Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Prese corrente

Io ho nel mio "cantiere" (il rustico di casa mia dove da mesi sto
pian-pianino mettendo le mani) una sola presa di corrente. Credo sia una
prese da 16ampere. Considerato che nel rustico dovrò alimentare
costantemente un acquario (150W luce + qualche pompa da poco) quante altre
prese potrò mettere in serie (o in parallelo???? non conosco bene i termini
elettrici) per evitare rischi sull'impianto??? Per dirla in parole povere
quante prese è SICURO far nascere da quella già esistente facendo da li
partire i fili???
OVVIAMENTE nel rustico non metto grandi utenze come forni o simili ;-))

 prese potrň mettere in serie (o in parallelo???? non conosco bene i 
Parallelo, comunque il numero di prese non e' importante.
Importante e' che l'impianto sia fatto bene, e che il totale degli
utilizzatori contemporaneamente accesi non superi i 16 A, pari a 3600
Watt, oppure di meno a seconda se il filo e' di sezione insufficiente
oppure le valvole saltano prima.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Importante e' che l'impianto sia fatto bene, e che il totale degli
In sostanza evita "cascate" di prese multiple.
Compra una bella ciabatta da x prese, dove x è il numero di prese che
ti serve.
In alternativa smonta la presa dal muro e trasformala in una scatola
di derivazione e spargi un po' di prese qua e là. Il lavoro deve però
essere fatto bene!
CIao Boiler

essere fatto bene!
Anche qui, fatico a capire la differenza: alla fine avrai attaccato alla
stessa linea lo stesso numero di prese; a meno che tu non ripartisca la
linea con delle protezioni, una per ogni linea derivata, in che cosa
consiste la differenza?
Chiedo per sapere, perché proprio non capisco, non metto minimamente in
discussione che le cose stiano come dici.
Ciao.

discussione che le cose stiano come dici.
Nessun problema, ma neanch'io sono elettricista, quindi non so 
argomentare così bene...
CIao Boiler

 oppure le valvole saltano prima.
IO nella mia IGNORANZA temo più che altro che qualche presa si fonda!!! Anni
fa dimenticai uno scaldino elettrico acceso in bagno....assorbiva così tanto
che la presa BRUCIO'!!!!!!! Le valvole saltarono e non vi furono conseguenze
se non del fumo nero!
Il mio timore è che a far funzionare diverse cose una delle prese possa
bruciare perchè sono tutti collegati!
BOH?!

bruciare perchč sono tutti collegati!
Se invece l'impianto e' fatto male, puoi essere sicuro che prima o poi
qualcosa succede. Piuttosto fallo fare a un elettricista.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio
news:KUh8c.8028$jY1....@tornado.fastwebnet.it...


 futuro.
Riduzione, tripla, riduzione schuko, riduzione 16/10, altra tripla,
altra schuko, caricabatterie del cell, spina lampada alogena,
frullatore..... tutto sta a bilanciare il carico (carico inteso come
peso), cercando di non allungare il blocco ma allargandosi a destra e a
sinistra in modo che la prima spina non tenda a sfilarsi..... dico
giusto?
A Natale ci faccio stare anche l'intermittenza per l'albero.
Ammetto di essere un pessimo esempio.
Fabbrogiovanni.

 futuro.
      Approvo incondizionatamente! Le ciabatte sono utili esclusivamente
    per gruppi di apparecchiature TV,audio,stereo, P.C. e relativi
accessori.
       ciaofelix:-)


 Ammetto di essere un pessimo esempio.
       Almeno brilli per onesta' :)


 > limiti elettrici se il collegamento è praticamente definitivo, ti


 ...........differenziale ad alta sensibilità Idi=00.3A a monte dell'
impianto, e.....

 di parole...Parliamone.
Tutto quello che hai scritto sarà sicuramente utile.
Fabbrogiovanni.

colore,odore ovvero nessuno...
A 100kV hai un bel puzzo di ozono ;-)
Ciao Boiler


Non ho capito perché una ciabatta non va bene.
Se è solida, di marca, omologata per 16A, collegata a una presa da 16A
con dei cavi adatti a 16A e un fusibile da 16A, allora ci puoi
attaccare in tutta sicurezza un utilizzatore da 16A, due da 8A, e così
via.
Sbaglio da qualche parte?
Chiaramente non sto parlando di questa ciabatta
http://www.distrelec.ch/isroot/SupplyStore/ImagesProduct/distrelec/951046F.JPG
ma di una come questa:
http://www.distrelec.ch/isroot/SupplyStore/ImagesProduct/distrelec/950560F.JPG
Ciao Boiler

