Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: certificazione impianto elettrico: cosa la invalida?

Come da oggetto.
 
Se io mi creo una nuova presa elettrica in casa, tirando personalmente i 
cavi nell'apposito corrugato, rispettando la dimensione della sezione, 
il colore, portando anche la messa a terra e "attaccandomi al lavoro del 
mio elettricista" :D nell'apposita scatola di derivazione verso il 
magnetotermico delle prese, invalido la certificazione dell'impianto?
 
Mi ruga regalare i soldi all'elettricista per una fesseria del genere 
solo per non invalidare la certificazione...
 
Che poi, sta certificazione, a cosa mi serve di fatto?
 
Ciao :)


dopo un po la certificazione scade e se vuoi vendere l'immobile devi
fartela ri fare e paghi hi hi hi

 
"DeepBlue" <deep...@spam.is.lame> ha scritto nel messaggio 
news:je4jgm$7oc$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Con la "dichiarazione di conformita'" (non certificazione), l'elettricista 
dichiara semplicemente che cio' che ha fornito e installato (e solo quello) 
e' stato fatto nel rispetto della normativa vigente.
Alla dichiarazione, come documento obbligatorio, dovrebbe essere allegato lo 
schema dell'impianto realizzato, e la dichiarazione vale SOLO per quello 
schema.
Se modifichi l'impianto dovrebbe essere fatta una nuova dichiarazione solo 
per quelle modifiche e l'elettricista ha l'obbligo di valutare se le 
modifiche sono congrue con il vecchio impianto.
Naturalmente per quel che rimane del vecchio impianto la vecchia 
dichiarazione non e' invalidata.
Gli elettricisti fanno la dichiarazione di conformita' SOLO per cio' che 
installano, NON per un intero impianto se non l'hanno fatto loro, cioe' non 
possono dichiarare che l'impianto del tuo appartamento e' a norma, ma solo 
quello che hanno installato loro.
Se non hai intenzione di vendere o di affittare la dichiarazione vale solo 
per la tua tranquillita'.
 
Cordialita'
Liberty Kid 
 
 


si ma lo schema di solito per una abitazionen non è dettagliato.....in 
pratica basta che il nostro amico lavori bene e non ci sono problemi
 
comunque il nostro amico guarda la sua dichiarazione di conformità e 
vede che schema ha allegato.

 schema.
 
Sicuro???
Io ho comprato una casa nuova e non mi è arrivato questo documento. O
forse solo non me l'hanno ancora consegnato, avendo il rogito a breve.
Ma... mi vuoi dire che dopo che han passato 2 giorni a tirare
l'impianto elettrico su due piani di casa si mettono a passare altri 3
giorni per scrivere ogni collegamento che è stato fatto???? Ad ogni
buco nel muro quanti fili arrivano, di che colore, quante prese ci
sono in ogni scatoletta etc....
Non ci credo manco a morire!
Voglio proprio vedere se aggiungo un paio di prese dove mi fan comodo
chi potrebbe mai accorgersene! (Facendo il lavoro a regola d'arte.
Ovvio che se attacco due fili volanti col nastro isolante forse
qualcuno allora dice qualcosa!!!!)



 
Ma come "pensi" sia "schematizzato un Impianto Elettrico?
A figurine in 3D come fossero Cartoni Animati?
 
Su uno o piů fogli in orizzontale, magari piegati a fisarmonica, ci sono 
turate TRE Linee orizzontali (F. N, T) e tante "astine" verticali...
In pratica una "scala" distesa con tanti scalini...  :-)
Ogni "astina" (scalino) č un collegamento... una presa.. una lampada... un 
interruttore.
Come pensi che uno possa "sviluppare" un Impianto se neanche sa quante prese 
o punti luce ci deve mettere?
 
Troppa gente da Bar Sport.... nei dintorni!
 
 
 
 
 
 

 Troppa gente da Bar Sport.... nei dintorni!
 
Sante parole 
 
 

 Troppa gente da Bar Sport.... nei dintorni!
 
