Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: strana anomalia di funzionamento caldaia

Allora, parlo di una caldaia murale a gas a due servizi (riscaldamento
+ acqua calda istantanea), modello a tiraggio naturale, acquistata
nuova e installata tre anni fa, manutenzionata regolarmente.
Problema: qualsiasi sia lo stato del termostato esterno (che ordini
alla caldaia di stare ON o meno) e qualsiasi sia la posizione della
manopola di accensione (acqua calda, o acqua calda + riscaldamento),
la pompa interna rimane sempre accesa. Inoltre ogni mezzo minuto la
fiamma si accende e dopo una diecina di secondi si spegne, e cosi' via
di continuo.
In questo funzionamento anomalo, la caldaia riesce a fornire l'acqua
calda istantanea quando richiesto. Pero' quando la manopola e' anche
su riscaldamento i caloriferi restano freddi.
A giorni arrivera' un caldaista, ma per vari motivi mi servirebbe
farmi intanto io un'idea del tipo di guasto: qualcuno mi puo'
orientare?
Grazie
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)


Se è una caldaia ultima generazione dovrebbe essere la sonda riscaldamento,
che avendo i valori sballati la fa funzionare in antigelo
-- 
 ciao     edy

che avendo i valori sballati la fa funzionare in antigelo
molto interessante, prendo nota.
Per inciso, la caldaia e' una Chaffoteaux et Maury, modello Elexia CF
del 2001.
Ora pero' aggiungo un'ultimo fatto strano: talvolta succede che
aprendo completamente un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda, e poi
chiudendolo di colpo dopo una diecina di secondi, e magari ripetendo
piu' volte la manovra, l'anomalia scompare (e tutto funziona ok) ...
salvo ripresentarsi con le stesse caratteristiche dopo giorni.
Sarebbe compatibile con la tua ipotesi relativa alla sonda?
Non potrebbe invece configurarsi un'altra ipotesi, quella della
otturazione in caldaia di chissa' quale forellino/ugello, a causa di
minuscoli detriti presenti nell'acqua entrante in caldaia?
Grazie mille, ciao   


 di continuo.
Prova a controllare questo :
Quando apri il rubinetto dell'acqua calda , dovrebbe alzarsi un pistoncino
che aziona un micron.
Il pistoncino e' comandato da un sistema che 'sente' che c'e' una richiesta
di acqua calda.
Potrebbe essersi incantato quello ... in questo caso la pompa gira sempre e
la caldaia mantiene l'acqua calda accendendo saltuariamente la fiamma.
Per provare a sistemarlo devi cercare di sbloccarlo... la soluzione migliore
e' lo smontaggio e pulitura della valvola che aziona il pistoncino.
Ciao,
F.

e' lo smontaggio e pulitura della valvola che aziona il pistoncino.
magari mi potresti dare un orientamento "logistico" circa la
localizzazione del pistoncino+valvola in questione? Magari basterebbe
scoperchiare la caldaia e in un momento di totale silenzio
osservare/ascoltare con attenzione l'interno mentre un "complice" apre
e chiude un rubinetto dellacqua calda?
Grazie, ciao


 anche questa e' una ipotesi degna di attenzione, direi
Un microN sarebbe una unità di misura, precisamente 1 millesimo di
millimetro.
Fabrizio intendeva un micro (abbreviazione di micro-switch =
micro-interruttore)
Fatto sfoggio della mia *cultura*  posso solo aggiungere che quello della
mia caldaia è un piccolo parallelepipedo, grande come mezzo francobollo,
spessore 4 mm, fatto di plastica dura nera e con sopra una piccolissima
palettina metallica che quando viene premuta da una membrana si abbassa e
chiude il contatto elettrico.
La suddetta membrana fa parte di una valvola inserita nella tubazione che
parte dalla caldaia e va ai rubinetti e si trova sotto la caldaia (parlo
sempre della mia)
Quindi per individuarlo devo togliere la carrozzeria, individuo il tubo di
mandata, cerco due fili elettrici che ci vanno appresso e lo trovo.
Sulla mia la durata media è di un anno, i continui attacca/stacca tutte le
volte che chiedo acqua calda lo rovinano.
Fabbrogiovanni.

