Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Malfunzionamento Daikin siesta FTXN25/35L

Lode a voi NG,
 
Ho il condizionatore in oggetto che ho acceso per il suo
inizio estate 2016 e con mia (sgradita) sorpresa non
raffredda. Il funzionamento sembra a posto: le ventole
delle due unità girano, risponde al telecomando, ma non
raffredda. Ho seguito le istruzioni per la diagnostica e
mi restituisce F3 corrispondente a "surriscaldamento
scarico unità esterna". Googlando pare che sia dovuto al
radiatore zozzo (c'è qualche ragnatela ma guardato in
trasparenza la luce passa, sembra pulito) oppure alla
mancanza di fluido refrigerante. Ma a quanto ne so, in
questo caso doveva fermarsi oppure, se fosse il fluido e
ne mancasse abbastanza poco da non farlo arrestare, mi
aspettavo uno scarso raffreddamento non certo un effetto
assolutamente nullo. Anche il termometro mi conferma
che la temperatura nella stanza non scende nemmeno di
mezzo grado dopo mezz'ora di funzionamento (è una stanza
di meno di 10 m^2, e normalmente infatti l'effetto è quasi
istantaneo).
 
L'inverno lo faccio girare qualche ora al mese in modo
riscaldamento, e fino a marzo funzionava. Altro dato, le
due unità sono separate da circa 4 m di tubi.
 
Vorrei chiedervi cosa secondo voi è meglio fare. Se per la
vostra esperienza è molto probabilmente la mancanza di
fluido refrigerante chiamerei direttamente l'installatore.
Ma se sempre secondo voi è qualcosa di più serio,
cercherei direttamente l'assistenza. In questo secondo
caso, come funziona? Googlando pare che non esista una
specie di rete di assistenza ma vedo tante ditte
indipendenti che probabilmente hanno la certificazione per
la marca. A questo punto, come scelgo?
 
Ultima cosa: ammesso sia il fluido refrigerante, che può
essere successo per provocarne una perdita? Se è qualcosa
di normale, allora pace; ma se non lo è vorrei pensarci un 
attimo prima di richiamare la stessa persona che potrebbe 
non aver fatto un buon lavoro o, peggio, averlo fatto male 
apposta (sì, sono paranoico ma è un periodaccio sul lavoro 
e vedo tutto nero, perdonatemi).
 
Denghiu!
 
Apx.
 
-- 
- mi legga le carte.
- sua suocera avrà un grave incidente stradale.
- questo lo so, voglio sapere se la polizia
   mi scoprirà.
 

installazione fatta per fregarti i soldi visto che in pochi mesi si è 
scaricato..perde di brutto
Purtroppo la gente non capisce che l0installazione dei climatizzatori è 
molto importante,,invece è onesto chi prende poco e poi lavora in questo 
modo....
12000 btu xxx euro installazione compresa è una ciulata sicura..di daikin ha 
solo il marchio sopra e chi te lo installa te lo appende al muro attacca i 
tubi e scappa 
 
 


Non è che avessi aperto l'elenco a caso, avevo chiesto a 
un amico di cui mi fido se conoscesse un tecnico bravo. Il 
condizionatore l'avevo comprato io ed è sicuramente un 
Daikin siesta. Mi chiedo solo se sia possibile calibrare 
una perdita così impercettibile da manifestarsi tre anni dopo.


 una perdita così impercettibile da manifestarsi tre anni dopo.
 
Se ti racconto cosa è successo dove lavoro...
 
abbiamo un condizionatore per climatizzare la "sala server". Per 
spilorceria endemica hanno messo un oggetto di infima marca, ma vabbè, 
lasciamo perdere...
L'anno scorso, dopo qualche anno che era in funziona, in piena estate 
smette di funzionare. Server, apparati di rete e gruppo di continuità con 
temperature da paura...
Si chiama d'urgenza un tecnico, esamina la situazione, monta sul tetto 
(dove si trova l'unità esterna) e sentenzia "manca il gas". Lo ricarica e 
il tutto riparte. "Ma l'ha trovata la perdita?" - nessuna risposta.
 
