Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Doccia con scossa

Salve signori,
Da circa un mese sto in affitto in una casa, che ha il problema in
oggetto.
In pratica quando sono scalzo nella doccia e tocco il rubinetto per
aprire l'acqua sento una scossa fastidiosa(e oltre che fastidiosa
preocupante!!).
Come posso risolvere il problema?L'impianto elettrico mi pare rifatto
da poco, è presente un salvavita.
Ho misurato con il tester la ddp tra il rubinetto e lo scarico e mi
segna 9V DC.
Che mi dite su tutto questo?
Io ho immaginato che la messa a terra sia a contatto con i tubi
dell'acqua :(
Corro qualche pericolo??
Grazie
Fire

Fire_eater wrote:

avevo anche io questo problema, anche staccando la corrente.
ho collegato i tubi dell'acqua al pozzetto di terra e il fenomeno è
scomparso.

Fire_eater ha scritto:
cut
avrai qualche dispersione. Prova a staccare tutti gli elettrodomestici
e vedi se persiste.

 e vedi se persiste.
Ho staccato direttamente dal contattore e mi da tra 0 e 1V, ma adesso
anche con il contattore attaccato e alcuni elettrodomestici accesi da
sempre 1V.
Ci sono controindicazioni se per esempio collego un flessibile dello
scaldabagno al filo giallo/verde di massa??
Ciao

 scaldabagno al filo giallo/verde di massa??
No, anzi dovrebbe essere obbligatorio, almeno per edifici pubblici, ma forse 
anche per appartamenti.
In teoria dovrebbe essere messo a terra ogni ingresso di acque e ogni 
piletta di scarico-in teoria-.
bear 

 piletta di scarico-in teoria-.
      Certamente non alla terra dell'impianto elettrico!  
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       Certamente non alla terra dell'impianto elettrico!
??????
Esiste forse un altra "terra"?!?!?!
Saluti             Archi

Corro qualche pericolo??
Indubbiamente si.
Saluti            Archi

Archimede ha scritto:



     Certo le strutture metalliche, armatura del calcestruzzo inclusa,
   va messa a terra con treccia di rame, puntazza e pozzetto 
ispezionabile.


      ciaofelix:-)
Ma quindi io non posso semplicemente collegare un tubo "a caso" ad un
filo di terra(giallo/verde) "a caso" del mio impianto elettrico???
Grazie

 ispezionabile.
Che però è la stessa dell'impianto elettrico. O, nel caso sia una puntazza
diversa, ***deve*** avere anche un collegamento equipotenziale al dispersore
di terra dell'impianto elettrico.
Saluti              Archi

 filo di terra(giallo/verde) "a caso" del mio impianto elettrico???
A norma, no.
A norma, il collegamento equipotenziale dei tubi e delle strutture
metalliche va fatto con cavo gialloverde (sezione minima non ricordo se 4
mm2 o piů alta) fino alla morsettiera dove sono collegati tutti i cavi di
terra (quindi, sia quello che va al dispersore, sia quelli delle prese
dell'impianto, sia quelli dei collegamenti equipotenziali).
Questo, a norma.
In pratica (ma qui lo dico e qui lo nego) se hai dei cavi di terra di
sezione adeguata che arrivano nelle prese, puoi collegarti lě.
Saluti                            Archi

 Saluti                            Archi
Insomma sempre meglio che prendere la scossa ad ogni doccia :)
Ciao e grazie a tutti.

 di terra dell'impianto elettrico.
       Pare che tu ne sappia piu' di me, io so solo che di "norma" non
     si "dovrebbe" collegare direttamente ai tubi metallici dell'acqua.


        ciaofelix:-)
No no, deve essere collegato tutto. Tantopiù che la terra in un edificio è
una e una soltanto perchè TUTTI i fili giallo/verdi alla fine finiscono
alle puntazze, e quindi basta un qualunque filo di terra da utilizzare;
che lo prendi dalla puntazza o da una presa nel muro non cambia niente. Il
più è capire da dove viene questa corrente vagante. Io guarderei la
caldaia, lavatrice e lavastoviglie, perchè sono le uniche cose attaccate
all'acqua; magari staccarle dalla corrente e staccare pure i tubi di
alimentazione per vedere se sono proprio loro.
Ciao.


Fire_eater ha scritto:

butto li un'ipotesi, potrebbe essere un problema anche di qualche altro
inquilino, essendo che stai in un condominio immagino

        ciaofelix:-)
il problema è questo: se colleghi la massa dell'impianto elettrico ai tubi
dell'acqua senza pozzetto di terra, crei un grosso pericolo; ma fino agli
anni 80 era una pratica molto diffusa, in quanto si usavano tubi metallici
per le forniture e gli stessi, anche se la pratica era illegale,
scaricavano a terra.
ora le società fornitrici d'acqua usano degli anelli di plastica nei
raccordi e quindi l'impianto idraulico è isolato da terra, ma non
reciprocamente tra coloro che hanno i contatori o le diramazioni nello
stesso armadietto; per cui basta che uno di loro colleghi la messa a terra
ai tubi dell'acqua e i tubi conducono eventuali dispersioni negli
appartamenti adiacenti.
ma esistono anche altre correnti, come quelle atmosferiche, galvaniche
(generate dal contatto tra metalli diversi) e altre generate da antenne
trasmittenti per telecomunicazioni.
Dato che la rete idrica è isolata da terra, queste correnti possono essere
pericolose e vanno scaricate a terra.
Se c'è un pozzetto di terra è bene collegare tra loro sia l'impianto idrico
(a meno che non sia fatto con tubi di materiale plastico), quello dei
termosifoni (rame e ghisa o rame e alluminio generano correnti galvaniche
nelle giunzioni), gli infissi in alluminio anodizzato e in ferro (ad
esempio le inferriate), le ringhiere dei balconi, i pali delle antenne,
ecc.
se si usano pozzetti separati, il suolo può diventare a sua volta un
elettrolita e quindi generare una tensione tra le due paline, per cui
queste vanno collegate insieme.

ispezionabile.
Da qualche anno le norme elettriche raccomandano di unire tutti i circuiti di terra: se ciň fosse fatto, si eviterebbero
gli inconvenienti in oggetto.
--
Bye
         OldVitt

Si corrono molti pericoli per tensioni di contatto pericolose (se il corpo umano in questo caso viene sottoposto a una tensione superiore a 25V possono verificarsi danni fisici irreparabili)
Perciò bisogna fare verificare le condizioni dell'impianto elettrico da un elettricista abilitato secondo Legge 46/90, compreso impianto di terra (se esistente) e collegamenti equipotenziali e salvavita.
In questo modo si potrà escludere l'eventualità che tensioni pericolose possano provenire da apparecchi elettrici collegati all'impianto.
Il fai da te in questi casi è pericoloso e controproducente.
Saluti
Archimede ha scritto:

-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it


scusa, da dove salta fuori il valore di 25 volt  ?
ciao


Suppongo applicando la legge di Ohm tenendo conto della resistenza del corpo 
umano, con 25 volt non passa una corrente sufficiente a fare danni.
VitT 

 scusa, da dove salta fuori il valore di 25 volt  ?
Immagino, si riferisca alla tensione di contatto limite per gli ambienti 
particolari. Ma non è corretto.
Anche se i locali contenenti bagni o docce, sono nella sezione "ambienti 
particolari" della norma CEI 64-8, la tensione 25 volt si applica solo a 
cantieri, locali medici e ambienti ad uso agricolo/zootecnico.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).