Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pulire impianto riscaldamento senza smontare termosifoni? (lungo)

Ciao a tutti,
ieri ho ricevuto la visita del tecnico della caldaia che ha verificato
il problema del riscaldamento dei sifoni quando apro il rubinetto
dell'acqua calda.
All'inizio pensava alla valvola del deviatore.
Ma poi ha visto che funzionava regolarmente; era solo molto sporca.
Quindi ha ipotizzato che la causa del problema potrebbe essere la
sporcizia dell'impianto (che non e' mai stato usato per due anni (ma
in queoi due anni non era mai stato riempito, credo)).
L'impianto di casa mia prevede una caldaia nel locale interrato e kla
casa si sviluppa su tre livelli. HA detto che la pressione dell'acqua
in verticale pesa sulla valvola del deviatore riducendone l'efficacia.
Mi ha consigliato:
1- pulizia impianto (smontare tutti i sifoni (in alluminio) e pulirli
uno per uno
2- aggiungere un filtro a calza a monte dell'impianto della caldaia
3- aggiungere un vaso di ritenzione
Per quanto riguarda il punto 1, potrei farlo, ma non in inverno
(magari in primavera lo faccio).
Oppure, esiste un modo alternativo di pulizia dell'impianto senza
smontare i sifoni?
Per gli altri due punti sento l'idraulico.
Vi ringrazio in anticipo per le eventuali dritte.
ciao
tony

 tony
Ti dico la mia esperienza:
nella mia "nuova" casa ho fatto installare una caldaia Sanier Duval Isofast.
La caldaia è alimentata da acqua addolcita quindi niente calcare... 
nonostante ciò appena arrivati i primi freddi ho avuto problemi in 
quanto si è bloccato il galleggiante e la caldaia ha perso acqua e 
pressione causando un paio di blocchi.
E' stata sistemata in garanzia ma ho notato una sporcizia immane 
nell'acqua quando il tecnico scaricava la pressione.
Il problema è nella cosidetta "acqua morta" che in realtà è sporcizia 
accumulata nei radiatori... i miei sono in ghisa e sono vecchi di oltre 
10 anni... li ho ridipinti ma non li ho puliti internamente...
Ora credo di aver trovato una soluzione: Spirovent Air accoppiato a 
Spirovent Dirt
Su consiglio del fornitore Manzardo locale l'AIR lo installo sulla 
mandata (caldaia - radiatori) eliminando così tutte le microbolle create 
dalla pompa.
Il DIRT lo metto sull'arrivo (radiatori - caldaia) eliminando così tutte 
le particelle in sospensione (sporco dei secoli, ruggine ecc.) a regime 
si dovrebbero ottenere molti miglioramenti: efficienza e durata della 
caldaia, efficienza del riscaldamento, eliminazione dei rumori dovuti 
alle valvole termostatiche (che ancora devo montare)
Ecco le schede dei prodotti:
http://www.manzardo.it/70.html
PS
Esiste anche un sistema misto Spirovent AIR-DIRT che è consigliabile 
solo se si dispone di poco spazio... io ho una intera soffitta a 
disposizione quindi separo gli elementi. :)

 
http://www.manzardo.it/70.html
Ho dimenticato i prezzi...
per la versione con attacchi da 3/4", per entrambi i prodotti si spende 
circa 150/160 euro (compresa iva) esclusa la manodopera dell'idraulico...

<sweetman> ha scritto nel messaggio 
news:94evn25kq43m7ofnn...@4ax.com...

  Nei negozi che vendono ricambi per caldaie e anche nei termoidraulici ben 
forniti vendono dei liquidi da immettere negli impianti di 
riscaldamento,rimuovono i residui e depositi fangosi
http://www.gel.it/gel.asp
      (prodotti condizionanti)
-- 
ciao Edy  (;o)))