Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: corrente in tubo rame idraulica

Un tubo in rame crudo 12 mm diametro esterno x 1 mm di spessore quanta corrente può portare? 
 
Vorrei schiacciarlo alla distanza che mi serve e farci degli occhielli per imbullonare degli altri cavi flessibili.

morand...@gmail.com
 ha scritto:

Fai il calcolo della superficie (differenza delle2 aree), ottini l'area in 
rame essendo la piatta cheottieni piccola e abbastanza spessa puoi 
assimilarla a un conduttore cilindrico, cerca in rete uno dei tanti siti con 
tabelle o calcolatori per impianti e metti la superficie per sapere i 
parametri elettrici. A occhio una quantità notevole di corrente. 
 
 

 
A spanne l'equivalente di un cavo da 30mmq pertanto, stando comodi e 
sicuri, almeno un 80 Amper.
 
Se hai più dati in merito si può essere molto più precisi....
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

Gli antichi elettricisti calcolavano due amper per millimetro
 quadro... credo sia  un valore sensato.
 
 
-- 
e7
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 quadro... credo sia  un valore sensato.
 
Non è un po troppo poco? 
 
 

   quadro... credo sia  un valore sensato.
 
Sensato, per moltiplicare le cifre delle fatture.
 
Facciamo anche dal doppio in tranquillita' (4A/mmq), e fino a quattro 
volte tanto (7-8A/mmq), se l'ambiente non e' estremo e la lunghezza 
contenuta: s'e' usati cavi da 4mmq per le dorsali e 2.5mmq per le 
distribuzioni alle prese, negli appartamenti per mezzo secolo, e nessuno 
s'e' mai lamentato.
 
 
 
sandro

 ha scritto nel messaggio 
news:6ab18e92-adef-4583...@googlegroups.com...

Una mini bus bar dei poveri!
Considerato che a 1080 gradi il rame si ammorbidisce e fonde, considerando 
che il cilindro cavo disperde calore moooolto meglio che il cilindro pieno, 
prima di distruggerlo puoi fargli passare 2mila A.
Se ti accontenti di tenerlo a 100 gradi in atmosfera standard sono 500 A.
Se ci fai passare 50A rimane a temperatura ambiente a tempo indefinito. 
 
 


Sono piu' di 30mmq
Se lo mantieni "tubo", ossia cavo, sara' in grado di smaltire facilmente 
una gran quantita' di calore, e quindi fino a 200A ce li fai passare 
senza problemi.
 
 
 
sandro


è in linea con quando dice renato e roberto
diam 12, 1mm spessore, circa 37mmq... ~ 75A
 
 
ti cito ricordi di quand'ero bimbo, anziani elettricisti
attivi nel primo dopoguerra che facevano i conti
o 2 A/mmq... credo il valore lo usassero sia per  
l'avvolgimento di un motore che per un cavo
o delle sbarre
 
 


Lo stesso valore, per impieghi completamente diversi?
Devono essere stati davvero anziani...
 
 
 
sandro

 
In pratica vuoi fare una piattina....non capisco perche non prenderla
gia cosi cmq, andrebbe bene anche di alluminio, visto che a parita di
corrente ti ci servirebbe solo una sezione superiore di 1/3 circa
rispetto al rame se ricordo bene.
Facendo i conti della serva , e ammettendo che schiacciandolo rimane
della misura del diametro (non vero , ma lo ammettiamo per difetto)
avrai 2*12mm pari a una sezione di 24mmq
ovviamente saranno di piu ma per un conto a spanne basta e avanza.
Ora una posa in aria di un conduttore cosi messo si puo considerare
ammissibile una densita di corrente di 10A per mmq quindi nel tuo caso
sempre per difetto facciamo che ci stanno 200A sempre a spanne eh
(12mmq *10 in difetto)
Dici che basta per quel che devi farci?
Ovviamente qui non parliamo ne di tensione in gioco e della relativa
pericolosità di un suddetto collegamento
Saluti
 
 

 (12mmq *10 in difetto)
 
volevo scrivere 24mmq x 10A ) considerando per difetto 200A


 pericolosità di un suddetto collegamento
 
Li attaccherei al muro coi tasselli collarini e ho dei fusibili ANL anche.

 rispetto al rame se ricordo bene.
 
Facciamo un 60% in più per l'alluminio rispetto al rame.....
Ricordavi male....
:-)
 
-- 
 
Ciao, Renato
 

> Perchè ho 3 tubi da 2 metri avanzati dalle modifiche al bagno per il riscaldamento.
 
per quanto ne so la qualita' di quel rame e' molto diversa da quella da conduttore, portera' meno corrente rispetto a rame piu' puro.

   quadro... credo sia  un valore sensato.
 
 
Infatti quel sistema pratico e` stato abbandonato fin dai tempi di 
Checco e Nena, perche` per sezioni piccole e` oltremodo riduttivo 
(1,5mmq in aria libera portano 19A) mentre e` giusto per sezioni al di 
sopra i 240mmq, ma diventa materia per impianti industriali, ma in quei 
casi un;oculato calcolo delle portate diventa rigoroso per risparmiare 
tonnellate di rame.
 
bye
 

 Vorrei schiacciarlo alla distanza che mi serve e farci degli occhielli per imbullonare degli altri cavi flessibili.
 
