Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Stacco differenziale quando manca la corrente

Ciao, mi potete spiegare perche quando mi manca la corrente dalla rete
si stacca il differenziale interno all'appartamento?
il problema è che succede sempre quando nessuno è presente in casa e
quindi tutti gli elettrodomestici rimangono spenti sopratutto il
frigorifero. Quando parto per le vacanze ho sempre il terrore che
questo accada.
Esiste una soluzione? Come posso effettuare delle verifiche?
Grazie

 si stacca il differenziale interno all'appartamento?
Accade anche nel mio ufficio sempre nei WE ma non abbiamo ancora trovato la 
risposta al problema.
Per caso hai un gruppo di continuità per PC? 

questo accada.
Se è il differenziale che stacca probabilmente hai una fuga a terra
piuttosto importante al momento del reinserimento della corrente.
Mi vengono in mente i filtri EMC. Hai parecchi computer o
elettrodemestici con motori?
Boiler


probabilmente quando torna tensione si crea un picco che viene scaricato a 
terra e quindi scatta il differenziale.
Ma quando lo riarni te stà subito su o devi fare diversi tentativi? in 
teoria quando tiri su il diff. è la stessa situazione di quando torna 
tensione.
Potrebbe essere anche il differenziale difettoso.
Potresti installarne uno con autoriarmo; ad esempio i gewiss hanno un 
modello che effettua tre tentativi ed un altro che effettua anche il test 
dell'impianto.
Bye

 piuttosto importante al momento del reinserimento della corrente.
No, il problema non e' il differenziale, ma il magnetotermico.
Quando ritorna la rete, tutti gli alimentatori switching si comportano  
come un cortocircuito per un attimo.
Montato magnetotermici a curva D e vedrete che va tutto a posto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

Esiste una soluzione? 
sia chiaro che questa *non* e' una soluzione ufficialmente
approvabile, ma nel caso di un mio amico funziona da anni alla grande:
lui ha (personalmente) bypassato il differenziale con un interruttore.
Ogni volta che si assenta con famiglia per piu' giorni o settimane, e
nel suo caso specifico nel suo appartamento non entra nessuno (salvo i
ladri?), chiude l'interruttore e al rientro lo riapre.
Questo lo fa esclusivamente per proteggere il suo freezer da
"disastrosi" eventi come distacco del salvavita a seguito di temporali
o altri eventi elettrici in sua assenza prolungata.
Tu non farlo, mi raccomando ...   :-)
Ciao

 ladri?), chiude l'interruttore e al rientro lo riapre.
questo e' uno di quei lavoracci ....
informa il tuo amico che se gli dovesse succedere o causare qualunque  
disastro, un'eventuale assicurazione non risponde.


Montato magnetotermici a curva D e vedrete che va tutto a posto.
Ah... OK. Io mi attenevo a quanto veniva detto nel post.
Boiler

disastro, un'eventuale assicurazione non risponde.
lo sa gia'... 
ma dopo la sua sventura di anni fa (ha trovato il freezer "disciolto"
a causa dell'apertura del differenziale durante un temporale mentre
lui con famiglia era in ferie per tre settimane) non ha trovato di
meglio per prevenire il problema.
A proposito, sai se esiste un marchingegno tecnico accettabile per
prevenire con certezza il problema? 
Ciao

prevenire con certezza il problema? 
Frigorifero a gas, tipo quelli usati nelle roulotte.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 Ah... OK. Io mi attenevo a quanto veniva detto nel post.
si, infatti, lui dice differenziale perche' gli scatta tutto
ed io non vedevo il suo post originale :)


 prevenire con certezza il problema?
certo, la gewiss sta spingendo molto ultimamente un sistema a riarmo  
automatico


disastro, un'eventuale assicurazione non risponde.
Attenzione che da poco esistono i differenziali autoripristinanti.
In caso di temporale o altro che crei delle perturbazioni temporanee
tentano di riarmare il circuito fino a 3 volte, poi desistono.
Il problema è che costano parecchio, ma in certi casi (io li ho visti
in alcune installazioni di ponti ripetitori in posti difficilmente
raggiungibili) sono insostituibili.
Alcuni hanno anche un'uscita a cui puoi collegare un combinatore
telefonico per fare partire un'allarme remoto nel caso non siano
riusciti a richiudere il circuito.
Ciao,
QAM

 Esiste una soluzione? Come posso effettuare delle verifiche?
La cosa migliore è installare un magnetotermico - differenziale con
ripristino automatico ...
Io mi sono trovato bene con la serie Gewiss Restart ...
Fine dell'incubo congelatore e frigorifero !!
Luca
-- 
........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce   
Pablo Neruda

 prevenire con certezza il problema?
L'antifurto che ho installato l'anno scorso ha un combinatore telefonico che
mi avverte dopo x minuti (con x configurabile) di assenza dell'alimentazione
principale (ovvero la corrente in casa).
Capisco che come soluzione possa essere un po' costosa, ma nel caso in cui
si stia meditando di installare un antifurto c'e' da considerare anche
questo vantaggio.
Ciao,
-- 
     A.''°°

Ciao e grazie a tutti voi che avete risposto. Ho ritovato solo oggi
questo post.
Ho verificato il dispositivo di riarmo della gewiss però non ho capito
quale fra questi
devo acquistare:
 GW90971  RD-RIARMO AUTOMATICO PER SD
 GW90991  RM-RIARMO AUTOMATICO PER MT/MTC/MDC
Nel mio impianto è presente un differenziale GW94612 e tre
magnetotermici GW90047
devo inserire il dispositivo di riarmo a monte dell'impianto?
Il differenziale è ancora necessario? o il dispositivo di riarmo funge
anche da differenziale?
Grazie ancora