Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubi dell'acqua che rimbombano

Quando apro (di poco) un rubinetto dell'acqua fredda in casa mia, sento un
frastuono infernale (bum bum bum...), un vero e proprio rimbombo che cessa
solo se apro completamente il rubinetto. Il fenomeno non si verifica se
apro un rubinetto dell'acqua calda. Da notare che il problema si č
aggravato (prima riguardava solo un paio di rubinetti in cantina) due
settimane fa, in seguito ad una sospensione dell'erogazione decisa
dall'azienda che fornisce il servizio dell'acqua potabile.
C'č qualcosa che posso fare per risolvere il problema (oltre a spaccare i
muri e sostituire i tubi)?
Grazie
Ciao

 spaccare i muri e sostituire i tubi)?
se non ricordo male se ne e` parlato in passato
comunque basterebbe verificare il corretto funzionamento dell' impianto di
autoclave e l' assenza di strozzature sospette nell'impianto

Il Thu, 08 Jul 2004 14:54:08 GMT, oink oink disturbandomi mentre
nitravo del latte per le mie ricariche economiche, scrisse:

 colpi di ariete..
c'e' il sensore dell'autoclave che non funziona..
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Agostino Nevermore

 Ciao
Ciao,
E' il classico colpo di ariete,una sovrappressione sull'impianto.
Probabilbante l'acquedotto ha fatto dei lavori di potenziamento della
portata.
 E' capitato lo stesso a me l'anno scorso.E' molto probabile che la
tua potabile abbia più pressione di prima.
Se hai possibilità di spazio,monta dopo il contatore un filtro per le
impurezze,sabbia e varie porcherie degli acquedotti poi un bel
riduttore di pressione,che tari a 2 atmosfere circa,se non ti basta la
pressione puoi aumentare gradatamante per avere una portata ottimale
ai piani alti.
Il problema è risolto lì.I tubi se non sono bucati lasciali dove sono.
Ciao,Daniele.


durante i lavori hanno rilasciato impurità nell'impianto
probabilmente delle impurità si sono bloccate sulle guarnizioni e  quando
apri il rubinetto hai dei piccoli colpi dovuti alla deformazione della
guarnizione.
come prima cosa proverei a sostituirle, è un lavoro da pochi minuti
ciao abele

 frastuono infernale (bum bum bum...), un vero e proprio rimbombo che cessa
<CUT>
la butto lě: prova a regolare un pň (chiudere o aprire fin quando non
smette) il rubinetto principale della casa.
ho risolto lo stesso problema nello sciacquone chiudendo un pň il rubinetto.
Ciao
Swift

Rispondo a blindonet e Assasukasse.
Cos'è l'autoclave? Credo che i miei tubi siano collegati direttamente
all'acquedotto comunale.
Grazie
Ciao

 riduttore di pressione...
L'azienda che fornisce il servizio, un paio d'anni fa, installň dei
manometri subito dopo i contatori. Questi manometri sono costituiti da un
pezzo di tubo perpendicolare alla condotta, lungo una decina di centimetri
e con un diametro di 4cm, con in cima una rotellina zigrinata che non so a
cosa serva. Puň darsi che sia un regolatore di pressione? Ho provato a
girarla un po' , ma la pressione non č cambiata.
Grazie
Ciao

 come prima cosa proverei a sostituirle, è un lavoro da pochi minuti
Dovrei sostituire le guarnizioni del 90% dei rubinetti dell'acqua fredda,
mi sembra improbabile che si siano deformate contemporaneamente.
Grazie
Ciao

 ho risolto lo stesso problema nello sciacquone chiudendo un pň il
rubinetto.
Oggi ho fatto un po' di prove, ma non sono riuscito a trovare la
regolazione "giusta" per far cessare il rimbombo. Riproverň.
Grazie
Ciao

 girarla un po' , ma la pressione non è cambiata.
Dovrebbe proprio essere un riduttore di pressione, ma per vedere scendere la
pressione mentre lo regoli devi lasciare un rubinetto un po' aperto.
ciao
federicop

Che pirla !
ho schiacciato il pulsante sbagliato, chiedo venia
federicop


se puoi monta in ingresso al tuo impianto una sfera contro i colpi di ariete
non costa molto la trovi su lsito della elbi

 Ciao
Ciao.
La pressione è un pò troppo alta.Prova a tenere chiuso di un pò il
rubinetto centrale,così da limitare o far cadere temporaneamente la
pressione nell'impianto.Il riduttore di pressione è postro in serie
all'impianto dopo il contatore,è solitamente di ottone
massiccio,completo di manometro e con un tappo di plastica che svitato
ti permette di accedere alla vite che regola la pressione in uscita.
Ciao,Daniele.