Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituire caldaia e canna fumaria esterna

 
Salve a tutti.
Abito in un palazzo di inizio novecento, dove, ovviamente, inizialmente non 
erano stati previsti locali e sistemi a norma per quanto riguarda la 
caldaia - e non vi sono balconcini o spazi esterni dove apporla.
Attualmente, č presente una caldaia a camera aperta, ben funzionante, con 
una canna fumaria singola dell'appartamento, che sale all'interno del muro 
fino al tetto(che č all'incirca 8-9 mt piů, essendo il mio il penultimo 
piano e i piani alti circa 5 mt l'uno, salvo l'ultimo che č leggermente piů 
basso).
Il problema č che con questa situazione non sono piů a norma; non potendo 
spostare la caldaia, che č in un locale inappropriato privo di vere e 
proprie prese d'aria esterne, ciň che occorre fare, a detta di tutti i 
tecnici(ben 3, di ditte serie)interpellati, č sostituire la caldaia stessa 
con una a tiraggio forzato, meglio ancora se a basse emissioni, e risolvere 
il problema della presa d'aria(e eventualmente anche del tubo di scarico, 
che secondo loro potrebbe anch'esso non essere piů a norma, non ricordo piů 
per quale motivo, forse per la lunghezza, boh) diversamente.
La soluzione che mi č stata prospettata, salvo rifare completamente la canna 
fumaria interna, che attraversa perň anche l'appartamento del condomino di 
sopra, č quella di far uscire il/i tubo/i all'esterno, sostanzialmente a 
parete, facendo passare i tubi attraverso il bagno adiacente al locale 
caldaia e scaricando fuori il finestrino del bagno, cosa che non 
determinerebbe particolare nocumento a nessuno essendo la finestra del 
condomino superiore circa 3-4 metri piů su(tanto piů con caldaia a basso 
nox).
Tale soluzione sembra anch'essa non soddisfare del tutto le normative 
attuali, che vogliono lo scarico sul tetto; tuttavia sembra essere l'unica 
possibile senza un'intervento strutturale sulla canna fumaria interna(che 
comporta grossi lavori di muratura).
Il condomino superiore, perň, sta facendo opposizione; a suo dire occorre 
che io installi una canna fumaria singola ESTERNA, che si sviluppi a partire 
dall'uscita sopra descritta(finestrino del bagno)e salga su fino a superare 
il tetto, scaricando a norma piů in alto.
Tale tubo perň, per essere ancorato, richiederebbe, a mio modo di vedere, 
l'installazione di una impalcatura sulla facciata esterna, non essendovi 
accessi sufficienti da nessun altra parte; inoltre, immagino che debbano 
essere previsti appositi materiali e autorizzazioni, data l'installazione 
esterna; e come si risolve, poi, il problema di dover aggirare e/o rompere 
la parte sporgente della copertura del tetto, il quale ha appunto una 
sporgenza obliqua di circa un metro oltre la facciata?Sarebbe a norma una 
eventuale canna fumaria che preveda numerose(almeno 5, secondo i miei 
calcoli) curve, come questa?

 sulla canna fumaria interna(che comporta grossi lavori di muratura).
Ma non è possibile intubare la canna fumaria esistente ?
Cordialità.
             Paul

 Ma non č possibile intubare la canna fumaria esistente ?
Intendi intubare all'interno la canna fumaria?Il problema č che non č 
possibile, se ho ben capito, per ragioni di lunghezza(oltre una certa 
lunghezza non saremmo piů a norma). Oppure di diametro; o di entrambe le 
cose.
Diciamo pure che fra tutti i tecnici consultati ne ho guadagnato solo in 
confusione ed enormi perdite di tempo.
Mi piacerebbe, se non altro, riuscire io a capire correttamente cosa č a 
norma e cosa no, per potermi regolare, visto che nessun tecnico mi č 
sembrato aver le idee del tutto chiare(alla fine rimandano tutto a un 
secondo sopralluogo, magari chiedendomi 100-300 euro- pazzesco- per 
verificare con la telecamera lo stato interno della canna fumaria).

 sembrato aver le idee del tutto chiare
La materia è un po' complessa, ma comunque ti consiglio di scaricarti la
Norma UNI-CIG 7129. Leggiti l' allegato C.
Tu, se ho ben capito, dovresti ricadere nel caso di un apparecchio C32
o C33, (apparecchio di tipo stagno secondo quale monterai, rispettivamente
con ventilatore a monte od a valle della camera di combustione).
Qualsiasi installatore dovrebbe essere in grado di valutare la possibilità
di collegare una caldaia di una certa potenzialità alla canna fumaria
esistente.
Cordialità.
                   Paul