Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quanti Kw per scaldare 850mcubi?

Salve ragazzi, come avrete capito da i miei post sto finalmente togliendo il
casciabbanco a gasolio per passare al metano.
Secondo voi per scaldare decentemente 850 metri cubi di una villetta, divisa
in 2 piani (151 m quadri il p. terra, 123 il primo) in sicilia, quindi con
un clima solitamente mite. mi bastano 34.5 kw? (onde evitare i vari macelli
da vvff e affini). Considerate che la casa di "inverno" è vissuta per
relativamente poco tempo. (un mese a dicembre, un po' a pasqua, qualche w.e.
qui e lì, quindi fredda)
Il mio idraulico dice di si...ma non vorrei che facesse così per fare lui il
lavoro e non mettere in mezzo il termotecnico necessario x impianti
superiori a 35kw.
Il modello dellla caldaia da lui consigliato e la hermann eura 32, con
microaccumulo.
Inoltre visto che al piano terra ho 2 camini volevo dividere l'impianto in 2
zone. Come si può realizzare la cosa? Le valvole vanno collegate al
termostato?? Ho una centralina al piano terra e una al I piano, voi come
fareste?
Consigli, idee e suggerimenti??
Grazie in questo campo, e in molti altri, brillo per ignoranza! :-)
-- 
---
Giacomo D'Orsogna
E-Mail: 
dors...@iol.it
Web: 
www.dorsogna.tk
Icq#: 36225050

 ha scritto nel messaggio
news:i2dqb.98492$e5.36...@news1.tin.it...



Io forse preferirei 2 valvole a 3 vie con un detentore (ne esistono anche da
3/4" diritti) sulla terza via che simula la perdita di carico del circuito.
Così la pompa non si accorge nemmeno della chiusura di una delle due valvole
ed all'altro circuito continua ad arrivare sempre la stessa portata con la
stessa prevalenza.
Fa controllare la portata e prevalenza della pompa fornita di serie con la
caldaia. Io credo che dovrebbe essere sufficente ma non si sa mai.

 ha scritto nel messaggio
news:bod7vo$1c188n$1...@ID-109282.news.uni-berlin.de...

se si mettono due circuiti che funzionano separati è bene mettere anche un
bilanciatore di flusso.
considerando che uno dei due appartamenti è utilizzata pochissimo, ci
metterei semplicemente una valvola che blocchi tutto il piano inutilizzato.
i due termostati, sempre considerando il poco utilizzo, si possono
semplicemente collegare ad un deviatore e si seleziona  quello che si vuole
fare intervenire.
Ciao Abele

 impianti superiori a 35kw.
Nessuno te lo ha fatto notare, ma il progetto redatto da un professionista abilitato e' in
ogni caso indispensabile, senza limiti inferiori di potenza.
In assenza di progetto la dichiarazione di conformita' ha valore NULLO.
Il limite dei 35 Kw si riferisce all'obbligo del collaudo dell'impianto da parte dell'
ISPESL.
TK
P.S. - Il progettista saprebbe rispondere anche alle domande tue e del tuo "idraulico".

Ciao di certo con una caldai a gas metano con 35 kw ce la fai a riscaldare
la tua casa, e poi essendo in sicilia!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Naturalemente  io consiglio l'istallazione di due valvole di zona da
posizionare su ogni collettore complanare delle due zone.
Le valvole saranno comandate da due termostati ambiente o due
cronotermostati ambiente a tuo piacimento... naturalamente se ci aggiungi
anche delle testine termostatiche a  quasi tutti i radiatori č ancora meglio
e avrai un risparmio di circa il 10% sul consumo del gas metano.