Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompa autoadescante: sopra o sotto?

Ho un dubbio stupido che mi è venuto leggendo le istruzioni di
installazione di un gruppo autoclave (pompa, pallone e manometro pre-
assemblati). Le istruzioni non sono scritte benissimo, riporto
testualmente:
"Montare il tubo aspirante del prelievo acqua ascendente verso la
pompa. Evitare assolutamente di montare il tubo aspirante oltre
l'altezza della pompa (formazione di bolle d'aria bel tubo
aspirante)."
La mia interpretazione sarebbe questa: non posizionate la pompa al di
sopra della massima altezza di aspirazione (8m) altrimenti cavita.
Se anche voi concordate, la domanda è la seguente:
posso montare la pompa leggermente più in basso (50 cm) del serbatoio,
oppure una pompa autoadescante deve trovaresi necessariamente sopra il
pelo dell'acqua e pescare sotto?
Il battente di acqua (i 50 cm) possono dargli fastidio (troppa
pressione?).
Mentre lo scrivo mi sembra mooolto improbabile, ma tant'è ...
Grazie a tutti
Giorgio

in genere le pompe dell'autoclave non sono autoadescanti sono normali
pompe centrifughe

 pompe centrifughe
la mia è autoadescante con 8 metri di "suction head".
Ciao

con la autoadescante non avrai problemi di adescamento, ma non capisco
a cosa possa servire se posizionata accanto al serbatoio
ne approfitterei per chiedere una cosa:
se una pompa e' montata ai piedi di un serbatoio riesce a tirare
l'acqua per esempio a 40 metri di altezza
se la pompa venisse posizionata a 6-7 metri di altezza, l'acqua
arriverebbe a 6-7 metri piu' in alto di prima?

 arriverebbe a 6-7 metri piu' in alto di prima?
credo di no, le pompe generano un delta di pressione, non una
pressione assoluta, per cui l'altezza complessiva resta quella.
Ciao

 aspirante)."
Secondo me è da interpretare così: il tubo in ingresso alla pompa non
deve fare curve nelle quali si possa fermare dell'aria, tipo un sifone
invertito; in altri termini il tubo deve solo salire e non salire e
scendere.

 scendere.
Non ci avevo pensato, potrebbe anche essere così ...
Grazie

>>>>>>>>>>>>>>>>>
Che la pompa possa pescare a 8 metri � vero, che renda di meno se deve 
"aspirare" � altrettanto vero, se hai un serbatoio la soluzione migliore � 
applicare la pompa sotto al serbatoio, 1 cm o 10 metri poco importa, in 
genere se il serbatoio posa in terra anche la pompa viene messa per terra.
Ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:efe8f898-ad9d-4598...@x3g2000yqa.googlegroups.com...

il quesito � interessante
dicci il risultato se lo realizzi
secondo me peggiori la situazione.
ciaoAbele

 aspirante)."
Monta il tubo di aspirazione della pompa (quello da cui preleva l'acqua) 
,che nel caso
essendo autoadescante deve partire dalla falda o da un serbatoio di accumulo 
posto al
di sotto della pompa, in maniera tale che nella risalita il punto piu' alto 
del tubo sia
la connessione stessa alla pompa cio� che per arrivare alla pompa non faccia 
gomiti
che siano piu' alti della pompa.
Ciao
Diego
 

 arriverebbe a 6-7 metri piu' in alto di prima?
La risposta � SI
Ciao
Diego 

"Drago" <V_IsA...@UlSiCbOeLrEo.it> ha scritto nel messaggio 
news:KsN2m.30114$1s6....@twister2.libero.it...

