Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema fognatura

Salve,
nel mio condominio di villette indipendenti c'e' un grosso problema con
le fogne: quando piove molto l'impianto fognario non ce la fa a
smaltire le acque reflue e spesso le fogne tracimano dai piccoli
pozzetti (prefabbricati in cemento) di competenza delle villette. Dopo
una mezzoretta dalla fine dell'acquazzone, tutto torna normale e le
fogne tornano a funzionare.
Premesso che e' chiaro che la soluzione migliore sarebbe rifare tutta
la rete fognaria oppure separare le acque chiare da quelle scure, vi
prego pero' di concentrarci su un'altra soluzione...
Volevo risolvere il problema per quanto riguarda la mia villetta
adottando una soluzione del genere:
A ---- B -- C --------------- D
dove:
- A e' l'impianto di casa (solo acque di scarico casalinghe, no acque
piovane)
- B e' un primo pozzetto esterno piuttosto profondo e largo ma anche ad
un livello di + 80 cm rispetto al terreno. Insomma se il pozzetto e'
alto 2 metri, di questi 1,2 sono sotto terra e 0,8 sopra il livello
strada. Questo e' un pozzetto a chiusura ermetica.
- C e' un secondo pozzetto meno profondo del primo e totalmente
interrato, dotato di valvola antiriflusso (vedi
http://www.oppo.it/materiali/valvole/valvola-anriflusso.htm
 ) collegato al tubo proveniente dal pozzetto B. Anche questo pozzetto
e' a tenuta stagna.
- D e' la fogna condominiale, nella quale si ricongiungono gli scarichi
pluviali che poi va a quella comunale
Quindi se c'e' un ritorno di fogna, il pozzetto C si riempie e la
valvola isola il pozzetto. Nel frattempo se comunque da dentro casa
continuo ad immettere scarichi, il pozzetto B e' capiente a sufficienza
per evitare ritorni in casa. Questo e' il motivo per il quale voglio
che una parte sia fuori terra, in modo che abbia modo di riempirsi
oltre il livello del terreno. Dentro casa, infatti, il primo scarico
che rigurgiterebbe in caso di riempimento del pozzetto B e' a circa 1,5
metri dal livello del terreno esterno perche' il mio piano terra e'
leggermente sopra il livello strada. La tenuta stagna dei pozzetti
consente di evitare fuoriuscite di liquido anche in presenza di spinta
da parte dell'acqua di ritorno dalla fogna. In tutti i casi il livello
fuori terra del pozzetto B, grazie al principio dei vasi comunicanti,
mi consentirebbe di stare tranquillo: magari le fogne tracimeranno da
qualche altra parte ma non a casa mia :)
La domanda e': la cosa puo' funzionare? consigli? suggerimenti?
Grazie mille!

 La domanda e': la cosa puo' funzionare? consigli? suggerimenti?
    Mancano le rispettive quote per una risposta piu' precisa, ma se *B* 
   si riempie oltre la quota terreno generera' una pressione tale da aprire
   la valvola, e raggiunto l'equilibrio sara'come se non ci fosse, e tu ti
   allaghi.
    ciaofelix;-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Ciao
non avevo pensato al fatto che la valvola si aprirebbe... hai
ragione...
ti viene in mente qualche soluzione per il problema in questione, senza
intervenire sui collettori (che sono sottodimensionati)...
Grazie

Ciao
stavo ripensando a quello che dicevi...
se il pozzetto B e' pieno, non e' detto che apra la valvola: dipende
dalla pressione che c'e' nel pozzetto C. Se c'e' un caso di riflusso,
probabilmente la pressione in C e' tale da tenere la valvola chiusa o
comunque se la valvola dovesse aprirsi si raggiungera' una situazione
di stallo che dipende essenzialmente dalla pressione dell'acqua in C e
dal livello in B: non e' detto che si raggiungera' un livello pari,
secondo me. Ma se la pressione in C scende, e quindi magari la valvola
si apre, significa che non c'e' piu' riflusso e quindi che lo scarico
puo' procedere...
Che dici?
Grazie

 Che dici?
      Hai scritto che il pozzetto B e' piu' alto del piano campagna di
    80 cm, quindi senza dubbio piu' alto degli altri a valle, ergo potrebbe
    generare una maggiore pressione, ma ho anche scritto che per dare una
    risposta piu' corretta sarebbe neccessario un profilo altimetrico
quotato.   ciaofelix:-)
