Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: corrugati pieni di acqua piovana

Ciao a tutti
 
ho dei corrugati che corrono sia nello scantinato che nel giardino che, facendo una gobba al loro interno, sono pieni di acqua.
 
Me ne sono accorto tirando altri fili con la sonda.
 
Al loro interno pertanto passano dei fili per l'illuminazione esterna, sia da 1,5 che da 2,5 per prese esterne.
 
Quale può essere la conseguenza di questi fili immersi nell'acqua?
 
 
 
E' possibile che i fili, seppure isolati, possano disperdere nell'acqua e quindi avvicinarsi alla soglia dei 30 mah per farmi saltare il salvavita.
 
Preciso che il salvavita non salta costantemente ma non vorrei ci fosse anche una piccola dispersione che, tra l'altro, non saprei come individuare e quantificare.

Preciso che il salvavita non salta costantemente ma non vorrei ci fosse anche una piccola dispersione che, tra l'altro, non saprei come individuare e quantificare.
 
A me pare che il tuo impianto sia fatto abbastanza da cani, quindi
tutto è possibile.
E visto che tu non ne capisci nulla, è meglio che lasci fare ad un
elettricista.
 
 
 
-- 


da cosa lo deduci che è fatto da cani?

da cosa lo deduci che è fatto da cani?
 
L'acqua nel corrugato. 
Significa che:
da qualche parte entra, il che non dovrebbe succedere
resta lì, quindi il corrugato è disposto male
 
-- 

 da cosa lo deduci che è fatto da cani?
 
più evidente della tua descrizione davvero non so cosa possa esservi.
 
   In termini diplomatici tradurrei così l'opinione (fondata) di Bernardo:
 
   "il sistema presenta evidenti criticità, causate da una combinazione di 
difetti progettuali e lavori sul terreno eseguiti con trascuratezza"
 
 
Paolo
 

Il 18/11/22 11:47, Bernardo Rossi ha scritto:

Non solo il corrugato ma anche qualche presa o scatola di derivazione e' 
messa in modo da potersi riempire d'acqua, l'acqua nel corrugato da 
qualche parte dev'essere entrata!
 
angelo
 

qualche parte dev'essere entrata!
 
Come fai a essere sicuro di una cosa del genere?
 
Se il corrugato nella terra è rotto, prende acqua direttamente.
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 
l'una non esclude l'altra:  difetto di progettazione, trascuratezza di 
esecuzione (perché un corrugato si roma nel terreno devi averci tirato delel 
vangate mica da poco)
 
Paolo
 

 Quale può essere la conseguenza di questi fili immersi nell'acqua?
 
Cioè, fammi capire, vorresti lasciare tutto così, con l'acqua nei
corrugati? Io penso che sarebbe il caso di sistemare la situazione.
Innanzitutto devi cambiare, o far cambiare, tutti i corrugati in
giardino, al 90% ce n'è uno rotto che fa entrare acqua, mettendo quelli
appositi da esterno e cambiare anche tutti i fili che erano in acqua.


Magari, che non sia lo stesso che ha fatto l'impianto.
 

 difetti progettuali e lavori sul terreno eseguiti con trascuratezza"
 
Abbiamo attraversato l'Atlantico con cavi rivestiti di juta e 
guttaperca e voi siete qui a preoccuparvi per qualche cavetto umido in 
un corrugato?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 >> da cosa lo deduci che č fatto da cani?>> piů evidente della tua descrizione davvero non so cosa
 
Finalmente un commento sensato.... Cavi posati in cavidotti sotto
 il manto stradale all' aperto č normale che si riempiano d'
 acqua... se i fili sono stati infilati con criterio senza
 rovinare l' isolamento posso o stare lě decenni. Se poi si usano
 cavi a doppio isolamento possiamo stare sicuri per almeno due
 generazioni.
-- 
Franco
Anycubic i3 Mega
Creality Halot One
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

 da cosa lo deduci che è fatto da cani?
 
il fatto che i corrugati si siano riempiti d'acqua non ti sembra 
sufficiente?

  generazioni.
 
dimentichi pero' l'eventuale presenza di animali. I roditori con il 
doppio isolamento ci vanno a nozze

 Se il corrugato nella terra è rotto, prende acqua direttamente.
 
infatti nella terra non va messo il corrugato da interni, perche' si 
crepa subito. Bisognerebbe usare il cavidotto a due strati.
 
 
 
-- 
Il caso favorisce la mente preparata (L. Pasteur)

 
Il 18/11/22 11:20, mernin78 ha scritto:

Non dar retta al terrorismo che ti fanno, pozzetti e corrugati 
all'esterno vanno considerati come perennemente sommersi. Di conseguenza 
i cavi devono essere adatti alla posa interrata* e le scatole devono 
essere ip68, meglio se riempite di gel o resina.
Se hai dubbi manda qualche foto.
 
 
*devono riportare stampata la sigla FG16 oppure FG7 oppure anche 
H07rn-f. Assolutamente NO cordicelle da impianto civile o cavi 
multipolari isolati in pvc tipo FROR o H05VV


Una volta, quando si facevano di materiali "commestibili"...credo che 
oggi nessun animale si azzardi a masticare queste robe.
 
 
 
sandro

 Quale può essere la conseguenza di questi fili immersi nell'acqua?
 
Impossibile saperlo.
 
Ma io toglierei quei fili, ci sbatterei un cavo e ciao.

 nessun animale si azzardi a masticare queste robe.
 
mi spmp trovato un topo in cantina. Non crederai mai cosa si e' 
riuscito a mangiare e dove.

 Preciso che il salvavita non salta costantemente ma non vorrei ci fosse anche una piccola dispersione che, tra l'altro, non saprei come individuare e quantificare.
 
hai visto ancora le pompe per acquari?
ecco.
E' un normalissimo cavetto in doppio isolamento, l'acqua non gli fa nulla.
Nel tuo caso sono fili unipolari, quindi:
Se non li hanno maltrattati e l'isolante è a posto possono stare 
nell'acqua tranquillamente e non disperdono nulla.
Se sono lesionati con il rame a vista possono far saltare il differenziale.
Quindi, se non ti salta, lascia stare e non pensarci più.
 
 

 multipolari isolati in pvc tipo FROR o H05VV
 
Parla di fili, io propenderei per quelli classici da impianto civile

 appositi da esterno e cambiare anche tutti i fili che erano in acqua.
 
ah ah,
e demolire la casa no?
se il Italia dovessero scavare per ogni tubo con l'acqua non avremmo 
strade percorribili,
Se proprio vuole esagerare attacca a un filo esistente un cavo a doppio 
isolamento e lo sostituisce, io comunque, se non ho rogne come distacchi 
inspiegabili di differenziale non farei nulla.
Sai quante magagne abbiamo in casa e non facciamo nulla perchè non vediamo.
Vabbè essere precisi, ma la paranoia anche no.
 
 


Forse rosicchierà in cerca di qualcosa di commestibile...ma non è che 
"mangia" poi davvero della plastica...
 
 
 
sandro

 Vabbè essere precisi, ma la paranoia anche no.
 
Bah, per me lasciare una parte di impianto elettrico sott'acqua è da
da scemi, altro che paranoia. Poi ognuno faccia come vuole, c'è anche
chi vive in case pericolanti.


E' un tubo in giardino, io se non ho problemi non lo riscavo per posare 
corrugati nuovi, fate vobis.
 
 

 E' un tubo in giardino
 
Non è "un tubo", ma "corrugati del giardino e dello scantinato".