Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento a pavimento, quante domande ;)

Ciao a tutti, sono giorni che leggo informazioni sul riscaldamento a
pavimento per capire se nella nuova casa l'installazione è a regola
d'arte.. oppure manca qualche cosa... da quello che ho letto, ma
voglio una conferma da parte di gente "che ne sa"... dobbiamo
rimetterci mano.
Cerco di descrivere l'impianto al meglio, non me ne vogliate se dirò
termini sbagliatissimi ;)... ma faccio un altro lavoro.
Impianto con riscaldamento a pavimento con integrazione con pannelli
solari (ancora da posare)
Bollitore da 750Litri nel locale caldaia per l'accumulo con 3
serpentine  intene: bassa (pannelli solari), media (caldaia), alta
(riscaldamento pavimento) con mandata acqua fredda in basso e prelievo
acqua sanitaria in alto.
Caldaia a condensazione collegata direttamente al bollitore nella
serpentina usando il circuito per il riscaldamento con termostato
sulla testa del bollitore, quando i pannelli non scaldano il bollitore
o non lo scaldano abbastanza interviene lei.
Nelle prossime settimane è prevista l'installazione dei pannelli per
integrare il tutto come da progetto iniziale.
Veniamo all'impianto del pavimento.
Nella casa, poco meno di 100mq ci sono 9 circuiti, posizionati come da
progetto, collegati ad un collettore con 9 testine.
Nella casa ci sono 3 termostati che regolano la temperatura delle 3
zone aprendo le testine dedicate e azionando la pompa (caleffi
163600).
Da quello che ho letto in giro, questa cosa è parecchio sbagliata con
il riscaldamento a pavimento, i termostati di zona non servono ad un
tubo.. servirebbe una sonda con una centralina che regola la
temperatura della mandata in base alla temperatura ambiene e quella
esterna.
Attualmente.. ed è per questo che mi stanno sorgendo 1000 dubbi quando
la T della casa scende e fa scattare uno dei termostati la pompa
parte, facendo circolare l'acqua nell'impianto, questa crolla in modo
drastico, se il termostato è impostato a 20.. a 19.8 scatta ma crolla
subito a 19 per poi risalire piano piano, mi sembra assurdo questo
sbalzo.
Aggiungo qualche dato tecnico dei progetti:
T mandata collettore 40°
Portata litri/ora 1514
9 circuiti
Dp(Kpa) 4.1
Max DP 20.9
DP circ Sfav 19.4
E qui.. le mie 1000 domande ;) (sperando di aver descritto in modo
decente l'impianto)
E' giusto com'è stato fatto o con una centralina con sonda che regola
il flusso costante dell'acqua nel circuito e la sua T era 1000 volte
meglio?
Se anche così è costituito è cmq accettabile:
a che T è meglio mettere la caldaia?
a che T è meglio mettere il bollitore?
come capisco quale sia meglio la velocità della pompa? (1,2,3)
Se avete idee, commenti.. etc etc.. BEN ACCETTI!! ;)
Grazie del tempo e della lettura..

Ciao, 
fringuell...@libero.it
!
 ff> Nella casa, poco meno di 100mq ci sono 9 circuiti, posizionati come da
 ff> progetto, collegati ad un collettore con 9 testine.
be' circa come il mio, entrato in funzione in questi giorni per la prima 
volta
 ff> Nella casa ci sono 3 termostati che regolano la temperatura delle 3
 ff> zone aprendo le testine dedicate e azionando la pompa (caleffi
 ff> 163600).
eh no, io ho un solo termostato in casa
 ff> Da quello che ho letto in giro, questa cosa è parecchio sbagliata con
 ff> il riscaldamento a pavimento, i termostati di zona non servono ad un
 ff> tubo.. servirebbe una sonda con una centralina che regola la
 ff> temperatura della mandata in base alla temperatura ambiene e quella
 ff> esterna.
cosi' dicono, infatti non ho messo zone, c'e' piuttosto la sonda esterna, da 
quanto ho capito il mio impianto e' fatto cosi':
- doppia caldaia consensazione centralizzata
- contabilizzatori di calore sul vano scale
- termostato in casa collegato a centralina domotica Vimar Byme, impostato 
ora a 21 gradi, stacca/attacca tutto il riscaldamento
- scaldasalviette nei bagni comandati direttamente dal termostato
- impianto a pavimento con pompa e comando gestito da timer attivo dalle 5 
alle 22, sonda esterna, in pratica circola acqua a 30 gradi
in casa si sta bene, ma aspettiamo il freddo vero per vedere come va, 
ovviamente questo impianto prevede che la temperatura di casa sia 
praticamente costante, quando fa freddo ci si ritrova gli scaldasalviette 
dei bagni accesi la mattina, altrimenti non ti accorgi che c'e' un 
riscaldamento semplicemente si sta bene
 ff> Attualmente.. ed è per questo che mi stanno sorgendo 1000 dubbi quando
 ff> la T della casa scende e fa scattare uno dei termostati la pompa
 ff> parte, facendo circolare l'acqua nell'impianto, questa crolla in modo
 ff> drastico, se il termostato è impostato a 20.. a 19.8 scatta ma crolla
 ff> subito a 19 per poi risalire piano piano, mi sembra assurdo questo
 ff> sbalzo.
ma cosa crolla? la temperatura del termostato o dell'acqua? c'e' qualcosa 
che non va
 ff> Aggiungo qualche dato tecnico dei progetti:
 ff> T mandata collettore 40°
non manderai mica 40 gradi nel pavimento vero?
 ff> E' giusto com'è stato fatto o con una centralina con sonda che regola
 ff> il flusso costante dell'acqua nel circuito e la sua T era 1000 volte
 ff> meglio?
per questo ci vuole un esperto
ma la casa e' ben isolata?
 ff> Se anche così è costituito è cmq accettabile:
 ff> a che T è meglio mettere la caldaia?
 ff> a che T è meglio mettere il bollitore?
 ff> come capisco quale sia meglio la velocità della pompa? (1,2,3)
 ff> Se avete idee, commenti.. etc etc.. BEN ACCETTI!! ;)
mi spiace ma ne so poco, da quanto ho capito, l'acqua dovrebbe circolare 
lentamente a 30 gradi
-- 
http://www.frappr.com/ithobbyfaidate
 

 lentamente a 30 gradi
Sto appunto raccogliendo più informazioni possibili... lunedì ho un 
incontro con un classico amico dell'amico che fa il termotecnico...