Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Compressore e salvavita

Ciao a tutti.
Ho un dubbio "elettrico"
 
Stavo cercando di rispondere alla domanda: perché il mio vecchio compressore fa scattare il differenziale?
Lo accendo e salta il salvavita (un 300 mA)
 
Tuttavia se attacco il compressore ad un altro impianto (differenziale da 500mA) funziona bene. "Bene" è un parolone... Diciamo che fa il suo porco lavoro. E' un 25L di almeno 30 anni fa. 
 
Il pressostato è stato cambiato prima che mi arrivasse a casa. Sul 300mA è sempre saltato, non è una cosa nuova.
 
La parte leggibile dell'etichetta (del compressore) è
 
M 85 - 0.6 M
85 L/MN
8 bars
0.6
1400
220/50 Hz
4
 
Non c'è speranza

 Lo accendo e salta il salvavita (un 300 mA)
 
 
di solito il differenziale č  da 30 mA
 
-- 
rotolate, teste!
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


 
Prova a misurare la resistenza tra terra ed uno dei due poli del motore. 
Dovrebbe essere infinita, tollerabile un valore di qualche Mohm che comunque 
indica isolamento non perfetto e potenzialmente problemi in futuro.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 
 

 Tuttavia se attacco il compressore ad un altro impianto (differenziale da 500mA) funziona bene.
 
mi pare evidente... la corrente di guasto a terra e compresa tra i 300 
ed i 500mA
 
se volessimo giocare a fare i sofisticati potremmo scrivere:
 
300 < Ig < 500
 
dove Ig e' la corrente di guasto a terra
 
bye

 Non c'è speranza
 
Bisognerebbe verificare l'isolamento degli avvolgimenti del motore, per 
farlo serve un test di isolamento. Dovresti chiedere a qualche amico 
elettricista.
 
Aggiungo un consiglio: il 300mA che mi sembra di capire tu abbia a casa, 
non è assolutamente a norma per impianti in locali bagni/docce ed 
inoltre non garantisce la protezione addizionale dai contatti indiretti; 
se ti è possibile sarebbe buona cosa suddividere le linee con più 
differenziali ma mantenerli da 0,03A.
 
Saluti
Fabio

 Aggiungo un consiglio: il 300mA 
 
Ho brutalmente cannato la conversione. Il gewiss che usa il mio quadro è un 0,03A.
L'altro potrebbe essere 0,05 (è un siemens di una 20ina d'anni, che funziona): c'è un altro differenziale 0,03A nell'appartamento.

 L'altro potrebbe essere 0,05 (è un siemens di una 20ina d'anni, che funziona): c'è un altro differenziale 0,03A nell'appartamento.
 
Probabilmente sarà uno 0,5A (500mA).
 
Buona serata
Fabio
 

doc ha scritto:

hai una dispersione verso terra che maggiore di 30mA e minore
di 50mA. probabile causa: il motore elettrico....prova a isolarlo
dal resto del circuito e attacca la spina alla rete e verifica
cosa succede, e poi ti regoli
 

 Tuttavia se attacco il compressore ad un altro impianto (differenziale da 500mA) funziona bene.
 
innanzi tutto non è detto che il differenziale più alto faccia il suo 
lavoro specie se è vecchio e non viene testato da un po' (mi reiferisco 
alla semplice molla)
 
se invece il diff più "duro" fosse ok, allroa hai una disperzione nel 
tuo compressore e devi per forza farlo vedere
 

Gli impianti sono due.
Il primo con diff da 30mA (0,03A) che scatta se accendo il compressore.
Il secondo impianto ha diff da 500mA (0,5A) che tiene il compressore senza problemi. Poi, a valle di questo, c'è un ulteriore differenziale da 0,03 (questo è un ricordo, dovrei controllare, sono sono quasi sicuro).
 
Quindi la corrente di guasto i(g) è
0,03<i(g)<0,5
 
Il compressorista mi dice che probabilmente essendo un vecchio compressore strausato potrebbe essere qualsiasi cosa o che magari dato che è vecchio "una volta non c'erano tutte queste paranoie".
 
A me urta dover tenere il compressore esclusivamente collegato al secondo impianto... Avrei bisogno di poterlo collegare al primo impianto (0,03A).
 
Ma se l'isolamento degli avvolgimenti del motore non fosse in buono stato il compressore non dovrebbe non funzionare?
 
PS - Ho provato entrambi i differenziali ed il test indica che funzionano correttamente

doc ha scritto:

no, funziona benissimo, solo che se la dispersione è cosi alta da
creare una V pericolosa tra carcassa e terra, c'è il pericolo di
rimanere folgorati.....per questo hanno messo la "terra" e il
differenziale.
 
 

 differenziale.
 
Quindi se io collegassi un amperomentro in serie alla terra del compressore potrei misurare la A? O per il fatto che siamo in alternata il gioco cambia?