Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: magnetotermico differenziale...2 moduli o quattro?

Salve a tutti sono Natalia...si proprio una ragazzaaaaa!!ho bisogno di
un chiarimento riguardo gli interruttori magnetotermici
differenziali:ho visto che è possibile averne di 2 moduli o di 4...ma
qual'è la differenza?tensioni,correnti,potere d'interruzione
coincidono.
scusate se è troppo banale la domanda,ma a volte le donne oltre a nn
saper guidare nn hanno molto senso pratico...grazie in anticipo.
natalia

saper guidare nn hanno molto senso pratico...grazie in anticipo.
Qua trovi quello che ti interessa:
http://www.elettronew.com/prodotti.php?c=DIFFERENZIALI%20E%20MAGNETOTERMICI
 

 Qua trovi quello che ti interessa:
http://www.elettronew.com/prodotti.php?c=DIFFERENZIALI%20E%20MAGNETOTERMICI
Salve, sono anche io una ragazza:-)
Non hai risposto alle nostre curiosità: perchè, a parità di caratteristiche, 
alcuni sono da 2 moduli  e altri da 4?
Come si effettua la scelta, in base ai buchi da riempire?
-- 
FabbrogiovannA 

no,no guarda che sono una femminuccia!!...infatti ti ringrazio per il
link..però non ha chiarito il mio dubbio...volevo proprio sapere la
differenza perchè le foto le avevo già viste...cmq grazie mille...
natalia


Per i differenziali non so  ma per i magnetotermici la differenza è il 
prezzo, piccoli costano di più, ovvio che se uno nonha problemi di posto 
meglio quelli grandi (due moduli), forse i piccoli hanno la bobina solo 
sulla fase e non sul neutro ma non ne sono sicuro devo averlo sentito dire 
da qualcuno:-)


Cancello tutto...ho visto ora le fotooooo
Allora quelli a 3 o 4 moduli servono a chi ha una corrente trifase, se il 
tuo è un'impianto domestico quasi sicuramente ti occorrono quelli a due 
moduli, conta i fili che escono dal contatore, se ne hai 2 allora ti serve 
un 2 moduli, quello che ho detto prima è relativo all' ingombro e non al 
numero di moduli!
Scusate!

 ha scritto nel messaggio 
news:gmuvrg$kjn$1...@tdi.cu.mi.it...

Ciao bambola :).
Di solito nelle abitazioni servono quelli a uno-due poli, per staccare solo 
fase o fase-neutro, ma forse tu hai qualche apparecchietto per il pedicure 
nella tua officina che necessita' della linea trifase, quindi sarebbe buoni 
per te quelli a 3-4 poli per le tre fasi o le tre fasi + N.
Hai MSN ? :D 


Arggggghh...la devo smettere di scrivere velocemente :D, testo corretto* 

 ha scritto nel messaggio 
news:5aaffa88-94c1-4a37...@o36g2000yqh.googlegroups.com...
La differenza e' nel numero di poli che vuoi staccare con il magnetotermico, 
1 (solo fase, monofase), 2 (fase + neutro, monofase), 3 ( solo fasi , 
trifase), 4 (fasi + neutro , trifase). 

 sarebbe buoni per te quelli a 3-4 poli per le tre fasi o le tre fasi + N.
E fin qui è chiaro.
Però nel link che avevi postato vedo che ci sono magnetermici da 1 modulo e 
da 2 moduli, entrambi  1 + N
Perchè li fanno stretti e larghi?
-- 
Fabbrogiovanni

 trifase), 4 (fasi + neutro , trifase).
quindi se ho capito a 2 moduli se voglio staccare fase+neutro, a 3
moduli se voglio staccare le 3 fasi...
però scusami tanto ,ma  credo di non  essere stata chiara:uno a 2
moduli e l'altro a 4 moduli avevano lo stesso numero di ingressi...mi
sembra che sia errato quello che mi hai detto...la risposta sta invece
nella costruzione e nel principio di funzionamento che sicuramente
sarà diverso...
grazie lo stesso.
natalia

 ha scritto nel messaggio 
news:gmv2cg$ncf$1...@tdi.cu.mi.it...

