Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettrico a norma

Ciao a tutti,
ho appena acquistato un immobile (una casa, non e' un appartamento)
che ha un impianto elettrico non a norma (non ha salvavita, ne'
magnetotermici). Da quello che ho potuto accertare l'impianto e' stato
fatto nell'88, c'e' la messa a terra, i cavi utilizzati sono quelli
con un'anima fatta a piu' fili (non quelli rigidi che si usavano una
volta) ma i fili stessi non passano in canaline, bensi' sono stati
murati all'interno dei muri. Si tratta di cavi doppiamente schermato e
di sezione adeguata, probabilmente l'elettricista all'epoca fece cosi'
perche' i muri sono fatti di pietra e sono difficilissimi da
rompere... L'impianto attualmente funziona perfettamente.
La domanda e': se faccio installare il differenziale e tutto quello
che serve lato centralina, e' comunque necessario far rifare tutto
l'impianto per il fatto che i cavi sono murati oppure questa cosa puo'
non essere determinante ai fini della certificazione dell'elettricista
che mi verra' a montare il salvavita con i relativi annessi? Insomma
devo rassegnarmi a far rifare tutto oppure posso conservare l'impianto
in termini di cavi cosi' come e'?
C'e' un riferimento normativo in merito?
Grazie mille a coloro che vorranno rispondermi

Bisogna vedere se le sezioni dei fili sono quelle giuste in base al
carico che si deve alimentare, e la distanza dagli interruttori
principali.

Se vuoi stare tranquillo nel futuro, onde spiacevoli guasti, č meglio
che tu interpelli un eletrricista.
Esaminando l'impianto a livello di scatolette di derivazione, di scatole
dei "frutti", nonchč gli interruttori magnetotermici a monte
dell'impianto e possibile tirare le debite conclusioni se l'impianto č a
regola d'arte.
Tieni presente e questo lo puoi constatare anche tu, che alle prese da
16 ampere ad esempio del forno della cucina, alla lavastoviglie, alla
lavatrice, alla caldaia, o allo scaldabagno devono essere collegati fili
di sezione 2,5 mill.
Alle prese da 10 ampere che alimentano la tv oppure l'aspirapolvere, o
le lampade a colonna si usa in genere il filo da 1 millim.


le lampade a colonna si usa in genere il filo da 1 millim.
Di sezione?
E dove viene venduta tale sezione?
-- 
Bye
      Vitt

 Grazie mille a coloro che vorranno rispondermi
Ma hai per forza bisogno del certificato?
Se non l'hai bisogno fatti installare differenziale e magnetotermico senza
richiedere nulla.
--
Marco
marcotog...@inwind.it

 ha scritto nel messaggio
news:851cguclg9n8cpvuh...@4ax.com...

Da tutti i grossisti di materiale elettrico.
Cordialita'
Liberty Kid

...

Grazie per la risposta,
il problema e' che vorrei affittare la casa e prossimamente venderla...

Errata corrige.
L'ultima sezione che ho scritto non è 1 millimetro ma 1,5 millimetri,
chiedo scusa per l'errore.

chiedo scusa per l'errore.
Non ce ne è bisogno.
Pare che il millumetro si trovi da tutti i grossisti...
-- 
Bye
      Vitt

 ha scritto nel messaggio
news:daifguor7mcpchbdt...@4ax.com...

Per esempio di marca Pirelli puoi reperire cavi da 1 mmq nelle seguenti
versioni (tutte con tensione di isolamento adatta per un impianto
casalingo):
N07V-K (unipolare - isolamento semplice in PVC)
FM9 (unipolare - isolamento semplice Afumex)
FROR (2/3/4/5 conduttori - doppio isolamento)
H07RN-F (2/3/4/5 conduttori - doppio isolamento - puo' essere usato anche
sott'acqua)
FR20HH2R (2/3/4 conduttori - doppio isolamento - schermato)
MFCS (da 1 a 30 conduttori - doppio isolamento - schermato)
I cavi doppio isolamento possono essere posati sotto intonaco (tipo di posa
n° 52 - norme CEI 64-8)
I circuiti di comando luci (interruttori, deviatori, ecc.) possono avere
come sezione minima 1 mmq)
Cordialita'
Liberty Kid