Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia - problema strano, qualcuno può delucidarmi?

Ovviamente di sabato la caldaia si blocca, è una Beretta Super 
Exclusive
che da errore 03, problema evacuazione fumi non corretta.
L'assistenza interverrà nella prossima settimana, ma senza acqua calda 
dalle mie parti non si sta, fanno 10gradi fuori oggi.
Quindi ho aperto la caldaia, pulito i tubicini del pressostato, provato 
il ventilatore=OK, tolto il tubo di aspirazione aria (50cm 
dall'esterno), pulito anche lui=Ok.
La caldaia parte e funziona, ma appena metto il tubo di aspirazione 
dall'esterno, che è cmq libero, lei va in blocco.
Insomma, funziona solo se prende l'aria dalla lavanderia; ora il 
problema è temporaneo, ma la curiosità è molta...
Come mai?

 ha scritto nel messaggio 
news:4c9dc006$0$40288$4faf...@reader2.news.tin.it...

hai visto qui?
http://blog.defcon.it/2009/10/blocco-caldaia-beretta-super-exclusive-03-errore-evacuazione-fumi/
 

Nel suo scritto precedente, Francesco ha sostenuto :

Si, ho già visto, ma non è il mio caso; grazie lo stesso.

 dall'esterno, che è cmq libero, lei va in blocco.
Per una verifica, provi con questa configurazione:
- tubo di aspirazione rimosso
- porte e finestre del locale che contiene la caldaia tutte chiuse
- tappo provvisorio sui fori di ventilazione previsti per legge
e poi  ci riferisca.
In teoria, dovrebbe andare in blocco (e questo potrebbe dire molto sulla
causa del problema).
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 wrote:
............
a me succedeva una cosa simile; ho dovuto sostituire il ventilatore
(che non trovi da solo ma anche con il pezzo che lo contiene e da cui
partono i tubicini che vanno aòl pressostato) che, pur girando
apparentemente bene non faceva il suo lavoro a dovere. La fiamma
partiva solo con lo sportello aperto.

 causa del problema).
In effetti va in blocco.
Mi sveli il mistero, anche per non essere preso in castagna 
dall'eventuale manutentore, poichè con i vari tecnici che sono in 
passato intervenuti, non sono stato molto fortunato...
Grazie!

ramundo ha detto questo sabato :

Si, infatti è quello che mi accade; infatti se apro la camera stagna e 
lascio il tubo di aspirazione collegato, lei funziona; diversamente non 
parte proprio e va in blocco subito.

 causa del problema).
Posso utilizzarla in sicurezza per qualche giorno in queste condizioni, 
lasciando cmq la lavanderia ben areata?


Significa che la presa di aspirazione e' ostruita (anche parzialmente),
percio' l'inserimento del tubo di aspirazione equivale a chiudere il
tiraggio per i fumi.
Quindi controlli la presa (esternamente ed internamente). Se ha problemi
di accesso, provi con un getto di aria compressa dall'interno e guardi
se fuori si vede espellere qualcosa.


 che va 24h su 24h (ma a cosa serve ?) solo che gira lentamente.
 non e' cosi' (almeno sulla mia Beretta altaresa a condensazione) che
e' l'unica che conosco.
...............


Non è ostruita poichè il tubo di aspirazione è lungo 50cm e da in una 
bocca di lupo completamente libera.
Peraltro visivamente si vede perfettamente libera; quindi ha un gomito 
e poi un'altro per entrare in caldaia. Ho personalmente pulito e 
ispezionato tutto il tubo, che è veramente corto, e le assicuro che non 
ha ostruzioni.
Addirittura togliendo il tubo dalla caldaia, si sente il vento 
dall'esterno che entra e soffia nel tubo.
Il ventilatore gira solamente quando parte la caldaia, e pare girare 
bene perchè fa il solito rumore di aria forzata, a meno che non sia 
ostruito dopo il ventilatore, ma li diventa complicato smontare...

Come ai risolto ?

Come ai risolto ?

 Come ai risolto ?
 
ha comprato una consonante... 
 


:D


Pensavo non ci avesse capito un'acca...
 
Fabrizio 3:-)