Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto fotovoltaico fai da te offgrid

Oggi ragazzi se tutto va bene metto in funzione il mio impianto 
fotovoltaico che ho realizzato in questi mesi (ho iniziato ad ordinare 
materiale a settembre 2021) poi piano piano ho montato tutto.
 
E' stato un lavoro impegnativo che ha richiesto molto tempo ma mi sono 
divertito come sempre nel lavorare per realizzare un impianto che potesse 
fare al caso mio.
 
E' un impianto da circa 4 kw realizzato con pannelli usati che ho 
recuperato su subito qui nella mia zona (sono pannelli da 230w 36v) non 
sono chiaramente performanti come quelli venduti ora ma a 50 euro cadauno 
compresi di profili per il montaggio li ho presi volentieri.
 
Il tutto è stato montato su un tetto di un fabbricato agricolo quello 
scemo con le mani alzate nel link di google maps sono io io che monto gli 
ultimi 6 pannelli a gennaio.
 
https://is.gd/CdbmY4
 
 
Ero partito per fare 3 stringhe da 6 pannelli con i pannelli in parallelo 
(quindi 6 x 8 ampere circa 48 ampere a 36v che poi il caricatore pwm 
utilizzava a caricare le celle a 24v) poi ho preso un caricatore mppt che 
dovrebbe essere più performante e ho collegato 1 stringa da 9 pannelli (3 
in serie quindi 108v 8 ampere poi questi 3 in parallelo da altre due 
stringhe da 3 qui in totale 108v 24 ampere 2070 watt) e poi ho lasciato 1 
altra stringa in parallelo con caricatore pwm da 6 pannelli (36v 48 
ampere) e un altra sempre in parallelo da 3 pannelli (36v 24 ampere) 
volevendo a questa posso aggiungere altri 3 pannelli.
 
Poi ho fatto un quadretto con i fari fusibili diodi di blocco e le 
morsettiere con i paralleli poi da qui parto con 3 calate da 35 mm2 di 
circa 13 mt (in totale 6 cavi 3 positivi e 3 negativi) poi arrivo al 
locale dove ho i caricatori, batterie, bms, bilanciatori attivi e inverter.
 
Da lì mi arriva la 230w in entrata nel inverter in caso di batterie 
scaricare e mi parte la 230 per l'impianto di casa
 
L'inverter non è ibrido funziona solo da inverter non da caricatore e lo 
utilizzo solo per alimentare le varie utenze di casa e del mio laboratorio 
di falegnameria.
L'energia in eccesso non viene immessa in rete, quando le batterie sono 
cariche i regolatori o il bms staccano i pannelli.
 
Vi allego il conteggio del costo indicativo del mio impianto per chi 
volesse avere un idea sul costo di farsi un impianto in fai da te simile 
al mio
 
E' tutto materiale acquistato da aliexpress o usato come i pannelli 
 
Forse si può spendere qualcosina di meno ma è difficile.
 
mpianto 
 
18 pannelli da 230 w circa 4 kwh posizionati con profili alluminio su 
tetto di un fabbricato ad uso agricolo fissato su travi in legno.
2 regolatori di carica PWM da 60 ampere epever
1 regolatore di carica mttp da 100 ampere epever
Inverter toroidale arancione 24v 5000 w
16 celle lifepo4 (2 in parallelo per 8 in serie per fare la 24v) da 280h 
totale 560 ah circa 13 kwh
bms jk da 200 ampere 24v 8s JK-B2A8S20P 
2 bilanciatori attivi 8s da 5a
Cavi, staccabatteria, relè di protezione, megafuse 
Ho speso 5600 euro
Forse si potevano risparmiare altri 300 400 euro perchè ho sbagliato ad 
acquistare il bms che poi non mi piaceva e mi è avanzato un regolare di 
carica pwm perchè poi ho deciso di montare mppt, ho preso anche dei relè 
ssr che non ho utilizzato e dei fusibili ripristinabili anche quelli 
inutili.
 
Per chi avesse bisogno di consigli quello che ho imparato per questo 
lavoretto e a vostra disposizione, chiaro che non sono un tecnico sono una 
persona che si sbatte nelle cose per cercare di imparare e fare le cose 
meglio che può.
 
