Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problemi pressostato caldaia simat

Buongiorno a tutti.
Chiedo aiuto e consiglio per un problema alla caldaia. Cerco di essere
il più chiaro possibile.
Posseggo una caldaia SIMAT camera stagna con accensione elettronica
del 1997, regolarmente controllata (pulizia e controllo fumi annuale/
biennale)
Circa un mese fa sono cominciati i problemi: la caldaia accendeva la
fiamma e dopo 10-20 secondi la spegneva, continuando così per diverso
tempo. Il risultato era di avere il riscaldamento che raggiungeva una
temperatura decente (50-60gradi) dopo circa 1 ora; peggio ancora con
l’acqua che dai rubinetti non riusciva a scaldarsi.
Abbiamo chiamato il tecnico che oltre ad effettuare la pulizia annuale
ha sostituito il pressostato fumi (sostituendo quello presente
honeywell C6065A1035 e mettendo un modello universale sempre honeywell
tipo C6065A1028). Ci ha anche detto che se nel giro di poco
ricominciava il problema, bisognava sostituire la scheda perchè è
quella che rompe il pressostato.
Passata una settimana di funzionamento ottimale, sono ripresi i
problemi, però in forma diversa:
1)	A volte quando il cronotermostato dà il consenso per accendere il
riscaldamento, la fiamma non parte;abbiamo notato che dando un
colpetto alla caldaia vicino a dove è posizionato il pressostato (tipo
Fonzie con il juke-box !!) si riesce ad avviarla.
2)	Aprendo alcuni rubinetti l’acqua rimane gelata; se si aprono 2 o 3
rubinetti insieme l’acqua si scalda ma non tanto (il termometro sulla
caldaia segna 70-80 gradi ma l’acqua è poco più che tiepida). Se i
rubinetti si aprono mentre il riscaldamento è già acceso, l’acqua si
scalda anche aprendo un solo rubinetto.
Veniamo ai quesiti:
A)	Il pressostato non è semplicemente un interruttore controllato
dalla pressione dell’aria? Come fa la centralina elettronica a
“romperlo” visto che il pressostato chiude un micro e basta?
B)	Ho notato che il pressostato sostituito non era l’originale
(evidentemente i precedenti proprietari avevano già avuto qualche
problema in merito...), e non era fissato al telaio della caldaia, ma
semplicemente appoggiato alla buona sopra la camera di combustione. La
posizione può influire sul funzionamento del pressostato ?
C)	Da cosa può dipendere questa varietà di malfunzionamenti?  La
risposta  “la caldaia è vecchia, bisogna sostituirla l’ho già
ipotizzata io ma spero non sia quella giusta....!!
Grazie a tutti quelli che hanno letto questo lungo messaggio e che
vorranno aiutarmi
Gabriele

 lï¿œacqua che dai rubinetti non riusciva a scaldarsi.
Potrebbe dipendere dalla valvola deviatrice a tre vie. Difatti se non 
scalda l'acqua ai sanitari e invece il riscaldamento va bene spesso ï¿œ 
questa che ï¿œ bloccata. 
Prova a spengere il riscaldamento e apri un rubinetto, se la caldaia parte 
e non arriva acqua calda ma si riscaldano i radiatori ï¿œ sicuramente 
quella.
Giovanni
 

