Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone che perde acqua

ciao a tutti,
 
3 termosifoni di casa hanno cominciato a perdere acqua dal giunto che ho evidenziato in rosso in questa foto: 
http://imgur.com/LxmJnd5
 
 
ho provato a stringere il dado ma è già stretto al massimo, come posso fare per evitare le perdite?
 
grazie
Paolo

Sembra che 
pabr...@gmail.com
 abbia detto :

Vedi foto con frecce varie:
http://postimg.org/image/makq1kyxf/
 
 
Inginocchati, metti gli occhiali per vederci bene da vicino, asciuga il 
raccordo e cerca di capire esattamente da dove perde: freccia verde, 
blu o gialla?
 
Seconda domanda: nel tu scelga la fraccia verde, gratta dalla pittura 
il tubo bianco che esce dal muro e dicci se è ferraccio  o rame.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha usato la sua tastiera per scrivere :

Io voto per freccia verde e tubo multistrato. Perdonami Fabbro ma non 
ho capito da dove potrebbe venire la perdita della freccia blu.
 
-- 
David


 
dado e hai un proncipio di problema anche in entrata al termosifone
il cerchio di ruggine marrone indica che anche li hai un trafilamento di
pressione.. mentre sul paviemnto hai acqua.
 
usi mandata troppo calda
quello che non mi spiego è perche non calcalarizza da sola, e non
si autosigilla... quindi secondo me il tubo cheesce dal muro è
un tubo che non va bene per la valvola giunto di ferro.... semplicemnte
questo....
 
poi se perdono acqua ogni tre giorni dovresti rabboccare l'impianto ?
a pressione ? con aggiunta nuova aqua ? cos? vai avanti ?
 
PER IL MOMENTO TI CONSIGLIO DI TAGLIARE STRISCE DI UNA SALVIETTA
O MAGLIETTA LINO COTONE DA BUTTARE... E AVVOLGERE STRETTE SUL
GIUNTO IN MODO CHE AOOSRBE LA PERDITA E TAMPONA... POI invece
se è ferro il tubo ( ma non penso ) potresti prenderti della canapa
e metterla sul filetto ..... se finita la stagione invece trovi
il tubo che è di un altro materiale probabile ci sia dentro  tra giunto
e dado oltre il filetto una grnizione da sostituire ( idem sugli altri )
 
CMQ LE BENDE FALLE ALTRIEMNTI ROVINI IL PAVIMENTO
 
mario della JULIA INVITTA
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 capito da dove potrebbe venire la perdita della freccia blu.
 
Al 99% la parte esagonale è un pezzo unico con il piccolo collarino 
tondo dove punta la freccia blu.
Rimane un 1% scarso che non lo sia, e quindi ho preferito aggiungere la 
freccia blu:-)
 
PS: così a sensazione direi che l'impianto è stato fatto prima che gli 
idraulici cominciassero a usare il multistrato.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ho provato a stringere il dado ma è già stretto al massimo, come posso fare per evitare le perdite?
 
nel punto dove perde, ad impianto freddo metti un po' di sigillante 
anaerobico e spalmalo bene bene con il dito, ripeti poi l'operazione

 idraulici cominciassero a usare il multistrato.
 
 
Non concordo. Secondo me è multistrato o al massimo rame rivestito di 
pellicola bianca. Il raccordo è uno di quelli a "stringere" o a 
"crimpare"
 
-- 
David

 pellicola bianca. Il raccordo è uno di quelli a "stringere" o a "crimpare"
 
Restiamo in attesa delle delucidazioni del nostro Paolo, sperando che 
non sia impegnato con pompe idrovore a svuotare la casa allagata:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Scriveva Fabbrogiovanni lunedì, 11/01/2016:

:-)
 
-- 
David


Quello che fa tenuta è un semplice o-ring. Le operazioni da fare:
1) chiudi tutti i radiatori della casa, sia ingresso che uscita
2) metti un catino sotto la caldaia e fai scaricare la pressione dalla valvola di sicurezza
3) allenti completamente il dado del detentore che perde 
4) allenti leggermente anche il dado della valvola di ingresso
 
A questo punto vedrai che il radiatore dalla parte inferiore può ondeggiare
di quel tanto che ti serve per levare il vecchio O-ring e mettere quello nuovo.
Fatto quello, ristringi il dado della valvola e quello del detentore e hai finito. Poi ridai gradatamente pressione all'impianto, controlli che non ci siano perdite e poi lo metti a 1.5 bar. Quindi riapri tutti i radiatori, fai gli sfiati, riporti la pressione a 1.5 e sei a posto.
Per il bagnato in terra, te la cavi con uno straccio.
Se è la prima volta che fai cose del genere, aspettai degli imprevisti... ma come si dice: "nessuno nasce imparato" e si impara solo dagli errori.
 
 
Giovanni