Sono entrambi bipolari ma il 2p protegge entrambi i poli dal corto 
circuito... 

 ha scritto nel messaggio 
news:b1131713-4142-420a...@s20g2000yqh.googlegroups.com...
Questo e' un ottimo sito dove registrandoti potrai avere tutte le risposte 
che cerchi:
http://www.voltimum.it/
 

 ha scritto nel messaggio 
news:b1131713-4142-420a...@s20g2000yqh.googlegroups.com...


il principio di funzionamento è lo stesso, cambia la disposizione interna 
dei dispositivi, inoltre quelli in quelli a 4 moduli puoi cambiare il 
magnetotermico o il differenziale, cosa che non puoi fare in quelli a 2 
moduli.

coincidono.
Fondamentalmente cambiano:
-la dimensione dei morsetti;
-l'assortimento (alcune curve d'intervento particolari dei magnetotermici 
non esistono in versione compatta; idem alcuni tipi di differenziali -es. i 
selettivi);
-l'accessoriabilità (contatti ausiliari, ecc);
-la corrente massima; normalmente limitata a massimo 32A per i compatti
Comunque il potere d'interruzione è uguale solo fino a certi livelli. Oltre 
i 10 kA non mi risulta esistano (per fortuna) le versioni compatte 
magnetotermico+differenziale in due moduli. Inoltre sopra i 6 kA, spesso 
costa di più un compatto, del "fratello maggiore" in 4 moduli.
-- 
Giorgio

 Perchè li fanno stretti e larghi?
I magnetotermici sono nati larghi ed a un polo. I bi, tri, quadri-polari, li 
facevano accoppiando moduli unipolari. L'evoluzione della tecnica e dei 
processi produttivi, ha fatto si che si potessero ridurre i volumi. Nacque 
così il magnetotermico a 1P+N in un modulo. Successivamente lo stesso 
sviluppo ci fu nei differenziali. In due moduli riuscirono a far stare sia 
il magnetotermico che il differenziale. Da qualche anno,  sono riusciti a 
fare magnetotermici quadripolari in due moduli e addirittura 
magnetotermici+differenziali quadripolari in soli 4 moduli.
La protezione, almeno per utilizzo residenziale/terziario, è equivalente tra 
un bipolare ed uno ad 1P+N. Quindi in questi ambiti sono preferiti per il 
minor costo/ingombro/potenza termica dissipata.
C'è comunque la protezione da sovraccarico, cortocircuito sul polo di fase 
(che protegge lo stesso il circuito anche se "a due fili"), mentre il 
sezionamento ("apertura del circuito per lavorare in sicurezza") avviene 
anche sul polo di neutro.
Quelli non compatti, hanno morsetti molto più capienti, maggiore robustezza, 
potere di interruzione più elevato (capacità di interrompere la corrente di 
cortocircuito), più assortimento e maggiore accessoriabilità. Per questo 
vengono comunque preferiti per usi gravosi ed ambiti industriali (... e poi 
la parcella dei progettisti è a percentuale...).
Tra le versioni compatte e quelle normali, ci potrebbe anche essere, a 
seconda del produttore, una differenza delle norme di riferimento secondo 
cui sono"certificati" e dei conseguenti cicli di prova. Ma esula dal ng.
-- 
Giorgio 

 percentuale...).
Grazie per la spiegazione.
Se ho capito bene, quando non ci sono problemi di spazio: due moduli is 
meglio che uàn.
-- 
Fabbrogiovanni 

 meglio che uàn.
o ies!
Io però in abitazioni e negozi,  preferisco "sprecare" spazio ed euro con 
qualche differenziale in più, piuttosto che con magnetotermici due moduli.
Dove ho scritto "potere di interruzione più elevato", va letto come: possono 
arrivare ad avere...
-- 
Giorgio 

 moduli e l'altro a 4 moduli avevano lo stesso numero di ingressi...mi
State mischiando due cose diverse. Una cosa sono i poli, che sono il 
numero dei conduttori gestiti dall'apparecchio , un'altra i moduli occupati.
Che poi spesso coincidano, questa e' una cosa ... ma non una regola.
Nel tuo caso specifico, ti serve un magnetotermico quadripolare, cioe' 
che consenta di interrompere le tre fasi piu' il neutro.
Ora, se dici che cosa e' l'apparecchio collegato, magari possiamo poi 
pensare al modello esatto, se a 3 poli + neutro, se un compatto a 2 
moduli ecc ecc.
Ciao.Alberto.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================