Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: 380 in 220


non dici che tipo di motore sia.
Trovo strano che ci poni sta domanda,anzi solitamente il problema č il
contrario.
Il motore č sicuramente(sarai poi tu a dircelo) un asincrono trifase
220/380. Non credo che nell'officina dove l'hai ritirato fosse
alimentato a 220 volt . 99 su 100 era alimentato a 380.
Come fai a capire se collegato a 220 o 380....apriri la morsettiera e
guarda come son collegati i ponticelli sui 6 morsetti.
Se disposti parallelemnte in 3 file il motore e collegato a triangolo
(220 volt) ,se invece i ponticelli sono connessi su morsetti
orizzontalmente č collegato invecea a stella (380 volt).
FAcci sapere tu adesso.
ciao

 paolo.-
Devi semplicemente prendere una fase + il neutro + la terra e collegarli
alla presa 220 che metterai per il tornietto.
ATTENZIONE: il neutro NON č il polo centrale della presa a 380 che hai
ora ma lo trovi all'uscita del contatore Enel.
Sicuramente non ci saranno problemi ma per sicurezza prova a dire la
potenza del motore tornio e i kW di fornitura al contatore (li trovi sul
contratto Enel o forse anche sulla bolletta)
Fabbrogiovanni.
ps: se non sei sicuro di quello che vai a fare forse č meglio cercare un
mezzo elettricista o un amico leggermente pratico ?

 ciao
Due cose......... la prima e' che sono due secoli che vo' cercando un tornietto
carino e forse quando vado in pensione, mai, allora me lo compro.
La seconda e' che se hai una presa a trifase 380 v hai sicuramente anche il
neutro e tra una fase a 380 v e il neutro ti trovi 220 v monofase.
Il Taccio

 sul contratto Enel o forse anche sulla bolletta)
Ciao!
Se non erro, l'Enel fornisce la trifase con contratto minimo di 10KW (3.3 KW 
per fase).
Se è un po' smaliziato, cerca la fase meno caricata (probabilmente tra le 
tre una è meno caricata delle altre, non penso abbia solo utilizatori a 
380!).
Penso che il tornietto non arrivi a 3 Kw ...ma sono sputasentenze e dovevo 
dire la mia :)) 

 dire la mia :))
Hai fatto bene, un granello qua, un granello là e Paolo diventerà un
bravo elettricista.
Fabbrogiovanni.

 Allora il tornietto in questione è monofase con tensione 220 V.-


Caspita, devo correre all'ENEL, si sono sbagliati!
Ho un contatore trifase da 3kW (1 kW per fase) :-)
Chi si domandasse, a cosa serve: la pompa trifase del pozzo.
Pekilan


 Ho un contatore trifase da 3kW (1 kW per fase) :-)
Io l'avevo detto: SE NON ERRO!!
...sn nato paracu*o... ;-) 

Chi si domandasse, a cosa serve: la pompa trifase del pozzo.
Eppure nn era sbagliato, non so che tipologia di utente tu sia, io nper il
negozio avevo messo 11kW trifase perche' l'ENEL dava minimo quella, il
contratto oltre ai costi fissi ha un costo per kWinstallato e i primi 10 sono
compresi nel contratto, ebbi il sospetto che ci avessero fregato dandoci
l'undicesimo, ma comuqnue meno di 10 nisba... forse però per i  privati ci son
varianti...
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353

E' un contratto con opzione tariffaria B1 e pago 12,20 euro al bimestre 
di quota fissa.
E non parlare di 11 kW che fai solo confusione. Tu hai una potenza 
contrattuale di 10 kW con una tolleranza del 10% (imposto dal garante) 
della potenza disponibile, cioe' fino a 11 kW.
Potenza informatica, mbytes contati in base 10 invece che binaria, 
schermi monitor misurati anche sotto la maschera, potenza CPU calcolati 
in cicli di stato invece che cicli di istruzioni, PCR invece di MCR o 
almeno mCR, etc... insomma in informatica siamo abituati ai commerciali 
imbroglioni.
Ma che anche i clienti ci caschino e' scoraggiante.
Quando sara' possibile acquistare la corrente, casa per casa, cosa mi 
sentiro' dire: "che il concorrente xyz conviene meno di ENEL perche' 
allo stesso prezzo mi da solo 10 kW contro gli 11 kW ?" (assolutamente 
falso, perche' uno parla di pere e l'altro di mele).
Pekilan


 imbroglioni.
Su questo hai 100% di ragione, anzi, aggiungici anche i watt musicali, con  
i quali le autoradio picchiano come impianti da discoteca, invece dei  
corretti watt RMS :)
Ciao.Alberto.
-- 
------------------------------------------------------------
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 Mail: 
alb...@retrocomputing.net
Visita il mio museo di computers :
http:\\
www.oldcomputers.it
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
------------------------------------------------------------

della potenza disponibile, cioe' fino a 11 kW.
Allora io avevo 12,2 kW visto che il contratto era per 11kW... poi mi staengo
sul resto visto che mi pare solo polemica...


corretti watt RMS :)
SOlo che gli imbroglioni non sono quelli che vendono ma quelli che prodocuno,
il che fa una bella differenza, già si fa fatica a far capire agli utenti
finali le "dimensioni" informatiche, se poi uno si mette a spiegare che il
disco X misura i Gb in base due e l'altro ABC lo fa in base 10 o che i 17" son
quelli del tubo catodico ma che una parte è mascherata dalla cornice etc etc
il risultato sarebbe che a) per vendere 1000 euro di PC ci metti 4 ore... e ne
vendi la metà perche' quello si incasina e nel dubbio non compra nulla sino a
quando trova quello che invece gli fa credere la luna e lo frega.
Noi avevamo adottato una politica di vendita molto onesta, niente balle,
qualche omissione, che è normale sia in chi vende informatica che chiodi, e
sai quante volte ci si è resi conto che il clinete perso lo si sarebbe
acchiappato fragandolo mettendolo a 90* e cospargendolo di vaselina? Decine di
volte... poi tornano, doloranti ma q auel punto metti toppe a pagamento e
forse fra 5 anni avrai un nuovo cliente ... :( Scoraggiante!


 forse fra 5 anni avrai un nuovo cliente ... :( Scoraggiante!
Scoraggiante la convinzione di "un diritto" a vendere che trasparre dal
tuo messaggio. Mai sentito parlare di valore aggiunto ? Tu ti sei messo
in diretta concorrenza con il supermercato, ovvio che sei sceso a
livello del commercio piu' becero ("qualche omissione" - che anche
giuridicamente potrebbe avere una rilevanza drastica - fortuna per voi
che in Italia la magistratura non funziona - o forse quello e' l'uovo da
cui nasce il resto).
Pekilan

E' difficile scambiarsi informazioni utili se non ci si mette d'accordo 
sui termini e parametri. Ma un commerciale ha interesse ad uno scambio 
utile ?
Pekilan