Due giorni dopo, di nuovo fermo. Si richiama l'assistenza, viene un altro 
tecnico, stessa diagnosi, ma questa volta trova l'inghippo: c'era un 
tirante che poggiava su uno dei condotti. Con il tempo e le vibrazioni, 
prima ha inciso la coibentazione, successivamente ha inciso il rame....
 
 
Ciao,
AleX

 periodaccio sul lavoro e vedo tutto nero, perdonatemi).
 
Io ho due Daikin da 13 anni, e non hanno un problema.
Vero e' che li curo maniacalmente, sia le macchine interne che quelle 
esterne, ma per le linee frigorifere non posso certo fare nulla.
Se chi installa fa bene il vuoto (roba che tanti cialtroni prendono alla 
bell'e meglio) e sigilla tutto con perizia, l'impianto cammina per 
decenni. Come un frigorifero da cucina.
 
 
 
sandro

 un segnale errato.
 
Grazie mille, ho fatto come hai prospettato e stamattina
ho contattato l'importatore, pare che ricontattino loro e
forniscano gli estremi dei loro centri assistenza per il
territorio, vedremo.
 
ciao!



 
purtroppo la valutazione degli amici non può essere  accurata spesso è 
influenzata dal prezzo..dal fatto che sono svelti e fanno presto...etc 
etc non è colpa loro ma se non vedono il lavoro e non sanno capire cosa 
combinano sono valutazioni che hanno scarso valore

 sandro
 
daikin è un ottimo marchio ma la sua fama non  se l'è fatta coi modelli 
siesta e altri articoli economici
Se fai prodotti top non puoi mettere a catalogo col tuo stesso marchio 
altra roba fatta fra l'altro pure in cina..poi la gente non capisce 
nulla e i soliti furboni fanno le "meravigliose" offerte con sti prodotti
Vendili con un altro marchio..fra l'altro già ce l'avevano ossia la 
mcquay che avevano acquisito e che produce ora alcuni modelli siesta
invece il marchio mcquay l'hanno ritirato e usano per tutto il daikin
 
Daikin comunque non è ai vertici per affidabilità pur essendo molto buona


Non sono cosi' informato al mercato, oggi. All'epoca mi istruii il 
necessario per fare l'acquisto e, credo, posso dire che dopo tanto tempo 
mi ritengo piu' che soddisfatto.
L'unico problema che ho avuto e' stato il motore della ventola di una 
delle due macchine esterne, tre anni fa, che ho voluto cambiare perche' 
fischiava un cuscinetto e non mi andava di rompere i coglioni al 
condominio la notte.
140e il ricambio, fatto tutto da me. Il vecchio e' finito come "scorta 
emergenze"... ;)
 
Quello che so e' che mi resi conto che ci sono macchine e macchine, e le 
mie all'epoca costarono quattro volte un prodotto "cinese".
Inoltre, l'affidabilita' elettromeccanica e' importante, ma per i 
prodotti residenziali lo e' altrettanto il programma che gira nelle 
unita', e che deve saper ben adattarsi alle scelte dell'utente (senno' 
alla fine non lo usi perche' fa male alla salute).
Senzs dimenticare il riuscire a consumare poco, essere silenzioso, 
filtrare l'aria, essere facilmente ispezionabile per la *indispensabile* 
pulizia, ecc...
 
 
 
sandro

 decenni. Come un frigorifero da cucina.
 
Confermo, dal 2004.
Ma la manutenzione è veramente minima: pulizia filtri unità interne e 
schiuma apposita una volta l'anno. Pulizia griglia unità esterna.
Ricaricare il gas senza prima riparare l'ovvia perdita non ha senso.

 territorio, vedremo.
 
Ma tu sei a Roma, o sbaglio?
Io i ricambi li prendo da Tropical Clima, alla Magliana.
 
 
 
sandro

 alla fine non lo usi perche' fa male alla salute).
 
