Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: QUALE PRESSIONE X TESTARE L'IMPIANTO DEL GAS ??

Che procedura si deve usare x essere sicuri che non ci siano perdite dai
tubi del Gas ??
Qui da me hanno messo sotto pressione con l'aria 3-4 Bar  il Circuito ma
dopo 1 oretta perde da 1 quarto a mezza atmosfera Circa, e' normale ??
Spruzzando 1 prodotto sui vari Raccordi dei Tubi con delle Bonbolette hanno
trovato  delle fughe di aria che hanno sitemato, ma l'impianto se pur +
lentamente continua a scendere di pressione.
Chi me lo monta mi dice che se entro 10 minunti non ci sono perdite
"apprezzabili" e' tutto ok in quanto la pressione di esercizio sara' molto
+ bassa (1-1,5 Bar) e quindi non ci saranno perdite, non sono 1 esperto
della materia, e quindi kiedo a Voi se le cose stanno effettivamente cosi'.
L'intero tracciato e' lungo 70-80 mentri circa.

 Qui da me hanno messo sotto pressione con l'aria 3-4 Bar
come hai visto ne bastano 0.1 di bar per 15 minuti....... e non credo che la
metodica fantasiosamente adottata sia migliore di quella indicata nelle
norme..... inoltre se ignorano questa disposizione delle UNI-CIG 7129 e`
probabile che ne ignorino anche altre.
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.

 probabile che ne ignorino anche altre.
Loro lo hanno messo sotto 1 carico maggiore, questo a me non pare proprio 1
male anche il tempo e' stato senz'altro maggiore in quanto hanno lasciato
il manometro anche x tutta 1 notte. 
Da ignorante della materia queste precauzioni in + non mi sono sembrate
Malvagie -Cosi' come ho espresso dei dubbi su quello ke stanno facendo
posso anke tranquillamente mettere in evidenza la loro buona volonta' (non
sono qui x dare addosso a kikkessia!!)-
Magari le perdite ke ho visto non si sarebbero evidenziate se avessero
fatto la prova di carico nei termini delle normative da te descritte e io
avrei dormito sonni + tranquilli -ma non so dire-.
Qui il gas e arrivato da qualche mese e in pratica ki fa gli impianti sono
dei tubisti/elettricisti convertiti al metano a cui fanno dei corsi di
"aggiornamento" Che immagino non saranno il massimo dell'approfondimento;
quindi x quanto riguarda la Perfetta conoscenza delle norme di legge da
parte di questi installatori non ci scommetterei su manco 1 pizza (ieri ad
e' saltata fuori 1 posta Taglia Fuoco non preventivata) e x il resto mi
GRATTO !!!
Grazie infinite x i chiarimenti.

 e' saltata fuori 1 posta Taglia Fuoco non preventivata)
Una porta taglia fuoco?
La questione mi puzza.
Che potenzialità ha la caldaia?
Saluti                    Meneldil

 Che potenzialità ha la caldaia?
27.000 KCal  IMMERGAS i Mod  EOLO 27 SUPERIOR Con sistema Aqua Celeris  poi
ci sono i Fuochi dei fornelli ma non so se questi centrano con la porta
taglia fuoco (non credo)
Certo povevo metterla anche + piccola ma siccome sono 2 appartamenti (primo
piano + taverna abbiamo abbondato) 
Dai dammi questo colpo al Cuore !!!


Non vorrei sbagliare, ma la necessità di porta tagliafuoco (oltre a
estintore ed altre menate varie) c'è solo per caldaie superiori alle 29900
Kcal... quindi nel tuo caso non dovrebbe essere necessaria.
Saluti        Meneldil

 Kcal... quindi nel tuo caso non dovrebbe essere necessaria.
 x ovvi motivi  IO SPERO VIVAMENTE CHE TI SBAGLI !!! 
La porta sta a terra in garage e domani mi viene il fabbro x adattarla
all'infisso preesistente (altri piccioli !!!)

 all'infisso preesistente (altri piccioli !!!)
Anche se inutile, non e` che la porta sia ...... se non al portafoglio, il
fatto e` che con lo stesso prezzo forse, ci pagavi un buon progettista che
avrebbe curato i tuoi interessi piu` di quanto li hai curati tu volendo vare da
solo........ omai che ci vuoi fare? goditi la porta e stai allegro, dopotutto
ci mancherebbe pure rodersi il fegato per cose come questa :-))


 Anche se inutile, non e` che la porta sia ...... se non al portafoglio
sotituire cortesemente con:
Anche se inutile, non e` che la porta sia dannosa ...... se non al portafoglio
