Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riduttore pressione gas guasto? Due riduttori in serie?

Salve.
Ho un impianto per il gas da cucina, con un cassonetto in giardino che 
contiene due bombole del gas, entrambi collegati ad un unico riduttore di 
pressione, che a mezzo di un tubo di acciaio di una decina di metri mi porta 
il gas in casa.
L' ultima volta che  ho fatto sostituire la bombola del gas, ho notato da 
subito che la fiamma era troppo "violenta".
Poi mi è saltato due volte il tubo del gas dietro il fornello, fino a quando 
c' è stata una perdita di gas dal  dal fornello stesso, che si è incendiato, 
perché il gas è uscito dalle manopole.
Fortunatamente ho fatto a tempo a chiudere tutti i rubinetti del gas, quello 
nel cortile e quello dietro il fornello.
 
Fornello nuovo, stessa cosa, perdita gas e per poco non si incendiava anche 
questo.
 
A questo punto penso che il fornello non c' entri nulla, e ad essere rotto 
sia il riduttore di pressione, che è messo fisso sul tubo del gas, dall' 
altro, nel giardino.
 
Voi cosa ne pensate?
 
Lo voglio sostituire, ma è in una posizione molto scomoda, e per questo 
vorrei sapere se posso metterne un altro, "volante" direttamente sulla 
bombola, lasciando quello che già c' è in serie con questo nuovo che 
metterei.
 
Secondo voi è fattibile?
 
Vi ringrazio in anticipo se mi aiuterete.
Ciao a tutti. 
 
 

"Cencio" ha scritto:

*CHIAMA UN TECNICO SPECIALIZZATO*
 
Senza offesa, ma se hai bisogno di chiedere non è il caso
di metterci le mani.
Non ti sono bastati i casini precedenti, l'incendio e il quasi
 incendio?
 
Con il gas non si scherza, a meno di non avere parenti nel quotidiano
locale e in qualche agenzia di pompe funebri.
 
Bye, G.

Voi cosa ne pensate?
 
Che non accetteremo mai un invito a cena a casa tua.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Il 29/07/2017 09:19, Cencio ha scritto:
Di solito i riduttori di pressione delle bombole gpl sono sulla bombola,
non capisco perchè il tuo è a metà tratta,
Cmq se sei sicuro che non ha perdite e ti sembra che la pressione sia 
eccessiva credo che puoi mettere tranquillamente quello sulla bombola,
lasciando anche quello intermedio, anche se non è certo una finezza,
anzi una castroneria, ma se è talmente scomodo che non riesci a
mettergli mano, prova così, quando puoi elimina comunque quello
a metà che non serve a nulla.

 a metà che non serve a nulla.
 
Io sono quasi digiuno in materia di gas, e dato che i rischi col gas 
vanno dalla morte per asfissia all'esplosione, io per non sbagliare 
chiamo sempre un professionista, però da profano potrei pensare che un 
"semplice" regolatore che funziona bene con una normale bombola da 10kg, 
possa non riuscire a regolare la pressione se le bombole sono in numero 
maggiore, anche se a logica 2 pressioni non si sommano...
 
Ora che ho scrito la cazzata quotidiana mi sento meglio :-P
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 ha scritto nel messaggio 
news:olhu3h$hg1$1...@gioia.aioe.org...

Ho un cassonetto in giardino, con porticina, dove ci vanno due bombole, il 
riduttore (una minicentralina) stava fissato al muro, è quello rosso in 
foto:
 
https://s3.postimg.org/o1coh05lv/regolatore_pressione.jpg
 
 
L' ho tolto, anche se è stato un po' scomodo, soprattutto perché era li' da 
anni, e c' era di tutto intorno.
Domani proverò ad installare quello nuovo che ho acquistato oggi al "Brico", 
ha una doppia protezione, partendo dalla bombola, il primo stadio protegge 
il secondo stadio dai c. d. "colpi d' ariete", il secondo stadio regola la 
pressione in uscita verso i fornelli.
Spero che con questo riesco a risolvere.
Però, chiedo ancora, giusto per capire e stare un po' piu' tranquillo (le 
cose che mi mettono piu' paura sono quelle che non conosco!), il tubo che si 
staccava da dietro al fornello, la perdita di gas..etc. etc. , che ho già 
riportato nel post iniziale, possono essere la conseguenza di un riduttore 
rotto? 
 