Dipendi anche come lo regoli, alla fine d'estate quello che da fastidio 
è l'umidità.
Una volta che il flusso d'aria non impatta sulle persone, il ventilatore 
si autoregola e non c'è troppa differenza con la temperatura esterna non 
ci sono problemi di salute, anzi.
Io tengo casa di giorno ad una temperatura costante di 25 gradi e mezzo, 
26. Umidità intorno al 37 %.
Ora fuori 31 gradi 44% umidità, che aumenta poi la sera.
Durante il sonno riesco a tenere tutto spento (i parametri tengono), 
tranne 3 o 4 notti l'anno.
 

 tranne 3 o 4 notti l'anno.
 
Sei in una zona fortunata, "secca" di suo.
L'afa romana delle estati feroci (ad es. le mitiche 2002/2003, ma anche 
l'anno scorso) non disdegna giornate sopra 60-65 RH%, con temperature 
che non scendono sotto i 32 all'ombra. Per la notte, leva un 3-4 gradi 
al massimo ma aggiungi un altro 10% di umidita'. :((
Roba da stenderti, almeno per me che non supero 120/70 di pressione, 
quando sto a "palla".
 
Le mie due macchine riescono a distillare anche 5lt di acqua 
demineralizzata al giorno, da un bilocale da 45mq. Dove riescono a 
trovarla non si sa. E' incredibile a pensarci.
 
 
 
sandro

E' incredibile a pensarci.
 
Già
 

 avrebbe dato alcun vantaggio.
 
I vantaggi sono il comfort (temperatura stabile) ed il consumo 
istantaneo che poi decresce.
Per una climatizzazione ideale e non di una sola stanza, quindi con più 
unità interne, ha senso.
Poi ovviamente devi avere dei riscontri strumentali per capire bene 
(quindi termometri ed igrometri sia interni che esterni).
 

 filtrare l'aria
 
Il filtraggio è comunque relativo imho. Alla fine il filtro lavabile che 
c'è serve per fermare più particelle grandi sempre che ci siano. E' più 
la condensa che alla fine "lava" l'aria.
Onestamente sono abbastanza perplesso sui nuovi modelli che vantano 
filtri più sofisticati.
Ma ho dei purificatori vortice con filtri carbone, elettrostatico ed 
ionizzatore.
Inoltre viene fatta pulizia a vapore dell'abitazione almeno una volta la 
settimana, per cui, oltre i necessari ricambi, in quell'occasione l'aria 
viene praticamente lavata passando nel filtro ad acqua.
Quindi il filtro del condizionatore rimane abbastanza pulito.

 faccia più fresco. Ma anche la mattina c'è molta umidità.
 
Al lavoro c'e' climatizzazione a livello di palazzina, porte e finestre 
con taglio termico e tutti gli avvisi appositi.
Niente da fare.
Il coglione che apre tutto, perche' "deve cambiare l'aria" lo trovi 
sempre. Fumatori, in testa su tutti.
Vagli a spiegare che poi, non solo stai peggio ma consumi anche il triplo...
 
 
 
sandro

 Quindi il filtro del condizionatore rimane abbastanza pulito.
 
Se in giro c'e' meno polvere, quello ne intercetta di meno, ovviamente.
Spesso mi tocca aprire i PC dei conoscenti non autonomi in tal senso, e 
sono indistinguibili da un sacchetto aspirapolvere vecchio stile.
Una volta mi ha portato un PC un collega, in uso dopo anni... ed era 
lindo, perfetto. Gli ho detto di portare i miei complimenti alla signora 
di casa, non sapendo che lui la chiama affettuosamente "pezzetta". Beh, 
lo stato di quel PC e' stata la cartina al tornasole per dimostrare che 
la manutenzione domestica paga, eccome.
 
 
Il mio cruccio, e' non poter arrivare a pulire la ventola tangenziale, 
vero accumulo di detriti. Purtroppo, per smontarla va disassemblata 
completamente la macchina, con apertura delle linee frigorifere... :(
 
 
 
sandro

 Ieri il picco e' stato 78%...
 
