Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scossa lavastoviglie nuova

Ciao a tutti,
sono quello della lavastoviglie che da la scossa! (bel nome forse un po 
lungo!!!)
Sentitti tutti i pareri (ancora grazie), ho capito che il problema è e 
rimane la massa a terra che nel mio appartamento è assente.
Sentito un elettricista, questo mi ha proposto di collegare la massa a 
terra con il tubo dell'acqua del vicino lavandino.
Secondo voi è valida come soluzione?
Un amico idroulico un giorno mi disse che era meglio non far passare i 
tubi dell'acqua e del gas vicino a quelli della corrente, perchè nei 
tubi alla lunga potevano formarsi dei microfori e successivamente 
crearsi delle rotture. Leggende?
Fatemi sapere.
Ancora grazie a coloro che mi hanno consigliato nel precedente thread 
:-@
Ciaooo

kelios (@) ha scritto:

Bella idea, non vorrei essere quello che si fa la doccia sotto di te !

allora la soluzione non e valida , perche non hai la certezza che il tubo
sia tutto in metallo e vada a terra, puo funzionare ma non e una soluzione
valida , meglio sarebbe con il tubo dell'acqua ma anche qui a meno che non
sia in ferro zincato non hai la certezza che funzioni col rischio di
ritrovarti la fase mentre fai la doccia , cosi fai da conduttore.
putroppo una terra fittizia e difficile da fare , lo si puo fare ma non in
italia  , in quei paesi dove il neutro e collegato alla terra ad ogni tot
metri (non chiedermi quanti) mi sembra che il sistema si chiami PEN (attendo
smentite).
quindi solo un bel filo collegato direttamente a terra ti rendera il tutto
sicuro (mettilo almeno per scaldaacqua , lavatrice , frigorifero)

 Secondo voi è valida come soluzione?
Supponendo che al 90% il tubo di raccordo con l'acquedotto sia di
plastica e che i contatori abbiano dei punti comuni rischi veramente di
mandare corrente in casa del vicino. In ogni caso manderesti in
tensione delle strutture non adatte allo scopo che non sono installate
secondo norme di isolamento elettrico. Avresti quindi una
imprevedibilità del percorso della corrente.
Abitando in una palazzina con più appartamenti te lo sconsiglio
vivamente.

 Secondo voi è valida come soluzione?
drdrdrdrdrdrrrrrrrrrrrrrrr    ELETTRIZZANTE :-(((((((((
Laura

 terra con il tubo dell'acqua del vicino lavandino.
Complimenti all'elettricista :-(
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"Mi dai la salsiccia?" (cit. PAola)
"Ovviamente non diciamo nulla a nessuno..." (cit. PAola) 

 Ciaooo
Una cosa è certa, fossi in te eviterei come la peste di rivolgermi 
ancora a quell'elettricista.
Normativamente il collegamento a terra tramite le tubazioni può anche 
essere ammesso, ma prima di dare un consiglio "alla leggera" si devono 
esaminare varie cose, solo per farti un esempio:
- come sono state eseguite le giunzini dei tubi
- in che punto le tubazioni sono connesse a terra
- garanzia di continuità nel tempo
E' assolutamente vietato usare le tubazioni dell'acqua come dispersore 
a meno che non ci sia il consenso dell'ente che gestisce l'acquedotto e 
quindi la garanzia di continuità nel tempo... garanzia che 
probabilmente non otterrai mai.
Quindi in sostanza puoi usare le tubazioni eslusivamente per collegarti 
ad un dispersore esistente ma solo ad alcune condizioni, in pratica è 
sempre più conveniente e sicuro portare un cavo di terra dal collettore 
all'appartamento.
Ciao
Fabio

 Ancora grazie a coloro che mi hanno consigliato nel precedente thread
Il problema principale non sono i fori nei tubi.. ma la pericolosità;) Ogni 
volta che metti la mano sul rubinetto di ferro.. dovresti fare il segno 
della croce:)
(è capitato a mia zia.. che l'elettricista furbo.. invece di cercare la 
dispersione.. fece una cosa del genere... l'impianto era quello di 30 anni 
fa...  ora ha ancora paura ogni volta che apre il rubinetto:PP ) 

scusami, ma non ti viene il dubbio che la lavatrice non sia totalmente a 
posto?
se prendi la scossa vuol dire che il suo impianto elettrico interno è in 
dispersione e perciò non efficiente al 100%.  Se c'è una dispersione la 
lavatrice potrebbe addirittura consumare energia elettrica  anche quando non 
stà lavorando.
Solitamente, quando un apparecchio elettrico è in dispersione, rovesciando 
la presa nella spina si risolve momentaneamente il problema ma questo è un 
paliativo.
Per ragini di sicurezza e di efficienza  il conduttore di terra va collegato 
solamente all'impianto di terra,  le altre soluzioni sono più o meno 
scorrete, inefficienti ed a volte anche pericolose.
ciao Abele
"kelios" <kelios (@) hotmail punto it .invalid> ha scritto nel messaggio 
news:mn.aca07d6b3...@mesnews.fr...



