Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa pozzetto guasta

Buongiorno.
 
Brutta domenica mattina. La pompa sommersa che dovrebbe svuotare il 
pozzetto del bagno di servizio non svuota. Stamattina ho dovuto 
svuotarlo a mano per rendere accessibile il pozzetto.
 
Ora che ho svolto questa "piacevole" operazione e ho pompa e 
galleggiante accessibili mi chiedevo se posso fare qualche operazione 
per cominciare a capirci qualcosa io. Visto che con lo scaldabagno siete 
stati eccezionali, sapete dirmi se per caso posso fare qualche 
operazione preliminare anche in questo caso? Per esempio per capire se 
il problema e' il galleggiante o la pompa stessa.
 
Il modello della pompa e' simile a questo:
 
http://tinyurl.com/pwhxsdb
 
 
Bruno

 
http://tinyurl.com/pwhxsdb
 
 
 
galleggiante scuoterlo... e tenerlo il piu corto possibile oltre
al porta galleggiante.... oppure filo della corrente prova a muovere
pure a secco tutti e due... prima uno e poi l'altro fino a che non
senti la pompa che si rimette in moto.... poi se è il filo.. legalo
attorno alla pompa con del nastro forte... di solito basta quello
 
la pompa simile è in offerta all'eurospin a 29 ogni tanto... controlla
il catalogo.....
 
 
MDJ DOMINUS MAIUS
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Nel suo scritto precedente, Bruno ha sostenuto :

Tanto per cominciare a denigrare:-)
Quel tipo di pompa che hai mostrato non è che sia l'ideale per smaltire 
rifiuti provenienti da un bagno.
 
Detto questo passiamo a capire cosa è successo.
 
"Non svuota" cosa vuol dire di preciso?
La pompa gira ma non fa il suo lavoro, oppure è come morta, con 
eventuale scatto di salvavita?
 
-- 
Fabbrogiovanni


fabbro :( ovvio che prima ha un tritratore... dai....


 [...] oppure [...]
 
Ma oppure più fondamentale: la pompa non parte?
 
A naso (...) ti dico che è il galleggiante.
Le possibilità sono 2, quindi: è entrata acqua nel galleggiante oppure è entrata acqua nella pompa attraverso il filo del galleggiante.
 
Però cambiarla non sarebbe male e come dice il Fabbro: prenderne una più consona per quel lavoro.

Grazie a tutti per le prime risposte.
 
Integro la situazione perché effettivamente mi sono spiegato troppo di 
fretta. Aggiungo i seguenti dettagli:
 
- La pompa ha il tritatore; probabilmente assomiglia solo alla buona  a 
quella che ho segnalato ma quando la acquistati il negoziante e la 
scatola indicavano che fosse adatta per quell'uso.
 
- Normalmente la pompa lavora decisamente poco. Si tratta di un bagnetto 
nel seminterrato; proprio per il fatto che si trova al di sotto della 
linea degli scarichi ho dovuto realizzare un pozzetto in giardino. Il 
bagnetto lo usiamo soprattutto d'estate e perlopiu' per  lavabo e 
doccia, quindi i rifiuti da tritare non sono tanti :P
 
- La pompa non da' nessun segnale di vita. Non prova nemmeno ad 
accendersi. Ho provato anche a sollevare e scuotere sia lei che il 
galleggiante ma niente. Per escludere il fatto che possa non arrivare 
corrente dovrei smontare i cavi. Ma come si fa? Non penso siano 
smontabili dal lato della pompa (o sbaglio?) mentre dall'altro lato 
arrivano direttamente alla scatola su una parete vicina. Sulla scatola 
e' presente anche una presa che funziona correttamente e che e' gestita 
dallo stesso magnetotermico.
 
- Quando provo a farla funzionare non salta nessun salvavita ne' altro.
 
