Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia autonoma e fulmini ...

ciao a tutti,
comincio ad annoiarvi con questa domanda ... quando mi hanno installato 
la caldaia, mi hanno dato due indicazioni:
a) lasciare la spina della caldaia collegata alla presa d'inverno. Se 
la temperatura scende oltre un certo valore, si mette in funzione 
autonomamente per evitare che l'acqua del circuito di riscaldamento 
ghiacci;
b) siccome in quella zona sono frequenti i temporali, č preferibile 
lasciare staccata la spina dalla presa, per evitare danni alla caldaia.
A parte che i due suggerimenti sono in contrasto, e considerando che, 
per quel poco che ne so, mi risulta che:
- se un fulmine colpisce la caldaia, addio;
- se un fulmine cade nelle vicinanze, le correnti indotte danneggiano 
per conto loro l'elettronica;
a questo punto, a che serve staccare la spina della caldaia dalla 
presa? Per proteggerla dalle eventuali sovratensioni della rete? Non 
basta allora montare la presa protetta acquistata alla LIDL tempo fa, e 
buonanotte, protegge per quel che puň? Grazie per la pazienza e ciao.
-- 
Stars shine like eyes


ciao, esperienza personale di 2 anni fa, fulmine entrato in casa (ci stiamo 
3 mesi d'estate) senza chiedere il permesso :)), probabilmente ha colpito un 
pilastro portante in cemento armato del capannone dove sotto alla grondaia 
passano i cavi enel (ha fatto un buco del diametro 10cm  profondo 5 e da 
questi si č divertito a modo suo :) comunque morale della favola in casa 
fortunatamente pochi danni (televisore, decoder, una parte dell'impianto 
elettrico del piano terra) da notare che quando non abitiamo la casa, stacco 
magnetotermico, salvavita e il generale enel, quest'ultimo si č 
DISINTEGRATO, ovvero non era rimasta traccia del contatore (modello nuovo 
:))
Vuoi montare ancora una presa protetta per i fulmini? :) 

 buonanotte, protegge per quel che può?
La validità di quel tipo di apparecchi è poco o nulla. Se è l'apparecchio 
che credo, ne avevamo discusso tempo fa con un altro utente.
Questo il thread 
http://tinyurl.com/3pe7up
 Vedi se c'è qualche informazione 
che ti può interessare.
Se sei in zona con rischio di fulminazione, occorre adottare misure idonee.
Tralasciando il caso di proteggersi da fulminazione diretta (occorre allora 
LPS= parafulmine), il primo passo per avere protezione è installare degli 
scaricatori di sovratensione seri (Dehn, Fitre, Merlin Gerin, ABB).
Se necessario, a seconda del livello di protezione voluto, della probabilità 
di fulminazione, delle caratteristiche dell'impianto e soprattutto delle 
tensioni di tenuta degli apparecchi da proteggere, potranno genericamente 
essere:
scaricatore vicino al contatore;
scaricatore con tensione residua inferiore nel quadro di casa;
scaricatore per apparecchiature elettroniche vicino agli apprecchi più 
delicati.
Con i relativi costi e solo a condizione che vengano correttamente 
installati.
Piuttosto che un apparecchio "presa protetta", installerei almeno un 
prodotto tipo questo
 
http://domino1.fitre.it/fitredb02.nsf/alldocs/6258CA2F9C91C3ACC125698200576A98?OpenDocumentnelle
 immediate vicinanze della caldaia.Non può fare miracoli, ma è comunque molto migliore (almeno ci sono dati sucui fare un confronto delle caratteristiche).Io lo uso, scegliendo potenza idonea, come protezione terminale percentralini telefonici, centrali d'allarme, quadri di permutazione e centralitermiche.--Giorgio

Scusate. La formattazione alla fine è andata a put...
link corretto in versione lunga o corta:
http://domino1.fitre.it/fitredb02.nsf/alldocs/6258CA2F9C91C3ACC125698200576A98?OpenDocument
http://tinyurl.com/5ayjy4
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).