Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: per elettricisti: cavi tv e elettrici nella stessa cassetta di derivazione?

Ciao a tutti,
ci sono casi in cui i cavi dell'antenna tv e i conduttori della corrente 
alternata a 220V possono stare nella stessa cassetta di derivazione?
Mi risulta che secondo le norme CEI non vada fatto: ï¿œ un'obbligo o una 
semplice raccomandazione non vincolante?
Grazie
bye!
-- 
elimina unsampdoriano per rispondere via email

 bye!
Se lo fai a casa tua....� una cosa
se fai impianti elettrici che andranno collaudati � un'altra cosa 

 
in questo caso non sono io a farlo, ma un elettricista che si fa pagare, 
  per cui vorrei che il lavoro fosse fatto a regola d'arte, non vorrei 
che mi rompessero le scatole in caso di verifiche, e non vorrei rimanere 
bollito andando a toccare lo spinotto dell'antenna TV.
L'impianto necessiterï¿œ di certificazione.


> L'impianto necessiter� di certificazione.
La differenza tra una certificazione e la carta igienica sta solo nel prezzo 
e nel valore legale.

 
se fosse solo per la certificazione me lo farei io e con pochi euro 
troverei uno qualunque che mi firma il pezzo di carta.
Uno suppone che affidandosi ad un artigiano/professionista possa avere 
maggiori garanzie di qualitï¿œ rispetto al fai da te, ma mi sto accorgnedo 
che non sempre ï¿œ cosi.
Ma alla fine questi cavi si possono mettere insieme nella cassetta o no?


 Ma alla fine questi cavi si possono mettere insieme nella cassetta o no?
Credo che in teoria si possa.
Sempre in teoria la cassetta dovrebbe avere dei pannellini di divisione dove 
da una parte c'� la 220, dall'altra il cavo antenna, in pratica non ne ho 
mai visto uno in vita mia.
Quello che comunque � da evitare � che passino insieme nei corrugati.
Repo 

 semplice raccomandazione non vincolante?
E' una raccomandazione non vincolante.
La legge in sostanza dice:
a) Gli impianti devono essere fatti a regola d'arte
b) "Se fatte come raccomanda il CEI (o qualsiasi altro ente normatore di
altro paese dell'Unione Europea), potete considerare l'impianto
elettrico come a regole d'arte."
In altre parole, si puo' fare anche diversamente dalle norme CEI a patto
che chi lo fa si prende la responsabilita' di provare che sia a regola
d'arte.
Per esempio, per risolvere il problema principale di sicurezza che crea
la soluzione di convogliare insieme i due cavi, si puo' collegare la
calza del cavo coassiale alla messa a terra. In questo modo, se per una
qualsiasi ragione, danno all'isolante, o altro, si crea un contatto tra
la fase ed il cavo coassiale, avremo l'immediato intervento
dell'interruttore differenziale (il salvavita) prima che qualcuno possa
trovarsi in pericolo.
Nota: il collegamento va fatto in un solo punto.
Osservo che pero' la qualita' del segnale video potrebbe essere
peggiorata. Non e' pericoloso, ma non e' neanche il massimo.
Roberto Deboni

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele repo dal paese di 
re...@carcerato.it

Si pu� SOLO se la cassetta di derivazione o portafrutto che sia sia 
omologata per farlo e abbia come acessorio apposite paretine atte appunto a 
dividere, consultare il catalogo VIMAR per esempio...
Nei corrugati ovviamente no a meno che il cavo non abbia un isolamento che 
sia n volte superiore a quello della tensione massima etctctc, qui serve 
Boiler :) 

 Non e' pericoloso, ma non e' neanche il massimo.
Anche se bisognerebbe verificare che la struttura metallica dell'antenna 
non sia a terra, altrimenti nel caso di scariche atmosferiche (fulmini) 
son dolori.
Io non lo farei.
ciao
Davide

 semplice raccomandazione non vincolante?
E' vincolata alle condizioni sopra....
Maria Giulia Milano

 puoi affiancargli qualsiasi altro servizio.
Scusa. Forse meglio chiarire per i non addetti ai lavori che l'immagine 
rappresenta un cavo con guaina. Non necessariamente un cavo idoneo per l' 
utilizzo dell'OP. Per poter coesistere con cavi segnale, deve essere si un 
cavo con guaina, ma avere tensione di isolamento di un grado superiore al 
necessario, quindi un cavo con guaina 300/300V non andrebbe bene. Mentre 
andrebbe bene ad esempio un FROR 450/750V
-- 
Giorgio