Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Chiller e disoccupazione

Vi è mai capitato di vedere sul tetto di un edificio, magari pubblico,
un chiller del condizionamento? Sono enormi e spesso hanno il
radiatore intasato dallo sporco. Questo significa che hanno resa tanto
più bassa quanto più sono sporchi. Secondo voi, quanti stipendi da
manutentore/pulitore si potrebbero ricavare dai soldi risparmiati
sulle bollette di migliaia e migliaia di chiller che in questo momento
surriscaldano?
Ciao.

 surriscaldano?
Magari fosse solo quello, il problema...Con questo caldo vanno *innaffiate* 
le serpentine delle motocondensanti altrimenti i chiller vanno in blocco per 
eccessiva pressione del gas.
S� ok, si  potrebbe fare in automatico, per� spesso invece c'� l'omino che 
va sul tetto col tubo da giardino.
-- 
Cinghiale (37, 110+21, RM)

 le serpentine delle motocondensanti altrimenti i chiller vanno in blocco
E metterci una tettoia o un telone sopra per fare ombra servirebbe?

 ha scritto nel messaggio 
news:a9e5938c-0194-4b6b...@d32g2000yqh.googlegroups.com...

Oddio, a sensazione potrebbe far qualcosa, senonch�... tu hai mai visto 
chiller coperti da tettoie? Io no.
Un motivo ci deve pur essere, ma mi sfugge.


 Un motivo ci deve pur essere, ma mi sfugge.
Sarà che costa troppo, o che serve a poco, o che l'omino che annaffia
è un raccomandato.

 Un motivo ci deve pur essere, ma mi sfugge.
Di solito perchï¿œ hanno le ventole in alto che sputano fuori aria, in 
modo che lo sporco si depositi sull'esterno del radiatore, dove ï¿œ 
facilmente eliminabile anzichï¿œ all'interno, dove si depositerebbe se le 
ventole aspirassero dall'alto.
Se ci metti un tendone sopra a poca distanza fai calare il flusso 
d'aria, se lo metti alto, ti serve grande.
Inoltre c'ï¿œ il problema vento: serve una struttura che resista senza 
cadere giï¿œ e ammazzare qualcuno
Tradotto: costa!

 modo che lo sporco si depositi sull'esterno del radiatore,
Che tu sappia, i radiatori vengono puliti solo se va in blocco
l'impianto?

 blocco?
Dove lavoro io vengono puliti intanto per via naturale, quando piove. Poi, 
se capita, durante gli interventi di manutenzione straordinaria si 
approfitta. Ma nemmeno sempre.
Sugli evaporatori, invece i filtri vengono lavati, ma non so con che 
periodicit�.


blocco?
dipende..c'� chi fa fare manutenzione periodica tipicamente prestagionale..e 
chi no..non c'� una regola 

 va sul tetto col tubo da giardino.
oddio lo far� il vostro..ma non � la regola 

 oddio lo far� il vostro..ma non � la regola
Evidentemente non pu� essere una regola generale, altrimenti vi avrebbero 
posto rimedio i produttori.
Tuttavia, se si verificano alcune condizioni a cui � oneroso o impossibile 
porre rimedio, pu� diventare l'unica soluzione praticabile.
Ad esempio un posizionamento poco felice dei chiller, temperature esterne 
oltre i 40 gradi, dimensionamento basato sulle esigenze di 10 anni fa e 
quindi ora tutto funziona "a manetta" senza alcun margine, vincoli dei Beni 
Culturali...
Del resto, giusto la settimana scorsa ho posto la questione a un conoscente, 
ingegnere che lavora per un produttore di chiller, e mi ha confermato che 
nelle nostre condizioni il metodo pi� semplice � quello usato.
Poi, se capiti a Roma e ti va di fare un sopralluogo e suggerirci una 
soluzione migliore, sei ovviamente la benvenuta. :)
-- 
Cinghiale
 

 Cinghiale
probabilmente il vostro va si in blocco di alta pressione ma non perch� non 
smaltisce fuori ma perch� gli ritorna acqua troppo calda dalla rete..ve la 
cavereste riducendo la velocit� della pompa di circolazione quando c'� molto 
caldo 

 quando c'� molto caldo
Appena riesco vado a leggere sul sistema di supervisione le temperature 
dell'acqua in ingresso.
Se sono compatibili con la tua teoria passo l'info al manutentore, anche se 
mi par di ricordare che le pompe siano gi� controllate elettronicamente in 
velocit�.
Tuttavia non riesco a vedere il nesso tra la velocit� dei circolatori e la 
temperatura dell'acqua di ritorno. E soprattutto: se riduco la... come 
chiamarla... portata in calore al chiller, riduco anche il raffrescamento 
nelle sale server. Mi illustreresti, per favore?
Grazie.


 soluzione migliore, sei ovviamente la benvenuta. :)
investite un po' di denaro e fate il solar cooling...
server raffrescati, con 30centesimi di corrente al giorno :)

 investite un po' di denaro e fate il solar cooling...
Se c'� da spendere, non si far� mai.
Alla propriet� non interessa, tanto scarica le spese sui clienti.
Se no avevo gi� pensato, per l'inverno, a sfruttare il calore di 
raffrescamento delle sale per riscaldare il palazzo.


 ha scritto nel messaggio 
news:7dkp95F...@mid.individual.net...

BTW, 1500 + 2000mq di pannelli solari non abbiamo spazio per metterli, 
altrettanto dicasi per 75000 + 100000 litri di serbatoi d'acqua.
(beninteso, se i dati che ho reperito di 3mq di pannelli e 50 litri di 
serbatoio per kW frigorifero sono esatti).


 serbatoio per kW frigorifero sono esatti).
Fortunatamene sono altri numeri :D
L'efficienza dei sistemi piï¿œ recenti passa il 60%.
Ma avete 1MW di potenza frigorifera? e chi siete? :D

 Grazie.
Si certo riduce..ma diciamo che permette al Chiller di funzionare senza 
andare in blocco..non � una grande riduzione

 Ma avete 1MW di potenza frigorifera? e chi siete? :D
Risposto in pvt.


 parte e installate dall'impiantista
Infatti sono esterne.
Rinnovo i ringraziamenti, ogni conoscenza in pi� � una ricchezza.
