Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: collegamento salvavita

Salve , per sostituire il salvavita di un impianto elettrico trifase, ho 
acquistato prima questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260243325311&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=016
e poi quest'altro
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220246052398&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=012
dal contatore arrivano ovviamente 4 fili (3 fasi + neutro) ed io li ho 
collegati ai morsetti del salvavita inserendo il neutro all'estrema destra 
guardando, cosě come riporta la scritta.
1   3    5    N
2    4    6    N
Prima uno e poi l'altro, pigiando il tastino di controllo T, non si 
distaccano i contatti.
Vi chiedo: ho sbagliato a fare i collegamenti? per caso bisogna inserire il 
cavo di terra? Oppure ho preso due sole (come direbbero a Roma) ?
Vi ringrazio e vi invio un saluto
Francesco 

 Francesco
L'interruttore l'hai alimentato dall'alto?
A valle dell'interruttore prova con il tester le tensioni fase-fase e 
fase-neutro. La terra non deve essere collegata al differenziale.
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio 
news:u2pfj5-...@news.tin.it...


 > Fabio
fase fase ti deve dare 380v
fase neutro di deve dare 220v
praticamente da una linea a 380 puoi ricavare 3 linee a 220v.

-- 
fase fase ti deve dare 380v
fase neutro di deve dare 220v
praticamente da una linea a 380 puoi ricavare 3 linee a 220v.
Sě , questo č tutto OK, il problema č che mi sembra che il salvavita ( i due 
Salvavita di cui sopra!) non funzioni, in quanto non si stacca al pigiare 
del tastino T. E' discriminante entrare dal basso oppure dall'alto?
Un saluto
Francesco 

 Francesco
Se, ad esempio, fosse interrotto il neutro il tasto prova non 
funzionerebbe, ma sicuramente avresti problemi su tutte le utenze 
monofase. Con un tester dovresti provare la tensione presente tra fase1 
e neutro, fase2 e neutro, fase3 e neutro.
Se trovi la tensione nominale (220-240V) quasi sicuramente è il 
differenziale guasto.
Saluti
Fabio

Oppure ho preso due sole (come direbbero a Roma) ?
Può essere. Il tasto test non provoca lo sgancio quando:
-il circuito di prova è interrotto (tasto che non chiude il contatto oppure 
se la resistenza che simula il guasto è interrotta);
-il differenziale è guasto elettricamente (non rileva la corrente di 
dispersione);
-o meccanicamente (i leverismi che provocano l'apertura sono rotti);
-l'interruttore (quadripolare) viene collegato su un impianto senza neutro 
(assente o scollegato)
Se, come hai scritto, hai verificato che il neutro sia presente escludiamo 
l'ultima ipotesi.
La prova va fatta in questo modo: con tester in funzione voltmetro, devi 
verificare che tra ognuna delle tre fasi ed il neutro ci sia una tensione di 
circa 230V.
N.B. La misura va fatta a monte del nuovo differenziale con interruttore 
aperto (spento). Oppure anche a valle, ma senza che sia collegata l'uscita. 
Quindi con carichi scollegati (che altrimenti potrebbero creare un neutro 
"virtuale", anche se a monte fosse interrotto).
Potrebbe anche essere guasto solo il circuito di test. Quindi che in realtà 
il differenziale sia comunque funzionante.
Siccome però non lo puoi provare  (neanche sommariamente con il tasto di 
test), si presuppone sia non funzionante ed è da buttare.
PS
A parte la solita nota che, per effettuare lavori elettrici, bisognerebbe 
averne titolo (soprattutto quando si interviene o si installano dispositivi 
di protezione).
Ricordo che il pulsante di test non è garanzia di buon funzionamento del 
differenziale. La corrente di prova è infatti più alta di quella nominale.
Il fatto che intervenga, non mi garantisce quindi che sia "tarato", ma solo 
che funziona. Non è la stessa cosa.
Un'installazione corretta, trattandosi di un dispositivo di protezione, 
prevederebbe che dopo la messa in funzione, venga provato con uno strumento. 
Che simulando diverse correnti di guasto, verifichi che le effettive soglie 
di intervento (corrente e tempo), siano corrette.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 E' discriminante entrare dal basso oppure dall'alto?
La prassi è alimentare dall'alto. Come regola generale, inoltre, nelle 
istruzioni il costruttore riporta se è possibile (o vietato) entrare anche 
dal basso.
Per i tuoi apparecchi potresti anche alimentare dal basso (ma non lo fare).
Te ne accorgi, dal fatto che le morsettiere dovrebbero essere numerate 1/2 
3/4 5/6 7/8 (superiori) e 2/1 4/3 ... (quelle inferiori)


Grazie !!!!
"gs" <g1s2n...@infinito.itINVALID> ha scritto nel messaggio 
news:4865f515$0$40311$4faf...@reader5.news.tin.it...


 Grazie !!!!
Prego.  Occhio al quoting però.
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
