Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: illuminare il negozio

Ciao
Il mio negozio è illuminato, attualmente, con tre orribili plafoniere al
neon che fanno una luce freddissima che sa tanto di "ospedale della guerra
15/18".
Sono: una a tubo doppio, ciascuno da 36W (c'è scritto 36W/33), le altre due
a tubo singolo, sempre da 36W
Volevo sostituirle ma voglio andarci cauto perchè l'impianto è certificato e
a norme e non vorrei modificare qualcosa di sbagliato.
E qui vengo al NG!!!!
1) credo di poter cambiare le plafoniere, rimettendone tre più belle, purchè
i W siano gli stessi. Mi potete confermare?
2) per fare una luce un po' più accogliente, si possono acquistare dei neon
diversi? quali caratteristiche devo chiedere?
3) e se invece volessi sostituire le plafoniere al neon con altre con luci
di tipo diverso (alogene o incandescenza, anche se consumano di più),
quanto, al massimo, potrei mettere per ciascuna plafoniera?
Scusate le domande idiote ma, essendo un locale aperto al pubblico, non
vorrei fare kazzate.
Grazie come sempre a chi sarà così gentile da rispondermi.
-- 
Gnappo

 15/18".
forse per avere delle idee da tutti noi, dovresti anche dire che tipo di  
negozio e' :
l'illuminazione cambia RADICALMENTE a seconda che tu venda frutta oppure  
profumi :)
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.53->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

diversi? quali caratteristiche devo chiedere?
Esistono tubi fluorescenti (neon e' un termine comune ma errato) di
diverse tonalita', prova a rovistare sui siti osram, philips o simili.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 profumi :)
Ops!
Tabaccheria (con profumeria, caramelle, lotto....).
Il locale in questione è solo 35 mq (7*5).
Gnapps

 Il locale in questione è solo 35 mq (7*5).
ok :)
Come tipo di illuminazione, ti consiglio i neon: se devono rimanere accesi  
tutto il giorno, come penso, sono la soluzione migliore, sia come consumo  
che come durata.
Come installazione, ti consiglio le plafoniere della Disano, ne trovi  
veramente per tutti i gusti.
Come tubi, ti consiglio non certo la luce fredda . Vai da un grossista,  
spesso hanno quei bellissimi pannelli dove ci sono le varie gradazioni di  
neon (io l'ho visto della philips) e puoi accendere quello che vuoi e  
scegliere.


vorrei fare kazzate.
Nessuna domanda messa in questi termini può essere considerata idiota
o altro.
Spero di non aver aumentato la confusione.
ciao ciao Branco


 Gnapps
 -^- Attenzione al tipo di ottica delle plafoniere che scegli
 [diffondente, riflettente verniciata, riflettente satinata,
 riflettente satinata rigata, riflettente speculare, riflettente
 (speculare o satinata rigata o satinata) "dark light",
 a luce mista diretta/indiretta normale o "dark light"]
 e attenzione al rendimento ottico che puo` variare da
 circa il 90 % (un decimo della luce viene assorbita
 e trasformata in calore) a circa il 30 % (sette decimi
 della luce vengono assobiti e trasformati in calore).
 Riguardo alle tonalita` di lampade da usare : se
 tu potessi differenziare l'illuminazione del locale da
 quella delle vetrine, sarebbe molto meglio. Puoi?
 Se nel locale non vuoi una luce "fredda" hai poca scelta:
 calda a 3 bande di colore (trifosforo) 830 (3000K) per una
 luce vivace, o calda a 5 bande di colore (pentafosforo)
 930 (3000K) per una luce tranquilla ma smorta.
 A 5 bande meno calda ma anche meno fredda trovi
 la bianchissima 940 (3800K), fa una luce perlata.
 Nelle vetrine si usano di solito la bianchissima (3 bande)
 840 (4000K), o la diurna (3 bande) 865 o 860 (6500K o
 6000K) soprattutto se ci sono confezioni di prodotti
 stampate in policromia. Per la policromia va bene anche
 la diurna standard Philips 54 / Osram 10 (6100K), ma fa
 un po' meno luce. La diurna standard Philips54/Osram10 nelle
 vetrine, lega molto bene con la calda a 5 bande 930 in negozio.
 Con la 830 invece lega bene la 5 bande diurna 965 (6500K),
 anche questa fa meno luce ma rende al massimo sui colori
 (un po' sprecata se ci sono solo confezioni in policromia).
 Se non vuoi effetti particolari e ti bastano luce calda in
 negozio e luce fredda in vetrina, puoi affidarti a lampade
 della stessa serie. Quelle a 3 bande per fare molta
 luce ma livida e stressante. Quelle a 5 bande
 per fare luce riposante ma triste e disorientante.
 Ciao
 tgtt
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

"2marco2" <2ma...@nomail.nomail> wrote in message
news:62Z94Z233Z1Y11...@usenet.libero.it...
Kavolo!
Grazie! Gran bel post.
Poi me lo studio.
Grazie ancora.
Gnapps

 wrote in message
news:0hi1p0dot356i7p0c...@4ax.com...
Stragrazie anche a te.
Anche questa č una risposta estremamente interessante che studierň.
Gnapps