 
 
 

 totale 560 ah circa 13 kwh
 
Quanto le hai pagate ?
 
Qua per un impianto ad isola in un magazzino  9Kw/h@80% di accumulo con liion usate,  abbiamo speso 400 euro per le batterie usate
piu'  un sacco d'ore di lavoro tra puntatrice e selezione  per le circa 1000 18650.
 
Impianto a 24V(7S).
 
Giulia
 
 
 
 
 
 

 Giulia
 
Io le mie 16 celle da 280 ah 3,2 v lifepo4 (in teoria sono nuove) ma con i 
cinesi non si può mai sapere.
Testate con il tester di resistenza apposito per misurare la resistenza 
interna delle celle (è sotto a 20 milli ohm) le ho pagate 1810 euro a 
novembre ma adesso saranno aumentate di sicuro.
In teoria sono quelle da 6000 cicli paiono belle sono tutte planari e non 
gonfie.
 

 
 
Una domanda anzi 2:
 
-Se piovesse dentro dal tetto, cosa faresti?
 
-Cosa pagavi all'anno di corrente ergo, con 5600 euro (salvo rogne
 varie) quanto saresti andato avanti?  
 
Tralasciando gli aumenti attuali altrimenti non ci si capisce nulla
 
 
-- 

 Tralasciando gli aumenti attuali altrimenti non ci si capisce nulla
 
Sotto al tetto dove ho fissato i pannelli ho il mio laboratorio fai da te 
di falegnameria quindi posso sempre intervenire senza problemi essendo un 
locale "basso", sotto ai coppi che vedi nella foto c'è una lamiera grecata 
di alluminio, i coppi sono stati messi per bellezza e poco di più. Nel 
vitone ho applicato una rondella in neoprene sulla lamiera grecata poi 
dado e controdado.
 
Io ho fatto l'impianto perchè ho sempre voluto farlo e perchè d'estate ho 
un orto grande e il pozzo e avendo automatizzato tutta l'irrigazione con 
delle centraline a 9v e dei microcontrollori cinesi mi partivano un sacco 
di soldi di luce.
 
Cmq considera un 60 70 euro al mese l'anno scorso, quindi saremo sui 100 
euro al mese adesso che il prezzo si è raddoppiato.
 
Sono impianti che se uno guarda in quanto li ammortizza non vale la pena 
farli.


Gli americani che le testano su youtube dicono che vanno molto bene,
ma per un vecchio magazzino usato solo il finesettimana totalmente offgrid era una spesa troppo ingente,
ed avevamo esperienza di un piccolo accumulo da 3,3Kwh@80% sempre con celle usate gia' attivo da piu di due anni.
 
Se le usi @80% saranno praticamente eterne, l'unica cosa che da quello che leggo lifepo4 hanno bisogno di un bms piu sosfisticato se
vuoi sapere la reale capacita' residua.
 
Giulia
 
 

 
https://is.gd/CdbmY4
 
 
Secondo me questo è il post del secolo. Bel lavoro, spiegato molto bene
e sinteticamente. Utile anche per chi se ne intende (io non so neanche
cos'è un pwm). Ma la ciliegina è la foto su gmaps! :-D

 Giulia
 
Io ho montato un bms di quelli più sofisticati dove passa tutta la potenza 
che si può configurare dall'app ecc. Il problema delle lifepo4 e che non 
le puoi caricare sotto ai 5 gradi. Per vedere bene la capacità residua 
occorre uno shunt smart di quelli seri che costano tipo 130 euro (vicron) 
che posizioni tra il - delle batterie e entrata del bms. Io il mio 
inverterl'ho impostato che utilizza le celle fino a 3v e il regolatore di 
carica stacca sui 3.50 circa. Nel caso di fossero problemi il bms stacca a 
2.50 v come soglia inferiore e 3.60 come soglia superiore.

 cos'è un pwm). Ma la ciliegina è la foto su gmaps! :-D
 
Grazie :)
Se ti vuoi documentare su youtube trovi un sacco di video di gente che ne 
sa e che ti spiega passo passo tutta la teoria

 ha scritto:

Se non ne capisci niente come dici, come fai a giudicare il post? 
 
 
-- 

 ha scritto:

E infatti è ciò che ho sempre pensato, senza lamiera sotto è da
 pazzi mettere i pannelli. Grazie
-- 

 Se non ne capisci niente come dici, come fai a giudicare il post?
 
Gli è piaciuta la foto.

  pazzi mettere i pannelli. Grazie
 
Chiaro se avessi avuto il sottocoppo o i coppi messi doppi come facevano 
un volta non l'avrei montato perchè per metterci mano era un casino

  pazzi mettere i pannelli. Grazie
 
E perchè non me lo hai detto prima?
E' dal 2009 che i miei pannelli sono montati con staffe fissati sotto 
alle tegole e non c'è la lamiera.
 
Speriamo di non trovarmi la casa allagata, fino ad ora è andata bene 
:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Se non ne capisci niente come dici, come fai a giudicare il post? 
 
Perché ho un DNA di tutto rispetto. Come hai fatto te, anch'io ho fatto
fare un'analisi del mio Dna, anche araldica, e risulta che sono parente
di Gesuccristo.
 
El_Ciula, quando ti toglierai di dosso questa spocchia, e troppo spesso
anche cafoneria? Eppure non sarai neanche un ragazzino.
 
Ho dato un mio giudizio personale del post, fatto come cristo comanda,
spiega bene anche sinteticamente, fondamentale in un ng o in un forum.
Vedi per es. i post del Deboni che in mezzo a 1000 ne avrebbero 2
interessanti. A trovarle.
Col post di Mangianastri anch'io che non capisco del settore (non sono
un tuttologo) mi sono fatto un'idea del progetto, lavoro e spese.
 
Ti basta o vuoi il mio albero genalogico?


Beh, le tegole a volte crepano e si aprono x il gelo,  poi dipende dalla 
tegola una marsigliese non è un coppo estruso...
 
Fa conto che con le bestie che lavorano oggi nelle imprese c'è gente a 
cui hanno fissato i pannelli facendo scassi col flessibile o facendo 
saltare ancoli dei coppi e chiudendo a cazzo gli spazi.
 
Perchè il lavoro andava finito entro sera...
 
 
Comunque ormai dove mettono i pannelli si fa il sottotegola di metallo, 
almeno le ditte serie lo fanno.

 Ti basta o vuoi il mio albero genalogico?
 
Il test del dna era richiesto per ricevere una eredità, ora che lo sai 
capirai che la classe non è acqua...
 
Oh lo hai detto tu che non ne capivi un cazzo, se uno non se ne intende 
cosa giudica la forma?
 
C'è pure un refuso tecnico nel post, ma evito di entrare nel dettaglio è 
una banalità, l'OP è simpatico.

 una banalità, l'OP è simpatico.
 
Magari mi sono spiegato male o fatto degli errori in fase di installazione 
dell'impianto vista la mia scarsa esperienza in merito 
 
Dimmi l'errore che ho fatto così ci rifletto su :)

 cariche i regolatori o il bms staccano i pannelli.
 
ma perchè non la usi per scaldare un boiler di acqua calda? piuttosto
che gettarla alle ortiche...o altro (pompa di calore? )
 

 Oh lo hai detto tu che non ne capivi un cazzo
 
Non conosco e non giudico la tua classe, comunque fatti dare una
registrata al dna sui cromosomi della dislessia. Io ho scritto che non
mi intendo e non sono del settore, non che non ne capivo un cazzo.
Sul capire o nan capire un cazzo, direi che ognuno si autodescrive
con i propri post.

 ha scritto:

Nessun errore è solo una unità di misura, lascia perdere.
-- 

 che gettarla alle ortiche...o altro (pompa di calore? )
 
Per l'acqua calda ho in solare termico, potrei un domani mettere una 
resistenza dentro l'accumulatore dell'acqua visto che l'inverter che ho 
preso ha il contatto apposito su cui da sistema puoi impostare l'apertura 
e la chiusura rispetto ad un determinato voltaggio.
La pompa di calore non l'ho montata a casa, d'inverno vado a legna.

 ha scritto:

La sostanza non cambia. 
-- 

 ha scritto:

Che troiaio... Senza nulla togliere alla virtuosità delle idee e
 del fai da te, ma la regola del "quello che non c'è non si rompe"
 io nemmeno ci penso a mettere in piedi una cosa del
 genere.
 
