Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: luci in bagno che sfarfallano

ciao a tutti.
ho installato in bagno questa tavoletta wc con bidè integrato: 
https://wacor.de/neu-dusch-wc-mewatec-d500.html
 
 
ha una piccola caldaietta che stacalda l'acqua per il bidè alla 
temperatura selezionata. ho collegato i cavi della tavoletta agli stessi 
cavi che portano l'alimentazione alle luci dello specchio del bagno, e 
adesso quando aziono il bidè le luci dello specchio sfarfallano. non 
tanto, ma abbastanza da notarlo. appena spengo la funzione bidè lo 
sfarfallio smette.
da cosa può dipendere? una messa a terra collegata male? altro?
 
-- 
posted from 
https://fcku.it/
 


Forse i cavi delle luci sono troppo piccoli, quel coso assorbe 1600W,
devi prendere corrente da una presa fem, non luce.
 
 

 adesso quando aziono il bidè le luci dello specchio sfarfallano.
 
cavi troppo sottili
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana

 devi prendere corrente da una presa fem, non luce.
 
cazz... ho solo una presa luce in quel punto... insomma devo tirare i cavi 
da una presa forza... che casino. e se cambiassi le lampadine della luce 
dello specchio con delle lampadine led che consumano meno potrei risolvere?



 
 
Lo trovi comodo?
 

 Lo trovi comodo?
 
si. è una figata.



Non penso che cambiando un paio di lampadine con quelle a led si risolva potrai passare da una ottantina di W a una decina ... Pensaci! Piero

 potrai passare da una ottantina di W a una decina ... Pensaci! Piero
 
adesso sono 4 lampade da 50w, se le cambiassi con una lampada a led tipo 
questa
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00Q7X3CCM/
 
passerei da 200 a 10. dici che non basta? mi rendo conto che tirare altri 
3 cavi sarebbe un lavoro fatto meglio, ma è veramente un casino...



Di sicuro ci guadagna il portafoglio.
Ma cazzo 200w di luce...


L'interruttore luci da cambiare, fili da cambiare, messa a terra
da controllare.

 Ma cazzo 200w di luce...
 
la donna deve truccarsi...


 L'interruttore luci da cambiare
 
aspetta, dici che potrebbe essere l'interruttore? cioè al momento ho i 
fili nella scatola di derivazione: dallo stesso morsetto parte la terra 
verso la luce e verso la tavoletta del wc. la stessa cosa per il neutro. 
dal morsetto con la fase partono altri due cavi: uno va al wc, uno 
all'interruttore delle luci. poi dall'interruttore va ovviamente alle luci.
dici che l'interruttore potrebbe essere la causa dello sfarfallio?



Puoi fare una prova, connetti il filo che l'interruttore
"interrompe" (basta avvitarli insieme sullo stesso morsetto)
Le luci saranno sempre accese e verifica.
Se stanno fisse devi cambiare l'interruttore, e' probabile
che il contatto sia ossidato (umidita' bagno)

 wrote in message news:o3lee6$stu$1...@news.fcku.it...

prova a invertire fase e neutro della tavoletta...
 

 prova a invertire fase e neutro della tavoletta...
 
questa è una cosa che posso provare facilmente, grazie dopo provo!


questa č una cosa che posso provare facilmente, grazie dopo provo!
 
Una cosa che puoi fare č mettere una lampadina ad incandescenza
per verificare se effettivamente c'č il calo di tensione
quando accendi il cesso elettrico.
 


se a qualcuno interessa: alla fine ho cambiato la lampada da 200w con una 
nuova lampada a led da 8w, e il problema è sparito. si vede che il cavo da 
1,5 regge proprio la tensione del wc o poco più. visto che il wc è dato a 
1600w massimi (che probabilmente si raggiungono accendendo phon, 
riscaldamento della tavoletta al max + bidè tutto assieme - cosa che non 
farò mai) e il cavo da 1,5 dovrebbe reggerne 1500, per ora sto così. se 
dovessi avere ancora problemi tirerò un cavo da 2,5.
dovessi fare una casa nuova farei solo cavi da 2,5 ovunque per non 
incorrere ancora in problemi del genere.
 
nota a parte, la luce in bagno è anche più gradevole.