Non variando altri parametri direi proprio di NO.
Cordialit�
Roberto 


Magari se tu motivassi la tua risposta sarebbe meglio
e comunque la risposta � SI dato che l'altezza raggiungibile
dalla pompa � data dalla prevalenza che parte dal livello della pompa quindi
se la pompa ha una prevalenza di 40 mt significa che porta l'acqua a 40 mt 
di altezza rispetto alla pompa ;
se inoltre la pompa � in grado di prelevare l'acqua a 8 mt al di sotto della 
stessa (istallazione soprabattente)
significa che tu puoi arrivare in totale a 40 + 8 = 48 mt di altezza 
rispetto a dove peschi l'acqua.
Ciao
Diego 

 rispetto a dove peschi l'acqua.
La fisica idraulica non � una delle  mie specialit�, per� leggendo questa 
affermazione (by Wikipedia):
"La prevalenza comprende il dislivello tra la pompa ed il bacino di prelievo 
se posto ad un livello inferiore ed il dislivello esistente tra la pompa ed 
il bacino di arrivo ad una quota superiore" mi pare di capire che 40 + 8 = 
48 non � precisamente esatto.
A me sembra che, con pompa da 40 metri di prevalenza piazzata a quota 0,00 e 
acqua a quota -8,00 riusciremo a spungerla fino a quota + 32,00.
-- 
Fabbrogiovanni 

 e acqua a quota -8,00 riusciremo a spungerla fino a quota + 32,00.
Hai ragione mi sono documentato
Ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:h2itnc$gus$1...@tdi.cu.mi.it...

neppure  io sono un esperto in indraulica ma dalle tante volte che ci ho 
sbattuto la testa,  secondo  me  dovrebbe alzare sempre a  40 metri
dato che a pressione atmosferica la pompa produce  tra spirazione ed uscita 
una prevalenza di 4o metri  , se piazzata a  -8  ha gi� in ingresso una 
presione di +0.8 equivalente a 8 metri
la prevalenza totale sar� di 40+8 metri  ma vanno calcoalti dal livello 
di -8 e  dovrebbero restare sempre 40 metri (teorici)
se invece la pompa viene posta a + 8 metri dal bacino di prelievo ,  la 
prevalenza totale sarebbe teoricamente sempre di 40 metri ma la pompa 
potrebe non innescarsi ed il problema non sarebbe sulla prevalenza ma sulla 
capacit� di aspirazione.
Ci sono alcuni trucchetti per innescarla ma secondo me ci sarebbero comunque 
delle perdite e difficilmente si otterrebbero i 40 metri teorici.
ciao Abele 

 sbattuto la testa,  secondo  me  dovrebbe alzare sempre a  40 metri
Guardando questo disegnino mi pare di capire che partendo da -8.00 
arriveremo a + 32,00
http://associazioni.monet.modena.it/gcvpcm/index.htm?annovi09.htm
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:h2np21$kat$1...@nnrp-beta.newsland.it...

spiacente ma il disegno a destra lo hanno completamente toppato.
il disegnodi destra per essere corretto devrebbe mostrare H2  tra la pompa e 
il serbatoio superiore ed H1 tra la pompa ed il serbatoio inferiore.
il piano di riferinmento � il livello dell'acqua del serbatoio inferiore e 
non il valore del piano di riferimento chee non si sa a cosa sia riferito.
imamginiamo 2 pompe in serie
una pompa che alza da una cisterna a  livello  0 ad  un serbatoio a  livello 
40 metri.
ed una che dal serbatorio a 40 metri la alza di altri 40
il riferimento della prima sar� il livello dell'acqua della cisterna e 
perci� 0 metri
il riferimento della seconda sar� il livello della seconda cisterna e perci� 
40 metri e non un ipotetico livello di riferimento che non si sa a cosa si 
riferisce.
il valore H resta sempre  uguale perci�  teoricamente nel nostro caso sono 
40 metri qualunque sia il valore del piano di riferimento.
se vuoi partire da - 8 vuol dire che il serbatoro A si trova  8 metri pi� 
alto della pompa
Alla pompa non arriva una pressione zero ma +0.8
la prima pompa arriver� a 40+0.8 cio� 48 metri ma sono sempre 40 i metri di 
differnza tra i due livelli di riferimento

 ha scritto nel messaggio 
news:bgO3m.31539$1s6...@twister2.libero.it...

scusa � partita mentre la scrivevo e forse � incasinata
ciao Abele

 spiacente ma il disegno a destra lo hanno completamente toppato.
Gi� faccio fatica a districarmi in materie che non mi sono familiari, se poi 
non posso neanche pi� fidarmi di quello che si trova sul web � la fine:-)
-- 
Fabbrogiovanni