Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione alta dell'impianto idraulico

Buongiorno a tutti. 
 
Perdonate la domanda da neofita: la pressione dell'impianto idraulico della mia abitazione è sempre o forte o fortissima, a qualunque ora del giorno, ho paura che a lungo andare ciò crei danni al mio impianto.
 
Posso ridurla agendo sulle chiavette del contatore principale o devo forzatamente farmi installare un riduttore di pressione?
 
Grazie

Posso ridurla agendo sulle chiavette del contatore principale o devo forzatamente farmi installare un riduttore di pressione?
 
 
La seconda.

 La seconda.
 
 
 
Ok, grazie. Nell'attesa che l'idraulico si faccia vivo posso ridurla da contatore/chiave d'arresto o rischio di far ancor più danni?

 contatore/chiave d'arresto ...
No. non è una buona prassi.
Le valvole di intercettazione non devono essere usate per regolare il 
flusso di acqua chiudendole parzialmente, perché sono costruite per 
lavorare in due modalità: completamente aperte o completamente chiuse. 
Non si tratta di uno strumento adatto per risolvere un problema di 
pressione.
Se strozzi il passaggio avrai solo una perdita di carico localizzata 
che sarà di poco aiuto sulla reale pressione dell'impianto.
Una valvola di intercettazione influisce solo sulla portata (più la 
chiudi e meno flusso ci passa attraverso).
Naturalmente , localmente (sulla valvola stessa) c'è anche una 
riduzione di pressione (dovuta al maggiore attrito dinamico del liquido 
all'interno della valvola) ma non incide in maniera importante sulla 
pressione generale del tuo impianto. Un palliativo, insomma, che 
rischia di danneggiare la valvole stessa (ma solo in casi estremi di 
utilizzo per lunghi periodi, con valvola molto strozzata).
 
Se lo devi fare per poco tempo, ti conviene utilizzare i vari 
rubinettini di intercettazione che sono montati in prossimità 
dell'utenza (sotto il lavello, in entrata alla caldaia, etc). Ma *NON* 
è una buona pratica!!
 
-- 
<=)O - ByE bYe By TaF® - O(=>
Please, avoid TOP posting & DFTT - DFTM

 No. non è una buona prassi.
 
 
Tutto molto chiaro, grazie. Eviterò di metter mano a questo punto...non si sa mai
 

Scriveva 
commerc...@gmail.com
 lunedì, 30/09/2019:

chiudendo diminuisci la portata ma non la pressione, quindi è inutile 
per il tuo scopo

Tu risolveresti col riduttore di pressione, io che dovrei fare?
 
Autoclave.

 L'avranno sottodimensionata?
 
Aumenta la pressione di esercizio

Il problema della pressione bassa l'ho avuto anche io per anni nonostante abiti al secondo piano, nel mio palazzo era presente un bar abbastanza grande aperto 18 ore al giorno che ovviamente faceva uso di parecchia acqua. L'amministratrice del condominio fece presente la cosa alla ditta che gestisce l'acquedotto comunale e furono fatti lavori ad hoc per farci avere pressione adeguata. Non so se è il tuo caso...
 
Poi il bar ha chiuso ed oggi alcuni di noi si ritrovano appunto con il problema opposto...

 L'avranno sottodimensionata?
 
Mah, molto più probabilmente è mal tarata. Bisogna intervenire sulla 
regolazione della pressione di esercizio.


Sembra che 
commerc...@gmail.com
 abbia detto :

l'hai misurata sta pressione? se sta dentro 4bar è una cosa normale

L'avranno sottodimensionata?
 
Mal regolata? - In aggiunta, pulire tutti i filtri pulibili a monte e a
valla dell'autoclave. Compresi i rompigetto ai rubinetti.

maRio de janeiro ha pensato forte :

Un autoclave per 5 piani è un impianto abbastanza importante,  se 
calcolato male so cazzi

 l'hai misurata sta pressione? se sta dentro 4bar è una cosa normale
 
Come andrebbe fatto? Non ho manometri da nessuna parte dell'impianto. So solo che nonostante siano state sostituite cartucce, guarnizioni ed interi rubinetti ho continuo gocciolare, sopratuttto dallo scarico del wc. Ma facendo scorrere l'acqua me ne accorgo immediatamente che la pressione è decisamente forte
 

Dopo dura riflessione, 
commerc...@gmail.com
 ha scritto :

questo lo metti sul rubinetto lavatrice
 
https://www.amazon.it/Dickie-11091-0-10-4-inch-manometro-dellacqua/dp/B00PARJK9K/ref=sr_1_4?keywords=manometro+acqua&qid=1569851664&s=tools&sr=1-4
 

 inferiori.
 
Il guaio dei condomini, ti comprendo, serve un tecnico idraulico che 
controlli il tutto, ovviamente istruito dall'amminastratore
 
Se è un impianto nuovo e hai avuto sempre il problema credo sia un 
errore di calcolo impianto

 
https://www.amazon.it/Dickie-11091-0-10-4-inch-manometro-dellacqua/dp/B00PARJK9K/ref=sr_1_4?keywords=manometro+acqua&qid=1569851664&s=tools&sr=1-4
 
 
 
Ottimo, grazie. Quando arriverà misuro!
 