You win. Qui non ci è mai arrivata a quei livelli.
 

 sandro
 
Ciao Sandro scusami ma hai mica fatto caso se ti leva l'acqua anche in inverno quando metti su aria calda ? Mi interesserebbe molto installarlo se funzionasse bene anche come deumidificatore
Buona serata
Stefano


Se nel telecomando c'è la voce "dry" sicuramente sì.
 
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 


Si ma volevo sapere da chi lo ha se funziona bene e deumidifica in riscaldamento come il deumidificatore portatile della De Longhi che ho già oppure è solo un ripiego nel senso che ne leva molto meno in confronto ?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Ciao
Stefano

 Mi interesserebbe molto installarlo se funzionasse bene anche come deumidificatore
 
Per deumidificare deve raffreddare ... La funzione deumidificazione 
comunque c'è (insieme a solo ventilazione, caldo, freddo) ma ovviamente 
riduce la temperatura dell'ambiente.
Quindi utilizzare uno split al posto di un deumidificatore tradizionale 
va ponderato attentamente a secondo delle necessità.
Personalmente non ho questo problema. Anzi alcune volte devo umidificare 
in inverno.
 
 

Se nel telecomando c'è la voce "dry" sicuramente sì.
 
Quella c'e' nei condizionatori Martini.
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Grazie Max, ok allora per deumidificare deve anche per forza buttare aria fredda anche in inverno  cioè se butta fuori aria calda non deumidifica un bel niente ? 
Se è come ho capito mi tocca tenermi l'antiestetico deumidificatore portatile  
:( 
Grazie e buona serata
 

cioè se butta fuori aria calda non deumidifica un bel niente ?
 
Esatto. In funzionamento riscaldamento una pompa di calore funziona al 
contrario. Quindi è l'unità esterna che si raffredda e condensa.
 


Grazie Max gentilissimo mi tocca tenermi il deumidificatore a terra :( :( :( per lo meno non ho speso soldi per una funzione che non funziona 
Buona notte

 serata Stefano
 
E' impossibile fisicamente, deumidificare un ambiente facendo il caldo, 
perche' per farlo devi far condensare l'acqua contenuta nell'aria 
creando una "parete fredda", convogliarla, e infine raccoglierla in una 
tanica (come nei deumidificatori stand alone) o buttarla via (come nei 
clima, col classico corrugato che finisce fuori).
 
Quando imposti la deumidificazione nei clima, la macchina fa il freddo 
per un po', il necessario a raccogliere dell'acqua, e poi stoppa il 
compressore, per evitare di abbattere troppo la temperatura ambientale 
che dovrebbe mantenere costante, da programma.
La rogna e' che quando si stoppa il compressore, la quantita' di acqua 
non ancora drenata e finita nella vaschetta di raccolta, e rimasta 
invece sulle pareti delle lamelle della batteria, tende ad evaporare 
rapidamente perche' soffiata con insistenza dalla ventola, e a ritornare 
di nuovo nell'ambiente. Dando spesso "a naso", l'idea che l'umidita' 
stia aumentando invece che diminuire. In realta' e' una illusione 
temporanea, perche' la tanica la riempi... quindi l'acqua la togli davvero.
 
Insomma e' un lavoro un po' certosino, e i diagrammi di temperatura e 
umidita' stanno nella tabella di una eprom programmata, per cui la 
macchina pensa di fare istante per istante la cosa giusta, non potendo 
misurare fisicamente se davvero sta raccogliendo acqua oppure no.
Ma... difficilmente ci azzecca al 100%...
 
Per questo motivo, di lavoro "predittivo", la deumidificazione e' la 
funzione piu' critica, quella su cui i programmi dei climatizzatori 
toppano quasi sempre di brutto, perche' per togliere acqua con una certa 
aggressivita' devono fare il freddo, ma non possono fare troppo il 
freddo perche' senno' il "cliente" potrebbe arrabbiarsi... :D
 
 
 
sandro

 sandro
 
tutti i climatizzatori deumidificano anzi quelli scrausi tendenzialmente 
asportano anche maggiore umidità (poca cosa comunque)