Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: bombolone GPL.. pressione e portata

ciao a tutti, come al solito la caldaia fa i capricci nel momento del
freddo.. in sostanza non si accende e va in blocco..
Dopo un po di frugafruga la mia diagnosi è "non arriva gas" per cui
stacco il tubo dalla caldaia e apro il rubinetto del gas e di gas ne
esce veramente pochissimo tanto che posso tappare il tubo col dito
senza esercitare alcuna pressione.
Vado al bombolone e il segnalino di livello è fuori dalla zona rossa,
il primo manometro è a 5bar e il secondo, dopo il regolatore, è a 1,5
bar . ..  dopo questo regolatore c'è un secondo regolatore (mah..)
sprovvisto di manometro (boh) in ogni caso, a spanne direi che 'il bar
e mezzo' è quello che arriva alle utenze (cucina e caldaia).
Ora mi chiedo e VI chiedo:
è normale che la pressione che arriva alle utenze sia di 'soli' 1,5
bar?
è normale che ci siano due regolatori di pressione in cascata? (se si,
a qual pro?)
-----------------------------------------------
Altra possibile diagnosi sarebbe un eventuale sensore di 'arrivo gas'
della caldaia che non funziona..
Io al collettore del gas vedo solo 4 aggeggi colorati che sembrano
tanto delle elettrovalvole.. quali verifiche potrei fare?
-----------------------------------------------
allego foto:
l'indicatore di livello 
http://lemuel.interfree.it/pics/gas01.jpg
i due manometri col regolatore di pressione  principale
http://lemuel.interfree.it/pics/gas02.jpg
il secondo regolatore di pressione 
http://lemuel.interfree.it/pics/gas03.jpg
l'interno della caldaia 
http://lemuel.interfree.it/pics/gas04.jpg

a qual pro?)
... alle utenze devono arrivare 30 mbar ... 

 ... alle utenze devono arrivare 30 mbar ...
allora il flebile soffio che sento uscire dal tubo è normale?
cosa altro posso controllare? le scintille scoccano ma non sento
uscire il gas dagli ugelli come prima.. però sento scattare le
elettrovalvole.. boh..

 bar?
Se uscisse veramente a 1,5 bar e tu avessi aperto il rubinetto cercando 
di tapparlo con il dito avresti avuto qualche difficoltà :)
ciao
Davide

 ... alle utenze devono arrivare 30 mbar ...
allora il flebile soffio che sento uscire dal tubo � normale?
cosa altro posso controllare? le scintille scoccano ma non sento
uscire il gas dagli ugelli come prima.. per� sento scattare le
elettrovalvole.. boh..
pulire gli ugelli e se possibile intervenire con un accendigas al posto del 
piezoelettrico 

aggiornamento: delle 4 elettrovalvole solo una 'scatta' ovvero quella
arancione, la seconda.. ho fatto una prova empirica ed è risultato che
l'ultima, quella grigia, non scatta.. ho trovato il colpevole?
la caldaia è una chaffetau et maurie.. è la "cerar venti top"

 ha scritto nel messaggio 
news:4b924f17$0$1139$4faf...@reader1.news.tin.it...


A questo � meglio NON DARE RETTA, sicuramente non ha mai visto che scherzi 
fa il GPL
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia, ma invecchia perch� non gioca
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4737af17-bceb-4505...@t20g2000yqe.googlegroups.com...
aggiornamento: delle 4 elettrovalvole solo una 'scatta' ovvero quella
arancione, la seconda.. ho fatto una prova empirica ed � risultato che
l'ultima, quella grigia, non scatta.. ho trovato il colpevole?
la caldaia � una chaffetau et maurie.. � la "cerar venti top"
non ricordo come ragiona la scheda di questa caldaia , ma in ogni caso si 
dovrebbe accendere ,se non ricordo male questa caldaia accendeva tutte le 
valvole a fiamma piena per andare poi in modulazione spegnendo le EV
strano che sia la seconda
puoi provare a vedere se ha i spilli bloccati, non ricordo se le valvole 
erano smontabili



io ricordo che all'accensione la fiamma era media, dopo circa 10-15
secondi si sentiva 'tic' e la fiamma partiva bella alta.. io ho sempre
supposto che due elettrovalvole lavorassero assieme per la modalità
'accensione' e che si aprissero le altre due in modalità 'a regime' ..
comunque lasciando perdere i metodi empirici, sono sceso col tester ed
ecco la conferma: l'elettrovalvola grigia ha la bobina interrotta.. il
fatto è che sembrerebbe un 'pacco' di quattro EV.. chissà dove e come
trovare il ricambio....



ERRATA CORRIGE: è la azzurra che scatta, la seconda appunto.. partendo
dal presupposto che inizio a contare da sinistra..