Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tubi interrati

Cosa dicono le norme riguardo la posa delle canaline elettriche interrate ad
esempio dalla casa al cancello? Va bene il classico corrugato nero (quello
nei muri di casa) o ci vuole qualcosa di più resistente? I fili all'interno
possono essere sfusi o devono essere in guaina?
Grazie in anticipo.
Ciao,
Lorenzo.
-- 
Controlla gli errori per rispondermi in e-mail!

 possono essere sfusi o devono essere in guaina?
ci vuole quello rosso corrugato resistente (PVC?), e dentro i normali 
corrugati
neri divisi per circuiti.
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs@.
lucchetto.lagirandola.it
togli la .SERRATURA. per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 

 neri divisi per circuiti.
e dentro i corrugati normali suppongo ci possano andare i classici fili da
impianto elettrico.
In assenza dei corrugati normali suppongo che si possano mettere cavi a più
conduttori, un cavo per ogni circuito


 conduttori, un cavo per ogni circuito
Non conosco la tua situazione e magari parlo sciocco ma mettere le centalina 
nei paraggi del cancello e dalla casa portarc solo la linea di 
alimentazioone sarebbe fattibile?
-- 
Fabbrogiovanni 

 alimentazioone sarebbe fattibile?
suppongo che, come nella mia situazione, lui voglia portare tutto quello
che è possibile portare al cancello con un unico tubo:
- automazione cancello
- citofono
- luci
- sensori
- varie ed eventuali


 possono essere sfusi o devono essere in guaina?
    Inguainati.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

    nel tuo caso usa gli specifici corrugati a doppia camera,..........
       leggi (doppia parete). :-)


Devi usare il cavidotto rosso, quello "pesante" specifico per esterno. 
Dentro ci tiri cavi e non fili sfusi, e cavi FG7 non FROR o altro.
Enrico. 

 - varie ed eventuali
e anche i fili che comandano l'elettrovalvola di chiusura del gas


     Inguainati.
Oppure sfusi dentro al corrugato "classico"?


 Oppure sfusi dentro al corrugato "classico"?
    No, poiche' i cavetti singoli non sono destinati alla posa in presenza
    di acqua.


 possono essere sfusi o devono essere in guaina?
su consiglio di felix per il giardino ho usato quello che ti dice sotto
lui e altri, il tubo "cavidotto" nel mio caso rosso
è 50 mm, dentro liscio, lo trovi da un rivenditore edile a prezzo
molto ragionevole e oltretutto è bello robusto e dentro scorrono
facilmente i cavi
senza contare che è pre-infilato con un filo di ferro.... molto comodo
da usare per il faidate in esterni!!!
vale la pena :)

 facilmente i cavi
Uno di questi?
http://www.polieco.com/ita/cavidotti_singolostrato.asp
http://www.polieco.com/ita/cavidotti_doppiostrato.asp
http://www.polieco.com/ita/cavidotti_tecnicadiposa.asp
Ma allora non gli serve il tubo di PVC, giusto?
(pure io devo buttare giů un po' di tubi, per cancello, citofono, luci 
giardino mentre mi fanno lo scavo per la fogna).
ciao,
C.
-- 
Ma questa č un'altra storia...

 Ma allora non gli serve il tubo di PVC, giusto?
aspè non ho capito, in che senso?
metti dentro nello scavo direttamente il tubone rosso