Capperi... immagino che sei un tecnico del settore.
Cosa consiglieresti in una abitazione?
Non mi piacciono i lampadari. almeno non quelli tradizionali.
Quali alternative?
grazie
Luciano 

Quali alternative?
Lampada da speleologo sulla fronte?
Perche' non cominci a dirci cosa ti piace, oppure passi in un
magazzino di lampade e vedi cosa si avicina alle tue esigenze?


 magazzino di lampade e vedi cosa si avicina alle tue esigenze?
Una cosa del genere?
http://tinypic.com/kunfl
A richiesta la producono anche con led bianchi e con attacco E27....... ci
sto pensando quasi seriamente, sono in attesa di conoscere il prezzo prima
di decidere.
Magari costerà un po' di più ma per 50.000 ore non ci penso più.
Fabbrogiovanni.

[..]Grazie[..]Poi me lo studio[..]
 -^- Erano tubi fluorescenti, comunque, e ce ne sono
 ancora. Poi, va be', ci sono anche altri tipi di lampade...
 che nel tuo caso anch'io non credo convengano. Era
 una prima panoramica e un primo ventaglio di possibilita`...
 Altre informazioni eventuali in seguito, sapendo maggiori dettagli


 Luciano
 -^- Be', non i lampadari, almeno non quelli
 tradizionali. Servirebbero ulteriori dettagli...


 Gnapps
 -^- Attenzione che ha usato le prime 2 cifre significative delle sigle:
 86,94,95,96; va aggiunta la terza cifra, il piu` delle volte uguale
 (esempio : 965), ma qualche volta cambia (esempio : 860,863,865).
 Significato, prendo per esempio la 965:
 9 ... indice di resa cromatica(irc/rA), oltre 90;
 65 ... temperatura di colore, 6500K.
 Nella situazione commerciale attuale, la prima cifra
 "8" indica la serie di tubi fluorescenti a 3 bande di colore
 (trifosforo), e "9" la serie a 5 bande di colore (pentafosforo)


 vorrei fare kazzate.
Appunto... finchè va tutto bene tutti contenti, quando ti brucia il locale o
muore un cliente so cavoli amari...
Ciao,
Enrico.

 questi si alogeni, che illuminino in dettaglio[..]vetrina..
 [.......]
 'notte


 Altre informazioni eventuali in seguito, sapendo maggiori dettagli
 -^- A proposito delle plafoniere aggiungo : hanno incorporato
 il sistema di alimentazione, tradizionale reattore/starter
 a 50Hz, o altrimenti elettronico a frequenza ultrasonica.
 E, nel caso dei tubi fluorescenti da 36 watt:
 \ con l'alimentazione tradizionale reattore/starter
 vanno aggiunti 9-10 watt dissipati dal reattore, per
 cui la potenza complessiva sale a 46-47 watt;
 \ con l'alimentatore elettronico "HF" succede che
 1-2 watt vengono dissipati dall'alimentatore, mentre la
 lampada, a seconda dei modelli di alimentatore, o viene
 sotto-alimentata ma emette la stessa quantita` di luce, o
 viene alimentata alla potenza nominale ma fa piu` luce;
 per cui, a seconda di questi diversi casi la potenza
 complessiva puo` variare da circa 31 a circa 38 watt.
 Oltre al ridotto consumo, il vantaggio principale
 degli alimentatori elettronici e` l'assenza di
 sfarfallio ed effetto stroboscopico (insomma la
 luce non tremola), per un maggiore comfort visivo


 soffitto e/o pareti, e nella pulizia periodica dei vetri dei riflettori
 Ciao


 Infatti... i lavori elettrici vanno fatti fare da un tecnico qualificato
;)
Lasciamo perdere i "tecnici qualificati".
Chiamo l'elettricista per alimentare delle vetrinette con spiralina che
scende dal soffitto.
Bene: questo tira giù la spiralina dal soffitto collegata alla 220, ci mette
una femmina, ci pianta una tripla ROTTA (nel senso: proprio spezzata) cui
attacca il maschio delle vetrinette, la avvolge con un chilo di nastro
isolante evvia!
Altro "tecnico qualificato": rifatto totalmente l'impianto eletrico nello
studio di mia moglie.
Totale spesa: 5000 Euro.
Risultato: ci sono ancora fili per aria (anche se incappellati a norme, per
carità!) dopo 4 anni senza le scatolette.
Altre scatolette sono senza coperchio.
Garantito che i lavori che faccio io li faccio meglio.
Gnapps

 Garantito che i lavori che faccio io li faccio meglio.
Anche io :-)
Ciao,
Enrico.

  illuminazione indiretta.
Anche, oppure illuminare direttamente le parti di negozio dove non ci siano
"dettagli" da sottolineare, ottenendo al contempo un'illuminazione generale
anche altrove... e puntualizzare poi con faretti a fascio più stretto
eventuali dettagli, bisogna vedere cosa vende però: se è un negozio di
verdure magari non gli interessa tutto questo... se è una boutiques magari
si :-)
Saluti,
Enrico.

 Enrico.
 Ciao


 
http://www.gafonline.it/gafonline/articoli/camera/Tabella.htm
 [.......]
