Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico, luci di emergenza

Avevo pensato di prevedere nell'impianto elettrico una seconda alimentazione
delle luci in caso di black-out, più precisamente pensavo di mettere un UPS
(di quelli da pc, senza troppi fronzoli) tra l'interruttore generale e il
magnetotermico delle luci. Mi sembra una soluzione migliore rispetto quella
delle lampade di emergenza, basta scegliere l'UPS adeguato in base al
carico, e segnalare che per staccare completamente la corrente bisogna
staccare anche l'ups o il magnetotermico delle luci. Che ne dite?
-- 
Controlla gli errori per rispondermi in e-mail!

 ha scritto nel messaggio
news:43e2ae76$0$5998$4faf...@reader2.news.tin.it...

Scusa, perchè l'idea sarebbe "migliore"?!?!
Devi praticamente raddoppiare l'impianto, usare un UPS (che tra l'altro non
so nemmeno se quelli economici da PC siano i più adatti), per ottenere lo
stesso risultato che otterresti con delle normalissime lampade di emergenza
(che poi, se le compri nel posto giusto, hanno ormai prezzi ridicoli...)
Archi

 Archi
La sua, secondo me, non è affatto una brutta idea.
Le lampade di emergenza economiche valgono quello che costano e di solito
quando servono non funzionano.
Avere più lampade di emergenza sparse per la casa significa maggiore
manutenzione rispetto ad un sistema centralizzato (ups).
Di contro c'è che per tale linea privilegiata devi prevedere di utilizzare
lampadine a basso consumo e mettere chiari avvisi sul fatto che ci sono
parti in tensione anche ad impianto sezionato dal generale.
L'ups è una buona soluzione se l'impianto è in costruzione, se lo devi
realizzare dopo, il gioco non vale la candela.
Ciao
Fabio

 Devi praticamente raddoppiare l'impianto,
???
Non deve raddoppiare nulla, solo mettere l'UPS in parallelo alla linea
elettrica che alimenta le luci di casa facendo una derivazione dal quadro
elettrico.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 staccare anche l'ups o il magnetotermico delle luci. Che ne dite?
Devi inoltre prevedere un circuito che accenda le luci in caso di blackout,
o sono luci sempre accese?
Consiglio di utilizzare lampade a basso consumo, così riuscirai a
raggiungere una buona autonomia.
Metti chiare indicazioni sui quadri e i circuiti terminali in merito al
fatto che esistono parti in tensione anche ad impianto sezionato.
Ciao
Fabio

 elettrico.
Mi sfugge un passaggio.
Se metto un'UPS in parallelo alla linea elettrica, cosi', come se mettessi 
un semplice elettrogeno...sbaglio o sto cercando di alimentare con l'UPS 
l'intera rete elettrica nazionale?

 l'intera rete elettrica nazionale?
Osservazione corretta
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 l'intera rete elettrica nazionale?
In "serie" (che poi non è proprio serie, ma... si insomma come si usa
normalmente l'UPS, (Ps: cercare di alimentare l'intera rete nazionale con
l'ups non è così facile :))


 elettrico.
Se vuoi alimentare con l'UPS *tutte* le luci di casa (e non solo un
ridottissimo numero di luci a wattaggio infimo, sufficienti per muoversi per
la casa senza sbattere contro le sedie e a non ammazzarsi scendendo le
scale), allora certamente non ti basta un "UPS da PC"...
Archi

 realizzare dopo, il gioco non vale la candela.
beh, non è che sia poi impossibile nemmeno dopo, serve solo un armadietto da
contenere l'ups, e al max qualche canalina corta da aggiungere


 ridicoli...)
1) Le lampade di emergenza si vedono, con l'ups utilizzi le stesse che hai
2) Hai solo l'ups a sprecare un po di energia di stand-by
3) Hai la stessa illuminazione anche in mancanza di energia elettrica, e non
hai lampade inutilmente accese


 blackout, o sono luci sempre accese?
Sono accese quelle che prima del black-out erano accese


 quando servono non funzionano.
Non mi riferivo a lampade "cinesi", ma a lampada d'emergenza "vere", da
ufficio: sono queste che, negli ultimi anni, sono precipitate di prezzo...
soprattutto le più piccoline.
Ovviamente, a saperle comprare nei posti giusti... se vai nel negozio di
materiale elettrico sottocasa, probabilmente ti spenneranno.
Comunque: io come lampade d'emergenza in casa ho due torce modello
"explorer" (per intendersi, tipo questa:
http://www.thermosolar.it/BROCHURES/ita/Lampade/EXPLORER.htm
)  con batteria
al piombo. Le ho da cinque anni, e funzionano benissimo (e non solo come
lampade d'emergenza...)
Certo, da tenersi in soggiorno non sono certo bellissime...
Archi

 hai lampade inutilmente accese
Quando va via la luce, puoi aver bisogno di luce anche in ambienti che prima
non erano illuminati: ad esempio, perchè c'era la TV accesa, o perchè
entrava dalla finestra la luce dell'illuminazione pubblica (o alimenti con
l'UPS da PC anche il lampione sottocasa? :-)
Archi

Lorenzo ha scritto:

