Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Prolungare cavi elettrici

Buongiorno,
per accendere delle lampade da esterno nella casa vacanze vi sono due punti luce uno dei quali collocato male.
Ad uno dei due invertitori arrivano, non so perchè, più fili di ritorno sul polo comune, probabilmente per evitare cali visto che le lampade collegate sono svariate (almeno 8).
Avrei necessità di spostare questo deviatore, portarlo più lontano in via temporanea.
Poichè ripassare tutti i fili vorrebbe dire rifare l'intero impianto elettrico, cosa che mi costerebbe tempo e denaro, pur sapendo che non è lavoro a norma, ma trattandosi di una soluzione provvisoria, ho necessità di prolungare i cavi.
Questo vorrebbe dire, prolungare non solo i due conduttori di collegamento dei deviatori, ma anche i tre cavi del polo comune.
Quindi dovrei passare su un corrugato un cavo a cinque poli, che in commercio è abbastanza difficile da trovare e mi pare di capire costi abbastanza.
La mia domanda è la seguente: per questi tre cavi, come mi comporto ?
Giuntarli a tre cavi singoli da prolungare, o posso giuntarli tutti e tre ad un cavo di diametro maggiore?
 
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.


Prima di tutto: 
è un "deviatore" (arriva e/o parte un filo solo e se ne dipartono altri due),
oppure è un "invertitore"  (arrivano due fili, ne partono altri due).
La cosa non è uguale.
Nel caso di un deviatore, hai un semplice "comando luce a due punti":
Di solito: la fase arriva al primo deviatore, da cui partono due fili, che vanno al secondo deviatore (pe rpoter accendere e spegnere da due punti); il filo che esce dal secondo deviatore va alla lampada.
Immagina di usare un semplice interruttore per interrompere il filo che va alla lampada: per poter avere il comando da due punti, si usano i due deviatori.
SE i punti di comando diventano "più di due" (almlimite anche mille...), devi interporre fra i due deviatori "n" invertitori.
Vengono quindi "interrotti" i deu fili che vanno da un deviatore all'altro, e collegati all'invertitore.
Adesso tutta questa cosa è desueta, in certe serie di frutti fatichi addirittura a trovare i deviatori!
Ne ho tenuti in ordine diversi delle Gewiss System nera, per anni, mai arrivati!!!
Dovendo realizzare adesso un impianto luce con comando da "più di due punti" si utilizza un banalissimo relais comandato da pulsanti, puoi aggiungerne quanti ne vuoi, hai solo due fili che girano (a volte uno solo...) e costano meno.
Però non  a tutti piace.
SE il frutto di cui parli è un "invertitore",(lo riconosci, ha quattro poli/morsetti di fissaggio dei fili) non avrebbe senso il collegamento dei tre fili di cui parli...
SE invece è un "deviatore" (tre poli/morsetti di fissaggio), allora la cosa è semplicissima.
Probabilmente hanno collegato tre lampade allo stesso punto di comando, e per praticità la giunta è stata fatta direttamente nella scatola portafrutto.
lavoro un pò del cavolo, ma ormai l'han fatto.
SE è così, tu considera che devi "allungare" solo tre fili.
I due della deviata, e la risultante della giunta dei tre fili di "ritorno".
Praticamente, un cavo a tre conduttori, di cue due collegati ai fili in arrivo dall'altro deviatore, e il terzo collegato ai tre fili di ritorno delle tre lampade.


Importantissimo: il nuovo deviatore verrà posizionato all'interno oppure all'esterno dell'abitazione?
Comunque il cavo a 5 conduttori si trova benissimo, ma se la cosa è coma descritta, non serve usarlo..