Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rubinetto termostatico che non "chiama" l'acqua calda

Ho una doccia a Box (e che quindi rende molto ma molto difficile 
togliere il rubinetto senza sventrare il box) con un rubinetto 
termostatico. Adesso se apro l'acqua calda non parte la caldaia per la 
produzione di acqua sanitaria, la cosa era già successa qualche mese fa 
ma dovendo chiamare il tecnico per il controllo della caldaia una 
pulizia della stessa ha fatto ritornare la situazione a posto. Cosa 
potrei fare a questo punto?

 questo punto?
Normalmente questo succede quando la variazione di pressione nel tubo che 
provochi aprendo il rubinetto non è sufficiente ad azionare il pressostato.
Alcune cause possibili:
- circuito caldaia intasato dal calcare (ma l'hai pulito da poco);
- rompigetto o "telefono" della doccia intasato;
- pressostato difettoso.
-- 
Cinghiale (39, 110+21, RM)
http://www.azzurra.org/jafirc/chat.php?stanza=idairc


cioè cambiare il rubinetto? Soluzione tremendamente invasiva per come è 
posizionato.

 posizionato.
Il pressostato è all'interno della caldaia e serve a sentire il
cambiamento di pressione che avviene quando apri l'acqua calda e di
conseguenza far partire la caldaia.
Nella mia è una membrana di gomma e si è rotta/deteriorata più volte,
tutte le volte che iniziava a non partire più l'acqua calda era sempre
colpa sua.
Mi sembra però strano che l'idraulico ti abbia fatto un lavaggio prima
indagare sul pressostato.

 potrei fare a questo punto?
ok, sto provando acercare di pulire la valvola del termostatico in
uanto ho scoperto come si può smontare il rubinetto senza sventrare la
doccia. Sono arrivato fin ua
http://img825.imageshack.us/img825/378/sam0445l.jpg
La valvola è nei due bulloni della calda e fredda oppure devo smontare
la parte centrale?


Chiamare l'Idraulico?   :-)
In genere si mettono le mani se "almeno" si presume di sapere cosa si sta 
per fare...    conoscenza che a te senza altro manca... visto il genere 
delle domande.  :-(
Quale sarą la prossima?    :-) 


grazie della risposta, anche se oggettivamente è semplicemente uno 
spreco di bit su internet in quanto inutile se non a chi la scrive. 
Metto mano alle parti idrauliche da parecchio tempo, chiaramente non 
sono un esperto ma in genere riesco a fare quello che mi prefiggo. Prima 
di rompere qualcosa o di lavorare inutilmente su parti inutili, provo a 
chiedere ...rispondere è cortesia. Mai messo mano su un termostatico per 
cui nemmeno sò come è fatto, quindi chiedo ed oltretutto nel NG corretto.
Chiaro che potrei chiamare l'idraulico, cambiare la doccia, anche il 
muratore che devo mettere delle piastrelle che stanno dietro la doccia 
stessa....ma non c'è bisogno di un post su IF.faidate per consigliarlo.

 di bit su internet in quanto inutile se non a chi la scrive.
Tranquillo, il collegamento lo pago io.
Comunque se la Caldaia non parte... NON si accenderà di certo da li...
Comunque, come hai detto... il "Tennico" sei tu.
Auguri.


Aggiungo un particolare che forse non si capiva bene. Solo dalla doccia 
non parte l'acuqa calda, qualsiasi altro rubinetto funziona 
correttamente; quindi era mia intenzione pulire la cartuccia del 
termostatico.

 - Mostra testo citato -
Secondo me si è inchiodato il termostatico e devi cambiare il vitone
centrale. Lo trovi nei negozi di idraulica.
Male che vada te lo ordinano.
Ciao
Stefanino

 Ciao
in questo caso la manutenzione di cui ha parlato e che va ad
effettuare dovrebbe ripristinare il corretto funzionamento.
in generale, nelle istruzioni dei termostatici e' scritto qualcosa del
tipo "almeno una volta al mese farlo funzionare nelle posizioni
estreme tuttofreddo-tuttocaldo per mantenerne le caratteristiche di
regolazione"
Paolo


Che fregatura che ti hanno murato il rubinetto!
Io ho untermostatico e ora li fanno esterni
Io indagherei smontando di più eventualmente cercherei di bypassare il
vecchio rubinetto con uno nuovo magari esterno con l'uscita per la
doccia esterna attaccandoci un sali/scendi.
Se non riesco spaccherei e poi Prenderei un rubinetto con una placca
sufficiente a coprire il lavoro di muratura.
Ps tutto questo perché secondo me sotto quei bulloni ti arriva la
mandata della calda e della fredda. Visto che ci sei chiudi l acua e
smonta


Rispondo qua per tutti, non ho letto nulla nel manuale di manutenzione 
sul termostatico. Sul vitone centrale è inchiodato mica male ed infatti 
nella foto si possono vedere i primi segni della chiave da idraulico 
(che dalle mie parti si chiama "cagna"), infatti ero indeciso su 
procedere nei bulloni dove ho la fredda e la calda ma sono un pò 
difficili da raggiungere oppure insistere sulla parte centrale (per 
sbloccarlo un pò c'è qualche accorgimento particolare?, ho paura di 
spianare in toto la parte zigrinata).


OOps ti stavo per dire di comprare una chiave a tubo (per quelli Grohe
ci vuole quella) poi per fortuna ho riguardato la foto e sinceramente
non ti saprei dire su quel modello come si estrae la vite centrale
sorry.
Ciao
Stefanino



Hai la possibilità di "invertire il flusso"?
Mi spiego meglio:
Nel mio bagno, chiudo il principale dell'acqua calda, apro un
ribinetto qualunque posizionato sull acqua calda e poi apro il
ribinetto della doccia, metto il pollicione sul tubo e faccio in modo
che  l'acqua che esce dalla doccia esca dal'altro rubinetto. Non
brillera'in chiarezza ma tenete conto che mi sono scolato un litrozzo
di doppio malto in birreria. Se interessa per i dettagli domani che è'
meglio. BURP!

 indagare sul pressostato.
Se fosse guasto il pressostato sulla caldaia il guasto di presenterebbe 
anche dagli altri punti di prelievo, mentre pare che il problema venga solo 
dalla doccia.
Repo 

"Gustavo" ha scritto:
 > Tranquillo, il collegamento lo pago io.
Perfetto, posso mandarti la fattura, visto che scarico i tuoi messaggi ?
Repo 

 meglio. BURP!
L'ho spiegato più volte in passato, cercando su google gruppi con "quesito 
idraulico rubinetto con miscelatore " e il mio nick dovrebbe apparire.
Repo 

 potrei fare a questo punto?
scrivo la fine della storia in modo da poter essere utile se qualcuno ha 
problemi simili. I due bulloni come era evidente erano per le mandate 
dell'acqua calda e fredda, svitandoli (con l'ausilio della chiave LIDL a 
4 misure per smontare i pneumatici) fanno uscire i filtri; una bella 
ripulita ai filtri ed all'uscita dell'acqua ed adesso funziona molto 
meglio di prima (in quando, essendo termostatico, con meno acqua calda 
per la stessa temperatura avevo un getto inferiore).