Prendi le lampade di emergenza "all' americana " quelle con la cassetta enorme a muro  e due fari alogeni puntabili installati sopra 
,sono molto sceniche (vedi scena Terminator nella centrale di polizia) e fanno una luce della madonna, altro che
le lampadine di emergenza al neon da 8W o piu' potenti con flussi luminosi ridottissimi!!!!
Maria Giulia Milano

http://cgi.ebay.it/Heavy-Duty-Emergency-Light-for-Indoor-Use-DXR-65-NEW_W0QQitemZ7585988868QQcategoryZ53149QQrdZ1QQcmdZViewItem
Questa se non ci siamo capiti!!!
Maria giulia Milano

 l'intera rete elettrica nazionale?
Fra l'UPS e la linea elettrica proveniente dal contatore ENEL si mette, in
serie alla linea, un rele' alimentato dalla line elettrica stessa in modo
che quando va via la corrente il rele' apre i contatti ed isola l'impianto
di casa dalla rete ENEL.
Comunque all'interno degli UPS e dei gruppi elettrogeni sono in genere
integrati i circuiti che realizzano quanto sopra.


 Mah, la resa tipica di un UPS da PC è circa del 70%...
e questa??
a seconda della tecnologia..
ma i classici ups da pc quando sono in stand by semplicemente tengono in
carica la batteria, in questo caso il rendimento basso c'è solo quando l'ups
alimenta il carico con la propria batteria e si spera che non avvenga troppo
spesso

 delle lampade di emergenza,
le lampade d'emergenza le ho trovate in offerta a 10 euro
la loro trasportabilita' non la trovo malvagia

Archimede ha scritto:

Ciao a tutti.
Nella mia abitazione suddivisa su due piani ho in tutto solo tre
lampade di emergenza incassate della Beghelli, in cinque anni solo due
o tre volte è mancata la corrente di sera (ed abito in aperta
campagna).
Dopo questa premessa penso che per installare un ups capace di pilotare
un carico di 1Kw occorre un impegno economico notevole e credo che "il
gioco non vale la candela".
L'apparecchiatura da utilizzare non è certamente quella che si
utilizza dietro un pc o server, poi è impensabile che quando manca
l'energia elettrica si debba procedere manualmente a far intervenire
l'ups, quindi bisognerà fare modificare adeguatamente l'impianto
elettrico automatizzando l'intervento.
Il tutto costerà oltre un migliaio di euro....per illuminare una
decina di lampadine.
A questo punto, spenderei qualcosa in più e comprerei un gruppo
elettrogeno con un quadro di intervento automatico: in questo modo
posso anche alimentare gli elettrodomestici ed evito la spesa delle
batterie all'ups ogni tre anni.
In alternativa, se voglio risparmiare senza modificare l'impianto,
potrei mettere le lampade di emergenza incassate della Living Ticino.
Cosa ne pensate?

 lampade d'emergenza...)
Interessante, hanno una buona autonomia?
Purtroppo con vari modelli di lampade portatili, specialmente quelle al 
neon, ho avuto parecchi problemi e anche io mi sto orientando verso una 
soluzione di continuità con ups oppure farò un circuito a 12V per 
l'illuminazione di emergenza con lampade a basso consumo.
Fabio

 l'UPS da PC anche il lampione sottocasa? :-)
Nemmeno io alimenterei tutte le luci di casa con un ups (ne servirebbe 
almeno uno da 3kVA), ma non è un'idea da scartare a priori.
Se prendi un ups da 1500-2000VA (costo 150-200 Euro max) e sostituisci 
le lampadine che tieni accese il maggior tempo durante la giornata, non 
è una brutta soluzione.
L'unico vero problema è che spesso sotto la linea luce si trovano 
ancora delle prese da 10A a cui può esserci collegata qualsiasi cosa.
Per questo io preferisco una soluzione con linea separata per 
l'illuminazione di emergenza a cui collegare esclusivamente lampadine a 
basso consumo così da avere la massima autonomia.
Inoltre questa soluzione si può utilizzare per avere delle luci sempre 
accese che fungono da luce di passaggio oppure puoi spegnerle tramite 
interruttore.
Fabio

 Questa se non ci siamo capiti!!!
Quell'aggeggio fa paura!! :P

 scale), allora certamente non ti basta un "UPS da PC"...
Non tutte, solo quelle che in quel momento sono accese. Giusto per non
rimanere sotto la doccia nel caso saltasse l'interruttore generale! Per lo
meno io accendo sempre e solo le luci indispensabili e non quelle di tutte
le stanze.

 Cosa ne pensate?
Non le conosco purtroppo.
Ciao
Fabio

 alimenti con l'UPS da PC anche il lampione sottocasa? :-)
E' ovvio che se anche ci vedi un po di meno non è una tragedia, basta quel
poco per "sopravvivere", magari per uscire dalla doccia, vestirti un po e
andare giù a riattaccare l'interruttore generale che è saltato :)


 potenza.
Pensi male :-)
Rischi che il 90% delle volte che manca tensione l'ups vada in 
protezione per sovraccarico e si spenga.
Io non prenderei nulla sotto i 1500VA.
Poi dipende da quante lampadine hai normalmente accese in contemporanea 
e dalla loro potenza, però con 800-1000VA sei molto al limite e rischi 
che ti crei più problemi di quelli che dovrebbe risolvere.
Ciao
Fabio

 Non tutte, solo quelle che in quel momento sono accese.
In base alla legge di Murphy, andrà via la luce nel bel mezzo della festa di
compleanno di tua figlia, quando in casa ci saranno 30 bambini scalmanati e
*tutte* le luci accese... :-)
Archi