via.
Il problema è che a volte in una presa di una ciabatta da 16 A si
infila la spina di un'altra ciabatta e poi a seguire in cascata
(magari da 16A anche queste) sino ad ottenere che la prima presa si
fonde per eccesso di carico. E poi teniamo in considerazione un altro
fatto: i contatti delle ciabatte 10-16 A (volgarmente le bispina) sono
molto meno elastici di quelli delle prese. 
Un'ultima cosa: la somma di tutte le correnti di tutte le ciabatte
connesse non deve superare i 16A pena la fusione del gruppo spina
(prima ciabatta) con la presa a parete a cui è collegata.
saluti 
branco


Ma questo è quello che ho detto di NON fare nel secondo post di questo
thread!
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:qo9560d3pkfph7jpt...@4ax.com...



Qualcosa contro i fisici? ;-)
Comunque era una battuta, il concetto è chiaro.
Per generare ozono deve esserci l'effetto corona che si manifesta ben
volentieri sulle punte.
Per averlo su una superficie piana, dipende da quanto distente è
l'altro polo (e quindi, giustamente, da quanto intenso è il campo
elettrico).
Ciao Boiler.

 Io avevo preso spunto dalla domanda dell'amico "elemento"  per sottolineare
alcuni problemini nei quali si può incorrere nell'utilizzo troppo disinvolto
delle apparecchiature elettriche, tanto più quando queste vengono istallate
in ambienti particolari quali un cantiere. La questione della ciabatta e
semplice: scelgo una buona ciabatta poi ci collego tutto quello che mi pare
però non devo mai dimenticare che i collegamenti mobili per loro natura sono
sede di guasto, ora, se questo causa la banale interruzione del contatto
elettrico, gli unici a farne le spese saranno i pesciolini, se, invece
incominciano processi di scintillio questi in un tempo imprecisato,
procureranno un danno anch'esso difficilmente prevedibile, pertanto è
opportuno quando possibile realizzare dei collegamenti stabili (nel senso
sia meccanico che temporale).
A riguardo dei fusibili , sottolineo che questi non costituiscono una buona
protezione contro i contatti accidentali in quanto il loro principio di
funzionamento si basa sull' intensità della corrente, ed il loro intervento
diventa tempestivo solo in caso di grandi (almeno 2.5-4 volte la corrente
nominale), tali valori sono difficilmente raggiungibili se il contatto
avviene tra una mano ed un piede in una calzatura. Resta il fatto che
fusibili al pari di ogni dispositivo di massima corrente hanno lo scopo di
preservare i conduttori ed i dispositivi dagli effetti di una grande
corrente per molto tempo non gli esseri umani dagli effeti nocivi
dell'elettricità. Pertanto anche prevedendo di realizzare un impianto di
terra con resistenza nulla che ci metterebbe nella migliore delle condizioni
possibili perchè originerebbe i maggiori valori di corrente di guasto a
terra (= intervento rapido del fusibile) anche in questo caso non saremmo
salvi per contatti fase neutro come quello che avviene quando si toccano i
due fili...... la soluzione migliore è quella di stare a valle di un
interruttore differenziale che interviene per un qualunque guasto che causa
dispersione verso terra e lo fa per una differenza di corrente di 30mA ben
lontana dai circa 80mA necessari a causare la morte. A salvarci, poi, dalla
corrente mano-mano nel contatto fase neutro ci pensa anche l'interruttore
termico che se non presente nel corpo del differenziale (non a caso esistono
interruttori differenziali magneto termici) è sicuramente presente nel corpo
del contatore elettrico ( il suo effetto è simile a quello di un fusibile ma
per "grandi" correnti diviene estremamente rapido).
Non sono solito scrivere enormi risposte ma mi sono imbattuto in questo post
ed ho pensato che qualche riga in più potesse salvare qualcuno, Ciao.

per "grandi" correnti diviene estremamente rapido).
NO!
Se prendi neutro in una mano e fase nell'altra cuoci a fuoco lento.
Voglio vedere quale magnetotermico staccherebbe... probabilmente
neppure se fosse da 1A scatterebbe istantaneamente.
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:frt560h3p5o3qssp1...@4ax.com...

Effetivamente il mio concetto non era chiaro, scusate, facevo riferimento
all azione congiunta dei due dispositivi, é ovvio che per il contatto fase
neutro puro noi siamo poco più che un pollo da cuocere. Il commento di
Boiler mi conferma l'estrema utilità della discussione. Grazie.