Bruno

 - Quando provo a farla funzionare non salta nessun salvavita ne' altro
 
Io che non sono un elettrotecnico smonterei la pompa e la porterei da 
chi ripara motori elettrici.
Se è di marca nota e se ha un certo valore può valer la pena metterci 
mano, dopo aver individuato il guasto.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Aggiungerei, per smontarla occorre aprire la scatola, staccare i fili 
della pompa, nastrarli a un filo elettrico o uno spago di lunghezza e 
dimensione adatto e sfilare il cavo di alimentazione dal pozzetto in 
modo che lo spago prenda il posto del cavo di alimentazione stesso. 
Questo servirà per poter rimettere a posto il cavo facendolo passare per 
il corrugato con una certa facilità rinastrandolo al cavo e tirandolo 
dalla scatola. Occorrerebbe segnarsi i fili (colore e posizione) in modo 
da poterli rimontare senza soffrire. Tutto questo ovviamente togliendo 
prima la corrente...  ;-)
 
 
-- 
    Antonio
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 

 soffrire. Tutto questo ovviamente togliendo prima la corrente...  ;-)
 
Complimenti per come hai dezippato il mio file ultracompresso 
"smonterei la pompa" :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

On 07/06/2015 21:26, Fabbrogiovanni wrote:
 >> Aggiungerei, per smontarla occorre aprire la scatola, staccare i fili
 >> della pompa [...]
 
 > Complimenti per come hai dezippato il mio file ultracompresso "smonterei
 > la pompa" :-)
 
Grazie mille Antonio e FabbroGiovanni per l'incoraggiamento e la 
dettagliata spiegazione. Se trovo il tempo questo pomeriggio smonto la 
pompa, le do' una bella sciacquata e vado alla ricerca del riparatore.
Se non riesco a fare tutto magari posto una foto della pompa, chissa' 
che magari vi venga in mente qualcosa :)
 
Bruno


Mi inserisco anche io, perché ho un impianto uguale, solo che nel mio di
pozzetto non va il wc ma la lavatrice si... e anche un lavello.
 
La prima domanda banale è: ovviamente hai provato a rovesciare il
galleggiante sottosopra, scuoterlo ecc.. ?
 
Io sono già alla terza pompa perché quello che fa il disastro di solito
è il grasso della cucina (scarico del lavello) o i residui del detersivo
della lavatrice che producono grumi in grado di massacrare la più
robusta delle pompe...
 
Quando hai smontato la pompa (ci va qualche bestemmia...) controlla se
gira... i residui del pozzetto potrebbero averla bloccata, incastrandosi
o accumulandosi nella girante...
 
Paolo

@paolo : Ma l'hai poi messo il degrassatore? O mi confondo?

On 10/06/2015 21:01, Jpquattro wrote:
 > Quando hai smontato la pompa (ci va qualche bestemmia...) controlla se
 > gira... i residui del pozzetto potrebbero averla bloccata, incastrandosi
 > o accumulandosi nella girante...
 
Grazie mille. Oggi non ho trovato il tempo per l'operazione ma appena 
possibile procedo allo smontaggio e faccio tutte le prove che mi avete 
suggerito prima di passare dal tecnico. Poi vi aggiorno (se vi interessa 
:P).
La cosa strana e' che la pompa non da' alcun segnale di provare a 
partire, che so rumore o altro. E' muta come se non ricevesse corrente.
 
Bruno


 
il filo..... osserva l'entrata del filo , nel corpo acciaio , guarda
se è screpolato... calore, raggi uva.... tensionamenti.... tipo sposti
la pompa non con un filo al manubrio... ma dal filo corrente... cosi...
 
di solito... è quello... piu che la boa galleggiante, devi trovare o
provare una posizione del filo che faccia partire la pompa simulando
che la boa sia in posizione di funzionare... uando la trovi.... DEVI
ARROTOLARE CON NASTRO FORTE... IL FILO CORRENTE AL CORPO MACCHINA...
in modo che non si sposta piu.... amen... lavoro fatto... di direi al 
50% dovrebbe essere cosi....
 
altrimenti eurospin, solo pompa con quelle caratteristiche acque sporche
e particelle sospese a 29 euro... ogni tanto.... ultima volta era 
lundedi 4 maggio e dal mio ce ne erano 4 totali..... ci vorranno per cui
mesi... presumo io.....
