Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tubi e cavi in canna fumaria...

Problema: avendo pensato di attrezzare una lavanderia nell'attuale soffitta,
c'è il problema di dove far passare tubi dell'acqua, scarichi e cavi della
corrente...
Splendida soluzione sarebbe sfruttare la ex canna fumaria della vecchia
caldaia a gasolio, oggi solo in parte occupata dal tubo inox della nuova
caldaia a metano... di spazio nella canna fumaria ne resta parecchio, il
tubo inox (checchè ne dica l'impiantista) a me sembra diventare al massimo
tiepido e mai caldissimo... ciò non toglie tuttavia che la temperatura nella
canna fumaria potrebbe raggiungere comunque valori rilevanti.
Io avrei pensato di:
- fare i tubi di adduzione idrica in rame
- fare il tubo di scarico in tubo di rame da 40 mm
I problemi sono:
- quale isolante utilizzare per tali tubi? Certamente non quello plastico
normale... esiste un qualche isolante per tubi in lana di vetro o simili?
- come far passare i cavi (canala in tubo di ferro?), come coibentare questo
tubo (semprechè serva...) e, soprattutto, quali cavi usare? Ovvero, esistono
cavi per alte temperature utilizzabili in impianti civili?
- tubo di scarico: vado sul tubo normale, in verghe, da adduzione idrica
diam. 40 mm, oppure cerco il più piccolo dei tubi da grondaia?
- tubi in rame: come li collego? Saldati o connettori a stringere?
(ovviamente, sempre nell'ottica di temperature elevate...)
Grazie anticpatamente per i consigli
Saluti                            Meneldil

 - quale isolante utilizzare per tali tubi?
       Tutto dipende dalla effettiva temperatura raggiunta nella zona
interessata,i tubi in rame sia per l'adduzione che per scarico non vedo
    perche' dovresti isolarli,per l'acqua in pressione bastera' non fare
    saldature,un 1/2 pollice 12mm lo fai passare dove vuoi,lo scarico puoi
    farlo con mannesman filettato o in rame con bicchiere,restail cavo
    elettrico,in gomma siliconica fino a 160 gradi o 250 gradi,visto il
    breve tratto non sara' un problema il costo.
    ciaofelix:-)
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

felix. ha scritto:
      Per i termotecinci.
      Riflessione: Se la temperatura supera i 100 gradi,e' opportuno
mettere
    una valvola di scarico tarata? O la sovrapressione si scarica su tutta
    la linea,rete pubblica inclusa? 


       ciaofelix:-)
Se non ricordo male mi pare che a monte del contatore ci sia una valvola
a senso unico.
Fabbrogiovanni.

       ciaofelix:-)
  Ho capito la domanda ma non ho capito di quale tubazione parli
          Dove andrebbe montata questa valvola?
          Normalmente si montano su impianti termici e si chiamano valvole
a
scarico termico intervengono tra i 92 /96°, prima
         che l'acqua formi vapore,se ipotizzi impianti termici, prima che
intervenga questa valvola dovrebbe essere intervenuto il
          termostato di sicurezza a riarmo manuale(qualora l'impianto ne
fosse provvisto)
 
ciao   edy


 ciao   edy
o potrebbe pure essere che non ho capito per niente la domanda



Si parla infatti di un tubo di adduzione acqua sanitaria fredda (12c) da far
passare nella canna fumaria, assieme al tubo inox della canna fumaria di una
caldaia a gas...
Il tubo della caldaia a gas, a quanto ho avuto modo di vedere, diventa al
massimo tiepido/calduccio (tale comunque da poter esser sempre toccato a
mani nude), ma ciò non significa che un domani non possa decidere di
raggiungere e superare i 100c... ed in questo caso, cosa succederebbe del
tubo dell'acqua fredda? Si riscalderebbe anch'esso... e se supera i 100c,
succede un piccolo patatrac.
O no?
Saluti                            Meneldil

 Saluti                            Meneldil
E' un ipotesi alquanto improbabile, non per lo scarico fumi, ma per il
tubo di adduzione acqua.Per farlo arrivare a 100° così da aprire la
valvola, a quanto
dovrebbero uscire i fumi?
 In quel caso mi preoccuperei di più a cosa sta
succedendo alla caldaia e siccome è in casa, a cosa potrebbe succedermi.


 succedendo alla caldaia e siccome è in casa, a cosa potrebbe succedermi.
L'unica mia perplessità è che sulla scheda tecnica della caldaia (una
Beretta Novella) danno un deltaT per i fumi un po' superiore a 100c (mi
sembra 110c, o giù di lì...)
Suppongo che si tratti di una temperatura massima (poi perchè DELTA T?
Differenza di temperatura da cosa, dall'ambiente?!?!  Cioè, più alta è la
temperatura ambiente, più caldi dovrebbero o potrebbero essere i fumi
all'uscita?), perchè effettivamente, tutte le volte che sono andato a
toccarlo il tubo era appena tiepido...
Perplessità che si estendeva anche all'isolante plastico "standard" dei tubi
in rame: lavorando in un ambiente comunque calduccio, e che potrebbe
potenzialmente ed occasionalmente raggiungere i 100c, posso usare lo stesso
l'isolante plastico, o è meglio qualche altro isolante (lana di vetro o
simili?)
Saluti                    Meneldil

 simili?)
Io continuo ad essere della stessa idea, però visti i tuoi dubbi vorrei
chiederti una cosa: ma sono veramente vicini questi tubi?
Se proprio temi eventuali surriscaldamenti (molto improbabile)ricopri il
tubo con lana di vetro
ciao   edy