Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Avviso se pompa è accesa per piu' di tot spento...

Ciao
 
ho due pompe per acque sporche, in due pozzetti separati, che mi portano l'acqua piovana da sotto il livello della strada alla fogna sovrastante.
 
Qualche volta l'anno capita che questo pompe si blocchino a causa della dimensione di ciò che viene aspirato o perchè la valvola antireflusso si intasa.
 
Risultato: la pompa rimane accesa con il rischio che si bruci. Per come sono fatti i pozzetti di raccolta, se la pompa si blocca, questa non si spegne se non interviene la protezione della pompa stessa.
 
Una soluzione che mi è venuta in mente per controllare questa situazione è quella di misurare il consumo della linea elettrica sulla quale c'è la pompa: se questa consuma per piu' di tot minuti di seguito (quindi che è accesa) significa che c'è qualcosa che non va.
 
Ho trovato un amperometro con relè di allarme che si può attivare dopo tot secondi (fino a 999). Farebbe al caso mio ma costa uno sproposito.
 
Vi viene in mente qualche soluzione alternativa, che sia poco costosa e ragionevolmente affidabile?
 
Grazie
 
 

 sproposito.
 
Cioè quanto? 
 
 

Tu vuoi 2 amperometri, quindi? Costucchiano, da quello che vedo in giro. Ma nemmeno poi tanto se l'applicazione è importante.
 
Secondo me sbagli sistema, comunque.
Io metterei un sensore di livello per pozzetto: se il livello è troppo alto allora o l'acqua che vi arriva è troppa oppure la pompa non funziona.

 Una soluzione che mi è venuta in mente per controllare questa situazione è quella di misurare il consumo della linea elettrica sulla quale c'è la pompa: se questa consuma per piu' di tot minuti di seguito (quindi che è accesa) significa che c'è qualcosa che non va.
 
Ci sono oggetti gia inventati da "secoli" che si chiamano salvamotore 
che fanno esattamente quello che desideri in modo perfetto (hanno hanno 
anche il contatto pulito per gli allarmi), sono progettati per 
situazioni critiche (li ho visti negli shelter sotterranei),
costicchiano, ma nel tuo caso reinventare la ruota costerebbe 
esageratamente di piu'.
 
Giulia
 
 
 


Dove abito, abbiamo due pompe che aspirano dal pozzetto raccolta delle acque piovane provenienti dalla rampa garage: hanno (oltre ai fusibili) un allarme acustico attivato da un apposito galleggiante. Unico problema: se manca corrente, non partono le pompe e non suona la sirena, che sarebbe da mettere sotto batteria, ma poi bisogna trovare chi ne curi la manutenzione...

 intasa.
 
Se le dimensioni del pozzetto sono relativamente abbondanti rispetto 
alla quantità di riflusso, perchè non eliminare codesta valvola?
 
Oltre a non avere una valvola che si intasa abbiamo un altro vantaggio: 
tutte le volte che la pompa si ferma il riflusso provvede a dare una 
ripulita alla girante e quello che c'è intorno.
 
-- 
Fabbrogiovanni


lo avevo pensato anche io, Giulia, ma una pompa che gira a vuoto (cavitazione) non assorbe piu di una pompa che tira, e quindi il salvamotore potrebbe non funzionare. Io li monto lo stesso, ma per altre ragioni. Tipo il blocco totale. ciao


devi usare un gallegiante diverso da quello della pompa in modo che puoi 
collegarci in parallelo una lampadina
 
altro sistema è lo stesso delle pinze amperometriche  cioè si vede se la 
pompa assorbe corrente

 alla quantità di riflusso, perchè non eliminare codesta valvola?
 
probabilmente e` per scongiurare reflussi pericolosi dalla fogna... se 
questo pericolo non ci fosse, potrebbe essere fattibile, ma non 
dimentichiamoci che esiste l'effetto "sifone".
 
bye

Scriveva nn martedì, 22/09/2015:

Obiezione accolta.
Restiamo in attesa di sapere dove scaric ail tubo, direttamente nella 
fogna o in un altro pozzetto posto in alto?
 
-- 
Fabbrogiovanni