Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento a Metano, qual'è la migliore strategia?

Atroce dilemma:
Caldaia a metano e radiatori tradizionali mi conviene di più:
- Tenere l'impiano acceso per poche ore al giorno ad una temperatura
più alta tipo 70 gradi
- Tenerlo acceso molte più ore ad una temperatura più bassa tipo 30
-35 gradi?
Grazie a chi ha gia sperimentato e vuole condividere l'esperienza con
me.

 ha scritto nel messaggio 
news:1136889080.8...@z14g2000cwz.googlegroups.com...


 mantenerla!!
aggiungerei
abbassala finche' con la caldaia sempre in funzione la temperatura diventa 
stabile a 19-20°C o quel che preferisci

30-35 gradi sono proprio pochi. Diciamo che il limite inferiore (se non
hai radiatori dalle dimensioni spropositate) si attesta intorno ai 55
gradi.
A questo punto occorre pero' sapere che tipo di caldaia hai: se a
condensazione, non ci sono problemi; se tradizionale, farla lavorare a
quella temperatura puo' darti delle noie e potrebbe farne calare il
rendimento.
Con un impianto a radiatori, tenere sempre una temperatura dell'acqua
bassa (specialmente quando fuori e' freddo) puo' significare tempi
molto lunghi di messa a regime dell'appartamento.
Per ovviare a cio' si usano dei sistemi di regolazione della
temperatura dell'acqua che tengono conto della temperatura esterna e
del delta tra temperatura interna attuale e temperatura interna di
regime( quella impostata sulla centralina).
Questi sistemi, a parita' di condizioni esterne, alla partenza
dell'impianto regolano su temperature dell'acqua piu' elevate, per poi
diminuire mano a mano che la temperatura ambiente si avvicina a quella
impostata sulla centralina.
Hai cosi' un sistema che si regola da se ottimizzando le temperature e
quindi il rendimento.
Per darti dati concreti, la mia caldaia a condensazione con sonda di
temperatura esterna e impianto a radiatori in alluminio, con 5 gradi
all'esterno si comporta cosi':
T ambiente desiderato 20 gradi, T ambiente misurata 17 gradi
T H2O di 62-63 gradi
T ambiente desiderato 20 gradi, T ambiente misurata 18 gradi
T H2O di 59-60 gradi
T ambiente desiderato 20 gradi, T ambiente misurata 19 gradi
T H2O di 56-57 gradi
T ambiente desiderato 20 gradi, T ambiente misurata 20 gradi
T H2O di 54-55 gradi
Il mio impianto lavora con un delta T di 13 gradi (tra mandata e
ritorno), ha le valvole termostatiche e la temperatura di ogni ambiente
( ho 4 termometri) e' praticamente di 20 gradi.
Lo accendo 6 ore al giorno e la temperatura media non scende mai sotto
i 17 gradi: per andare a regime ci impiega circa un'oretta ma i consumi
non mi sembrano esagerati (mediamente 5 mc al giorno, compreso cucina e
acqua sanitaria).
Casa mia e' abbastanza ben isolata e le condizioni esterne non sono per
nulla estreme: posso quindi ritenermi soddisfatto dell'investimento
fatto.
Per dare un giudizio obiettivo a te occorrerebbe saperne di piu' sul
tuo impianto e sulla tua localita'.
Bye

 -35 gradi?
Semplice:
Tienilo acceso poche ore in un giorno ad una temperatura piu' alta, poi 
segnati i consumi.
Tienilo acceso molte piu' ore in un giorno ad una temperatura piu' bassa, 
poi segnati i consumi.
Poi guardi quali dei due consumi e' maggiore e passi all'altro metodo.

ok, grazie a tutti!