Guarda che normalmente sono schemi UNIFILARI cioè una linea, con due
simil-barrette //°  che rappresenta i due fili fase (/) e neutro (/°),
oppure con tre //°/^ in cui /^ rappresenta la protezione.
Per il trifase: ////* o ////*/^
 
esempio:
http://www.studiocerbini.it/schema11.JPG
 
 
 
 
Bye!
scossa
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:5d92c740-feaa-4a0a...@o14g2000vbo.googlegroups.com...

Io sono all'antica...    :-)
uso ancora questi...
http://www.autindel.it/images/proget3.gif
 
oppure questi...
http://www.elektro.it/rele/rele_img/rele_07a.gif
 
 
Non saranno quelli "casalinghi" ma ne danno un'idea.
D'altronde non lavoro col domestico...   :-(
 
 

 D'altronde non lavoro col domestico...   :-(
 
appunto
 
-- 
minollo
 
http://www.youtube.com/watch?v=uuOc7Eopiw4
 
 
 

 Non ci credo manco a morire!
 
E' il contrario, sul progetto c'ï¿œ scritto che fili tirare e come 
collegarli fra di loro e al quadro, e i tirafili eseguono.
 
 
Poi ï¿œ evidente che ognuno di noi mette mano all'impianto e aggiunge la 
presa o la linea DOPO la certificazione.
E se ï¿œ un lavoro ben fatto, non ci sono problemi.
Quando perï¿œ si dovesse vendere la casa, il nuovo acquirente potrebbe 
chiedere copia del progetto (al progettista o in comune), fa un 
confronto e vede una presa non prevista, a questo punto un Furio 
(quello di Verdone) potrebbe pretendere un sopralluogo e una nuova 
certificazione.
 
Alberto
 
 


In maniera piuttosto semplice, come han fatto da me. Ovviamente fan
tutto il progetto per il condominio. Mi chiedono di che potenza ho
bisogno e se ho elettrodomestici particolari.
Poi un giorno andiamo in giro io e l'elettricista con la bomboletta
spray e gli dico cosa voglio e dove. Scrivono pure se qualche presa
deve avere un differenziale separato (tipo forno, lavastoviglie,
condizionatori etc...) Da questo fanno brecce e tirano i corrugati.
Poi hanno intonacato tutto. Da lì un giorno sono entrati con molla e
fili e han tirato i cavi. Pure chiedendomi al momento dove volevo gli
interruttori per le luci.
Tutto questo senza fare alcuno schema. In che punto del processo
sarebbe servito?

qualcuno allora dice qualcosa!!!!)
 
Ho ipotizzato che la dichiarazione sia di qualche anno fa e quindi 
rilasciata con gli obblighi della legge 46/90 che, appunto, tra gli allegati 
obbligatori menziona uno schema di principio dell'impianto realizzato.
 
Con la nuova legge (D.M. 22/01/08/ N. 37), che sostituisce la 46/90, deve 
SEMPRE essere redatto un vero e proprio progetto, da Professionista iscritto 
all'Albo professionale se ne ricorrono gli estremi o dall'elettricista se 
non ne ricorrono gli estremi.
In ogni caso deve sempre essere allegato un vero e proprio progetto e non un 
disegnino schematico.
E visto che l'elenco degli allegati obbligatori appare sul modello 
ministeriale della dichiarazione di conformita', il cliente non puo' dire 
"l'elettricista non me lo ha dato e io non sapevo che dovesse darmelo".
 
Cordialita'
Liberty Kid
 
 

>
 
 
Perché in quel sistema operano i Zulů e i Baluba (senza offesa razziale) e 
in Maradonia.
In un Paese Civile si redige uno schema... si indicano i dati tecnici e si 
compila una certificazione adeguata ANCHE perché OBBLIGATORIA per Legge.
 
In un Paese Civile... una persona intelligente "scatterebbe" delle 
fotografie DURANTE gli scavi delle condutture PER NON FORARLE un giorno col 
trapano per appendere un quadro!
 
In un Paese Civile... uno che "butta la" un 200.000 Euro... dovrebbe 
perlomeno PREMUNIRSI di averli investiti BENE... e un domani (toccando 
ferro) pure gli EREDI potranno risalire a come, quando, perché.
In un Paese Civile... non in itaGlia o al Bar Sport.
 
Ciao. 
 
 

 trapano per appendere un quadro!
 
Pensi che non l'abbia fatto??