Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: messa a terra

Secondo voi, se mi attacco con un morsetto a uno dei ferri che escono
da dentro a un muro di cemento armato, che contiene un piccolo orto
dietro e sopra di me, cioe' di dove sto io, funziona da impianto di terra!?
E' probabile che i ferri nel muro tocchino solo il cemento, anche se il muro
sta nella terra, insomma, non saprei... mai avuto un impianto di terra..
e mi sono sempre chiesto questa cosa..
non e' che spacco il muro con un fulmine e un'antenna!!?:)) 
 
 

 dietro e sopra di me, cioe' di dove sto io, funziona da impianto di terra!?
 
Secondo me no, e comunque non potresti fidarti delle caratteristiche nel 
tempo.


In generale i ferri del cemento armato annegato nel terreno sono 
considerati dispersori di terra.
Questa la norma:
 
norma CEI 11-1
Impianti di terra
(1/7)
 
Dispersore
Conduttore in contatto elettrico con il terreno, o conduttore annegato 
nel calcestruzzo a contatto con il terreno con un'ampia superficie (per 
esempio una fondazione).
 
Giovanni Polito
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 esempio una fondazione).
 
Ma devono costruire gia' prevedendo di farci l'impianto di terra, senno' 
col cavolo...
 
 
 
sandro


Questo non è scritto da nessuna parte.


sandro ha scritto:

esatto. perchè i vari tondini del calcestruzzo non assicurano un
contatto elettrico sicuro e permanente,ma ci vuole una piattina
zincata che sia elettricamente sicura.
te lo dico perchè ho posato personalmente questa piattina entro
le fondamenta di una costruzione
 

 dovrebbero usare oro e argento, 
 
Per essere precisi: l'oro ha conducibilità inferiore al rame, ha solo il 
vantaggio di non ossidarsi.
 
 

 Per avere un impianto di terra corretto
 
...
 
mmm.. ferma cosi'!:) Ho compreso il modo corretto!!
che siamo arrivati all'oro e al rame, ma in effetti, la sola cosa
elettrica che sto mantenendo per ora, e' un pannello solare con una batteria
12V! Cmq, i ferri effettivamente sono annegati nel cemento e di certo, non
era previsto alcun impianto
Visto che e' davvero complesso a liv. professionale, le mie erano solo
curiosita' e, visto che "una puntazza" a terra la pianto in ogni caso,
questa e' stata la conclusione.
Anche se una curiosita' oggi me la sono tolta, siccome i ferri che hanno
lasciato fuori sono due(a mezzo metro circa), ho controllato la 
conducibilita'
tra essi, con un tester e, dopo averli limati un po', ho visto che non
presentavano alcuna resistenza, segno che tutta "la rete" e' conduttiva!!
Il che' e' ovvio.. ma ora ancora di piu'...!!;)
Dunque potrei usare un ferro(del muro) come "snodo"(!?), ma poi il circuito
si chiude cmq con un bel tondino inchiodato in terra! Rame o non rame
daltronde quando piove e' tutto umido!!
 
 
 


 
Cmq, mi correggo.. mi sembra che quelle, ovvero "le puntazze"
vere e proprie siamo meglio effettivamente..
Quelle a "T" che sembrano zincate..
(Una volta frequentavo un giostraio, e ricordo che questo puntava
sempre una d queste a terra, dietro la sua toulotte!! QUando arrivava.
Che sembrava l'ancora di una barchetta!!:))
Il ferro davvero scompare presto nella terra!! 
 
 


Non e' scritto che ti mandano i tondini fin giu' in terra, piuttosto.
Eppoi quelli vulgaris sono in ferraccio, che arruginiscono e te la 
prendi ndercu', come diciamo noantri.
 
Se la vuoi fare con i ferri di armatura devi pensarci prima di tirare su 
la costruzione, e usare robe protette da corrosione e ben posizionate 
(con la sicurezza della interconnessione elettrica dei ferri, credo, 
perche' non e' scontato che i carpentieri ci badino), mica un impianto 
di terra ti viene per caso, eh!!
 
 
 
sandro

 non e' che spacco il muro con un fulmine e un'antenna!!?:))
  l'armatura dei ferri e` comunque gia` in contatto col terreno... 
quindi un eventuale uso come dispersore naturale (DN) non cambierebbe le 
cose.
 
bye

 (1/7)
 
le 11-1 relativamente agli gli impianti elettrici utilizzatori fino a 
1000V in c.a. e 1500 in c.c. sono state sostituite decenni fa (anni 80) 
dalle  le CEI 64-8 paragrafo 54 (almeno nelle mie norme che non sono 
recentissime).
 
ad ogni modo le 11-1 ne decennio 201x sono state definitivamente 
pensionate/sostituite dalle Norme Europee EN 61936-1 ed EN 50522, 
recepite dal CEI come comitato 99.
 
 
https://nt24.it/2013/10/addio-norma-cei-11-1-norma-cei-en-61636-1-cei-99-2-e-norma-cei-en-50522-cei-99-3/
 
 


Non è richiesto che i tondini vadano "fin giù in terra", il tondino nel 
cemento non arrugginisce, il conglomerato cementizio è un antiossidante 
naturale, se così non fosse i palazzi in cemento armato crollerebbero in 
poco tempo.
I ferri di armatura legati con fil di ferro sono considerati sicuramente 
connessi.



Bravo, ma nessuno te lo ha chiesto, la normativa prevede che la normale 
legatura dei ferri con filo di ferro, effettuata dai carpentieri, sia un 
collegamento sicuro.



Non vengono variati i tipi di dispersori di terra, tipo i "ferri del 
cemento armato".
 
gIOVANNI pOLITO


 collegamento sicuro.
 
Per precisare, la frase corretta e` "legatura a regola d'arte"  ora si 
puo` discutere su come questa sia realizzata e se un semplice giro di 
fil di ferro, come ho visto fare, lo sia.
 
Per contro tutte le volte che ho misurato un dispersore naturale 
costituito dalla gabbia dei ferri d'armatura, ho sempre riscontarto 
valori molto molto bassi, cio` non toglie che vada eseguita almeno una 
misura.
 
bye :-)

 cemento armato".
   come credi... ma se c'e` scritto che si applicano (applicavano) ad 
impianti con tensioni superiori a 1kV in c.a. citarle in questo caso (<= 
1kV) non e` corretto e non solo perche` escono dal campo di applicazione 
ma perche` abolite.
 
bye

 sarebbe come non metterli.
 
Molto fantasioso :-)


Tutto giusto.
Pero' nel cemento non disperdi un cazzo di energia elettrica...sara' per 
questo che le paline di terra le battono in...terra...?
 
 
 
sandro

 Pero' nel cemento non disperdi un cazzo di energia elettrica.
 
vero, al punto che nell'edilizia, non mi ricordo neppure più il nome, 
collegano alla terra anche le barre del cemento armato