Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Gruppo elettrogeno

                    Ho necessità di dotarmi di un gruppo elettrogeno da mettere in garage,
servirà quando manca corrente per poter alimentare, se ce ne fosse bisogno,
la pompa sommersa che ho in garage che interviene in caso di forti piogge
con pericolo di allagamento. Fin qui tutto a posto, nei diversi Brico Center
o simili ne ho già viste a prezzi modici, il mio grosso problema è come
farle partire.Esiste un sitema elettrico che automaticamente quando manca
corrente fà partire il gruppo ??? Oppure supponiamo che io sia al lavoro,
mia moglie penso che non sia in grado con l'avviamento a corda del gruppo di
far partire l'ambaradan, esistono sistemi che evitano lo sforzo fisico
iniziale ???
Grazie molte
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 iniziale ???
Ci sono gruppi predisposti a questo ma sono costosi,devono avere le
   batterie sempre pronte, quando servono sono scariche, non possono
   stare in locali chiusi etc etc..
   Cerca un gruppo con motorino d'avviamento, e con un booster tua moglie
   lo fara' partire in un'attimo.
http://www.gommoniegommonauti.it/batterie/foto/booster%20e%20faro.jpg
`   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   batterie sempre pronte, quando servono sono scariche,
Veramente i gruppi a presa di carico automatica hanno il caricabatterie 
alimentato da rete elettrica.
Quando manca tensione, la batteria è bella carica e pronta ad avviare il 
motore. :-)
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed 101Mm
"La potenza è nulla senza cotenna" 

 motore. :-)
      Li ho esclusi poiche costosi, e perche le norme impongono che
    abbiano un locale esclusivo,addirittura con impianto di illumina
    zione antideflagrante!


 motore. :-)
facciamo cosi':
il tipo ne prende uno ad accensione elettronica,
ci mette davanti una batteria, calibrata, che da' il
consenso solo quando all'altro capo non "sente "
la corrente.
spero di essermi spiegato :(
allora lui ha in serie,
rete - batteria - gruppo
se la batteria non sente la rete, da' il consenso al gruppo/gruppetto :)
felice_pago


 Grazie molte
Ho il tuo stesso problema e sto pensando anch'io ad una soluzione
efficace. Se vuoi stare tranquillo devi optare per un gruppo elettrogeno
che parta automaticamente in caso di black-out (pensa ad un temporale
quando non c'e' nessuno in casa ! ). Sono apparecchi costosi e ingombranti
anche perche' non si trovano per piccole potenze. 
Stavo invece pensando ad un inverter statico composto da batteria e
inverter che trasforma la continua in 220 alternata. La batteria sarebbe
sempre sotto carica tramite linea enel; quando va via la corrente un rele'
provvede a collegare la pompa all'inverter. Considerato che una pompa
assorbe circa 500 watt, con una batteria da 12 V e 50 amper/ora (quella di
una utilitaria) hai circa 1 ora di autonomia (supponendo la pompa sempre
in funzione, poiche' normalmente funziona ad intermittenza l'autonomia
sara' senz'altro maggiore). C'e' pero' da valutare il discorso "spunto"
della pompa stessa: non so quantificare di quanta corrente di spunto possa
aver bisogno e se un normale inverter e' in grado di erogarla (la batteria
sicuramente si). Sicuramente i normali gruppi di continuita' dei computer
non ce la fanno, pero' usando un inverter professionale forse e' possibile.
Qualcuno ha mai fatto qualcosa di simile ?
Marco


 inverter che trasforma la continua in 220 alternata
Volendo semplificare: ci sono pompe a 12 volt con portata abbastanza alta?
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni.
Dovrebbe essere una pompa ad immersione. Una pompa da un cavallo di
potenza assorbe circa 60 ampere con cavi di alimentazione di diametro non
indifferente (la batteria starebbe a una decina di metri di
distanza).Personalmente non le ho mai viste.
C'e' poi il problema di doverla mettere nel pozzetto dove gia' e' presente
quella a 220 V e sicuramente manchera' lo spazio.
La soluzione inverter mi sembra, in teoria, la piu' praticabile.


dovresti rivolgerti a qualche venditore di camper
"Mario" <sd...@ksdjhfk.kjsdbhgfjk> ha scritto nel messaggio 
news:217Z169Z121Z9Y...@usenet.libero.it...


 iniziale ???
Cercando su internet ho trovato questo:
http://www.brigiotti.com/catalogo.asp?cat=kit&id=3
Sembra interessante. 


Vi ringrazio davvero molto per i vs. preziosi suggerimenti, adesso vorrei
provare ad andare in un negozio e vedere quanta forza ci vuole per far
partire il motore.Cosi' facendo decidero' l'acquisto giusto.


Riguardo allo sforzo fisico ti posso dire che quand'ero bambino, circa a 10 
anni di età, ero tranquillamente in grado di avviare il gruppo elettrogeno 
Mase 300 pantera che mio padre possiede. E' un 300 cc monocilindrico, 2,4 KW 
con avviamento a cordina e al tempo aveva una ventina d'anni... Attualmente 
penso siano più facili da avviare. Al giorno d'oggi il gruppo ha circa 30 
anni. 

Al giorno d'oggi il gruppo ha circa 30 anni. 
E funziona ancora?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

BOH!!! Credo di si, ma saranno 3 anni che non viene avviato... Uno di 
questi giorni provo. Pensa che funziona ancora a benzina "normale", 
quella che è sparita quando è comparsa la verde... Molti anni fa c'era 
la normale, la super e il gasolio.

questi giorni provo. Pensa che funziona ancora a benzina "normale", 
Se ha bisogno della dose quotidiana di piombo, vendono additivi
appositi dai benzinai oppure autoaccessori.


 BOH!!! Credo di si, ma saranno 3 anni che non viene avviato...
Se quando è stato stoccato il serbatoio era vuoto, probabilmente parte 
subito.


Beh il serbatoio originale è ancora pieno di benzina normale, credo da circa 
20 anni. Però viene sempre alimentato tramite un serbatoio esterno, quindi i 
condotti sono vuoti.