 Stay tuned.
 
esatto ottima idea, se riesci fotografa il manometro ad impianto fermo 
e ad impianto in funzione

 
 
Dipende dalla pompa che monta il condominio.
Se é a pressione costante, potremmo chiamarla a inverter, basta agire 
sui parametri del controller e il gioco é fatto. 30 secondi di lavoro. 
Al pianterreno avranno una pressione un po' alta ma per 5 piani non 
serve intervenire altrimenti.
 
Se é una pompa tradizionale sei fritto, ma non credo.

Stay tuned.
 
Fai come a New York, dove mettono i serbatoi dell'acqua sul tetto del
grattacielo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

e ad impianto in funzione
 
MI viene quasi da pensare che.. "OPS! c'era giu' il magnetotermico
dell'autoclave!!"

 dell'autoclave!!"
 
lol tutto può essere

Sembra che unodiquelli abbia detto :

magari hanno un vaso di espansione da 15Litri per 5 piani lol

Il 30/09/2019, Mario ha detto :

Che ci vuole un riduttore è già stato detto, quindo non aggiungo altro.
Solo per curiosità, tradotto in numeri a quanto ammonta il "forte o 
fortissima"?
Non è che magari ci stiamo preoccupando senza motivo?
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
Con 24 mila lireeeeee
Mi compro un paio di bluejeans
Una camicia tutta ro-osaaaa
E una puttana per moro-osaaaaa

 solo la pressione dell'acquedotto?
 
Esatto, l'impianto è fermo, devi parlare con l'amm.
 
L'Impianto è fatto a regola d'arte

 
https://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
 
 
Consiglio di amico:
 
NON mettere mano all'impianto. Telefona all'amministratore e digli il tuo 
problema.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 tuo problema.
 
quoto
 
diversamente, qualunque problema, faosse anche fra due anni, l'avrai 
causato te

 
https://www.oppo.it/impianti/impianto-autoclave.htm
 
 
E' un impianto complesso con bypass e valvole di non ritorno, o hai il 
libretto d'uso oppure lascia perdere

 Grazie a tutti.
 
Certo  e fai bene, se hai pagato l'impianto devi poter averne i 
benefici

 
 
Quelle due pompe a pressione costante lí ti mandano acqua fino al 
ventesimo piano, se vuoi.
 
Quando il sistema sará acceso non avrai problemi.

 
 
E ci vuole una pompa di sollevamento per portare acqua fin su per 
riempire tali serbatoi, ed una (piccola) pompa per dare sufficiente 
pressione ai piani piú prossimi, cioé quelli piú alti, che non hanno 
abbastanza colonna d'acqua per garantire sufficiente pressione.

 secchio pieno d'acqua da versare dentro a mano. :/
 
Se hai bambini in casa e l'amm fa orecchie da mercante vai dai 
carabinieri e sporgi denuncia

 un secchio pieno d'acqua da versare dentro a mano. :/
 
Beh, con le lavatrici moderne non e' mica sbagliato... caricano cosi' poca 
acqua, che fanno fatica a lavare e, soprattutto risciacquare (tanto che il 
risciacquo multiplo e' praticamente obbligatorio).
 
Io ho un rubinetto a parte ed un tubo e ne aggiungo sempre.
 
 
Fabrizio
 
 
 


Dando per scontato che l'accrocchio acquistato su amazon sia perfettamente tarato la pressione è sempre intorno a 4.5, scende intorno ai 2.5 solo la sera. Stamattina presto era addirittura 6 bar. Da quel che leggo su altri siti il mio impianto dovrebbe essere vicino all'implosione :(

 siti il mio impianto dovrebbe essere vicino all'implosione :(
 
Ti tranquillizzo, non implode.
 
L' implosione è quando la pressione va dal fuori al dentro. Il tuo impianto al massimo esplode. Si sente un gran crack, saltano i bulloni delle flange, escono forti zampilli dalle giunture (= pressione dal dentro al fuori).  
 
 
 
 
 


Giusta precisazione, grazie. Ma no, non mi ha tranquillizzato ;)

 siti il mio impianto dovrebbe essere vicino all'implosione :(
 
Prima precisiamo,  a me mi piace fare il pignolo:-)
Qualsiasi recipiente, tubi nel tuo caso, sottoposto a una pressione 
interna non implodono ma esplodono.
 
Aggiungo che qualsiasi tubo o raccordo di un normale impianto idraulico 
dei 6 bar manco se ne accorge.
Non sono preparato su cosa possa succedere alle guarnizioni dei 
rubinetti, anche se mi viene da pensare che anche per queste nonsia 
così pericoloso.


 così pericoloso.
 