Poi scusa, non potevi fare come fabbrogiovanni che si fa fare il
 lavoro gratis e avanza pure qualche X Milà euro (dei
 nostri)?
-- 

  nostri)?
 
La cosa non ti farà piacere ma sto pensando anche a sfruttare il bonus 
psicologi.
Sempre con i "vostri" soldi.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha detto questo giovedì :

Perché? Gli psicologi hanno bisogno di supporto? :-)
 
-- 
__
A testa sotto


Col Bonus 110 ho dato soldi (vostri) a ingegneri, geometri e 
termotecnici.
Siccome sono generoso e consapevole che anche gli psicologi tengono 
famiglia mi sembra giusto partecipare anche a questa iniziativa e far 
avere anche a loro un po' di soldi (tanto sono sempre vostri :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 e poi piano con dire vostri... 
 
Mica l'ho detto io, ho preso per buona l'affermazioone del Ciula :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 per ora hai dato i tuoi, o hai già fatto la cessione del credito?
 
io ho solo dato i circa 5000 euri che erano in piu della mia
quota di oltre 80.000 euri...perchè dici che il fabbro ha
dato i suoi?
 

 Per ora ho dato i miei, li riporterò a casa in 5 anni, con gli interessi.
 
quindi non hai fatto la cessione del credito? ti conviene?
 

 
 
Ma scrivete tutti da RSA? 
 
È logico che si parla di tetto con tegole
-- 

 ha scritto:

Ma esiste veramente il bonus psicologi?
 
Cazzo la moglie conferma!
 
Fabbro, devono fare il bonus trombate in Svizzera!
 
Invece dello psicologo ti paghiamo noi con una colletta un 4-5
 trombate oltre confine, che ci son certe maiale incredibili...
-- 

 se non è una baracca, da me ci mettono la guaina e poi le tegole
 
A casa mia non hanno messo niente, usato staffe sotto tegola e basta.
Ma io. sotto le tegole, ho sei cm. di poliuretano espanso spruzzato in 
opera.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Ha speso circa 30.000 euro.
Fra le imposte che paga sulla pensione + le imposte che paga per l'affitto 
del capannone evidentemente supera la cifra di 6.600 euro/anno.
Per cui incasserà tranquillamente i suoi  soldi. Tieni presente che la 
durata media dell'investimento è di poco oltre 2,5 anni.
Qindi il tasso di interesse è buono, più che buono.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 
 
Come fai a mettere la guaina se per esempio hai le tegole poggiate
 su travetti??
-- 


Non lo so, proviamo a fare i conti?
 
Supponiamo lavori per 50.000 euro?
Diamo anche per scontato che per poter scegliere fra cessione del 
credito o no i 50.000 devi averli, altrimenti non è più una scelta.
 
Investiamo questi 50.000 euro.
In cinque anni me ne tornano 55.000, che sarebbero 11.000 all'anno, 
giusto?
 
Dopo un anno incasso 10.000 + 1000, e questi 1000 sarebbero il 2% di 
rendimento del capitale investito.
 
Al secondo anno il mio investimento risulta essere di 40.000 euro.
Incasso 10.000 + 1.000 e questi 1.000 corrsipondono a un rendimento del 
2,5%
 
Terso anno l'investimento è sceso a 30.000 e i soliti 1.000 dicono 
rendimento 3,3%
 
Quarto anno investimento di 20.000 e rendimento del 5%
 
Quinto e ultimo anno, ho ancora investito 10.000 euro, e i 1.000 euro 
fanno un rendimento del 10%
 
Fai il confronto con altri investimenti che più o meno abbiano la 
stessa sicurezza, BTP, CCT, Buoni fruttiferi postali e dimmi se 
conviene o no.
 
