Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bypass automatico

Ieri mi hanno terminato l'installazione della nuova caldaia.
L'idraulico dice che però la caldaia non ha il bypass automatico e deve
cambiare le valvole di zona per installare valvole a tre vie.
Secondo me è un errore perchè quando una zona è spenta la valvola travasa
l'acqua calda sul ritorno dell'acqua fredda togliendo quindi all'altra zona
acqua calda e facendo fermare prematuramente il bruciatore.
La caldaia in questione è una Immergas Mini 27
http://www.immergas.com/prodotti/home.xpd
Dove sta la verità?
Io pensavo di risolvere la cosa evitando la chiusura contemporanea delle
valvole di zona e comandando direttamente lo spegnimento della caldaia senza
utilizzare i finecorsa delle valvole con un circuito da me progettato.
Vedi schema seguente.
[FIDOCAD ]
MC 200 85 0 0 300
MC 215 55 0 0 830
MC 215 95 0 0 040
LI 215 70 215 75
MC 215 55 3 0 010
MC 190 85 0 0 080
LI 165 90 40 90
MC 200 165 0 0 300
MC 215 135 0 0 830
MC 215 200 0 0 830
MC 200 230 0 0 300
MC 190 165 0 0 080
MC 190 230 0 0 080
MC 215 240 0 0 040
MC 215 175 0 0 040
LI 215 150 215 155
LI 215 215 215 220
MC 215 135 3 0 010
MC 215 200 3 0 010
LI 215 75 235 75
LI 235 75 235 120
LI 150 120 150 225
LI 150 225 165 225
LI 150 170 170 170
LI 235 120 150 120
MC 145 160 0 0 030
LI 165 160 155 160
LI 145 160 135 160
LI 135 160 135 80
LI 165 235 120 235
LI 120 235 120 90
TY 240 210 5 3 0 0 0 * Rele Valvola zona 1
TY 240 140 5 3 0 0 0 * Rele Valvola zona 1
TY 240 60 5 3 0 0 0 * Rele Caldaia
MC 170 80 0 0 200
MC 170 90 0 0 200
MC 170 160 0 0 200
MC 170 170 0 0 200
MC 170 225 0 0 200
MC 170 235 0 0 200
LI 190 85 185 85
LI 185 85 185 90
LI 185 80 185 85
LI 170 80 165 80
LI 170 90 165 90
LI 165 160 170 160
LI 185 160 185 165
LI 185 165 185 170
LI 185 165 190 165
LI 185 225 185 235
LI 185 230 190 230
LI 165 225 170 225
LI 165 235 170 235
MC 40 55 0 0 750
LI 40 70 40 90
LI 40 55 40 45
MC 40 45 3 0 010
TY 45 60 5 3 0 0 0 * Termostato 1
MC 95 55 0 0 750
LI 95 70 95 80
LI 95 55 95 45
MC 95 45 3 0 010
TY 100 60 5 3 0 0 0 * Termostato 2
LI 165 80 95 80

Versione migliorata usando il secondo scambio del rele:
[FIDOCAD ]
MC 200 85 0 0 300
MC 215 95 0 0 040
LI 215 70 215 75
MC 190 85 0 0 080
LI 165 90 40 90
MC 200 165 0 0 300
MC 215 135 0 0 830
MC 215 200 0 0 830
MC 200 230 0 0 300
MC 190 165 0 0 080
MC 190 230 0 0 080
MC 215 240 0 0 040
MC 215 175 0 0 040
LI 215 150 215 155
LI 215 215 215 220
MC 215 135 3 0 010
MC 215 200 3 0 010
LI 150 120 150 225
LI 150 225 165 225
LI 150 170 170 170
LI 235 120 150 120
MC 145 160 0 0 030
LI 165 160 155 160
LI 145 160 135 160
LI 135 160 135 80
LI 165 235 120 235
LI 120 235 120 90

MC 235 55 0 0 750
MC 215 55 0 0 830
MC 215 45 3 0 010
LI 235 70 235 120
LI 215 55 215 45
LI 215 45 235 45
LI 235 45 235 55
TY 265 60 5 3 0 0 0 * Rele Caldaia
TY 265 140 5 3 0 0 0 * Rele Valvola zona 1
TY 265 210 5 3 0 0 0 * Rele Valvola zona 1
MC 250 55 0 0 750
LI 250 55 295 55
LI 250 70 295 70
LI 250 135 295 135
MC 250 135 0 0 750
LI 250 150 295 150
LI 250 205 295 205
MC 250 205 0 0 750
LI 250 220 295 220

 Dove sta la verità?
E' una buona cosa mettere le valvole a tre vie, ma sulla terza via ci deve
essere un detentore o "valvola di bilanciamento" tarata al punto da simulare
la stessa perdita del circuito. Cosi la pompa principale non si accoge
nemmeno che uno o piu circuiti siano chiusi. Inoltre non si toglie acqua
all'altro circuito, anzi, la portata gli resta sempre costante senza
variazioni.  Altrimenti la portata puo anche raddoppiare.
Ciao
Gildo

 ha scritto nel messaggio
news:brviss$74uv1$1...@ID-109282.news.uni-berlin.de...


Secondo me č un errore perchč quando una zona č spenta la valvola travasa...
Per curiosita', di cosa state parlando?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo