Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: l'inverter funziona sempre?

Salve a tutti e grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Ho una villetta a schiera e devo mettere il condizionatore con pompa di
calore: uno split nella zona giorno (primo piano) e uno split nella zona
notte (secondo piano).
La predisposizione è di tipo vecchio quindi dovrei utilizzare condizionatori
con gas R22 e non quelli nuovi con gas R410. La mia scelta sta per cadere su
un modello della Mitsubishi da 900 BTU con pompa di calore e inverter (anche
se preferirei un Panasonic analogo che sulla carta sembra più performante ma
ha il gas R410).
La mia domanda è questa: nella zona notte della casa, il secondo piano, lo
split è posto su un corridoio di 2,40m x 2,50m, lo split ha davanti a se due
porte (bagno e camera da letto) e ha di lato la rampa delle scale.
Un'installatore, unico tra tutti quelli interpellati, mi ha detto che non mi
monterebbe un clima con inverter perchè i sensori sentirebbero di avere
raffreddato l'aria del corridoio prima ancora di aver raffreddato la camera
da letto di fronte, quindi l'inverter entrerebbe in azione diminuendo la
potenza dello split e io avrei l'impressione di un condizionatore che "non
raffredda" a sufficienza la camera da letto! Voi che ne dite, niente
inverter?
Altro quesito: come dicevo prima ho l'impianto per macchine con gas R22,
tuttavia un installatore Panasonic mi ha detto che posso utilizzare la sua
macchina avente gas R410 dopo una modifica alle estremità dei tubi del
refrigerante, saldando dei pezzi di tubi di metallo "più resistente", avete
esperienze in proposito?
Grazie a tutti e scusate se mi sono dilungato.

 esperienze in proposito?
Peccato che la Panasonic vende i suoi ottimi climatizzatori a r410a a dei
simili incompetenti è tutto il tubo che deve essere minimo 0,8mm e non solo
le estremità probabilmente lui vuole saldarti un pezzo perchè il tubo del
gas quello grande è di una misura diversa da quella che serve purtroppo
spesso le predisposizioni sono fatte standard senza pensare alle macchine
che si monteranno
Il problema del 410a è che le pressioni sono oltre una volta e mezzo quelle
dell' r22 ora nel funzionamento in freddo andrebbero bene anche tubi di
spessore minore di 0,8mm il problema è quando va in pompa di calore e li i
tubi sono sottoposti a pressioni oltre i 40bar e anche se i comuni tubi da
75decimi di millimetri hanno una pressione di scoppio superiore per
opportuni coeff di sicurezza per i clima a r410a ci vogliono tubi da 0,8
almeno
I tubi poi dovrebero essere nuovi e non usati con clima a r22 (a meno di
fare strane operazioni che nessuno fà)
Infine col 410(e del relativo olio che lubrifica il compressore) l' umidità
è molto piu dannosa che col vecchio r22 perchè si forma acido altamente
corrosivo per cui la competenza dell' installatore è assolutamente
necessaria ma deve essere competenza vera

 ha scritto nel messaggio
news:lXDY8.43125$7N3.9...@twister2.libero.it...


Grazie molte della risposta č stata davvero utile.
Credo che prenderň il Mitsubishi MXZ-18TV pompa di calore e inverter, spero
sia una macchina affidabile, mi sembra che consumi di piů della Panasonic
CU-MVG153KE ma non ha bisogno della modifica ai tubi.
Riguardo lo spessore dei tubi, in effetti l'installatore mi diceva che ho
una predisposizione per un clima da 9000 btu, immagino che in questo caso i
tubi
siano dello spessore minore agli 0,8 mm di cui parlavi...
Un dubbio mi rimane: possibile che il Mitsubishi abbia un consumo cosě
elevato rispetto al Panasonic - nel caso freddo: da 370 a 2190 W
(Mitsubishi) e da 255 a 1380 W (Panasonic) sempre con due split
contemporaneamente accesi.
O leggo male io i dati, o la Panasonic fa la furbetta o magari la tecnologia
č veramente differente... che ne dici?





 siano dello spessore minore agli 0,8 mm di cui parlavi...
Per i 9000 btu si usano tubi da 1/4 e 3/8 che sono anche quelli del
panasonic per lo spessore è facile verificarlo

 entrambe in funzione mentre il Mitsubishi è un 18.000 btu cioè 9000
9000 per ogni unità interna per un totale di 18000