Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: installarsi uno split

e' cosa proibitiva? quali attrezzi occorrono?
grazie mille

 e' cosa proibitiva?
     Da quello che ho appreso in questo NG,e senza smentite,non e' alla
     portata del fai-da-te.
 quali attrezzi occorrono?
      Cartellatrice,pompa del vuoto,attrezzatura ordinaria,competenza.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

26

 grazie mille
ci vogliono gli attrezzi sopratutto perchè bisogna caricarlo con il gas
un mio amico ne sta facendo installare uno proprio in questi giorni: costo
250-300 euri
ciao
Max

26
Non era 42?
Ciao.

 Non era 42?
Rapido conto solo in marzo e aprile.
Ma potrebbero essermene sfuggiti di quelli che hanno subject
non parlanti (quei post tipo "cerco aiuto" o "come si fa..."
e similari).
Ovviamente e` anche possibile qualche differenza tra i
newsserver. 
Paolo

 > Non era 42?
     26 o 42 il 2004 sara' l'anno del condizionatore!! PP


Rapido conto solo in marzo e aprile.
Non avevo davvero capito a che cosa ti riferissi (o che ti riferissi a
qualcosa).
Io, invece, mi riferivo a:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Answer_to_Life,_the_Universe,_and_Everything
Ciao.


felice_pago
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Answer_to_Life,_the_Universe,_and_Everything
Ma pensa 'sti matematici!
Paolo

      ciaofelix:-)
Infatti, mi e` venuta voglia di fare una statistica.
Chissa' dove possiamo arrivare!
Paolo

polvansen© ha scritto:



      100 entro meta' giugno! ;-) C'e' anche It. Condominio per l'oggetto
      in questione.


      26 o 42 il 2004 sara' l'anno del condizionatore!! PP
Ed il 2005 quello del computer a pedali, considerati i black out che ci
ritroveremo... :-(
Saluti                    Meneldil

Meneldil ha scritto:


         Ce la caveremo come e' sempre stato! 



Io ho montato quasi tutto,quanto costa una pompa del vuoto?
Mi manca solo quella,Un mio amico se l'è autocostruita...
Che materiali occorrono per l'autocostruzione?
Avendo gia un compressore potrei usare un vaquostato?
Avrei problemi di condensa?

nemo ha scritto:


     Ho scritto *....che ho appreso....* sono un'apprendista,lascio
     la parola ai pompisti esperti. :-)))


      ciaofelix:-)
Costo dell'installazione 250E
costo di una pompa dai 300 ai 500
costo di una valigetta di manometri minimo 80
cartellatrice 50/110
lavoro semplice ma ci vuole esperienza sopratutto nel fare le cartelle come
da manuale
condensa? la fa la macchina interna d'estate e l'esterna d'inverno
Auguri
ciao   edy

Ci si fanno molte seghe mentali quando si cerca di occultare un mestiere che
se fatto con calma e un pizzico di intelligenza riesce molto bene , ok ci si
impiega il doppio ed anche il triplo del tempo di un professionista ma alla
fine e' il portafoglio a ringraziare e la soddisfazione dove la mettete?.
Veniamo al dunque, chiedendo imput a destra e a manca non ci ho cavato un
ragno dal buco (nel senso che se vuoi sapere devi pagare ,oppure te lo
installo per xxxx?.
Allor andate da un rivenditore di accessori e componentistica di termosanit
e vari , accattatevi il metraggio di tubo al vs fabbisogno con precisione e
fatevelo cartellare. Tappare le estremita' per non fare entrare impurita',
montate il tutto, nel mio caso ho creato il vuoto con un venturi e
compressore  dopodiche ho staccato il tutto e aperto la valvola del
compressore per 10 sec., controlle delle giunzioni con acqua saponata , e
dopo apertura totale valvola. considerato che il gas nel compressore e'
sufficiente per impianto con tubi inf. a 6 metri , ed il mio e' a circa 5
metri , quindi verificate che non perde , lapressione di impianto e' a norma
(10 sec il test + carica del circuito 1 metr inf al max consigliato) ho
acceso il tutto e............ Funziona , controllo generale il giorno
successivo , e rifunziona ,
Scusate ma 300? per installare mi sembrano una follia , piuttosto , acosto
di sputtanarlo , lo installo io.
bye

 di sputtanarlo , lo installo io.
 
      Clap...clap...clap...clap...clap...ciaofelix:-)


 bye
ciao

 di sputtanarlo , lo installo io.
e quando l'hai sputtanato ne prendi un altro e lo sputtani pure quello??
contento tu

Da quanto ho potuto constatare esiste la possibilità, per persone "fai
da te" di montare gli split venduti in kit predisposto...ovvero:
- l'installazione è sempre di tipo "spalla a spalla" 
- la lunghezza dei tubi è fissa; sono forniti già intestati, (a volte
collegati da un lato) sottovuoto e tappati all'esterno.
- data la breve lunghezza non servono ricariche; basta collegare (il
collegamento apre i tubi e fa affluire il gas)
Per il resto fare un vero impianto è ovviamente possibile (chi la fa
per mestiere è umano) ma è fuori della portata dell'hobbista della
domenica sia per la strumentazione/attrezzi necessari sia per l'alta
possibilità di danneggiare componenti pregiati.
Per fare il vuoto (cosa assolutamente necessaria con  i tubi non
predisposti) serve una vera pompa e un manometro a scambio che da sola
costano quanto l'installazione di 2 o 3 split.
saluti

 costano quanto l'installazione di 2 o 3 split.
scusami, io non ne capisco un tubo  :-)), ma sono in attesa di installazione
e mi è stato detto che il vuoto non è necessario.
Non l'installatore, ma un mio amico (?) sostiene che mettendo il
refrigerante, l'aria che rimarrebbe è pochissima.
Cosa mi consigli?
Canbiare amico??
ciao
Musashi


Che installa senza fare il vuoto o addirittura neppure operazione
alternativa per eliminare l'aria ce ne sono tanti con i nuovi fluidi però
l'umidità contenuta nell'aria è molto dannosa si genera acido fluoridrico
che è in grado di corrodere pure il vetro
Il tuo amico installatore comunque ne capisce poco perchè una unità interna
ha un volume equivalente ad oltre 10-15 mt di tubo se fossero solo i
tubi....

 >
Nei kit che vendono dicono che c'è anche il vuoto; (io non l'ho mai
usati) dicono che si collegano chiusi e l'apertura avviene serrando i
dadi.
Comunque per gli impianti normali il vuoto serve eccome; chi ti dice
di no ti da' un cattivo consiglio.