione valutando ad
 occhio la grandezza del radiatore in una camera simile per
 dimensioni alla vostra in casa di un' amica, e non è detto
 che il risultato possa essere peggiore,
 con il vantaggio che avrete risparmiato un bel po' di tempo,
 da dedicare a cose più interessanti di uno stupido radiatore.
 Comunque, se volete un approccio razionale del problema,
 o far finta di volerlo, dovete considerare il vostro locale
 da riscaldare come ad un sistema chiuso,
 delimitato però da superfici disperdenti calore all' esterno
 del sistema.
 Sarà perciò sufficiente fornire all' interno tanto calore quanto se ne
disperde all' esterno del sistema, per
 averlo in condizioni di equilibrio termico.
 Detto in parole più allarmanti, dovrete pagare salatissime
 bollette di gas o gasolio per generare calore che poi butterete
 dalla finestra  o attraverso le pareti.
 Ora viene il bello:
 Il flusso di calore che attraverserà la vostra parete ( o finestra, soffitto,
pavimento, ecc.), è dato dalla formula:
                 Q  = A x K x ( ti - te )
 dove Q = Kcal disperse
         A = area in mq di parete ( o superficie) interessata
         K = coefficiente globale di trasmissione ( detto anche
                 valore di trasmittanza)
         ti  = temperatura dell' aria all' interno del locale
         te = temperatura dell' aria esterna
 Et voilà, il gioco è fatto !
 Basterà calcolare  i valori che stanno nella formula dopo
 il segno di uguale, e sapremo le Kcal disperse.
 Scendiamo però nei dettagli :
 cominciamo con il (ti - te), detto " salto termico".
 Che numerini dobbiamo mettere nella formula ?
 Lo Stato, che vuole ficcanasare anche nelle temperature
 delle nostre case, ha promulgato una Legge ( N° 373 dd
 30 aprile 1976), con la quale ci impone la temperatura interna
 di 20 °C.
 E così il valore di " ti " è bello pronto e confezionato. Per quanto riguarda
il " te", lo Stato non ha osato tanto,
 ma ha solamente potuto prendere atto della temperatura
 esterna che ci manda il buon Dio in inverno.
 Però l'ha, come dire....messa nero su bianco, compilando
 delle tabelle in cui sono indicate, per ciascuna città del Bel
 Paese, le temperature dell' aria esterna di progetto.
 Ad esempio, per il nostro amico Jerry che, fortunato lui,
 abita a Palermo, la "te" sarà di 5°C, mentre per suo cugino, che si è
trasferito a Cuneo, sarà di -10°C, ed un
 altro suo
 parente di Roma dovrà inserire nella formula 0°C.
 I tecnici che hanno redatto le normative, inoltre, già che
 c' erano, hanno voluto strafare ( si sà come sono i tecnici...)
 ed hanno posto ulteriori precisazioni :
 Copio paro paro :
 " qualora si tratti di località non espressamente indicate nell' elenco si
adotta quale temperatura esterna
 quella della località più vicina con le seguenti modifiche :
 - diminuzione di 1°C per ogni 200 mt di quota oltre i primi 200
- diminuzione di ( 0,5- 1 ) °C in piccoli agglomerati
 - diminuzione di ( 1 - 2 )°C  in edifici isolati
 Jerry perciò potrà stare tranquillo, e non tener conto di questi dettagli,
perchè ci ha detto che abita al centro
 di Palermo,
 in un appartamento ( e quindi  non in piccolo agglomerato, non
 in un edificio isolato, e non oltre 200 mt di quota).
 Attenzione, comunque, che non sempre "te" corrisponde alla temperatura
esterna. E' frequente il caso in cui
 i locali confinino con altri non riscaldati !
 Ci sono per questo apposite tabelle con i casi più frequenti
 ( cantine, gabbie scale, sottotetti, appartamenti vicini non riscaldati ecc.)
che vi risparmio perchè ho il
 sospetto che " non ve vò fregà de meno ".
 Passiamo ora ad "A", cioè alla superficie dell' area disperdente. Semplice,
direte voi : si prende un metro, si
 misura la parete,
 calcolatrice alla mano, si fà la moltiplicazione lato per altezza. E così,
infatti, ma con l' avvertenza che vale
 solo se la parete è esposta a sud.
 Se la parete è esposta a nord, bisogna moltiplicare la superficie ottenuta
per il coefficiente d' incremento 1,2.
 A ovest, moltiplicare per 1,1. Ad est, per 1,15.
 SONO STATO CHIARO ? (come si sente dire nei film dagli
 istruttori dei marines).
 La spiegazione è semplice : si incrementa fittiziamente la superficie dell'
area disperdente per tener conto
 del maggior irraggiamento solare delle pareti esposte a sud, rispetto ad
altri orientamenti più sfavoriti dal
 sole, che, bontà sua, un po' di calore per
 irraggiamento ci fornisce anche nella stagione invernale.
 Ci resta da prendere in considerazione il coefficiente di transmittanza " K",
che poi, detto fra noi, è il più
 interessante.
 Ma siccome da solo vale un' intera puntata, informo coloro
 i quali hanno saputo resistere fin qui senza addormentarsi,  che saranno
tormentati  la prossima volta.
 ............................................................................
 SECONDA PUNTATA:  ovvero, dove si argomenta di
"lambda",                                       "K", si consumano le pile
 della                                         calcolatrice, e si impara che
un                                         muro è qualcosa di più
 complicato                                         che non più file di
mattoni                                         sovrapposti.
 .
 Abbiamo esaminato, nella prima puntata, la formula per il calcolo dei flussi
di calore dispersi, imparando a
 fissare i valori numerici per il salto termico e per le superfici
interessate.
 Ci rimane da calcolare il coefficiente "K", dopo di che, avendo fissati tutti
i termini della formula, potremo
 divertirci a misurare le dispersioni di calore attraversanti qualsiasi
materiale di qualsivoglia spessore,
 compresi quelle della cuccia del cane, e di conseguenza poi risalire alla
grandezza del radiatore.
 Il "K" è un coefficiente che si può esprimere come l 'inverso della somma
delle resistenze termiche del (o
 dei) materiali costituenti la parete disperdente.
 I "K" si trovano già bell' e pronti in apposite tabelle, per alcuni tipi di
strutture, come per finestre, porte, solai,
 ecc., e quindi possiamo utilizzarli senza problemi se ricadiamo in questi
casi.
 Se invece le nostre pareti e/o strutture sono così personalizzate da non
trovare il K per esse già indicato,
 dovremo calcolarcelo. Proprio così, non siamo forse sul NG del fai-da-te ?
 Perciò troveremo le resistenze termiche della  parete, ne faremo la somma,
faremo l' inverso del dato ( cioè
 1 : Resistenze ), e, avendo come risultato il "K" da inserire nella formula
della dispersione termica, saremo
 tutti felici e contenti.
 Ma bravo, direte voi, e quali sono queste fantomatiche resistenze termiche
della parete ?
 Attenzione, qua viene la parte più difficile del nostro discorso. Seguite con
attenzione senza sbadigliare,
 come invece
 state facendo ora.
 Tutti i materiali più o meno lasciano passare il calore, secondo se sono più
o meno conduttivi, e più
 materiale mettiamo meno
 trasferimento di calore avremo.
 Potremo dire quindi che il calore che attraverserà un materiale
 dipende dalla sua conduttività termica (che si chiama " lambda" e che
abbrevio con "La", ed inversamente dallo  spessore. Lo spessore ( in metri),
diviso per il "La" non è
 altro che la resistenza termica di quella parete disperdente.
 Facciamo un esempio :
 Il calcestruzzo armato ha un La di 1,3
 Il laterizio pieno, vulgo mattoni, ha un La di 0,76.
 Il sughero in lastra ha un La di 0,033
 La resistenza termica di un muro di CLS di 40 cm di spessore
 sarà quindi di 0,40 : 1,3 =  0,31
 La resistenza termica di un muro di mattoni di 20 cm di spessore sarà di
0,20 : 0,76 =  0,27
 La resistenza termica di una lastra di sughero di 1 cm
 sarà invece di  0,01 : 0,033 = 0,3
 Capito l' antifona ?
 Grosso modo, le resistenze termiche dei tre materiali si
 equivalgono, ma con che differenza di spessori !
 In teoria, aggiungere 1 cm di sughero ( o di polistirolo, o di
 lana di vetro, che hanno circa il "La" uguale tra loro) significa raddoppiare
l' isolamento termico dei due muri
 citati.
 Ho detto in teoria, che significa approssimativamente, perchè
 se vogliamo essere esatti, dobbiamo tener conto anche di
 un fenomeno fisico strano, che però ha la sua importanza.
 Una parete a diverse temperature superficiali, ad esempio
 un muro esterno di una casa, è lambito dall' aria da entrambe
 le parti. In queste zone di contatto tra parete ed aria, si creano di per sè
delle resistenza al passaggio del
 calore, che sono
 chiamate " resistenze liminari" od anche " resistenze termiche di ammissione"
( dal lato caldo)  e "resistenze
 termiche di emissione ( dal lato freddo ).
 Sommando le due, si arriva ad una resistenza totale di 0,193,
 il che non è da buttar via, e di cui si deve tener conto nei calcoli. Ora vi
propongo un compitino:
 calcolate il "K" di una tipica parete perimetrale esterna di una casa di
moderna costruzione, di cui vi darò i
 dati.
