Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Velocità pompa bruciatore per riscaldamento.

Salve,
avete presente la pompa che porta in circolo l'acqua che proviene dal 
bruciatore?
Bè questa in genere ha un selettore per la velocità a 3 posizioni.
Come si fa a scegliere la giusta velocità mi chiedevo?
Una velocità elevata farà si che l'acqua non abbia il tempo di rilasciare il 
calore, però è anche vero che così tornerà più calda e il bruciatore a rigor 
di logica consumerà di meno.
Insomma un aiutino :)
grazie mille!
--
Salutoni
coals 

 di logica consumerà di meno.
E a rigor di logica ti ritroverai la stanza fredda.
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Insomma un aiutino :)
Non ti so aiutare,  provo a seguire la tua logica.
Supponiamo di poter aumentare la velocità in modo che l'acqua che esce a 70° 
ritorni a 70°.
Ci vorrà una signora pompa, però tecnicamente non è impossibile.
Ne consegue che il bruciatore non dovrà neanche accendersi, avremo la casa 
calda a consumo quasi zero, solo un po' di gas per portare in temperatura 
iniziale l'acqua.
-- 
Fabbrogiovanni


Io sono proprio profano e non ho seguito il thread, mi è capitato sotto gli 
occhi questa tua risposta e mi vien da dire...
Se l'acqua esce a 70° e torna a 70° mi dovrebbe significare che la condotta 
e il pannello irraggiante, qualunque esso sia, abbia una temperatura 
maggiore o uguale a 70°; diversamente non perdendo calore significa che non 
ha scambiato calore e quindi non ha riscaldato.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

Fabbrogiovanni ha scritto:

:-)

 :-)
Oh, se funziona merito il Nobel per aver scoperto l'acqua calda (gratuita, 
quella a pagamento capaci tutti di inventarla:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 Ci vorrà una signora pompa, però tecnicamente non è impossibile.
non è possibile.
il termosifone nel frattempo si sarà raffreddato, se non è in equilibrio con
la dispersione dell' ambiente
e per quanto possiamo far passare l acqua alla velocita della luce... lo
tocca e quindi perde T°C
IMHO il punto è:
lunghezza dell' impianto
ev. eccessivi accensioni spegnimenti.
ciao!

 Come si fa a scegliere la giusta velocità mi chiedevo?
Metodo pratico : si sceglie la velocità intermedia (o quella più
bassa se il circolatore è a 2 velocità) se l' estensione dell' impianto
è piuttosto limitata. Quella più alta se l' impianto è più esteso e/o
i radiatori sono dotati di valvole termostatiche.
Poi si verifica a regime se ci sono differenze con una diversa velocità.
Quello che conta non è tanto la variazione di velocità dell' acqua
(basta che non superi i 2 mt/sec nelle tubazioni), quanto la
variazione della prevalenza che cambia variando la velocità
di rotazione della pompa. La prevalenza della pompa deve essere
uguale alla somma delle perdite di carico dell' impianto.
Negli impianti medio/grandi si fanno appositi calcoli per determinare
le perdite di carico, la portata e la velocità dell' acqua.
Negli impianti casalinghi, con caldaiette autonome e circolatore
premontato, non sono indispensabili, e si va con il metodo
pratico di cui sopra.
Cordialità.
                Paul

 quella a pagamento capaci tutti di inventarla:-)
ROTFL!!!
Cmq mi è venuta in mente questa cosa perchè l'altro giorno l'idraulico 
(venuti per un nuovo radiatore in cucina) mi ha detto un qualcosa riguardo 
alla velocità dell'acqua e al riscaldamento in base alla portata che mi ha 
messo la pulce nell'orecchio.
Anni fa l'idraulico mi mise il selettore a 1 e io (15enne pieno di 
esperienze di vita e idrauliche...) lo cambia a 3, alla faccia dell'avarizia 
:)
coals

 i radiatori sono dotati di valvole termostatiche.
Nel dubbio metti quella più bassa, consumi meno corrente eh eh.
ciao.


se torna più calda significa che ha fatto poco il suo lavoro...di
riscaldare il tragitto!
attento se la metti una velocità di circolazione  troppo alta, nei
termosifoni si forma più aria (fa rumore di cascatella) dovuta alle
turbolenze!
:-P
Bacio
Cai

turbolenze!
ci fa!!! si si!!
:)
cmq ho già messo a 1.
senti ma tutto questo con l'EMC che c'entra? :DD
grazie!
ciao
coals

   
A rigor di logica più la velocità è alta e più alto è lo scambio termico.




Claudia ha scritto:



se torna più calda significa che ha fatto poco il suo lavoro...di
riscaldare il tragitto!

attento se la metti una velocità di circolazione  troppo alta, nei
termosifoni si forma più aria (fa rumore di cascatella) dovuta alle
turbolenze!

  



Si forma aria o la pompa cavita?








ok l'aria nn si forma ma fa comunella dentro i termosifoni!
;.-D
Bacio
Cai


no no questo è sbattere il naso nelle problematiche extra EMC!!!!
vivo pure io (per poche ore) fuori dal laboratorio eh!!!!!
e i miei termosifonisembravano le cascate del Niagara....però chiedere
e chiacchierare col tecnico a qualcosa serve!!!!
Bacio
Cai

 ha scritto nel messaggio 
news:491d9fb3$0$1078$4faf...@reader2.news.tin.it...

al massimo perchè il fabbricante della caldaia di solito la sceglie che al 
max è con la portata giusta 

vivo pure io (per poche ore) fuori dal laboratorio eh!!!!!
Ehi lei esperta! Che fa latita?
Speravo in tuo contributo per risolvere il mio problema di compatibilità tra 
differenziali e cellulari. Ti è scappato il mio messaggio su ng elettronica?
Considerata la risposta del produttore del differenziale, credo però che 
l'unica sia cambiare marca. Comunque se hai qualche idea, o prove da farmi 
fare, sono ben accette.
Grazie
-- 
Giorgio

 Grazie
mi è sfuggito sì...aspetta ceh vedo a vedere (appena ho tempo!)
Bacio
Cai

 Grazie
ma non lo trovo!
di quando è?
kk
Cai

 di quando č?
29 ottobre
 
http://tinyurl.com/6bn8wr
 (groups_google)
grazie
-- 
Giorgio


ho letto ma devo studiare bene il funzionamento del differenziale!!!!
mai successo una cosa simile!
kk
Cai