Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mistero: termosifoni freddi

Non riesco a capire perché mai ho due termosifoni che rimangono freddi, 
mentre gli altri vanno alla grande!  Uno dei due ha l'acqua all'interno 
e sfiatandolo non esce aria, l'altro sfiatandolo non esce nulla!!!
 
Consigli?  
Grazie a tutti.
 
Roberto
 

e sfiatandolo non esce aria, l'altro sfiatandolo non esce nulla!!!
 
Detentore chiuso.
Pressione insufficiente nell'impianto.
Tubo otturato.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Tubo otturato.
Ecco... ma tu parli del tubo iniziale che parte e va al termo o quello 
che arriva al termo?
 
Grazie !
 
 
 
 

che arriva al termo?
 
Si.


 che arriva al termo?
 
Entrambi. Il problema lo hai probabilmente dal collettore al 
termosifone, o sulla mandata o sul ritorno, o su tutte e due (basta una 
perdita' di carico distribuita sui tubi - magari sono termosifoni piu' 
lontani o i tubbi hann variazioni di pendenza - e l'acqua calda li' non 
ci passa piu', va altrove dove ha meno resistenza)
 
Per stapparlo/pulirlo, puoi farlo in fa da te, ma devi essere pratico 
senno' allaghi tutto, occhio.
 
-- 
BArrYZ

 mentre gli altri vanno alla grande!  Uno dei due ha l'acqua all'interno 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Consigli?
 
tara i detentori
 

 Stesso problema con uno solo, quello più distante:...
 
Il problema, da quello che ho constatato, è che il tubicino di rame che 
entra nel radiatore non scotta, ossia non alimenta il radiatore con acqua 
calda.  Non solo, ma se apro il detentore esce acqua fredda!
 
Mah !!
 
Roberto
 
 


 
Alcuni rubinetti per termosifoni sono fatti in una maniera un po' 
strana, invece di comandare un normale rubinetto, la manopola si avvita 
sul corpo e preme su una specie di astina che è quella che 
effettivamente apre e chiude il rubinetto.
Risultato: appena un po' di calcare blocca l'astina, tu puoi girare la 
manopola quanto vuoi, l'astina non si muove.
 
Per scoprire se i tuoi rubinetti sono di questo tipo non ti resta che 
svitare la manopola, se sotto trovi una specie di chiodo puoi prenderlo 
con un paio di pinze tirarlo gentilmente (ma non troppo gentilmente) 
fino a sbloccarlo...
 
Paolo
 
 


 
 
A BERNA---- MA STA ZITTO.... VA VA......
 
MDJI
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


roberto .. DEVI PRIMA DIRE che tipo di impianto
hai... monotubo o a capillari... ENTRAMBI supportano
valvole detentori etc etc ma hanno differenti
cure e cause al problema che denunci e penso vuoi
risolvere.
 
devi anche dire se sei in una singola abitazione
o in un condominio , nel caso di singola abitazione
devi specificare se hai piu zone di riscaldamento
che parlano alla caldaia o sono tutto un blocco,
nel caso di ondominio devi dire se hai l'impianto
di ditribuzione singolo ... ossia ogni appartamento
ha il suo... oppure se è in comune ( bada che per comune
intendo che solo guardando il progetto del riscaldamento
si vede se una parte di caloriferi la condividi con un
piano alto o viceversa )
 
MDJI
 
 
GIà CHE CI SEI SPEIGA ANCHE CHE TERMOSIFONI HAI
E SE HAI MONTATO DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE
AI TERMO , A VOLTE è SOLO QUELLO 1 2 3 NON FUNZIONANO
TI ARRIVA QUALCOSA A 4 E FUNZANO SOLO A 5 E PER FUNZIONA
INTENDO CHE A 5 NON HAI26 MA 18 GRADI......



 
 
DEVI SPIEGARE come hai l impianto come ti h mandato la risposta
all'inizio... i consigli sono presi uno a uno giusti.... ma
fino a che non spieghi le condizioni e i collegamenti non puoi
nemmeno avvicinarti alla soluzione, parodossalmente se abitassi
in un condominio l'intervento va fatto magari all'attico e tu
abiti al primo.... cosi....
