Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: nuova linea 200m: impianto terra

ho fatt uno scavo, posato pozzetti 60x60 con coperchi in ghisa ecc ecc
 
ora volevo capire una cosa: il mio impianto di terra sa all'inizio della 
linea ed e' composto da una sola puntazza di terra
 
va bene o mi cnviene mettere una puntazza anche nei pozzetti che ho messo?
poi bisona collegare tutte le puntazze tra di loro con un cavo di terra??

La terra non si fa semplicemente con una "puntazza"... :(
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://goo.gl/522kv4
 

 La terra non si fa semplicemente con una "puntazza"... :(
 
. . . e quindi . . . 
 
 
felice pago
 
saccende
.

ah un'altra cosa:
a fine linea sto a tre metri dalla cabina di trasformazione
mica si generano problemi con la messa a terra della cabina?


Sarebbe stato meglio nello scavo, interrare una bella corda di rame nuda da 35 o giù di 
li collegandola strada facendo alle puntazze piantate facendo in modo che siano 
ispezionabili con piccolo pozzetto. Con 200 mt di cavo interrato avresti comunque un 
ottimo valore di resistena di terra anche su terreno sassoso o calcareo.
 
-- 
Franco
Anycubic i3 mega

Dipende dal terreno: se sei su terra umida va benissimo, se sei su
roccia non va bene. La risposta si ha misurando la resistenza di
terra.
 
Detto ciò se vuoi aggiungere terre è necessario che sia equipotenziali
per evitare che si generino correnti parassite nell'impianto di terra
che in genere non dan problemi a elettrodomestici e simili, ma ne danno
a TV, computer (reti locali) e altri impianti di segnale. Per questo
o parti dal fondo e ti apri a stella o leghi altrimenti insieme le
puntazze, ma tutte le discese in casa, sino a dove hai messo la barra
di terra debbono avere un unico connettore.
 
-- 
usenet⇒nntp per trovarmi

cane ha scritto:

lascia fare il lavoro a chi n'è capace...ti conviene andare al 
bar,almeno passi
la giornata in modo piu felice
 


secondo me stai a pigliare per il c.

 poi bisona collegare tutte le puntazze tra di loro con un cavo di terra??
 
Le Norme stabiliscono che l'impianto di terra deve avere una resistenza 
coordinata con la protezione differenziale  secondo l'equazione
 
 
Rt <=  Ul/Idn
 
 
Per i normali impianti utilizzatori la Ul e` fissata a 50V
 
quindi:
 
Rt <=  50/0,03A =  1666,6 Ohm    (usando differenziali da 30mA)
 
Per avere questi questi valori (anche sensibilmente inferiori) e` 
sufficiente un picchietto da 1,5m infisso nel terreno vegetale, cio` non 
toglie che deve essere effettuata la misura della resistenza del 
dispersore, per verificare che la resistenza effettiva sia minore dei 
1666,6 Ohm calcolati.
 
Perdona la domanda... ma tu volevi fare un dispersore di terra da 200m 
integrato nello scavo della linea di alimentazione?
 
ciao max

 
 
io veramente volevo mettere una puntazza in ogni pozzetto di cemento e 
poi collegarle tra loro con un cavo giallo verde fatto passare nei corrugati
 
non avevo pensato che si poteva mettere nello scavo una corda di rame 
nudo collegato ai vari dispersori... ora e' troppo tardi perche' lo 
scavo e' stato chiuso


Nel "Sistema TT" la terra della cabina E' la stessa di casa tua...

 scavo e' stato chiuso
 
pazienza... sara' per la prossima volta, anche se con la protezione 
differnziale, non e' necessario un dispersore cosi' mastodontico.
 
La giusta domanda che ti sei posto era quella che esponevi a felicepago, 
dato che il tuo dispersore finisce a tre metri ti chiedevi se fosse 
possibile una interazione tra i due dispersori... la risposta e' si, 
ovviamente in caso di guasto a terra del sistema di Ia o di IIa 
categoria, ovvero la bassa e la media tensione, che potrebbe innalzare 
il potenziale presente sul tuo impianto di terra.
 
Quindi permettimi di consigliarti di accorciare il collegamento delle 
puntazze... quello che ti serve e' una bassa resistenza del dispersore, 
ma per ottenerla ti basteranno solo due o tre puntazze collegate, come 
potrai constatare con la semplice misura del valore di resistenza.
 
bye

 
 
io direi... le due T  individuano i due sistemi di terra... cioe' terra 
di cabina e terra d'utente, altrimenti sarebbe un sistema T-NS a tutti 
gli effetti.
 
bye

 
 
permettimi di dire che potrebbe non essere sufficiente... dipende tutto 
da quanto buona e' la conducibilita' del terreno.
 
bye


di come si fà a norma non so un cazzo
 
cmq le puntazze le puoi colegare all'impianto pure in zone 
diverse dell'impianto stesso: ci pensa lui a sostituire il 
cavo che vorresti seppellire
 
 
chiaramente è meglio se le terre le fai confluire cmq alle 
branche grosse non ai cavi sottili terminali