Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia e pressione...

Salve gente!
Visto che di idraulica non ci capisco nulla, ma nemmeno voglio essere 
fregato dal primo idraulico/caldaista, sono qua a chidervi quale 
potrebbe essere il problema nel mio impianto di riscaldamento....
 
Situazione:
 
- Caldaia spenta, pressione circa 1bar
- Acqua calda aperta...scende di circa 0,3 bar e non sale, ma l'acqua è 
calda
- Riscaldamento acceso...sale bruscamente fino a 2.5 (e spurga acqua da 
sotto la caldaia), ho spento di volata la caldaia e la pressione è riscesa.
 
Quel che mi preoccupa è la salita impressionante della pressione, non 
l'ha mai fatto così bruscamente (al max arrivava a 1.5)
 
 
Secondo voi cosa può essere? (giusto per avere più pareri!!)
 
 
PS: Aria assente nei termosifoni....l'ho già fatta uscire e rimesso in 
pressione a circa 1/1.2 bar

 ha scritto nel messaggio 
news:508d081f$0$17953$4faf...@reader1.news.tin.it...

Vaso d'espansione scarico o rotto. Il vaso d'espansione è un componente 
grosso e piatto nelle caldaie a gas, ordinariamente color rosso ed ha una 
valvola per gonfiarlo tipo quella dei pneumatici. E' da gonfiare con una 
pompa/gonfiagomme/compressore partendo da pressione del circuito a 0 (si 
ottiene chiudendo l'impianto e scaricando l'acqua dalla valvola di sfiato di 
un termosifone). Dopodichè si gonfia fino a 1/1,5 bar (verificare che 
l'impianto abbia sempre la pressione a 0 a termine operazioni). Finito di 
gonfiare ripristini la pressione nel circuito termosifoni.
Il vaso d'espansione serve a recuperare l'espansione in volume dell'acqua 
quando si scalda. Dato che è un liquido incomprimibile, se l'impianto è 
completamente riempito e il vaso d'espansione è anche lui completamente 
pieno d'acqua, man mano che l'acqua si scalda si dilata ed aumenta di 
pressione fino ad aprire la valvola di sicurezza.
 
   Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
 
 
 


Direi il vaso di espansione scarico oppure morto.
Quello che non quadra è il calo di pressione quando prelevi acqua calda.
Dovrebbe salire anche in questo caso.

 Dovrebbe salire anche in questo caso.
 
********************************************
 
Ribadisco che non sono molto sveglio ma... Quando tu prelevi i soldi dal 
portafoglio, questi diminuiscono, mica aumentano.

 portafoglio, questi diminuiscono, mica aumentano.
 
I circuiti dell'acqua calda sanitaria e dell'acqua del riscaldamento 
sono indipendenti.
Se prelevi i soldi dal portafoglio di un altro i soldi nel tuo 
portafoglio non variano.

Se dico che non sono sveglio mica lo dico per dire.
E' che avevo in mente il mio impianto con manometro sull'acqua calda per 
controllare che lo scaldabagno non esploda :-)


Ok, mi avete convinto....ora la classica domanda + una domandina...:
 
1) Quanto mi potrebbe costare (a spanne!) la sostituzione dell'aggeggio 
in questione?
 
2) Quanto costano all'incirca le valvole di sfiato dell'aria dei 
termosifoni? (ne dovrei cambiare 2 o 3 perchè sono messe male...e si 
romperanno sicuramente alla prima apertura...farei fare entrambe le 
operazioni nello stesso giorno...)

 
Ahahaha! fantastico :)
 

La situazione è peggiorata...ora ho una valvola di sfiato che perde...e 
la pressione arriva a zero...
Domani chiamo subito il caldaista...
 
Secondo voi posso usa comunque l'acqua calda? almeno una doccia stasera 
volevo farla! (l'impianto dell'acqua è separato giusto? che potrebbe 
succedere?)
 


Il vaso cambiato saranno circa 100 euro
Le valvole costano meno di 10 euro l' una
Se ti fa pagare più di 150 200 ti sta incu ando