Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore fisso

Vorrei montare un condizionatore fisso, ma è cosi' difficile installarlo e se
non è cosi' impossibile potreste dirmi come fare .
Grazie Mariano
-----------------------------------------
Messaggio inviato con Excite Newsgroup.
http://www.excite.it/newsgroup

non è cosi' impossibile potreste dirmi come fare .
Ciao, siccome su questo newsgroup (per esperienza personale) domande a
riguardo i condizionatori "danno un po' fastidio" (sic) prova a guardare
qui'
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=8071&st=0
che sono piu' disponibili
Cordialmente
-- 
Franz  "The Panz"
==================================
"... mai molar, gran calma, no gaver pel cul..."
x rispondermi...
togli quellochetroviprimadi     -  frats  -
cucu...@virgilio.it


... domanda interessante ...
... purtroppo io non sono il più indicato a darti delle informazioni
precise, qualcuno sicuramente saprà farlo meglio di me ...
... ti posso solo dire che questo è un NG molto accogliente dove
"difficilmente" si trattano male i nuovi arrivati e spesso si da risposta
alle più disparate richieste ...
Saluti ...

 ha scritto nel messaggio
news:c7fo5l$e2b$1...@newsreader.mailgate.org...


40 !

 che sono piu' disponibili
Piu' disponibili di qui?
Naaaah!   ^___^
Paolo

 facilmente immaginabili. FREON 
Forse sono meno permalosi,
ma piu' disponibili sicuramente no!   ^___^
Paolo

sull'argomento di grido del momento!   ;-)
Forse sarebbe meglio cambiare il nome del newsgroup in"
it.hobby.statistiche" e
comunque se ti vai a leggere un post del 4/05/04 di un certo @ , ti renderai
conto che forse uno , leggendo certe risposte ci rimane un po' male visto
poi che post simili non sono per niente costruttivi (tipo questa serie) .
End, fine delle trasmissioni
Meno cordialmente


 sull'argomento di grido del momento!   ;-)
Non posso che confermare.
A titolo di esempio, abbiamo insegnato alla Didy a seminare i
fagioli..... che a voler essere pignoli sarebbe stato OT :-))
Fabbrogiovanni.

 fagioli..... che a voler essere pignoli sarebbe stato OT :-))
non ho seguito il 3d, ma penso a qualcosa tipo:
buttali per terra e schiacciali sotto i piedi :)
felice_pago
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 40 !
Se state tenendo il conto allora aggiungetene 3, uno l'ha installato mio
zio, uno mia nonna e un'altro io.

 ha scritto nel messaggio
news:_yNmc.215234$rM4.9...@news4.tin.it...

    Non puoi rientrare nel conto perchè non hai chiesto info in merito ;-)))
ciao   edy

 che sono piu' disponibili
 Non prenderla così
ciao   edy

 buttali per terra e schiacciali sotto i piedi :)
   Non credo sia proprio cosě, prova a rileggere i vecchi post
  ciao   edy

 Franz  "The Panz"
No, seriamente.
Se fai un giro sulla media dei NG, al terzo post su un
argomento i piu' gentili ti spediscono alle FAQ, poi in
ordine su google, a quel paese e da ultimo, i piu' buzzurri,
laddove nessuno di noi (credo) gradisce essere mandato
(hanno addirittura creato un NG nella gerarchia it.fan
apposito!).
Qui al quarantesimo post in due mesi si continua comunque a
rispondere (poi qualche risposta magari e` meno
interessante, ma nessuno normalmente manda nessun altro in
nessun posto). Al massimo c'e` uno che ti dice che e` il
quarantesimo post sull'argomento.
Che poi, a volerla guardare con simpatia, senza voler per
forza pensar male, e` un modo piu' carino del "vai a
leggerti i post scorsi" per suggerirti di andare a leggere
39 thread tra cui alcuni molto interessanti.
Convieni con me che e` un NG veramente unico?
Dai, metti via il broncio che qui ci si ripaga a lambrusco e
cappelletti (per ora vituali, ma chissa').
Paolo

Mariano,
ti rispondo io brevemente, io che non sono un frequentatore e quindi
per me una domanda vale l'altra...purchè in tema con il fai da te.
Io ho avuto il tuo stesso dubbio e alla fine me li sono fatti
installare ...ho guardato l'installazione con cura seguendo i lavori e
ho dedotto:
- per una persona con capacità medie nel settore meccanico elettrico e
di muratura del fai da te è una cosa abbastanza difficile e necessita
di strumentazione adeguata;
- puoi arrivare ad installare una cosa semplice, la cosiddetta
installazione spalla-spalla (dove unità interna ed esterna si trovano
sullo stesso muro), usando una specie di kit fai da te dove i tubi
sono a lunghezza fissi e già intestati e forse hanno già il vuoto o
una miscela di gas controllata al loro interno.
- vediamo le principali difficoltà; 
a - nel far passare i tubi devi fare traccie e/o fori di diametro
rilevante;
b - quando i tubi (quelli di ottone che portano il gas refrigerante)
fanno curve devi stare molto attento a non provocare strozzature che
da fuori, a causa dello strato isolante termico, potrebbero non
vedersi; sopra un certo diametro le ditte stesse usano una piegatubi;
c - devi studiare la giusta pendenza del tubo che raccoglie la
condensa...ci vogliono 3-4 cm per ogni metro lineare.
d - devi essere in grado di fare il vuoto nei tubi di ottone prima di
collegarli (oltretutto devi evitare che entri umidità o qualsiasi tipo
di impurità chiudendoli immediatamente appena li tagli; la presenza di
umidità o di aria abbassa il rendimento e danneggia il compressore
accorciandone la vita).
e - i tubi vanno "intestati" con una procedura che chiamano
"cartellizzaziione". In pratica con uno strumento adatto si crea una
svasatura per facilitare l'imbocco del tubo sulle prese. Tieni
presente che ci saranno pressioni di decine di atm ...quindi non sono
ammesse imperfezioni.
Certo se superi tutto risparmi un bel po'...circa il 20%
Ciao

 Ciao
      ciao   edy

 riguardo i condizionatori "danno un po' fastidio" (sic).
 
      Solo perche' stiamo facendo una statistica?
      Non e' assolutamente vero!
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Vero Felix ??? :) :) :) :)
      Gli ho risposto la verita',infatti!
