Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegamento elettrico aspiratore bagno

Salve a tutti,
non sono espertissimo di impianti elettrici ma pensavo che collegare un 
aspiratore da bagno ad una presa elettrica non fosse così complicato. :(
 
La situazione è la seguente: devo sostituire un aspiratore che è 
collegato all'impianto tramite una presa a muro alla quale arriva 
corrente nel momento in cui viene accesa la luce nella stanza.
 
Quando hanno tolto l'esistente, è stata semplicemente sfilata la spina 
dalla presa e tolto le viti che lo fissavano a muro.
 
Forse per questo motivo ritenevo molto semplice sostituirlo.
 
Il modello è questo: 
http://www.vortice.it/it/ventilazione-residenziale/elicoidali/muro/11127
 
 
Non potendo modificare l'interno impianto pensavo semplicemente di 
prendere un cavo elettrico e collegarlo da una parte a morsetti presenti 
sull'aspiratore e dall'altra parte ad una presa da infilare a muro.
 
Sull'aspiratore ho un mammut con 3 ingressi: N1 - L2 e 3.
 
Ho un cavo elettrico a 2 fili.
 
Ho provato tutte le coppie possibili ma non c'è verso, la ventola non 
parte mai.
 
Dove sto sbagliando?
 
Grazie in anticipo.

Scriveva NoS sabato, 12/03/2016:

Hai preso un ventilatore con timer.
" contatti servono per l'alimentazione, il terzo serve per l'impulso di 
partenza. Guarda nelle istruzioni che tipo di impulso si deve 
utilizzare.

 partenza. Guarda nelle istruzioni che tipo di impulso si deve utilizzare.
 
 
Gli schemi di collegamento presenti nelle istruzioni sono questi:
https://www.dropbox.com/s/ldfjjho2d3uu5w6/20160312_133014.jpg?dl=0
 
 
(io ho il modello per cui vale la figura 14A e non 14B).
 
Detto ciò, come lo collego direttamente ad una presa?
 
Grazie

<Non potendo modificare l'interno impianto pensavo semplicemente di 
<prendere un cavo elettrico e collegarlo da una parte a morsetti presenti 
<sull'aspiratore e dall'altra parte ad una presa da infilare a muro.
 
<Sull'aspiratore ho un mammut con 3 ingressi: N1 - L2 e 3.
 
<Ho un cavo elettrico a 2 fili.
 
<Ho provato tutte le coppie possibili ma non c'è verso, la ventola non 
<parte mai.
 
<Dove sto sbagliando?
 
 
I due fili li devi collegare a  L2 (Live = Fase in inglese) e N1 (Neutro in inglese) e il 3 equivale alle Terra che evientemente non hai o non vuoi collegare cn un cavo a tre fili.
 
In Italia L e N sono equivalenti in quanto gli attacchi non sono polarizati come in alcuni altri Paesi.
 
Al limite "prova" la presa con un cacciavite cercafase: quello dei due che si illumina è la Fase (L) e l'altro è il Neutro (N).
 
Bie.
 
Luca G.
 
----
Bibbia: Numeri 25,4
----
 
 
--------------=  Posted using GrabIt  =----------------
------=  Binary Usenet downloading made easy =---------
-=  Get GrabIt for free from 
http://www.shemes.com/
  =-
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Scriveva NoS sabato, 12/03/2016:

Morsetto N neutro
Morsetto L fase
Morsetto 3 interruttore sulla collegato alla fase
Chiudendo l'interruttore il ventilatore parte
Aprendo l'interruttore il ventilatore si spegne dopo un tempo impostato 
sul trimmer indicato in figura 14A

drbrown ha usato la sua tastiera per scrivere :

Dimenticavo: il contatto 3 lo devi collegare alla fase che arriva 
dall'interruttore di accensione luce, ammesso che esso interrompa la 
fase.

 collegare cn un cavo a tre fili.
 
Per cortesia non diciamo fesserie, che potrebbero essere pericolose...

Grazie per la risposta...
ma sono proprio un ignorante in materia. :(
 
Riesco a spellare un cavo e attaccarci una spina ma per il resto nulla.
 
Come dicevo devo attaccarci un cavo elettrico che termina con una spina 
che poi va ad una presa a muro. La presa a muro è comandata da un 
interruttore.
 
E' fattibile?
 
Se si come faccio i collegamenti di questo cavo, cioè dalla spina ai 
morsetti?
 
Io ho provato con un cavo a due fili: da un'estremità ho collegato un 
filo a ciascuno dei due poli della spina (esclusa la terra) e dall'altra 
estremità ho provato tutte le combinazioni possibili nei morsetti (N1 - 
L2, N1 - 3, L1 - L2, L2 - 3).
 
Mi serve un cavo a tre fili? (Ma non credo che mi serva collegare la 
terra...)
 
Ripeto... ammetto la mia ignoranza. :(
 
Grazie


NoS ci ha detto :

Verifica con un cercafase quale sia il filo con la fase.
Attacca questo filo al morsetto L, l'altro al morsetto N, poi con un 
pezzetto di filo collega i morsetti L insieme con il 3. Quando 
accenderai la luce si accenderà la ventola. Quando spegnerai la luce la 
ventola si spegnerà dopo il tempo preimpostato con il trimmer (se lo 
regoli al minimo è probabile che si spenga subito o al massimo dopo 
qualche secondo)

Perfetto.
Grazie mille!


Come scrivevo prima funziona.
Unica cosa, sia che regolo il trimmer al max che al min la ventola si 
spegno subito sempre quando spengo la luce.
 
Ho sbagliato ancora?
 
(p.s.: ad ogni modo grazie per l'aiuto)


 Ho sbagliato ancora?
 
No, e` giusto così, con i soli due fili fase/neutro della presa 
comandata non si puo` fare altro, quando si spegne la luce si spegne 
anche la ventola.
 
 


Infatti ..........
 
Deve usare un cavo tripolare, andare a collegarsi in una presa qualunque, 
dove sia sempre presente la tensione di  220V.
A quel punto i due morsetti L1 e L2 ai due poli della presa. mentre L3 dovrà 
essere collegato al morsetto giusto che NON viene interrotto dall'accensione 
della lampadina. Quando la lampada viene accesa su detto morsetto sarà 
presente la tensione di 220V e il timer entrerà in funzione avviando la 
ventola. Poi la ventola si spegnerà comunque al termimne del tempo 
preimpostato che, di default, corrisponde a 3 minuti. Oppure la ventola si 
avvierà ma NON il timer fino a quando la luce verrà spenta. Dipende dai 
modelli.
IMHO come sempre !!
 
 
-- 
Giampaolo Natali
 
giampaol...@alice.it
 
 
 

 dove sia sempre presente la tensione di  220V.
 
Il che pero`nel caso in questione (semplice spina infilata in una presa 
comandata) comporterebbe un certo pasticcio anche per chi e`pratico, con 
conseguente possibilita` di creare situazioni pericolose e/o guasti.
 
Diverso sarebbe avere un tubo che arriva dietro al vortice in cui far 
passare il neutro, la fase fissa e la fase interrotta (tutti 
rigorosamente dell'impianto luce e stesso magnetotermico!).