Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Generatore Yamaha

Ciao a tutti.
Ho acquistato circa 1 anno fà un generatore YAMAHA  da 220V e 2300 W.
Un amico elettricista mi ha messo un particolare deviatore tra quadro
esterno Enel e mio interno casa (abito in una villetta indipendente) così in
caso di blackout Enel  attacco la spina del generatore al deviatore e ho
corrente in tutta la casa.
Finalmente oggi, dopo un anno, ho potuto realmente usare il generatore
perchè l'Enel per manutenzioni straordinarie ha comunicato che staccava la
corrente a tutto il paese per 6-7 ore.
Non vi dico l'invidia dei miei vicini di casa....e io per infierire ancor di
più ho acceso perfino le luci esterne natalizie.
Tutto ok, ha funzionato tutto a meraviglia : caldaia, frigo, TV, stereo,
aspirapolvere, trapano e luci varie; l'unica cosa che non parte e il
compressore ad aria da 25lt.
Ha il motore con il condensatore...forse e per quel motivo lì ?.
Grazie a chi mi risolve il problema.
Saluti da Giuseppe (PR).

 ha scritto nel messaggio
news:iUHQ7.268148$sq5.13...@news.infostrada.it...

Lo spunto di un motore a induzione è 5-6 volte la sua corrente nominale e
quindi molto superiore a quella max fornibile dal tuo ottimo generatore

 quindi molto superiore a quella max fornibile dal tuo ottimo generatore
Bè, ma in questo caso, durante i tentativi di avviamento del compressore,
dovrebbe sentire il generatore che perde giri nel tentativo di "prendere il
carico". In pratica dovrebbe vedere le luci abbassarsi. Altrimenti il
problema è un altro. O sbaglio?
Anche perché lo spunto ha una durata molto breve ed è *tranquillamente*
sopportabile dalla "riserva rotante", cioè dall'inerzia del gruppo
elettrogeno.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
PPCSP member

 elettrogeno.
Si il gruppo ha una certa sopportazione di correnti di avviamento
generalmente tale dato è fornito dal costruttore ma sarà al max molto meno
del doppio della potenza nominale e con cadute di tensione anche del
15%(ossia non si rompe ma piu di tanto non spinge) ed è limitata sia da
motivi meccanici ma anche dalle caratteristiche elettriche, cioè gli
avvolgimenti del generatore hanno una lora impedenza  il che è ben altra
cosa rispetto alla rete enel che ovviamente è un macigno inamovibile visto
che è interconnessa anche alla rete dei paesi europei
Va meglio se si alimentano demolitori e altri utensili a spazzole che hanno
correnti di spunto piu moderate dei motori asincroni(es con un 3kva funziona
un demolitore da 2000w)

 del doppio della potenza nominale
Sì sì, non discuto questo. Il punto è un altro: quale che sia la
sopportazione di correnti di avviamento, se il valore massimo viene superato
O il motore del generatore si spegne O scatta l'interruttore automatico di
protezione gruppo (e allora si spegne tutta casa).
Non ho mai visto che un gruppo resti acceso ma il compressore non parta.
Voglio dire, oltre a non averlo mai visto non riuscirei nemmeno a trovare
una spiegazione logica per un fatto del genere.


 un demolitore da 2000w)
***** E' vero col radar da 1600w non ho avuto problemi.
Non ho provato a far funzionare la pompa autodescante del pozzo da 1
KW,........secondo voi posso avere problemi ?
Sauti da Giuseppe *****

 protezione gruppo (e allora si spegne tutta casa).
Mancano elementi per capire bene li dovrebbe fornire giuseppe potrebbe ma
siamo molto nell' ipotetico potrebbe essere che compressore inchiodato che
tanta di partire piu i cavi dell' impianto non arrivino alla corrente che fà
scattare le protezioni ma det una abbonante caduta di tensione con una
corrente che si mantiene sotto ai limiti delle protezioni e poi avrà provato
per un istante non credo che lo abbia lascaito attaccato
Comunque giuseppe deve chiarire lui cos' altro succede oltre a non partire
il compressore

 il compressore
Ok, l'ha fatto ed ora la cosa è più chiara. :-)


 KW,........secondo voi posso avere problemi ?
Bè, la pompa del pozzo ha sicuramente un motore asincrono, quindi potresti
avere lo stesso problema. L'unico vantaggio è che qui la potenza è
inferiore. L'unica è... provare.
