Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Stranezza caldaia chi mi aiuta

vediamo se qualcuno mi sa aiutare:
 
dove lavoro abbiamo una caldaia IMMERGAS che di sabato e domenica rimane
per forza spenta.
 
 
abbiamo messo sotto alla stessa un secchio e stranamente tutti i lunedi
c'e il secchio con 1 o 2 litri di acqua.
 
sicuramente sara' lo spurgo di qualche valvova di sicurezza visto che
poi in settimana non perde acqua. 
 
ma quindi come mai sta mega perdita di quasi 2 litri proprio al sabato e
domenica che non lavora ?
 
i vari tecnici (???) della ditta non hanno mai saputo darci una spiegazione.
 

poi in settimana non perde acqua. 
 
Invece di ipotizzare sarebbe piu' utile scoprire quale componente
perde effettivamente.
Poi potremo passare alle cause e rimedi.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ma quindi come mai sta mega perdita
 
devi cercare di circoscrivere il  problema
 
sia vedendo da dove l'acqua trafila che valutando il comportamento della 
caldaia (ad esempio il unedì quando riavviate al caldaia, all'impianto, 
dovete aggiungere acqua?)
 
una prima ipotesi buttata proprio a caso , potrebbe esserci una perdita 
dai tubi di mandata o ritorno
 
ppoi potresti metetre qualche foto della caldiaia vista dal basso
 

immergas piccola di credo 11 anni fa  ...
 
si perde da sotto, infatti il secchio e sotto...ma ovviamente
non essendo li , quando arrivo non si vede nulla.
 
sembra cmq sotto alla pompa dell'
acqua.il
 secchio e' li.
 
si poi ovviamente devo rimettere  l'acqua , da sotto "1" con acqua per
arrivare a 1,5 , poi come dievo per tutta la settimana rimane a 1,5 e non
perde piu acqua.
 
quindi pare sia dovuto alla partenza da freddo, ma e' un non senso.
 
 
 
 


wrote:

Ha un senso. Diciamo che a freddo le dilatazioni sono diverse che a caldo.
Quindi, o ci sono ghiere appena appena strette, oppure guarnizioni indurite
oppure chissa' cosa, ma un senso ce l'ha.

si perde da sotto, infatti il secchio e sotto...ma ovviamente
 
Se perdeva da sopra non sarebbe una caldaia, ma una fontana.



Non e' strano, invece.
 
Nelle partenze a freddo i transitori sono piu' importanti, e le 
dilatazioni piu' repentine.
 
Probabile che sia qualche o-ring rovinato, o il vaso di espansione, ma 
gia' e' piu' difficile. Ma da come la dici, mi sembra che manchino 
elementi per dirlo.
 
Per capire e' essenziale smontare e vedere esattamente da dove perde, 
altrimenti la diagnosi e' impossibile. 1-2 litri di acqua, insomma non 
sono pochi, dovresti vedere la trafilatura da qualche parte. Capito da 
dove esce l'acqua, si passa allo step successivo.
 
-- 
BArrYZ

 Se perdeva da sopra non sarebbe una caldaia, ma una fontana.
 
Fuoriclasse! 
 
 

Il 24/01/2017 09:00, PANDEMO ha scritto:

sono in vena di facezie :D
 
chi fa le pulizie se ne va prima che voi arriviate ???
 
non è che perde TUTTI I GIORNI, ma la signora delle pulizie PULISCE e 
non ve ne accorgete e magari pensa "ma 'nvedi sti morti di fame che non 
fanno riparare 'sta caldaia ?!?!" :D

 quindi pare sia dovuto alla partenza da freddo, ma e' un non senso.
 
forse per te,
 
se è quello, l'ho già scritto, ad impianto caldo i tubi di mandata e 
ritorno si dilatano al punto che chiudono le giunzioni, quando 
l'impinato è freddo quella dilatazioen si elimina e l'acqua trafila
 
ora non essendoci foto non sappiamo come sono fatti, cmq è altamente 
probabile che occorra cambiare le guarnizioni o se non ci sono i 
rubinetti mettere un po' di sigillante anaerobico attorno ai dadi
 
nel mezzo c'è da capire perchè la mettete a 1.5 (è troppo, basta 1 anche 
perché ad impianto caldo sale ancora di più generando sovrappressioni) e 
da valutare quanto sia elevata la temperatura di mandata dell'acqua (è 
un ufficio sicuramente sarà al max)
 

Il 24/01/2017 09:00, PANDEMO ha scritto:

tecnici..incapaci vorrai dire è vecchio come il cucco il fatto che 
quando si raffreddano certe connessioni perdono mentre quando sono calde 
tengono e comunque si asciugano
 
ed è anche facile trovarle

 
grazie a tutti.
 
no nessuna donna delle pulizie, lo svuoto io il secchio.
 
da un giorno con altro, trovo nel secchio al mattino un filo di acqua.
 
quindi sara' come dite voi perdite dalle dilatazzioni.
 
ma quindi dite di stare al max. a "1" infatti il segno ROSSO sul manometro
e' li !
non come ora faccio io a "1,5"  ?
 

 non come ora faccio io a "1,5"  ?
 
certo che si!
 
l'acqua nell'impianto deve stare fra 0.80 ed 1, considera che quando si 
scalda aumenta di volume e di conseguenza aumenta la pressione dell'impianto
 
per il resto vale quello che ho già scritto

 non come ora faccio io a "1,5"  ?
 
Di norma il circuito chiuso si mette in pressione ad 1 bar, non ad 1,5. 
Chi lo mette il 50% in piu' e' perche di solito sa che poi avra' 
minuscole perdite nel lungo periodo, e invece di trovarne la causa, 
pensa che caricando piu' acqua, la caldaia vada in blocca piu' tardi.
 
La variazione di pressione che tu puoi gestire in un impianto, di norma 
sono appunto 1-2 bar, non di piu', perche' sopra i 3 la valvola di 
sicurezza si apre, sotto i 0,5 pure il pressostato manda in blocco la 
caldaia.
 
Ergo se (sottolineo *se*) il vaso di espansione e correttamente 
dimensionato per supportare le variazioni di pressione dell'impianto, 1 
bar va bene.
 
-- 
BArrYZ

 domenica che non lavora ?
 
Ovviamente perché la perdita è nei tubi dell'acqua calda che quando 
l'acqua è calda si dilatano e quando l'acqua è fredda si restringono.
Cambiate tecnici.
 
Davide.
 


 
saldatura/serraggio non corretto, insomma
 
Paolo


Inverno 2004, stesso identico problema. Dopo aver litigato con un caldaista incapace e paccaro (nel senso che mi dava l'appuntamento e poi non si presentava), dopo aver contattato/minacciato il produttore (Sime), sono stato affidato ad un tecnico autorizzato di zona che in un'oretta ha trovato il problema: una delle valvoline del collettore a freddo perdeva facendo uscire quasi tutta l'acqua dell'impianto nelle partenze a freddo. Non era nemmeno colpa della caldaia, quindi. E' che il collettore era lì vicino e l'acqua finiva proprio sotto alla caldaia.
 
ciao ciao
Mariozi