Se devi fare un nodo equipotenziale a regola d'arte c'e` tutta una serie 
di accessori in commercio che ti possono agevolare.
 
Perche` ho il sospetto che questi conduttori "sui generis"  portino 
corrente c.c. a 48V fornita dalle batterie di cui sopra?
 
Soluzioni che mi ricordano molto "ponzate" di architetto che non avendo 
di meglio da fare, si mette a progettare impianti elettrici con la 
stessa competenza con cui da piccolo giocava con le costruzioni. :-)
 
Buona Fortuna... :-)
 
NN
 
P.S. la struttura dove questo popo' di impianto verra` installato, 
risulta per caso e` di legno?
 
Spero di no perche` in tal caso, cioe` in locali a maggior rischio in 
caso di incendio, si applicano Norme ancora piu` restrittive, piu` o 
meno come le centrali termiche :-).
 
 

 Se ci fai passare 50A rimane a temperatura ambiente a tempo indefinito.
 
non so dove tu li prenda questi dati... ma uno dei fondamenti delle 
Normative e` non far assumere alle parti attive temeprature pericolose 
che potrebbero innescare un incendio o costituire pericolo... capisco 
che il tuo sia un pourparler... ma poi la gente pensa che si possa fare 
e magari lo fa.
 
bye

 solo se al suo interno scorre del liquido refrigerante... off course
 
L'assenza di guaine e l'aria a contatto con 3 volte la superficie ce la 
siamo dimenticata.
Vai a cagare inutile sfigato! 
 
 

 Vai a cagare inutile sfigato!
 
 
Rincoglionito... la superficie interna con chi scambia secondo te, con 
l'aria esterna?  certo che hai una fantasia sfrenata... :-)
 
se fossi in te ripasserei la fisica elementare.... direi che ne hai bisogno
 
 

 bisogno
 
Io insegnavo fisica negli anni 80, coglione! 
 
 

 
 
non bene direi...  dato che non sei riuscito a chiarire che la tua 
triplicazione di superficie e` relativa al conduttore pieno,
se non sbaglio hai detto letteralmente che un conduttore cavo dissipa 
meglio di uno cavo... senza specificare la variazione del diametro... :-)
 
Chiarissimo professore, forse si e` dimenticato o non ha mai saputo, che 
le parti attive (quelle in tensione) non possono assumere temperature 
pericolose come e` quella dei 100 gradi centigradi previsti dal suo 
calcolo mirabolante... insomma un tubo od un tondino pieno a 100 greadi 
rappresentano lo stesso pericolo.
 
infine dato che lei si e` dichiarato professore, usi la deontologia che 
la sua figura richiede... ammesso che tutto cio` sia vero e che lei ne 
conosca il significato.
 


La gente sarai tu, l'ho capito che mi stava spiegando che quanta corrente passa dipende dalla temperatura che sei disposto a farlo lavorare. Fai sempre meno il fenomeno.
 

 
 
fai pure... ma fatti dare le sue generalita` cosi` in caso di mala 
parata potrai condividere la pena... meglio di niente :-)
 


Leggi " Vorrei schiacciarlo alla distanza che mi serve e farci degli occhielli per imbullonare degli altri cavi flessibili. " 
Secondo te dovrei fondere i cavi flessibili perchè quello la ha scritto che a 1000 gradi ci passerebbero 2000A?  
Un rompipalle sei, altro che fenomeno.

 Un rompipalle sei, altro che fenomeno.
 
Stai confondendo le due cose... ma ognuno puo` scegliere i propri 
consiglieri come meglio crede... :-)
 
 
 
  auguri

 
allora i fili da 1,5 mmq per le prese da 10A dovrebbero essere tutti 
fusi :-)
Almeno 7 o 8 (e io sono antico abbastanza)


"A spanne l'equivalente di un cavo da 30mmq pertanto, stando comodi e 
sicuri, almeno un 80 Amper."
 
"Se ci fai passare 50A rimane a temperatura ambiente a tempo indefinito."
 
"Sono piu' di 30mmq
Se lo mantieni "tubo", ossia cavo, sara' in grado di smaltire facilmente 
una gran quantita' di calore, e quindi fino a 200A ce li fai passare 
senza problemi."
 
"Ora una posa in aria di un conduttore cosi messo si puo considerare
ammissibile una densita di corrente di 10A per mmq quindi nel tuo caso
sempre per difetto facciamo che ci stanno 200A sempre a spanne eh
(12mmq *10 in difetto)"
 
 
Confondendo? No no, ho capito benissimo che sei una testa di cazzo che parte per i cazzi suoi sempre.

 
 
auguri di nuovo... :-)


Con quello va sempre a finire cosi'.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
 
sono arrivato alla conclusione che sia una sola persona e` lo stesso che 
gli da i consigli... il tono offensivo e` lo stesso e sembrano trovarsi 
d'amore e d'accordo:-)
 
sembrano Dr.Jekill e Mr.Hyde