 

 anche se a logica 2 pressioni non si sommano...
 
In realtà, anche se ho il posto per due bombole, ed ho effettivamente due 
bombole di gas nel vano, una sola è sempre attaccata, l' altro rubinetto lo 
tengo staccato.
 
 


 
 
Comprensibile la premura, ma non penso che ci sia bisogno di prendere una 
dottorato di specializzazione post-laurea per fissare una centralina del gas 
al muro, tant' è che quella nuova l' ho comprato al brico, e non mi hanno 
chiesto nessun "patentino" per l' acquisto. 
 
 

Che non accetteremo mai un invito a cena a casa tua.
 
Se pensi che un giorno potrei invitarti a cena a casa mia, ti crogioli da 
solo in una vana lusinga.
 
 
 


Sicuramente sì.
La pressione di esercizio di un impianto a gpl è nell'ordine di 0,2 bar 
circa.
La pressione del gpl a bombola aperta arriva sicuramente a svariati bar, 
soprattutto in estate.
Subito dopo la sostituzione del riduttore rotto con il nuovo, verifica con 
la massima cura che nno ci siano perdite di gas da nessuna parte. A 
proposito, da come hai riferito il tutto parrebbe che l'ultimo tratto di 
tubo, quello che arriva al fornello, sia in gomma (altrimenti come fa a 
staccarsi se è in acciaio?
Se la mia supposizione è corretta ti invito caldamente a sostituirlo con uno 
in acciaio del tipo 
https://www.bricoman.it/n/idraulica/sistemi-distribuzione-gas/collegamento/tubi-omologati-metano/tubo-flessibile-inox-estensibile-mf12x12-l220x420mm/10006474/
 
 
li trovi di  qualunque lunghezza, anche fino a 2 metri.
 
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 chiesto nessun "patentino" per l' acquisto.
 
Ci sono molte cose in libera vendita che il "comune mortale" non e` 
legalmente autorizzato ad usare... tutti i materiali elettrici 
sull'impianto di casa ad esempio.

 chiesto nessun "patentino" per l' acquisto. 
 
Ok, premesso che /io/ *NON* sono tecnicamente preparato in materia,
e che il mio campo è tutt'altro, però ho seguito per un po'
un tecnico seriamente preparato.
 
Alcune delle domande che presumo ti farebbe lui potrebbero
essere queste, le butto lì alla rinfusa:
 
Ce l'hai un manometro di alta e uno di bassa pressione adatti
a gas infiammabili?
Conosci la pressione interna del tipo di bombola che hai, e entro
che limiti varia con la temperatura?
Che tipo di sigillanti usi per le giunzioni?
Come verificheresti la presenza di eventuali perdite?
Quali utilizzatori hai per il gas, in casa?
Di che pressione hanno bisogno, secondo le specifiche?
E di che portata?
Sei in grado di rifarne la taratura, se la pressione che arriva
loro non è quella prevista in fabbrica?
E di verificare che nelle nuove condizioni la combustione sia
entro i limiti di norma?
Che la portata dell'aria di combustione sia adeguata?
E la circolazione dell'aria ambiente, è corretta e sufficiente?
Come calcolarla?
Puoi garantire che la portata con tutti gli utilizzatori attivi
sia sufficiente, senza però che la pressione vari oltre
i limiti previsti?
Il tipo di gas fornito è quello previsto nelle impostazioni
di fabbrica degli utilizzatori?
Secondo quali parametri?
Se non lo è, sai come affrontare il problema?
Le connessioni sono effettuate secondo le norme UNI-CIG aggiornate?
 
...penso che lui continuerebbe per un'ora buona :-)
 
Bye, G.