č lo stesso dubbio che avevo manifestato nel thread precedente
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/8596f1cc6e19dbc0/2b408b6b37c0b5ea?lnk=st&q=filtro+antidisturbo+oldvitt&rnum=1#2b408b6b37c0b5ea
e mi č stato risposto che la presenza di un filtro antidisturbi causa la scossa in un elettrodomestico non collegato a
terra. 
--
Bye
         OldVitt

terra con il tubo dell'acqua del vicino lavandino.
Se l'elettricista mi proponesse cio', io la massa a terra la
collegherei a lui, e non al lavandino.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

Hello, Vitt!
You wrote  on Wed, 22 Nov 2006 16:08:02 GMT:
 V> e mi è stato risposto che la presenza di un filtro antidisturbi causa la
 V> scossa in un elettrodomestico non collegato a terra.
il filto antidisturbi scarica giustamente a terra e su questo non ci piove.
ma la domanda domanda ceh mi pongo invece  è:
perchè il filtro antidisturbi stà lavorando?
sicuramente perchè c'è un disturbo presente nel circuito di alimentazione.
se un filtro lavora vuol dire che c'è qualcosa da eliminare però a dire la 
verità non è obbligatorio che il disturbo sia nella tua lavatrice.
il disturbo potrebbe essere prodotto anche da un altro apparecchio o da un 
vicino di casa.
magari da qualcuno che si è collegato al tubo dell'acqua o al termosifone.
in un'altra risposta ti hanno detto che se allacci la terra al  tubo 
dell'acqua non vorrebbero fare la doccia al piano sotto al tuo .  tu non fai 
la doccia ma magari stai ora rilevando un disturbo creato dall'inquilino al 
piano di sopra.
un modo selvaggio per sapere da dove ariva il disturbo è di fare 
interrompere l'alimentazione agli altri inquilini fino a scoprire quando il 
disturbo sparisce.
mi sa che è facile da dire ma non da fare
ciao Abele
With best regards, abele.  E-mail: 
ferro...@abelplanet.org
 

 verità non è obbligatorio che il disturbo sia nella tua lavatrice.
  La "scossa" che normalmente si sente toccando un elettrodomestico non 
collegato a terra, non é dovuto a disturbi ma al fatto che i condensatori 
usati per il filtro antidisturbo "lasciano passare" la corrente alternata.
  La scossa é pertanto causata dalla tensione di rete che, per semplificare, 
"attraversa" i condensatori di filtro.
  Quindi di sturbi o non disturbi la scossa si avverte comunque.
-- 
-- 
Cordiali saluti
                      Costanzo
****************************

Hello, Costanzo!
You wrote  on Fri, 24 Nov 2006 18:21:00 -0000:
 C>   La "scossa" che normalmente si sente toccando un elettrodomestico non
 C> collegato a terra, non é dovuto a disturbi ma al fatto che i
 C> condensatori usati per il filtro antidisturbo "lasciano passare" la
 C> corrente alternata.La scossa é pertanto causata dalla tensione di rete
 C> che, per semplificare, "attraversa" i condensatori di filtro.
 C>   Quindi di sturbi o non disturbi la scossa si avverte comunque.
 C> -- 
dalle mie oramai vetuste conoscenze di elettrotecnica risulta  che  il 
filtro non ha solo condensatori ma ha due gruppi  RC e solitamente lavorano 
oltre una soglia.
se non ci sono disturbi il filtro non deve scaricare nulla .
è  un controsenso che un elettrodomestico nuovo venga costruito in modo che 
in caso di accidentale interruzione del cavo di terra ci si becchi una 
scarca elettrica.
Non sarebbe un incremento della sicurezza a meno che non si voglia usare 
quella scarica elettrica come "scantabauchi"  per convincere l'utente e fare 
installate l'impianto di terra .
questo era solo il mio parere ed è suffragato dal fatto che la mia bosch non 
mi da scariche neppure se stacco il cavo di terra.
per la mia esperienza i disturbi potrebbero addirittura arrivare 
dall'impianto idrico e proverei a staccare il tubo dell'acqua .  comunque la 
ricerca della origine  dei  disturbi a volte è un vero rompicapo che lascio 
a chi vuole cimentarsi.
ciao Abele