Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: misura con ultrasuoni liv acqua in pozzetto

Ho realizzato un sistema di controllo di due pompe sommerse per acque nere in un pozzetto (1m*1m diam.). Con allarme GSM. Su Arduino. 
 
Per controllare il livello dell'acqua ho utilizzato un sensore a ultrasuoni US-100. 
 
il sistema in laboratorio funziona. Nel pozzetto no. La misura del livello sballa. il cavo di collegamento è un cavo da 6 metri, e con tutta probabilità crea problemi di rumore e perdita di segnale. 
 
Inoltre vi potrebbero essere problemi di rilevazione in un ambiente chiuso. RImbalzi, umidità, ecc. 
 
come risolvere il problema? 
 
US-100 ha la modalità seriale UART. Ma se collego cosi (posto che funzioni), non ho piu TX/RX per il GSM. 
 
cambiare sistema? 
 
mi sto lambiccando il cervello. Sulla carta era perfetto... non aveva parti meccaniche, misura la cm. uff... 
 
idee? 
 
Cav nero


 
 
Se devi solo rilevare l'alto livello metti un'astina metallica e fai una 
misura capacitiva altrimenti se devi fermare le pompe anche a basso 
livello allunghi l'asta e rilevi le varie capacita' o correnti se di 
aste ne metti due vicine o coassiali.
Hai provato a montare un cono sul sensore?
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


 
Cavaliere nero di qua, fuzzy di la? ;-)
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.


nessuna dietrologia, avevo provato a cambiare il nick, ma non sapevo che cambiasse solo su un forum e non sugli altri. Adesso per pigrizia non ho voglia di ripristinarlo....
 
ho crosspostato solo perchè non sempre chi legge qui legge anche li.
 
tutto qua.
 
ma it.scienza è morto e irrecuperabile?
 
cav.nero


beh essenzialmente a meoccorrono tre livelli
 
liv 0 - il livello minimo in cui le pompe staccano (mettiamo 10cm dal fondo)
liv 1 - livello normale di attivazione pompe (poniamo 30cm dal fondo)
liv 2 - + 10 cm a questo livello vuol dire che una pompa non è sufficiente, o si è rotta (anche se per la rottura ho una routine separata che misura la corrente), scatta allarme giallo (si attivano entrambe le pompe).
 
quindi basterebbero tre resistenze su una canna in plastica alle altezze giuste...
 
tuttavia misurare il livello puntuale del'acqua sarebbe stato l'ideale, cosi posso fare la regolazione delle soglie di intervento via software / tramite trimmers.
 
cav. nero


 
allora prova a montare un cono sul sensore per evitare i rimbalzi e 
verifica che non si formi il vortice quando le pompe aspirano oppure che 
non si crei troppo movimento quando l'acqua entra.
Il livello capacitivo in questi casi fa miracoli ma ti parlo di livelli 
industriali con un certo know-how dietro la progettazione, magari riesci 
a costruirne uno efficiente senza troppe complicazioni visto che sei 
bravo con i micro.
Altrimenti un'asta con galleggiante magnetico e all'interno del tubo una 
lunga serie di reed.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.

 Saluti da Drizzt.
 

> lunga serie di reed.
 
anche
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana


tnx
https://www.youtube.com/watch?v=0du-QU1Q0T4
 
 
la sonda è banale, se riuscissi a effettuare la misura capacitiva via software (come ho fatto per il sensore di corrente DC, che ho usato per la Pompa AC, calcolando la corrente RMS via software).
A quel punto il gioco è fatto, no?
 
cn

 no?
 
eh!