Hai dimenticato a quale pressione può arrivare il colpo d'ariete.
Con una pressione di 6 bar, la chiusura di colpo (rubinetto a leva) può far 
raggiungere una pressione ben superiore a 10 bar.
Poi i tubi di solito non si rompono, aka si fessurano, ma i raccordi saltano 
che è un piacere.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Giampaolo Natali ha detto questo domenica :

Quando un fabbro vuol diventare idraulico rischia brutte figure:-)


 
 
I contenitori per filtri acqua in polimero ( trasparente ) sono 
calcolati per una pressione max di utilizzo di 8 Bar, in genere 
scoppiano a 16 Bar. Quelli italiani, no cinesi.
I componenti "de fero" penso che si aprano sui 200 Bar, ovviamente prima 
perdono i giunti ma se fatti bene almeno 25Bar anche di più li tengono.
 
 


Non ho idea quale sia la pressione raggiunta in un tubo idraulico di acciao 
zincato da 1/2 pollice causa gelo.
 
Posso dirti che nel 1985 sono "scoppiati", cioè fessurati, tanti tubi 
dell'acqua, sia pure poco sottotraccia, causa la temperatura che 
raggiunse -18° in molte località emiliane. Nei lidi ferraresi, complice 
l'assenza dei villeggianti e quindi nessuna circolazione di acqua 
all'interno degli impianti, ne sono partiti anche di 1 pollice. La notizia è 
certa in quanto per professione ho visto la documentazione fotografica di 
questi guasti dovuti al gelo.
 
In ogni caso a Castelmaggiore (BO) venne cambiata la condotta di adduzione 
dell'acqua. La popolazione fu avvertita con una campagna martellante ad 
installare dei riduttori di pressione in qunato la pressione nella condotta 
poteva raggiungere i 9 bar. Parecchi utenti non se ne curarono, ma ebbero 
l'amarissima sorpresa di condotte spaccate, case allagate per non parlare 
dei garage e cantine sotto il livello del suolo.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 
 
Nemmeno io, però facendo un calcolo ad occhio fra lo spessore dei tubi 
che portano 200Bar e quello, ben meno resistente ma più spesso, dei tubi 
acqua mi faccio l'idea che per aprirsi ci voglia una pressione molto alta.
Invece per i giunti ho esperienza personale. Dovendo usare un cilindro 
idraulico e non avendo sottomano i tubi AP hanno provato con quelli 
comuni. Solo oltre i 25bar i giunti cominciavano a perdere olio e non 
c'era modo di fare di meglio.
 
Poi bisogna distinguere: io parlo di tubi in ferro e giunti in ghisa, 
invece all'interno delle abitazioni ci sono tubi flessibili dei 
lavandini in gomma, chiusure con le guarnizioni che non si possono 
stringere oltre un certo valore, ecc.
 
Comunque il problema era se 6 Bar sono eccessivi, io dico di no, mi 
preoccuperei a 8.
 
 

 
 
Ho fatto qualche ricerca. L'acqua quando ghiaccia aumenta di volume del 9%,
e diventa il primo tipo di ghiaccio (ce ne sono diversi), per evitare 
questa trasformazione è necessaria una pressione di 2.000 Bar. La 
pressione del tubo sul ghiaccio in formazione aumenta la temperatura 
dell'acqua, quindi all'interno dei tubi chiusi serve scendere oltre lo 
zero, fino a che si passa l'equilibrio e il tubo si rompe.
 
La materia è complessa e mi fermo qui.
 

Va bene, grazie dell'infarinatura teorica, l'ho letta con interesse, non sono ironico.
 
Però venendo alla pratica: io il riduttore ce lo devo far mettere oppure no?
 
Stamattina l'ho rimisurata per scrupolo e siamo a 6.5

Il 13/10/19 12:25, 
anacleto...@gmail.com
 ha scritto:

tipo trombosi arteriosa...corsa in ospedale...sala operatoria immediata 
e incrociare le dita...
 
-- 
mo_mo 🇮🇹🎸😜😃🎅🙈🙉🙊𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅✅👌✨ 🍓
♫ ♬ 🎶🎶 ❤

 
se è acqua calda e passa da una caldaia da qualche parte ci è un 
rubinetto per far uscire acqua dall'impianto e abbassare la pressione, 
come nella caldaia ci è un rubinettino per far entrare acqua se la 
pressione è troppo bassa
 
cmq chiamare un idraulico è la soluzione migliore
 
-- 
mo_mo 🇮🇹🎸😜😃🎅🙈🙉🙊𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅✅👌✨ 🍓
♫ ♬ 🎶🎶 ❤

 
 
Dipende dal portafoglio. Un riduttore è una buona cosa per tutti gli 
apparecchi che vengono dopo; però prima devi metterci un filtro almeno 
da 10um, altrimenti dopo un pò di anni il riduttore è pieno di ruggine e 
non funziona più.
 
L'Impianto deve essere modificato e deve esserci spazio per i tubi nuovi 
(il riduttore richiede un tratto rettilineo prima e dopo), poi 
rubinetto, filtro, rubinetto, riduttore, bypass, lavoro dell'idraulico...