 minuscoli detriti presenti nell'acqua entrante in caldaia?
Il problema č totalmente diverso,*pressostato sanitario* ,il contatto
avviene con un magnete scorrevole.Aprendo il frontale caldaia ti trovi
davanti un collettore di plastica nera,leggermente spostati sulla dx,trovi 2
contenitori con in testa un connettore con due fili ciascuno,uno č il
pressostato acqua(impianto pieno e in pressione) ,l'altro il pressostato
sanitario(il colpevole,non scorre bene o si blocca,probabilmente per
sporcizia o depositi calcarei), a mente non ricordo quale dei due,devi fare
delle prove e qualora volessi intervenire dovresti vuotare l'impianto.
Sei in grado di farlo?
Sotto la caldaia hai i rubinetti di intercettazione mandata e ritorno?
  -- 
 ciao     edy

Dico pure la mia tanto.....
non ho capito se la pompa gira continuamente anche a rubinetti acqua calda
chiusi e selettore su estate. Se gira quando apri i rubinetti dell'acqua
calda č normale in quanto la pompa non serve solo a far circolare l'acqua
nei caloriferi, ma serve anche a far circolare l'acqua in un circuito
chiuso provvisto di un piccolo scambiatore di calore che scalda l'acqua
corrente e la manda al rubinetto del bagno. Premesso questo alla mia
caldaia succedeva che la pompa girava ma non si formava sufficiente
pressione ne circuito chiuso per far scattare il pressostato perchč
c'erano dei residui di calcare nel circuito chiuso. Questo provocava anche
surriscaldamento del liquido che causava acensioni/spegnimenti della
fiamma. Spero ti possa esser utile.
Ciao  
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

fiamma. Spero ti possa esser utile.
per ora sto incamerando tutti i suggerimenti/testimonianze, direi che
ora ne so molto piu' di prima.


di continuo.
innanzitutto ringrazio di cuore tutti voi che avete cercato di darmi
una mano con grande pazienza.
Ho letto sempre attentamente i vostri post, me li sono accuratamente
stampati e li portero' con me quando tra uno o due weekend andro' a
"visitare" la caldaia in questione, che non e' a casa mia ma presso un
mio familiare che sto tentando di aiutare e che abita altrove.
Conto come minimo di scoperchiare la sua caldaia e cercare di
localizzare i pezzi indicati nelle vostre ipotesi ... e poi decidero'
il da farsi, vi faro' sapere l'esito su su questo thread o comunque su
questo Ng. 
Nel frattempo il problema per fortuna e' "dormiente".
Grazie ancora e ciao a tutti 


Conto come minimo di scoperchiare la sua caldaia [...]
allora, ieri sono andato a trovare l'amico ma mi sono ben presto
arreso a fronte di varie circostanze sfavorevoli:
1) la caldaia e' contenuta in un'anta ad hoc della credenza di cucina,
anta che avrei dovuto parzialmente smontare per poi scoperchiare la
caldaia
2) il fissaggio del coperchio non mi appariva tanto evidente,
soprattutto trattandosi della mia prima volta
3) il problema era ancora dormiente (il mio amico ha scovato una
operazioncina per tamponare il funzionamento anomalo ogni volta che
ogni 2-3 giorni si presenta)
4) non avrei avuto il tempo sufficiente per lavorare e studiare la
cosa con calma, inoltre temevo di magari causare io involontariamente
qualche guaio all'impianto del mio amico.
Quindi mi sono arreso, cosa che non avrei fatto certamente se si fosse
trattato della mia caldaia a casa mia.
Tuttavia mi sono convinto di una cosa: un caldaista esperto ed onesto
non dovrebbe avere *alcuna* difficolta' a capire tutto al volo e
riparare, il giorno che il guasto diventasse permanente. 
Ringrazio ancora tutti per il supporto, passo e chiudo
ciao
