Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: richiesta dritte per lavaggio chimico scambiatore calore

salve a tutti
la situazione:
- caldaia saunierduval thelia 30  del 1997 (senza accumulo)
- ho poca pressione nell'acqua calda sanitaria e il problema e' nello
scambiatore intasato
- alcuni anni fa per lo stesso problema l'assistenza mi ha fatto il
suddetto lavaggio e tutto
e'andato bene
le alternative:
- nuovo lavaggio e rischio foratura serpentina (e' vero?)
- sostituzione scambiatore (400 euro)
- sostituzione caldaia con una nuova 1.200 e. (visto l'eta' della
vecchia non varrebe la pena
sostituire il pezzo)
le mie considerazioni:
- a vista (internamente) la caldaia e' in perfette condizioni
considerato il fatto che e' stata
in un ambiente chiuso e la sostituzione mi sembra sprecata
- con il lavaggio richio effetivamente la foratura? (non so di cosa e'
fatto internamete lo scambiatore)
vorrei provare a fare da solo il lavaggio con l'acido muriatico o con
un prodotto specifico (chiedo consigli)
posso utilizzare una pompa di quelle piccole x autoclave?
dei consigli per non causare danni peggiori 
grazie

 dei consigli per non causare danni peggiori
 smonti lo scambiatore(Auguri) lo capovolgi e  riempi inizialmente con una 
miscela di acqua e acido e lasci agire con calma, quando vedi che l'acido 
non reagisce piů,immetti nuovo acido fintantoche non lo vedrai piů 
friggere,provi  il passaggio dell'acqua da una parte e dall'altra, se sei 
soddisfatto risciacqui e rimonti il tutto
Attenzione stai lavorando con acido, proteggi le mani e sopratutto gli occhi
             Ciao Edy   ;-))) 


NON l' acido muriatico !!  rischi di rovinare lo scambiatore.
Devi usare acidi non troppo aggressivi: io uso il DRAGO o il VIAKAL. (acido 
fosforico)
Il metodo a caduta libera non funziona bene: si forma molta schiuma che 
caccia via l' acido e scrosta solo una piccola parte.
Serve una pompa: quella di scarico della lavatrice va benone, però ha poca 
prevalenza, per cui devi mettere l' uscita del liquido a non più di qualche 
centimetro dal pelo del liquido di una vaschetta di plastica ( ~2 litri di 
acido + 2 litri di acqua)da cui peschi l' acido per mandarlo dentro lo 
scambiatore.
per connettere lo scambiatore con la pompa va bene il tubo di scarico della 
lavatrice + fascetta.
G.C. 

 Attenzione stai lavorando con acido, proteggi le mani e sopratutto gli occhi
Mammamia e che e', acido solforico?
Usa l'anticalcare del bagno, te ne basteranno un paio di flaconi; un po' 
di attenzione ci vuole, come per tutte le cose, ma non esageriamo.
Se non hai fretta, in teoria potresti usare anche dell'aceto, ma con 
l'anticalcare fai un buon lavoro in poco tempo.
Invece di smontare mezzo mondo, valuta la possibilita' di staccare 
l'ingresso dell'acqua sotto la caldaia, e ingegnati su come far 
circolare la mistura nell'intero circuito, entrando dalla caldaia e 
uscendo da un rubinetto; ti servira' un po' di tubo per irrigazione, un 
secchio come serbatoio e una pompa (io all'epoca usai quella che si 
attacca davanti al trapano).
Buon lavoro.

 friggere,
Questo è un pessimo metodo perché aggiungi reagente, ma non sottrai i 
prodotti. L'acqua ad un certo punto satura con il sale che si forma 
dalla reazione dell'acido col calcare e non se ne scioglie più per cui 
la corrosione si ferma anche con acido fresco. L'ideale sarebbe 
procedere come fanno i chimici per lavare la loro vetreria: poca acqua + 
acido fatta circolare su e giù per lo scambiatore. Quando non reagisce 
più si butta e si aggiunge altra poca soluzione fresca. Automatizzare 
una procedura simile è un casino... beh forse neanche tanto tappando lo 
scambiatore e montandolo su qualcosa che ruota lentamente, molto 
lentamente. L'alternativa è riempirlo d'acqua calda, mettere 
l'anticalcare (non HCl perché attacca molti metalli) e cambiare spesso 
tutta la soluzione.

 ha scritto nel messaggio 
news:45af4b32$0$2045$4faf...@reader2.news.tin.it...


    Ho sbagliato non scrivendolo,  lo ritenevo sottinteso e mi scuso
-- 
              Ciao Edy   ;-)))

 trapano).
Questo lo ritengo un buon suggerimento, perň č preferibile attaccare i tubi 
dopo il gruppo acqua con membrana onde evitare che l'acido intacchi la 
membrana e cosě si ritroverebbe con un problema in piů, se non ricordo male 
quella caldaia ha gli attacchi acqua che vanno alla serpentina da 1/2 
maschio e femmina,in questo punto potrebbe attaccare i tubi
della pompa fai da te
-- 
              Ciao Edy   ;-))) 

 >> Invece di smontare mezzo mondo, valuta la possibilita' di staccare
ho solo smontato il pannello laterale (Dx) e fontale, ho individuato
l'entrata e l'uscita dello scambiatore
ha attacchi da 1/2 pollice usero' due flessibili rotti
la pompa pesca da un foro fatto sotto un secchio (di plastica) di
vernice
il metodo di partire con una soluzione con molta acqua - gettare -
aumentare la concentrazione dell'acido
mi sembra il migliore
la cosa che mi dispiace e che non vorrei rovinare e' la pompa mi serve
per altri lavoretti... 
ciao


 se usi i decalcificanti casalinghi a base di acidi deboli (non 
cloridrico-muriatico) o i preparati specifici per idraulici, alla pompa non 
succederà niente.
G.C. 

 per altri lavoretti...
http://www.gel.it/gel.asp
 ->disincrostanti ->pdf schede tecniche
 se vuoi fare un lavoro rifinito, alla fine risciacqui e rilavi con acqua e 
bicarbonato così da inibire l'effetto residuo dell'acido
-- 
              Ciao Edy   ;-)))