Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termocoppie

Nei dispositivi alimentati a gas e non collegati all'alimentazione elettrica 
sono presenti delle termocoppie che bloccano il funzionamento del 
dispositivo se si spegne il "pilota" e la termocoppia si raffredda. Ora una 
stufa funzionante così mi si è guastata e il pilota non ne vuole più sapere 
di restare acceso. Ma come funzionano queste termocoppie? Io penso che 
producano una tensione che fa scorrere una corrente in un elettromagnete che 
vince su una molla, tenendo aperto un rubinetto pe il gas. Ma forse il 
funzionamento è molto più semplice (anche perché col tester non rilevo 
alcuna tensione su apparecchi funzionanti). Come funzionano? Sarebbe utile 
saperlo per un'eventuale diagnostica se fallisce l'intervento 
dell'idraulico, già interpellato e che sto aspettando. 

 del dispositivo se si spegne il "pilota" e la termocoppia si raffredda.
Non puo' essere una termocoppia, perche' la tensione sviluppata e' 
bassissima.
Per esempio una termocoppia ferro-costantana a 100 gradi eroga 5,28 
millesimi di volt, assolutamente
inadeguati a pilotare direttamente qualsiasi cosa. Si potrebbero usare 
dispositivi elettronici capaci
di amplificare questa tensione e cosi' avere la potenza necessaria a 
pilotare cio' che si vuole.
Nel caso delle stufe si tratta di un termostato a dilatazione di gas o di 
liquido.
Quando il bulbo e' caldo, la pressione interna gonfia un soffietto che 
agisce su uno switch.
Quando il bulbo si raffredda lo switch commuta e fa cio' che vogliamo
Paolo 


wrote:

Per espansione di gas contenuti nel tubetto. E comunque le tensioni
presenti ai capi delle termocoppie (nel caso siano di quelle a
bimetallo sono nell'ordine delle decine di  microvolt, quindi il
tester normale non è in grado di leggere nulla.
Ciao ciao Branco

http://www.alfredoneri.com/installazione_stufe_a_gas.htm
Purtroppo l'ho trovato DOPO aver postato. Le prime due caselle della tabella 
spiegano il funzionamento... evidentemente la termocoppia č abbinata ad un 
avvolgimento a bassa resistenza e con tanti giri in modo da farsi bastare la 
misera corrente che la termocoppia produce per vincere la forza della molla 
(che presumo sia particolarmente debole). Inoltre smontata la termocoppia ho 
visto che si tratta di un tubo di rame coassiale ad un altro tubetto di 
metallo e dove va collegato al regolatore della stufa c'č un dischetto 
isolante. 

Ti posso confermare che e' una termocoppia e che tramite un' 
avvolgimento tiene un' ancoretta , almeno in quelle della SIT e' proprio 
cosi', comunque 5 mV su di una resistenza di 0,05 ohm fanno 100 mA che 
su centinaia di spire fanno un bel campo magnetico....
E solo un' esempio, comunque i valori in gioco sono circa questi.
Saluti Roberto


Ho scaldato la termocoppia esausta fino a farla diventare rossa ed ho 
misurato circa 60mV Dovrei misurare la corrente di cortocircuito, ma 
purtroppo ho bruciato il fusibile interno del tester un po' di tempo fa e 
non l'ho ancora sostituito. 

E una corrente di cortocircuito di 3mA al massimo. 

 cortocircuito, ma purtroppo ho bruciato il fusibile interno del tester un po' di tempo fa e non l'ho ancora sostituito.
Avvolgi temporaneamente un po di stagnola intorno al fusibile cosě puoi fare la misura, dopodichč togli la stagnola perchč se poi ti 
dimentichi e fai una misura errata sul 220 ti scoppia in mano :-(