Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Non so come intitolare las richiesta

Le cose stanno cosi': una ventina di anni fa quando ho comprato
l'appartamento nel quale vivo, per una particolare libidine di mia
moglie, in ingresso avevamo fatto mettere una presa alla quale č
tuttora collegata una lampada da terra che si accende accendendo la
luce della plafoniera centrale (da uno qualunque dei due
interruttori).
Naturalmente la mia "signora" adesso ha cambiato idea (beh, ha retto
ventanni, non mi posso lamentare) e quella presa dovrebbe diventare
una presa di corrente sul serio. Anzi di piů se fosse possibile.
Allora, il minimo (*) indispensabile sarebbe che la presa diventi una
normale presa e la lampada resti accesa fissa durante le ore serali
(poi metto un banalissimo interruttore per spegnerla durante il giorno
o la notte andando a letto).
Il massimo (**) sarebbe se quella lampada si accendesse quando si
spegne la plafoniera centrale (e viceversa). Poi metterei lo stesso un
interruuttore sul filo per eliminare la cosa durante le ore diurne o
quando si va tutti a nanna e "quel corridoio cosi' buio" non e' piu'
"cosi' brutto"... ^_^
Il fatto e' che nel muro dove c'e' attaccata la lampada arriva una
piattina con due fili che sono collegati ai due poli della presa.
Quando la luce e' spenta il cercafase (***) si illumina su entrambi i
poli; quando la luce e' accesa, si illumina su uno solo dei due.
E questo scuote le fondamenta di quel poco di elettricita' che credevo
di sapere...
(***) Credo si chiami cosi' quel cacciavite con un contatto sul manico
e una lucina dentro che si illumina quando si tocca un filo con la
corrente.
Consigli per ottenere il massimo (**) o almeno il minimo (*)
indispensabile?
Grazie,
thy

 indispensabile?
consiglio del terzo tipo :)
hai considerato di mettere una lampada automatica con interruttore ad 
infrarossi che si accende automaticamente quando passi, e basta?

poli; quando la luce e' accesa, si illumina su uno solo dei due.
Nulla di strano
la lampada č collegata cosě come trovi collegata la gran parte delle
lampade, ossia come non si dovrebbero collegare.
Insomma alla lampada č stato collegata la fase in maniera fissa e
viene fornito il neutro attraverso l'interruttore.
Solitamente si cerca di evitare un simile collegamento e si collega il
neutro fisso e attraverso l'interruttore si fa arrivare la fase.
In ogni caso considera che se lasci la lampadina inserita, questa ha
un filamento che č come se collegasse, attraverso la sua resistenza,
il secondo contatto a quello sul quale č presente la fase
E' quindi normale, con il neutro scollegato, trovare la fase su
entrambi i poli.
Nel momento in cui fornisci il neutro il circuito si chiude.
Ciao
 Marcello
-Catania-

 di sapere...
l'interruttore interrompe il neutro.
se vuoi trasformarla in una normale presa porti il neutro e lo metti al
posto del filo che fa accendere il cercafase solo quando la lampada è
spenta.



Si', ma a mia moglie non piace; il problema non e' solo di illuminare
il passaggio; quando qualcuno entra o esce si accende la luce per
abitudine e non e' una gran fatica usare l'interruttore.
Il problema e' di eliminare quel "pozzo di buio" che c'e' al di la'
della porta della sala, quindi la luce deve restare accesa fissa, tra
una certa ed una cert'altra ora...
thy

spenta.
Ma il neutro posso prenderlo da qualsiasi parte o deve venire giu' dal
soffitto da dove penso venga anche quel filo?
E ancora, se quei due fili (quelli che gia' ci sono) li collego
assieme, salta la corrente?
thy

Un timer?
Si', anche. Ma il problema non era quello di avere la luce a tempo.
Vale poco la pena la spesa di un timer, anche perche' non sempre la
situazione di illuminazione e' uguale ad una stessa ora del giorno.
No risolto l'altro problema, quello di portare la corrente o - meglio
ancora - che si accenda spegnendo l'altra luce e viceversa, li' basta
un banalissimo interruttore, o anche solo staccare la spina...
thy

 soffitto da dove penso venga anche quel filo?
da qualsiasi parte
pero' fase e neutro devono provenire dallo stesso differenziale

pero' fase e neutro devono provenire dallo stesso differenziale
In parole povere, un altro qualsiasi neutro dell'appartamento?
E l'altro filo, quello divisio in due che c'e' adesso: li unisco o ne
lascio uno e l'altro lo isolo?
thy

 wrote in message 
news:4607d3a...@news.tin.it...

a proposito: c'è la messa a terra?

a proposito: c'č la messa a terra?
No. Ma c'e' una lampada. O anche le lampadine hanno necessita' della
messa a terra? O magari e' una cosa che 20 anni fa non serviva (o non
era obbligatoria) e adesso si?
La spina della lampada comunque ha solo due poli.
Al massimo credo valga lo stesso discorso del neutro. Prendo una
"terra" da qualche parte.
thy