Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Odore muffa condizionatore

Buongiorno,
Lo split del condizionatore del mio ufficio emana un odore
 sgradevole di muffa. Ho provato a lavare i filtri, ad utilizzare
 un antibatterico sul radiatore, l'odore per un po' svanisce,
 salvo ripresentarsi l'indomani.
Cosa potrei fare per migliorare la situazione?
Tante grazie!
Susamiello
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Cosa potrei fare per migliorare la situazione?
 
 
prima di spegnerlo fallo andare come solo ventilatore per un po'
 


quando finisce la stagione o non lo si usa per svariati giorni 
bisognerebbe ricordarsi di farlo andare in sola ventilazione per qualche ora
 
adesso che fare prova ad accenderlo a pompa di calore

 ha scritto:

Grazie ragazzi ci provo:)


Dipende se lo sai fare...
 
La cosa risolutiva sarebbe pulire a fondo la batteria alettata ed ovviamente tutti i filtri.
 
Acqua e candeggina sarebbe la cosa migliore ma difficilmente si ha il tempo per lavare la batteria.
 
Prendi una schiuma igienizzante e usala bene.
 
E' necessario far asciugare a dovere i filtri e POI effettuare la pulizia della batteria. E immediatamente dopo la pulizia di quest'ultima accendere il marchingegno per una mezz'oretta.
 

 
 
In verità l'ho fatto più volte. Ho pulito la batteria alettata
 con l'apposita,schiuma, ho lavato con candeggina i filtri....ma
 non risolvo.


 Susamiello
 
 
Se erano anni che nessuno faceva una pulizia seria, metti filtri nuovi. 
Infatti se non hai lasciato i filtri in ammollo per ore, potrebbe non 
essere stato sufficiente a eliminare del tutto la "carica batterica". 
Anzi a volte si rischia di compattare lo sporco offrendo un ambiente 
ancora più fertile alle muffe. E dopo tanti anni, puoi disinfettar ma 
lo stesso puzzano, diventa parte di loro :-) Un po' come i cani, che 
prettamente da bagnati sprigionano l'aroma "tipico caratteristico" :-)
Aggiungo che mi pare che ultimamente certe candeggine, profumate o con 
troppi nomi troppo lunghi, siano proprio blande, mah.
 
Per la schiuma igienizzante, leggo che hai fatto varie applicazioni, al 
di là di lasciarla agire anche più del tempo prescritto, nel caso non 
l'avessi fatto dai una passata anche ai "condotti" di uscita dell'aria.
 
Oppure hai qualche collega che mangia troppi fagioli, fai caso se c'è 
qualcuno che dice spesso "Uuuh oddio che puzza 'sto condizionatore!" 
(non meravigliarti se è una lei), è colpevole! Il primo gallo che canta 
è quello che ha fatto l'uovo! (cit.) ;-)
 
Saluti, Seba

  non risolvo.
 
Potrebbe essere un problema dello scarico condensa.
Bisogna sapere dove va a finire il tubo della stessa
e se ha un sifone. Potrebbe essersi rotto quest'ultimo
e ti risale l'odore di muffa dallo scarico.

 Bisogna sapere dove va a finire il tubo della condensa
 
E' vero. Non ci avevo pensato!
Dove va a finire?

  salvo ripresentarsi l'indomani.
 
Ma quando é stato installato?
Comunque, verifica l'uscita dell'acqua.
Smonta la copertura e versa un poco di acqua nel canale di scolo (sotto al pacco batteria radiante). 
Se ristagna, lo split potrebbe non essere a livello (o meglio, leggermente inclinato verso il tubo di uscita), o il tubo di uscita troppo alto rispetto al canale (e quindi fa un gomito).
Questi sono tipici problemi di installazione.
 
Altra prova, versa alcuni litri di acqua. Se la tuberia é otturata in un certo punto, si riempie un po' ma poi rallenta.
Una volta ho dovuto metterci della soda per sgorgare il tappo creatosi.
 
Circa la pulizia, ricorda che c'é un canale di scolo non visibile, in alto dietro al pacco batteria, (che poi convoglia l'acqua nel canale di sotto). Va pulito anche quello.
-- 
This post on narkive:
http://narkive.com/NFCa9S1t.10