Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettrico..chi mi aiuta..forse Rubinelli o Enrico?

Spero qualcuno nel ng possa darmi delle delucidazioni dal momento che
sono in partenza, sto facendo le valige e non ho quindi il tempo di
documentarmi sulla questione con google e.... questo è un problema di
impianto elettrico del condominio e tra poche ore c'è la riunione.
Propiro ora, risalendo dai garages, mi sono accorto che si è rotto
nuovamente il timer delle luci dei garages.
Il timer è stato sostituito da pochissimi mesi e anche il precedente
era durato pochi mesi.
Gli operai che hanno fatto l'impianto elettrico, alla mia osservazione
di probabile utilizzo di materiale economico, hanno affermato che
utilizzano solo ottime marche.
(la marca del timer è qualcosa tipo "legendre" o un nome simile... mi
confermate che non è semplice cineseria?).
Il bello è che avremo da discutere in sede di riunione condominiale in
quanto ben tre timer sono stati sostuiti a pochi mesi dalla
realizzazione dell'intero impianto elettrico condominiale e
l'amministratore ha pagato 180 euro per la sostituzione affermando che
non hanno voluto far rientrare la sostituzione nella garanzia (uno dei
tre timer non ha funzionato sin dal momento dell'installazione).
Comunque.. tornando al problema... a cosa può essere dovuta la
rottura?
Il timer riporta sopra la dicitura 2000W
Nei garage ci sono circa 15 plafoniere con due tubi neon ognuno (non
so da quanti Watt)
E' possibile che all'accensione ci sia un picco di assorbimento che
superi i 2000W e faccia bruciare il timer?
Come funziona l'accensione di un neon?
Il reattore, per accumulare l'energia necessaria per la scarica
assorbe più della potenza nominale del neon oppure no?
Spero di avere al più presto delle delucidazioni
Grazie
Ciao
 Marcello
-Catania-

 superi i 2000W e faccia bruciare il timer?
Più che altro il problema è che è un carico non resistivo. Il timer (o 
temporizzatore che sia), per farlo durare, va abbinato ad un contattore 
(relè di potenza). Il costo del contattore, è ben inferiore a quello del 
timer, non complica il cablaggio e l'ingombro è limitato (per quel carico 
basta versione 1 modulo)
--
Giorgio 

 superi i 2000W e faccia bruciare il timer?
Se hai di questi dubbi (e in effetti mi pare che sei al limite dei 
2000W), potrebbe essere utile montare a valle del timer luci-scale un 
"contattore" che altro non e' che un rele' di potenza per non affaticare 
il rele' del timer...

Bisogna capire perchè non hanno fatto il lavoro in garanzia, che almeno deve 
essere di un anno; so che sono due ma per uso familiare, mentre per uso di 
una società (e non ho capito il motivo....) è uno solo, quindi ipotizzando 
che il condominio sia una società, almeno un anno lo doveva avere.
 Poi bisogna capire dove si guasta il timer. Non temporizza più?? I contatti 
si "incollano", ovvero le lampade non si spengono più?? La potenza dovrebbe 
esser sufficiente perchè 15 plafoniere x 2 neon = 30; ogni neon sarà da 58W, 
per cui 30x58=1740W, però di solito i contatti danno la potenza per carichi 
resistivi (ovvero lampadine a incandescenza) e capacitivi (ovvero neon), e 
di solito per la capacitiva è più basso il valore, quindi siamo al limite. 
Io avrei messo un bel teleruttore da 3kW pilotato dal contatto del 
temporizzatore. 

si "incollano", ovvero le lampade non si spengono più?? 
esattamente
abbiamo le lampade sempre accese
Ciao
 Marcello
-Catania-

mi spiace arrivo in ritardo, comunque se ancora serve.... usare ottime 
marche, e legrand č una buona marca di certo, non serve ad un tubo se si 
impiegano male i materiali.
Non mi sognerei mai di far pilotare direttamente ad un timer luce scala 
tutte quelle plafoniere!
Basta interporre un teleruttore adeguato e non dovrebbero piů esserci 
problemi.
Enrico. 


Ahhh ecco! Si incollano i contatti perchè il carico è troppo elevato. Serve 
un teleruttore, o contattore, da 3Kw. Meglio cambiare elettricista! 

   
Ciao. Stefano

lampadine a incandescenza) e capacitivi (ovvero neon),
capacitivi???
--
Giorgio 

 ha scritto nel messaggio 
news:4809c0ba$0$41658$4faf...@reader4.news.tin.it...

ehmmm, chedo venia, induttivo volevo dire; sono elettricista per hobby e 
pensando al reattore e allo starter mi sono fuorviato; comunque il punto 
dovrebbe essere chiaro ugualmente, cioè che l'elettricista del condominio va 
cambiato;-)) 

 va cambiato;-))
Era solo perchč restasse versione corretta nell'archivio di google gruppi.
--
Giorgio