Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiuto, chi ripara schede dei clima split

una mia amica mi ha telefonato per chidermi aiuto su sto problema: 
 
ha un doppio slit che dice non si accende, ha chiamato assistenza 
pare sia un Vaillant quindi di marca e dicono che e' la scheda gusta e
che non c'e piu , quindi ( ma che strano ! ) deve cambiare addirittura
tutto con i due split piu di 2000 euro.... mi pare assrudo che dite ? 
 
 
per me legegndo voi qui sara' o il solito fubile o magari qualche
elettrrolitico nello switching vero ? la solita roba da pochi euro. 
 
 
ma poi ogni split non avra' la sua scheda , o anche unita centrale ha
anche lei una scheda elelttronica , boh ? 
 
che puo' fare la mia amica, secondo me fa il furbo il tizio per una
scheda gusta uno butta oltre 2000 euro ?
 
 
vediamo se riusciamo ad aiutarla, poverina ha in casa 34 gradi ! 
 
sono VA028 MEHWI VAILLANT 
 
riusciamo a trovare la scheda  elettronica che monta o qualcuno che la
ripara?
 
grazie x lei.
 
 

una mia amica mi ha telefonato per chidermi aiuto su sto problema: 
 
Sarei curioso di sapere perche' ha telefonato proprio a te.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ha scritto:

Indiscreto...
-- 
Giulietta
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 
mi ha chiesto solo se riesco ad aiutarla, visto che buttare 2000 euro per
una scheda bruciata, ovviamente sembra assurdo !
 


 
guarda che tutti i tecnici vorrebbero un guasto del genere.
" e' peggio un apparecchio che funziona male che uno che..
per niente! " che cazz di sched'e', caldo freddo, ma ce l'ha
la scheda dentro!?.. guarda se arriva corrente no!?
vai li' col tester e testi! 
 
 

 anche lei una scheda elelttronica , boh ? 
 
Certo che l'unità esterna ha una scheda elettronica. E' lei che alimenta
le unità interne. 
Se non funziona più nulla guarderei l'unità esterna. 
Naturalmente prima di tutto controlla se il differenziale che alimenta il
condizionatore (se ha fatto un lavoro fatto bene hanno messo un
interruttore dedicato nel pannello degli interruttori ) è inserito. 
Poi verifica se arriva tensione all'unità esterna (attento a non
illuminarti d'immenso) ed in seguito, tolta tensione, inizia la dissezione
verificando se c'è qualche fusibile bruciato. 
Se sei fortunato smontando la griglia del ventolone riesci ad accedere
all'elettronica interna. 
 
 
 
-- 
Ricky
 
Scrivimi saltando i cancelletti ( * = . )
mb#ox#*#ric#ky@yah#oo*it
 
oppure usa il seguente link
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=19024
 
 

Ricky grazie mille, esatto confermato ieri da un mio amico idraulico,
anche lui dice che anche unita centrale ha una scheda!
 
allora la mia amica dice che solo una delle due non va. altra ok.
 
quindi potrebbe eseere come pensavo io che o non arriva il 220v o il
fusibile dell'unita , ma ora con sto problema della scheda anche
nell'unita centrale come fare a capirlo quale delle due?
 
tra altro il mio amico ha detto che stranissimo e mai capiatto che non si
accendesse un clima.
 
 
 
 

 ha scritto:

Allora se è solo uno split che non va dire i che il guasto al 99% è sulla
scheda dello split. 
Se hai la possibilità di andare a casa sua prova verificare che lo sportello
dello split sia ben chiuso ( in ogni caso potrebbe anche essere un'ottima
occasione per dare una pulita ai filtri nel caso la tua amica non lo faccia
regolarmente) dato che potrebbe esserci qualche interruttore di sicurezza
che inibisce il funzionamento a split aperto. 
Se è tutto OK e non reagisce al telecomando, in genere c'è un tasto di
accensione manuale. Prova ad accenderlo a mano. 
Altrimenti devi iniziare la dissezione 
