Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto ventilazione forzata...tubazioni aerealuliche..Tanti dubbi..

Ho acquistato un camino monoblocco con ventilazione forzata e sto
cercando il modo di portare l'aria in almeno 3 vani della casa..
Info tecniche: Il ventilatore è da 800 metri cubi l'ora e il
monoblocco ha 2 uscite diametro 140 con cui vorrei portare aria a 3
bocchette con serranda in modo da parzializzarne l'uscita.
 
L'abbiamo pensato come un supplemento al riscaldamento tradizionale a
caldaia, almeno finchè non ci rendiamo conto della resa.
Le stanze da raggiungere non sono proprio vicinissime e quindi sto
cercando la soluzione con la miglior resa.
 
I miei dubbi sono :
 
- sulla scelta della tubazione che ovviamente sarà coibentata..
tubo di alluminio flex o tubazione liscia (tipo lamiera zincata)?
 
Il dubbio nasce dal fatto che il tubo di alluminio essendo così rugoso
non vorrei facesse maggior attrito, però non se il costo decisamente
maggiore equivale ad altrettanta resa..
 
- sul diametro della tubazione..
 
Visto che le due tubazioni faranno un bel tratto di strada in
parallelo (circa 6/7 metri), mi stavo chiedendo se avrebbe senso
convogliare le due uscite da 140 del monoblocco in un'unica da 200 e
poi con delle derivazioni andare alla bocchette..
 
- se fare un circuito..
 
i tubi dopo circa 6/7 metri si dovranno dividere e percorrere due
strade diverse per andare alle stanze da riscaldare...
mi chiedevo ,visto che i tubi arriveranno alla fine a circa 2 metri
l'uno dall'altro , se ha senso fare in modo di creare un circuito e
quindi di farli incontrare per innestarsi uno dentro l'altro..
 
mumble mumble mumble mumble mumble.....

cercando il modo di portare l'aria in almeno 3 vani della casa..
 
...in cantina... in mansarda... nel vano scale... nella dependance in fondo 
al giardino...  nella cuccia del cane... nel laghetto dei pesci rossi...
 
E' un VULCANO!
 
 
 

 E' un VULCANO!
il vulcano è la mia testa che sta per eruttare... :)
 
i vani sono un bagnetto , l'ingresso e una camera da letto.. il totale
è poco meno di 30 metri quadri

 E' un VULCANO!
 
Sono rispettivamente: bagno, ingresso e camera da letto per un totale
di circa 30 metri quadri

 - sulla scelta della tubazione che ovviamente sarà coibentata..
 
ciao
140 metri cubi ora sono una bella portata, io eviterei come la peste il 
tubo corrugato di alluminio, oltre a una perdita di carico maggiore 
potrebbe far insorgere rumori, poi dovresti comunque installare delle 
bocchette regolabili per parzializzare il flusso d'aria, se praticabile 
un solo canale di dimensioni maggiore con le deviazioni del caso tenendo 
il più breve percorso possibile, ricorda anche che alla base delle porte 
devi mettere una bocchetta per far tornare l'aria al camino.
(la tubazione potrebbe essere anche a sezione rettangolare)
 
ciao primula

 140 metri cubi ora sono una bella portata,
ciao, scusa l'ignoranza ma il diametro della tubazione equivale alla 
portata in metri cubi del tubo ?
 > io eviterei come la peste il
 > tubo corrugato di alluminio, oltre a una perdita di carico maggiore
 > potrebbe far insorgere rumori,
infatti � quello che pensavo anch'io soprattutto a livello di carico.. 
la tubazione, se la faccio a tubazione unica , avrebbe una lunghezza di 
circa 12 metri totali..
 > poi dovresti comunque installare delle
 > bocchette regolabili per parzializzare il flusso d'aria,
s�, quelle sono gi� fornite con il camino
 > se praticabile
 > un solo canale di dimensioni maggiore con le deviazioni del caso tenendo
 > il pi� breve percorso possibile,
quindi dici che � meglio fare entrare entrambe le uscite in un'unica 
tubazione.. quindi usare all'inizio una braga a 45 di diametro 140 che 
si infila in una tubazione a sezione quadra o tonda tipo da 200..corretto?
 > ricorda anche che alla base delle porte
 > devi mettere una bocchetta per far tornare l'aria al camino.
 > (la tubazione potrebbe essere anche a sezione rettangolare)
ok

(OT)Scusate i post doppi..leggere dal web non � molto comodo..torno a 
thunderbird..v� che � meglio..(/OT)


ciao
scusa ma mi sono confuso, sono 800 metri cubi ora, mi spaventa di più.. 
sono 13 metri cubi al minuto e 0,2 metri cubi al secondo.....
speriamo che sia la portata a delta p = 0 (delta p  pressione mandata 
uguale a 0) con il tubo si crea una resistenza che riduce la pressione.
 
puoi anche usare una sola uscita tappando l'altra, e canalizzando se il 
percorso non è elevato la perdita di carico  non sarà eccessiva.
Verifica però che si possa tappare una uscita, o fai 2 tubi da 140 e via


E' possibile secondo te utilizzare dei tubi in pvc (tipo quelli 
arancioni a saldare) da un certo punto in poi?
Pensavo di iniziare ad utilizzarli da circa 4 metri di distanza dal 
camino..i pezzi (curve,riduzioni.etc)costano decisamente meno


...dai dai qualche consigliuccio :) ..lo so che è magari è difficile 
senza vedere il progetto...ma ..volendo,scannerizzo e lo posto :)