Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto su installazione cronotermostato

Buongiorno a tutti.
Con l’arrivo del freddo ho pensato di installare un cronotermostato
della BTP a cursori al posto di un termostato della Perry  che
attualmente ho sulla mia caldaia.
L’impianto e’ a due zone, questa e’ la zona giorno.
Attualmente il perry e’ cosi’ cablato:
Morsetti 1-2 c’e’ la 220 V
Morsetto 4 ( C ) e’ collegato con il morsetto 2 da un ponticello
Morsetti 5-6 arrivano due fili che dovrebbero essere il normalmente
chiuso e il normalmente aperto.
IL cronotermostato della BTP funziona a pile e ha solo 3 morsetti e
cioe’ C , NA, NC
Ho pensato che devo semplicemente prendere la fase 220v del Perry
( trovandola con il cercafase ) che dovrebbe essere sul morsetto 2 e
collegarlo al comune C del BTP , poi il NA e NC come erano sul Perry
collegarli sul BTP.
E’ giusto cosi’ secondo voi ?
Vi posto i cablaggi dei due termostati.
Perry
http://it.tinypic.com/view.php?pic=307xlya&s=4
BTP
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2mpbcbc&s=4
http://it.tinypic.com/view.php?pic=29as406&s=4
Grazie per l’aiuto
MArco

Lascia stare fase e cercafase. Collega nel bpt semplicemente i morsetti C,
NC, NA *esattamente-come-sono-ora-collegati-nel-perry*. Stop.
E gli altri due fili? Li "isoli" con dei morsetti a cappuccio, non servono
pi�.
Occhio che se dai la 220 ai morsetti della caldaia combini *grossi* guai.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Occhio che se dai la 220 ai morsetti della caldaia combini *grossi* guai.
Rettifico, ho riletto il tuo messaggio. Dovrebbe servire uno dei due fili
della 220, ma non � detto che sia necessariamente quello della fase.
Prendi il filo che attualmente � collegato sul morsetto 2 del perry e lo
colleghi assieme al filo che deve andare sul morsetto C del bpt. Il
cercafase non ti serve. [ps: ma che cacchio di collegamenti. E' una
caldaia vecchia?]


 caldaia vecchia?]
No e' una Hermann nuova, molto probabilmente e' l'elettricista
che e' vecchio ............... di mente
Marco


 che e' vecchio ............... di mente
No, povero, lui ha ragione. Ho dato un giudizio affrettato. Essendo un
impianto multizona, il tuo termostato comanda semplicemente
l'elettrovalvola (e non si interfaccia direttamente con la caldaia) di
quel piano.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 





 costano nulla.
Uhm... ho solo un dubbio. Se si tratta di comandare un'elettrovalvola, 
perché collegare sia NC che NA? Ho il dubbio che con NC si comanda una 
zona, mentre con NA un'altra. Verifica il funzionamento dell'impianto: 
mi sembra un po' strano. A meno che tu non abbia un impianto a bassa 
temperatura (radiante a pavimento + caldaia a condensazione).

 temperatura (radiante a pavimento + caldaia a condensazione).
Normali termosifoni e impianto a 2 zone indipendenti, ho pensato che
avendo la funzione estate/inverno
tramite un interruttorino necessitava di questo collegamento , ma non
c'e' collegato nessun condizionatore
a che serve la funzione estate ad una caldaia ? Difatti se provo a
farla funzionare in modalità estate funziona come un condizionatore ma
scalda ............ mah .........................
Marco