 ha scritto nel messaggio 
news:a4146976-d40d-453d...@f12g2000yqn.googlegroups.com...
Buongiorno a tutti.
Chiedo aiuto e consiglio per un problema alla caldaia. Cerco di essere
il pi� chiaro possibile.
Posseggo una caldaia SIMAT camera stagna con accensione elettronica
del 1997, regolarmente controllata (pulizia e controllo fumi annuale/
biennale)
Circa un mese fa sono cominciati i problemi: la caldaia accendeva la
fiamma e dopo 10-20 secondi la spegneva, continuando cos� per diverso
tempo. Il risultato era di avere il riscaldamento che raggiungeva una
temperatura decente (50-60gradi) dopo circa 1 ora; peggio ancora con
l�acqua che dai rubinetti non riusciva a scaldarsi.
Abbiamo chiamato il tecnico che oltre ad effettuare la pulizia annuale
ha sostituito il pressostato fumi (sostituendo quello presente
honeywell C6065A1035 e mettendo un modello universale sempre honeywell
tipo C6065A1028). Ci ha anche detto che se nel giro di poco
ricominciava il problema, bisognava sostituire la scheda perch� �
quella che rompe il pressostato.
Passata una settimana di funzionamento ottimale, sono ripresi i
problemi, per� in forma diversa:
1) A volte quando il cronotermostato d� il consenso per accendere il
riscaldamento, la fiamma non parte;abbiamo notato che dando un
colpetto alla caldaia vicino a dove � posizionato il pressostato (tipo
Fonzie con il juke-box !!) si riesce ad avviarla.
2) Aprendo alcuni rubinetti l�acqua rimane gelata; se si aprono 2 o 3
rubinetti insieme l�acqua si scalda ma non tanto (il termometro sulla
caldaia segna 70-80 gradi ma l�acqua � poco pi� che tiepida). Se i
rubinetti si aprono mentre il riscaldamento � gi� acceso, l�acqua si
scalda anche aprendo un solo rubinetto.
Veniamo ai quesiti:
A) Il pressostato non � semplicemente un interruttore controllato
dalla pressione dell�aria?
Si
Come fa la centralina elettronica a
�romperlo� visto che il pressostato chiude un micro e basta?
ti ha detto una stronzata
B) Ho notato che il pressostato sostituito non era l�originale
(evidentemente i precedenti proprietari avevano gi� avuto qualche
problema in merito...), e non era fissato al telaio della caldaia, ma
semplicemente appoggiato alla buona sopra la camera di combustione. La
posizione pu� influire sul funzionamento del pressostato ?
No  a meno che i tubi adduzione aria non siano strozzati
C) Da cosa pu� dipendere questa variet� di malfunzionamenti?  La
risposta  �la caldaia � vecchia, bisogna sostituirla l�ho gi�
ipotizzata io ma spero non sia quella giusta....!!
pressostato non idoneo o starato e ipotesi pi� attendibile, il ventilatore 
ha perso un p� di potenza
come stai a manualit�?
Grazie a tutti quelli che hanno letto questo lungo messaggio e che
vorranno aiutarmi
lo stiamo facendo
                     ciao Edy  ;o)


 non credo
                     ciao Edy  ;o) 


Ho già aperto la caldaia diverse volte, se hai qualche suggerimento su
come intervenire posso provarci
Grazie Gabriele


Ho gi� aperto la caldaia diverse volte, se hai qualche suggerimento su
come intervenire posso provarci
Come prima cosa prova ad ingrassare con svitol o roba varia l'alberino del 
ventilatore in tutti i punti dove ci sono le bronzine,dovrebbero essere tre, 
2 sul motore e uno nel ventilatore
stacca i tubicini memorizza come sono messi,e pulisci con un cacciavite 
molto piccolo i fori di adduzione aria e controlla se puoi che i tubi siano 
liberi da residui di nidi ecc.(per assurdo) ,dopo questi interventi provala 
per qualche giorno e poi ci / mi farai sapere
P.S.
 controlla quando � in funzione che la fiamma sia bella viva e non sia 
svolazzante
                     ciao Edy  ;o)

                      ciao Edy  ;o)
Ok, tra un paio di giorni torno a postare l'esito dei tuoi
suggerimenti.
Buona giornata Gabriele

 - Mostra testo citato -
Dopo aver effettuato pulizie/lubrificazioni/controlli visivi senza
esito ho richiamato l'assistenza: sostituita valvola 3 vie.
Adesso siamo a posto
Saluti  Gabriele