 La parete è composta ( dall' interno verso l' esterno) di :
 intonaco in calce e sabbia di 1,5 cm ,  "La" =  0,75
 paretina in laterizio forato UNI di 8 cm,  "La" = 0,30 isolante in Stiferite
o lana di vetro di 3 cm, "La" = 0,03
 muratura portante in laterizio semipieno di 25 cm, "La" = 0,30 intonaco
esterno cementizio di 2 cm, "La" =
 1.20
 reistenze liminari totali = 0,193
 So già per certo che non lo farete, avendo altro di più
 interessante da fare, (e fate bene), ma non vi darò la soddisfazione di
dirvi  ora quanto fà il risultato.
 ( Sento che stanno arrivando via Internet i " e chi se ne frega ?" dei miei
due unici lettori - PaoPaura, al quale
 non funziona il
 caminetto, e Vitt che cerca di prendermi in
 castagna su qualcosa).
 Ricordate comunque che, una volta calcolato il valore totale
 della resistenza termica di questa parete, basterà fare l' inverso di essa ed
avremo finalmente il famoso "K"
 da inserire nella formula delle dispersioni termiche. Perciò sapremo
esattamente
 quante Kcal/h disperderà.
 Ripetendo i calcoli per ogni superficie disperdente, otterremo il valore
delle dispersioni per ogni locale
 abitato e/o per tutto
 l' edificio.
 E' un procedimento piuttosto lungo e con una gran quantità di
 calcoli da fare.
 E' per questo che nel titolo della puntata ho detto che si consumano le pile
della calcolatrice.
 Naturalmente i termotecnici usano programmi di calcolo
 computerizzati, ma è raba da professionisti, e noi non lo siamo. La prossima
puntata, che spero sarà l'
 ultima, entreremo nella
 camera di Jerry ( con il suo permesso) e vedremo se possiamo
 calcolargli "scientificamente" il radiatore.
 A meno che non si sia stufato ed abbia provveduto di già.
 Cordialità
     Paul
ciao
pao

 cubatura? Grazie per qualsiasi risposta.
Ci sono tre metodi :
- quello esatto
- quello empirico/approssimato/rapido
- quello emulativo/fantasioso
Quello esatto prevede il calcolo delle dispersioni termiche
dell' ambiente da riscaldare.Tempo fà avevo cominciato
su questo NG ad affrontare il problema con delle note
tecniche sull' argomento, ma senza successo.( In effetti
mi sono reso conto solo a posteriori che l' argomento, per
come era stato trattato, era clamorosamente OT).
-Buono solo per curiosi del settore, pignoli e nullafacenti,
o quando ne sia obbligatoria per legge la certificazione.-
Quello empirico/approssimato/rapido si basa sull' esperienza,
ed il post di  Alessandro Maestri ne è una testimonianza.
-Buono per piccoli lavori e/o ampliamenti, da farsi nell' ambito
del fai-da-te o dove non sono necessarie certificazioni.-
Quello emulativo/fantasioso prevede di scopiazzare la
grandezza dei radiatori prendendo a riferimento locali e/o
impianti e/o situazioni similari a quelli da riscaldare.
-Buono per pigri, invadenti  e portoghesi.-
A parte le facezie, segui il consiglio di Alessandro Maestri,
anzi, di suo padre.
Quindi 35 kCal x metro cubo, con l' avvertenza che questo
mi sembra un valore un po' insufficiente se abiti al Nord
o comunque in condizioni sfavorevoli. In tal caso puoi
arrivare sino a 50 kCal x mc.
Per una stanza 4 x 4 x 2.75 di altezza, avresti così 1540 kCal
nel primo caso, e 2200 nel secondo.
Un elemento di radiatore "standard" in alluminio ha una
resa di circa 150 kCal, perciò le dimensioni sarebbero
comprese tra i 10 e i 15 elementi.
Per altri tipi di radiatore fatti dare i prospetti dai rivenditori,
sui quali (i prospetti, intendo,  non i rivenditori), potrai
leggere le potenzialità termiche rese per ogni misura e
tipo di corpo scaldante.
Cordialità
     Paul

 Kcal/h, kcal/h, kCal/h.
no. ti sbagli!
Io devo dire che ho seguito "le puntate" con molto interesse. Forse perchč
l'argomento mi attirava  personalmente  considerato che vivo in campagna.
A proposito , visto che la stagione fradda si avvicina,  che ne  dici di
completerai la consulenza un giorno??
--
saluti
          Giancarlo

 completerai la consulenza un giorno??
Ad oggi la stagione fredda è già arrivata, almeno da me.
E non ho un goccio di gasolio in cisterna, perchè la mia Banca
non vuole farmi il mutuo necessario a pagare il pieno.
Scriverò la terza puntata  del romanzo "Il radiatore di Jerry"
con la papalina in testa, ed il cane che mi scalda  i piedi.
Cordialità.
                  Paul

                   Paul
grazie......ci conto!!
--
G I A N C A R L O