Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: help rumore termosifone

lo scorso inverno ho cambiato un termosifone in alluminio con uno piu'
alto e piu' pesante, sempre in alluminio.
solo ora, lo scorso anno non lo faceva, quando si raffredda o inizia a
riscaldarsi, fa un rumore di metallo netto, secco, come se qualcuno ci
picchiasse sopra.ritengo la causa sia la dilatazione termica. ho
abbassato la velocita' della pompa della caldaia, inserito degli
spessori in plastica sulle staffe, ma niente. quel maledetto rumore
non se ne va. sembrerebbe arrivare proprio dal centro del termosifone.
qualcuno puo' aiutarmi per favore?
grazie
ciao
Rob

 picchiasse sopra.ritengo la causa sia la dilatazione termica.
anche io ho lo stesso problema, il rumore sembra uscire dalla manopola
che regola la temperatura, se la chiudo il rumore sparisce....... ho
provato a serrare di più il dado che connette la manopola al
calorifero ma non cambia nulla :-(


Ieri sera ho provato a chiudere il detentore di circa un terzo....
ho anche sumentato lo spessore dei distanziatori messi sulle
staffe....
niente da fare...eppure prima non lo faceva, quindi non puo' essere il
termosifone, deve dipendere da qualcosa di diverso, ma non riesco a
capire cosa sia...possibile che nessuno abbia avuto questo problema e
non bbia gia' risolto?

rob ha scritto:

Si, è la dilatazione termica. E se (ho qualche dubbio) hai realmente 
diminuito la velocità della pompa della caldaia hai peggiorato le cose. 
Acqua + lenta = + calda, cioè maggior dilatazione e + rumore. Ripristina 
la velocità della pompa ed eventualmente abbassa un po' la temperatura 
di mandata, se puoi. Avrai consumi identici od inferiori, minor velocità 
nella rampa iniziale del riscaldamento, ma potresti risolvere, se il tuo 
"l'anno scorso non lo faceva" è riferito a questo termosifone e non al 
vecchio...

 vecchio...
Ho diminuito di una tacca la posizione della velocita' della pompa
della caldaia (4 posizioni ,4 tacche la piu' piccola e' la piu' lenta)
In cima al posto del rubinetto ho una valvola termostatica. Se la
chiudo un po' non abbasso la T° richiesta??
Si , mi riferisco al afatto che appena cambiato non lo faceva. Seguo i
tuoi consigli allora, ma riapro il detentore (in basso)??

rob ha scritto:

Riapri il detentore, si. E la valvola termostatica chiude il flusso una 
volta che l'ambiente raggiunge una data temperatura. Ma non abbassa 
certo la temperatura dell'acqua. Insomma, tutto quel che hai fatto va 
nella direzione opposta a quel che desideri ottenere... capita. :-)

 nella direzione opposta a quel che desideri ottenere... capita.
Niente da fare. Riaperto il detentore, risistemata la pompa alla
velocita' massima.
Sembrava fosse ok, invece, come al solito, ha ricominciato....
In effetti la pompa non c'entra. Nel senso che, quando si scalda, la
pompa e' accesa e fa rumore. Ma quando si fredda, la pompa e' spenta
(anche se gira ancora un po' dopo che si e' spento il bruciatore). Ma
con la pompa spenta, in bruciatore spento, l'acqua e i termo iniziano
a freddarsi, ed ecco il rumore di nuovo.
E adesso, che faccio Cordy?
Rob

   
Aspetti che qualche anima buona spari un'idea.... ;-)


Sembrava fosse ok perche' ha iniziato a farlo direi in ritardo
rispetto a prima delle modifiche. quindi mi ero detto: non siamo
arrivati, ma la strada e' quella giusta.....
e invece...
be, cmq, ti ringrazio per l'interessamento, sei stato molto gentile.
Aspettiamo e vediamo se qualcuno riesce a darmi una mano.....
Rob
