Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: LA CALDAIA NN PARTE (NIENTE ACQUA CALDA)

Come da titolo, da qualke giorno la caldaia stenta a partire quando si apre
l'acqua calda, cosi che ci si deve fare la doccia con l'acqua fredda.
Da cosa puo' dipendere e possibili soluzioni.
La caldaia e' nuova, (installata a Dicembre) Marca Immergas modello Eolo(se
nn sbaglio) da 27 kl kal con Acqua Celeris 
Avendo trovato x strada l'installatore lui imputava la cosa ad 1 calo di
pressione dell'impianto idrico DEL PAESE, dovuto  ad 1 certa mancanza di
acqua (ma io x la verita' sta pressione ridotta ai rubinetti mika la vedo o
almeno nn + di tanto) e' possibile sta cosa ??
Sec me invece c'e' qualkosa da qualche parte che si inceppa.
Grazie a tutti in anticipo x le ev risposte. 

Sec me invece c'e' qualkosa da qualche parte che si inceppa.
Si, la tastiera del computer.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 l'acqua calda, cosi che ci si deve fare la doccia con l'acqua fredda.
La mia esperienza:
sulla mia caldaia a gas e' indispensabile che la pressione dell'acqua del
circuito termosifosi sia almeno 0,5 bar, altrimenti la fiamma non si accende
e la caldaia non parte.
Altro problema: se i tubi dell'acqua calda in casa sono parzialmente
ostruiti, si puo' non raggiungere la minima portata necessaria a far partire
la caldaia.
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:01c3528b$0b41cfa0$5b861c97@default...

Sulla base delle mie personali esperienze:
1- se la pressione di esercizio dell'impianto e' inferiore ad un certo
valore, (0.5-0.8 bar), la caldaia va in stand by (il valore statico di
pressione dell'impianto dipende anche dal tipo di caldaia) ed inibisce
qualunque richiesta di acqua calda o di riscaldamento. A questo punto non
esce acqua alla temperatura desiderata, ma bensi' a quella di rete;
2-se l'acqua esce tiepida ma con portata costante e comunque inferiore a
prima, potenzialmente le concrezioni calcaree all'interno del circuito di
distribuzione dell'acqua calda sanitaria. soprattutto se di vecchia fattura,
ne riducono la prestazione;
3-controlla i dispositivi di consenso del circuito di produzione d'acqua
(non conosco la caldaia che hai menzionato), ovvero flussostati,
circolatori, valvole, ecc.. e collegamenti elettrici vari..Se esiste un
boiler, controlla che la tre vie quando c'e' richiesta, mi commuti il
passaggio....
bye
y.

 l'acqua calda, cosi che ci si deve fare la doccia con l'acqua fredda.
Insieme al rubinetto della doccia, prova ad aprire insieme anche un altro
rubinetto dell'acqua calda. Se così la doccia parte, probabilmente ci sono
da pulire i filtri che proteggono la "cipolla" della doccia: svitala,
pulisci e rimonta.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

 Grazie a tutti in anticipo x le ev risposte.
Ciao, e' succcessa la stessa cosa a me pochi giorni fa.
 L'omino ha risolto in pochissimo tempo.... ha regolato il pressostato.
Pero' devo dire che da me l'acqua arrivava  un po' *moscia*  dall'
acquedotto, dai rubinetti ne usciva proprio pochina. Ha  anche aumentato la
pressione dell'acqua nell'impianto regolandola su 1,2 atmosfere. Hai
controllato quella pressione li' dell'impianto?
ciaoo
Paola

Rispondo qui a tutti i Vs Quesiti
La caldaia lavora sulla selezione "Estate" 
1) pressione A FREDDO circuito di riscaldamento 1.2 come da manuale, (la
caldaia a causa di piccole perdite dell'impianto dei termosifoni ha
lavorato tutto questo inverno a 0,8 ma l'ho riportata alla pressione
corretta come rikiesto da manuale di 1.2 a freddo quando ho cominciato a
riscontrare il problema del mancato avvio quando viene rikiesta l'acqua
calda, quindi mi sentirei di escludere ke il problema sia la pressione del
circuito di riscaldamento).
2) Le tubazioni dell impianto sono abbastanza nuove visto ke la casa ha
circa 10 anni. 
3)Dalla rosetta Fuoriesce 1 bel getto di acqua (sono al corrente ke le
caldaie istantanee hanno bisogno di 1 certo "impulso x partire) cmq in
effetti  in q giorni tentando di farla partire ho dovuto aprire + di 1
rubinetto come suggerito da Cinghiale e in effetti la caldaia cosi'
partiva. Quindi in effetti sembra ke la cosa sia in qualke modo legata al
dispositivo ke avverte la caldaia del calo di pressione nel circuito
dell'acqua calda (magari c'e davvero poka pressione nel circuito di casa) 
Chiedo: Puo' essere che questa cosa sia legata in 1 qualche modo al Vaso di
espansione della caldaia ??
Se cioe' fosse x 1 qualche motivo scarico potrebbe darmi i problemi di cui
sopra ?? e nel caso come faccio ad accorgermene ?? In casa nn ho 1
Manometro !!
Ulteriori chiarimenti:
La casa e' su 2 piani entrambi con bagni e termosifoni e la caldaia si
trova nel seminterrato.
L'acqua e' parekkio calcarea ma l'impiantista ha provveduto ad installare 1
addolcitore a bicchiere sul circuito dell'acqua calda 
Da prove effettuate, in effetti mi sembra che aprendo + rubinetti nel
seminterrato (sono + vicini alla caldaia) la caldaia vada in moto. 
Inoltre pare che l'inceppamento si verifichi con + facilita' a freddo
(quando la caldaia nn e' usata da molte ore) che a caldo (se infatti riesco
a farla partire poi parte sempre -almeno fin quando effettuo le prove- ma
se come detto aspetto alcune ore l'inceppamento si ripresenta, sempre in
maniera "random" cioe' a volte si a volte no e la cosa e' parecchio
fastidiosa -nn si sa mai se si riuscira' a portare a termine la doccia- )
Ripensandoci, poco tempo dopo averla installata 'e successo1 qualcosa di
simile, l'impiantsta venne e "sblocco' " 1 valvola -credo- con 1 colpetto
di cacciavite, dicendo che si era inceppata a causa del calcare (ma dopo 1
mese dall'ģinstallazine mi pare strano)
Inoltre I TUBI (sono in plastica verde) che portano l'acqua calda DALLA
CALDAIA  almeno fino agli attacchi nella casa (nel cucinino nel
seminterrato; e nel bagno in quello di sopra) SONO NUOVI  -installati x
l'occasione dall'impiantisca che si e' ricavato 1 circuito alternativo a
quello originale e cmq come detto sopra anche la parte di impianto
originale utilizzato nn ha + di 10- 12 anni !!) mi sembra 1 po' esagerato
immaginarlo gia' intasato dal calcare anche se in effetti l'acqua della mia
zona e' abbastanza dura (penso si dica cosi')

 ha scritto nel messaggio
news:01c3532e$045b5000$bb881c97@default...
Se aprendo il rubinetto (solo ed esclusivamente quello dell'acqua calda) e
la portata e' sufficiente (>3-4 lt/'), il problema e' il flussostato della
caldaia. (sporco, calcare, membrana indurita, ecc.).
ciao Paolo