Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: costruire impianto terra e pozzetto

Buon giorno a tutti,
ricordi di aver letto, molti anni fa, su questo newsgroup, le
istruzioni per costruire l'impianto di messa a terra con dimensioni
del pozzetto, diametro dei cavi, indicazione sui materiali, etc.
Saranno 2 ore che cerco in google tra i vecchi post ma non è venuto
fuori nulla di nulla.
Qualcuno di voi mi potrebbe aiutare?
Grazie
Laura

 Laura
Lo 

Aggiungo, il pozzetto ispezionabile pe ril dispersore in un impianto 
asservito ad un ambiente ordinario (a meno che le norme non siano 
recentemente cambiate) non � obbligatorio seconod alcuna norma, ma certo � 
consigliato.
pertanto non c'� alcuna prescrizione dimensionale riguardo a larghezza 
lunghezza e profondit� dello stesso.
nortmalmente si usa un 25x25 ma in realt� bisogna pensare solo alla comodit� 
di accesso al dispersore alfine di verificarne lo stato durante il tempo.
ciao.
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:0a2ce10c-5644-430b...@r24g2000vbn.googlegroups.com...
Buon giorno a tutti,
ricordi di aver letto, molti anni fa, su questo newsgroup, le
istruzioni per costruire l'impianto di messa a terra con dimensioni
del pozzetto, diametro dei cavi, indicazione sui materiali, etc.
Saranno 2 ore che cerco in google tra i vecchi post ma non � venuto
fuori nulla di nulla.
Qualcuno di voi mi potrebbe aiutare?
Grazie
Laura
Se posso suggerire direi un pozzetto largo da poterci lavorare bene
quando controlli e disossidi la puntazza.
Se non ci sono problemi un pozzetto da 30 x 30 sarebbe meglio.
Tieni presente che dovrai lavorare dentro il pozzetto con mani e
chiave per svitare i bulloni che collegano il cavo alla puntazza.
Lascia un poco di cavo in modo da poterlo fare uscire dal pozzetto.
Lazer 

 Lazer
Ok, grazie mille, seguirò le istruzioni e se non mi fulmino vi farò
sapere.
Laura :)

 Lo
Ti ringrazio infinitamente, sei stato chiaro e dettagliato. Procederò
con i primi lavori a breve.
Laura

> Laura
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:h5og3t$b9h$1...@nnrp-beta.newsland.it...


in aggiunta a quanto gi� detto, il chiusino (coperchio): se ci passi sopra
con la macchina, procuratene uno in ghisa tipo C250 altrimenti per carichi
meno pesanti ghisa B125. Lascia perdere quelli in lamiera (ferro) striata
ciao
sandro

 Vale a dire dove meto i due puntali del tester ?
nessun tester, ci vuole uno strumento apposito.
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:h5r2mn$r84$1...@nnrp-beta.newsland.it...



tester _specifico_ per misurazioni di resistenza di terra
http://snipurl.com/pn32g
Adriano
p.s. scordati lo strumentino cinese da 3 euro

 
http://snipurl.com/pn32g
Per noi sfigati che usiamo Fastweb e doppiamente sfigati perch� siamo 
informaticamente ignoranti (ho letto qualcosa a proposito di cambiare i DNS 
ma non vorrei rimanere isolato del tutto), si potrebbe avere il link 
condensato con altro strumento?
Questo, ad esempio:
http://tinyurl.com/
-- 
Fabbrogiovanni 

 
Voilï¿œ, monsieur!
http://tinyurl.com/m9ulya

 
http://tinyurl.com/m9ulya
Merci beauocoup, ora ho visto l'oggetto.
Quando si clicca e ci si ritrova un messaggio di errore � sempre brutto, 
rimane come un senso di delusione, ci si sente esclusi dalla societ�:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 p.s. scordati lo strumentino cinese da 3 euro
questo � fuori dubbio.
Lo 

>E quale ?
questo:
http://www.htitalia.it/_vti_g1_prodDett_aspx_ID_IDHV000416-rpstry_7_.sphtml
tanto per dirne uno.
ciao.
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:h5og8s$bgu$1...@nnrp-beta.newsland.it...