-- 
Fabbrogiovanni

  trombate oltre confine, che ci son certe maiale incredibili...
 
Ti ringrazio ma a una certa età si fa già fatica ad assolvere al dovere 
coniugale, non credo sia il caso di aggiungere altri impegni :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha scritto:

ok...compreso
 

El_Ciula ha scritto:

ti posso assicurare che le "maiale" ci sono anche se non passi
il confine...e non serve una colletta monetaria :-)
 


Giovanni, questo è il conto della serva :-)
 
per semplificare, i 1.000 euro dei 5° anno sono meno del 2% annuo composto.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 per semplificare, i 1.000 euro dei 5° anno sono meno del 2% annuo composto.
 
Non ho capito, puoi spiegare con un esempio numerico?
Grazie.
 
-- 
Fabbrogiovanni


è un impianto recente fatto da solo anche questo,  che tipi di pannelle
e impiantistica hai e se riesci ad usare anche nei mesi freddi e
per tua esperienza ceh vantaggi svantaggi ha?

ma i 4kw  calcolati in base a cosa e se sono
di picco o reale
idem per il dimensionamento batterie calcolato
come
 
dai pannelli all'inverter hai usato cavi particolari
a che distanza messo e che sezioni servono
ma hai anche foto di come è la centale e particolari
vari ?
 
 
la scelta di non mettere in rete è per un motivo particolare?

 per tua esperienza ceh vantaggi svantaggi ha?
 
I pannelli li ho comprati usati per risparmiare, tanto avevo spazio sul 
tetto, ne ho presi 18 da 230w 36v.
 
Io ho appena messo in funzione l'impianto quindi non so dirti quanto 
produce in inverno, in questi giorni se c'è il sole non c'è problema, se 
c'è nuvoloso senza nebbia ho visto che riesco a caricare le batterie 
ugualmente ma come ti dicevo ho appena iniziato ad utilizzarlo.

 la scelta di non mettere in rete è per un motivo particolare?
 
Avendo fatto io l'impianto non potevo immettere in rete.
 
Se ti serve qualche foto ecc. ti lascio la mia mail.
 
 


chiedevo del termico solare
 

 
 
Eh? 
 
Travetti di calcestruzzo.
-- 


Si scusa non avevo capito.
 
Il solare termico l'ho montato io 3 anni fa.
 
Diciamo che è molto semplice, io avevo un accumumo da 500 lt che uso per 
la termocucina a legna dove entro con la mandata ed esco con il ritorno 
(tra la termocucina e l'accumulo ho una valvola anticondensa che apre a 
60° per non fare tornare della termocucina l'acqua troppo fredda perchè 
altrimenti catrama giù tutto.
 
Tra la termocucina e l'accumulo ci sono dei tubi da 1 polli e 1/4 se non 
ricordo male. C'è una pompa collegata ad un termostato di quelli fissi a 
60° che appena l'acqua della termocucina raggiunge i 60° attiva la pompa 
che scambia con l'accumulo.
 
Nell'accumulo ho anche una serpentina per il solare termico, poi c'è 
sono un paio di sonde una da mettere sull'accumulo l'altra sui pannello 
e la pompa apposita che fa cicolare l'acqua tra il pannello e la 
serpentina quanto la temperatura dell'acqua del pannello supera da 5 ° 
l'accumulo.
 
Io non ho messo il glicole perchè costa molto e si degrada con gli anni, 
a fine maggio riempio il circuito con l'acqua di rubinetto e una pompa a 
mano (sul punto più in alto del pannello termico c'è una valvola di 
sfigato per fare uscire l'acqua) e a fine settembre svuoto tutto.
 
Non ho il gas a casa ho solo la termocucina e il solare termico e il 
fornello a induzione
 
Nell'accumulo ho un altra serpentina inox che passa in mezzo per l'acqua 
sanitaria.
 
E' tipo questo
 
https://www.cordivari.it/Bollitori_Solari/puffer/puffer_2
 
 

 
 
Per chi vuole approfondire il discorso segnalo questo gruppo telegram 
aperto a tutti non commerciale
 
 
https://t.me/fotovoltaicoffgridNOcommerciale