Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Un consiglio per un climatizzatore (Antonella?)

Carissimi amici!
Premesso che non conosco *nulla* riguardo al subject vorrei esporre la
mia situazione: ho una stanza/laboratorio con all'interno 3 PC Linux
(accesi 24h) e altri dispositivi elettronici (di cui due,
amplificatori lineari, che scaldano parecchio).
La situazione, durante il periodo estivo, e' da continuo stato di
allarme, con ventilatori piazzati dovunque a far cornice ad una
temperatura, senza retorica, infernale.. ;-(
La stanza, 5 metri per 7, e' situata al primo piano di una casa
privata, proprio sopra ad locale cucina delle medesime dimensioni
(che, potendo, vorrei altresi' climatizzare). Dimenticavo.. entrambe
le stanze sono alte 3,2 metri.
Un sopraluogo di un tecnico ha proposto, a fronte di una spesa di lire
4.400.000 chiavi in mano, l'installazione di un sistema a componenti
separati con il "monoblocco" (contenente radiatore e ventilatore)
"sdoppiato" (7000BTU x 2 in un singolo case) della Pan/\soni( o della
Da1k|n (modelli non meglio precisati nonostante le mie reiterate
richieste).
Constatato con questo tecnico che l'intervento di messa in opera non
presenta grosse problematiche e che non mi e' cmq stato possibile
ottenere:
a) Modelli precisi dei sistemi di condizionamento proposti.
b) Esatta misura del costo della manodopera (o, simmetricamente,
esatto costo delle macchine condizionatrici).
..vorrei un consiglio riguardo al miglior impianto (massimizzazzione
coefficiente prestazioni/prezzo), tecnicamente disponibile a
componenti separati odiernamente..
Vorrei un impianto:
.) Molto silenzioso.
.) Efficiente (potenza consumata/erogata)
.) Efficace (ok..)
.) Che richieda manutenzione minima e di buona durata (ad es. 5/7
anni)
.) Con una regolazione "a misura d'uomo" (non deve far insorgere
dolori reumatici prima del tempo.. ;D)
Grazie di cuore a chi mi vorra' rispondere e tanti saluti!

 dolori reumatici prima del tempo.. ;D)
Tieni presente che il fresco tende a stratificarsi verso il basso mentre l'
unità interna e relativa sonda di temperatura sono in alto per cui se ci
sono problemi di stratificazione aumenta la velocità di ventilazione dell'
unità interna(ne hanno 3 o piu oltre all' automatico) migliori sono come
dette quelli ad inveter per mantenere temperature piu stabili( alcuni
modelli sondano anche la temperatura esterna per non ridurre troppo quella
interna)
Spero di averti chiarito alcune caratteristiche
Antonella

 amplificatori lineari, che scaldano parecchio).
presso un piccolo provider dove ho lavorato, la sala macchine (che conteneva
circa 20 PC piu' router e accessori vari) e' raffreddata da uno split
portatile , mi pare mitsubishi, che costa circa un milione ed ha una potenza
di 1,5kW, ed e' generalmente sufficiente.
Questo per dire che non e' detto che serva un impianto fisso, dipende dalla
disponibilita' economica.
Comunque fondamentale e' anche un sistema di estrazione dell'aria calda,
altrimenti non risolvi nulla o quasi.
ma certo meglio di me potranno dire i vari istallatori presenti sul NG.
ciao
--
Andypi

siano quelli che ti hanno proposto
[..]
Potresti darmi un consiglio?
Consideriamo solo il caso piu' semplice, in cui voglia condizionare
solo una stanza (5x7x3): il tecnico ha affermato che con un apparato
7000BTU (si badi che non so di cosa esattamente stia riportando, anche
se sono sicuro dei numeri) e' piu' che eccessivo per questa camera,
considerando i vari aspetti che anche tu hai enunciato (irragiamento
solare, potenza termica dissipata dai vari dispositivi, ..)
Mi piacerebbe optare per un modello ad "inverter" al quale hai fatto
menzione.. quale esatto modello mi consiglieresti della Daikin (magari
anche con controllo della temperatura esterna)?
Grazie anticipatamente!
Queste consulenze sono davvero una manna!

 solare, potenza termica dissipata dai vari dispositivi, ..)
Le BTU sono le unità di misura dell' energia inglesi che ormai non si
dovrebbero piu usare ma molti perseverano comunque BTU:3,97=kcal(frigorie) e
BTU/hper0,293 sono watt
Il tuo locale è 105 metri cubi e 7000 BTU sarebbero suff se fosse una camera
da letto poco soleggiata comunque il modello solo freddo singolo della
DAIKIN si chiama FTK25JV1NB è l' unità interna ed è il modello piu piccolo
potenza resa 1,3-2,5-3,0 (min.-nom.-
mas.in
 kW) l' unità esterna è la
RK-JV1NB e le pot ass sono 0,43-0,94-1,25 sempre in kw ( questo dovrebbe
essere in grado di rinfrescare il tuo locale e le sue apparecchiature però
come ripeto se per i server si puo stimare 500-600w le altre app invece
dovresti specificarle meglio.....
Non ho poi capito bene quando parlavi del dualsplit se ti interessa posto
pure le sue caratteristiche tieni comunque presente che esistono pure
modelli canalizzazibili etc e poi vi sono pure modelli a pompa di calore in
grado di riscaldare con eff quando fuori non fa troppo freddo
Ciao Antonella