Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita pressione impianto riscaldamento

Il mio impianto di riscaldamento/acqua calda perde continuamente
pressione e quotidianamente devo agire sulla valvola di carico acqua
per ristabilire la pressione minima che consenta il funzionamento. Il
manutentore, chiamato a verificare, sostiene che la caldaia è a posto.
Ad una verifica, non appaiono perdite nei termosifoni. L'inconveniente
si è manifestato dopo la sostituzione della pompa della caldaia,
effettuato dallo stesso manutentore. E' possibile che ci sia un nesso
tra la sostituzione della pompa e la perdita di pressione? Potrebbe
trattarsi di valvole difetose all'interno della caldaia?
Non so cosa fare, aiutatemi, per favore!
Saluti.
Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:1168550603.1...@o58g2000hsb.googlegroups.com...

Non ci hai detto se trovi tracce di acqua o sotto la caldaia o sotto i termo
-- 
              Ciao Edy   ;-))) 

 
http://www.corvaglia.net/Italiano/Prodotti/VasoEspansione.htm
Non so cosa fare, aiutatemi, per favore!
controlla il vaso d'espansione: da ricaricare o sostituire
http://www.corvaglia.net/Italiano/Prodotti/VasoEspansione.htm
http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*accessori-solari*

 
http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*accessori-solari*
forse è opportuna una spiegazione
l'acqua è incomprimibile e scaldandosi aumenta di volume;
per questo motivo viene montato un vaso di espansione e se questo 
si scarica/rompe comincerai a leggere/avere pressione 0 ;
una minima quantità d'aria che può rimanere nell'impianto non sarà 
mai sufficiente a garantire la giusta espansione, anzi, sarà 
quella che ti inganna nel ripristino della pressione quando 
aggiungi acqua perché ritarda l'evidenza/visione del problema!
come hai detto sopra, leggi pressione 0/zero e carichi acqua!
*** poi la caldaia fa il suo lavoro, ma l'acqua è obbligata a 
rispettare le leggi della fisica e non avendo spazio per dilatarsi 
esce: il dove lo trova es. valvola di sicurezza, microperdite, 
vapore... (anche solo 1/2 litro alla volta)...
raggiunta la temperatura la caldaia si spegne;
l'acqua raffreddandosi diminuisce di volume e non essendoci una 
adeguata quantità d'aria (questa si comprimibile!) per mantenere 
la giusta pressione ti da velocemente lettura 0 (depressione no 
perché vaporizza)
come hai detto più sopra, leggi pressione 0/zero allora tu 
ripristini, aggiungi acqua e metti in moto il circolo vizioso 
(riparti dagli ***!)
ripeto, controlla il vaso d'espansione (com'è fatto lo vedi dai 
link) e prova a ricaricarlo (ARIA!) anche utilizzando una pompa 
moto/bici a mano/piede, o compressore, a 1,5/2 atm
poi facci sapere
ciao

sorzatel ha scritto:

Ciao, sono nuovo del forum e mi congratulo del servizio offerto;
ho lo stesso ed identico problema di Paul e in tutta onestà e
preoccupazione confesso che pensavo ad una
microperdita dell'impianto;
questo perchè ho provato a chiudere le due valvole di mandata e
ritorno dell'impianto ubicate sotto la caldaia e la pressione scende
per i primi 10 minuti molto velocemente (da 2.5 a 1.8 bar ) e poi
scende molto meno rapidamente.
Ma la cosa che non riesco a capire è che non ci sono perdite nei
pressi dei radiatori, nè alle centraline dell'impianto e nè tantomeno
sotto al pavimento che anche essendo al piano terra, e quindi non
visibile,poichè è di marmo, assorbirebbe rapidamente l'umidità;
la cosa più bella è che anche con la pressione a 0.2 o addirittura
zero questa benedetta caldaia Riello Benessere mi parte sempre e non
và in blocco.
Cari ragazzi potrebbe essere un problema meno serio di quanto io pensi
(e quindi evitare di rompere la pavimentazione ecc. ) che mi inganna
facendolo sembrare così grave?
Paul farebbe bene se chiudesse anche lui le valvole della mandata e del
ritorno per assicurarsi se la pressione scende?
Un grazie anticipato.
Ciao

sorzatel ha scritto:

Ciao, sono nuovo del forum e mi congratulo del servizio offerto;
ho lo stesso ed identico problema di Paul e in tutta onestà e
preoccupazione confesso che pensavo ad una
microperdita dell'impianto;
questo perchè ho provato a chiudere le due valvole di mandata e
ritorno dell'impianto ubicate sotto la caldaia e la pressione scende
per i primi 10 minuti molto velocemente (da 2.5 a 1.8 bar ) e poi
scende molto meno rapidamente.
Ma la cosa che non riesco a capire è che non ci sono perdite nei
pressi dei radiatori, nè alle centraline dell'impianto e nè tantomeno
sotto al pavimento che anche essendo al piano terra, e quindi non
visibile,poichè è di marmo, assorbirebbe rapidamente l'umidità;
la cosa più bella è che anche con la pressione a 0.2 o addirittura
zero questa benedetta caldaia Riello Benessere mi parte sempre e non
và in blocco.
Caro sorzatel potrebbe essere un problema meno serio di quanto io pensi
(e quindi evitare di rompere la pavimentazione ecc. ) che mi inganna
facendolo sembrare così grave?
Paul farebbe bene se chiudesse anche lui le valvole della mandata e del
ritorno per assicurarsi se la pressione scenda?
Un grazie anticipato.
Ciao

 và in blocco.
ripeto, controlla il vaso d'espansione (com'è fatto lo vedi dai 
link) e prova a ricaricarlo (ARIA!) anche utilizzando una pompa 
moto/bici a mano/piede, o compressore, a 1,5 atm (dovrebbe avere 
una valvola tipo pneumatico di autovettura)
prima di ricaricare l'aria nel vaso, A CALDAIA E POMPE SPENTE, 
scarica alcuni litri d'acqua dall'impianto (almeno tanti, quanti 
la capacità del vaso!) poi, caricata l'aria, riporterai a regime