Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Alzare e abbassarre contemporaneamente 5 tapparelle

Ho un  problema. Nel nuovo appartamento l'elettrico ha automatizzato
le 5 tapparelle con 5 pulsanti posti vicino alla finestra per alzare o
abbassare le stesse. Ora la mia dolce consorte dice che bisogna fare
in modo che all'uscita di casa le tapparelle possano scendere o salire
contemporaneamente. Ho aperto un po di scatolette ed ho constatato
che nella cassetta centrale arrivano 10 fili provenienti dai pulsanti delle
tapparelle più 2 provenienti da un altro pulsante vicino alla porta 
d'ingresso.
Quindi ho arguito che l'impianto è già predisposto per i cablaggio mentre
manca l'attuatore da mettere nella scatoletta dove arrivano i 12 fili.
Ora chiedo agli esperti, sempre disposti e gentili (rubinelli,marco&Li, 
jorges,
rldeboni etc..) cosa devo mettere in quella scatola per risolvere il 
problema.
L'unica soluzione che mi è venuta in mente e di metterci due teleruttori con
5 contatti aperti, comandati alternativamente dai pulsanti vicino 
all'ingresso.
A cosa vado incontro? Si può fare o mi serve qualcos'altro.
Vi rigrazio anticipatamente e vi saluto.
Gianni 

 all'ingresso.
io collegherei le tapparelle direttamente alla 220 interrompendo con il 
deviatore vicino alla porta come se fosse una tapparella sola. posizionale a 
metà per vedere se azzecchi la direzione di tutte le tapparelle.
non mi sembra che ci siano difficoltà.

 d'ingresso.
10 fili per 5 tapparelle sono insufficienti.
Per ogni motore serve un filo comune, uno per la salite, e uno per la 
discesa.
Il comune potrebbe essere comune a tutte 5. Per cui servono almeno 11 fili.
Prima di darti altre risposte bisogna conoscere il tipo di pulsanti che hai.
Se sono del tipo interbloccato (cioč NON puoi spingere salita e discesa 
contemporaneamente) e inoltre quando hai premuto RIMANE in posizione, non 
farei nessuna modifica.
Se invece sono del tipo che devi tenere premuto (la salita o la discesa fino 
alla posizione desiderata, si potrebbe risolvere con alcuni relč comandati 
dai pulsanti vicino alla porta.
A proposito anche *il pulsante* vicino alla porta deve essere doppio (salita 
e discesa).
Chiarisci meglio.
VitT

 o alzarle contemporaneamente. Rispondo anche a Vitt:
Le tapparelle hanno già un comune collegato i 10 fili vanno direttamente ai 
cinque pulsanti vicino alle tapparelle più 2 che vanno al pulsante vicino 
all'ingresso. I pulsanti non son a ritenuta ma interbloccanti ( non puoi 
premere salita e discesa contemporaneamente) devi tenere premuto fino al 
raggiungimento del fine corsa oppure quando si lascia la tapparella si 
ferma. 

 ha dciso di scrivere

Attenzione allo spunto i motori tapparelle assorbono oltre 2A cadauno, per 5 
sono 10A-
La linea in arrivo sopporta tale carico?
Per evitare questi inconvenienti, le ditte di tapparelle vendono una scatola 
con relè ceh si avviano uno alla volta.
Questo apparecchio si usa per gli uffici dove ci sono molte tapparelle.
Io ho ovviato così:
Nel soggiorno ho 3 tapparelle, ed ho raggruppati i pulsanti in un'unica 
scatola, premo i pulsanti sfalsando il tempo e con 3 dita li tengo premuti.
Attento poi che se fai un sistema automatico per manovrarle, se sono in fase 
di salita, e qualcuno preme il pulsante di discesa ottieni un bel corto 
circuito nel motore.
Io mi sono fornito alla casa dell'alluminio su e-bay, vacci a vedere.
Se usi le telecomandate, mi sembra che nel telecomando ci sia un pulsante 
per manovrarle tutte, ed elettronicamente provvede allo sfalso di partenza.
Oldman

 all'ingresso.
Fattibile ma dovresti anche mettere contatto/i ausiliario/i per interrompere 
linea verso i 5 comandi locali (basta sezionare il comune).
E' ipotesi remota, ma se mentre con il comando generale fai salita, da 
quello locale premi discesa, ottieni un corto.
Se hai frutti (interruttori/pulsanti) BTicino serie Light, Living 
International, Axolute, ecc,  io userei il loro bus My Home. Guarda il "kit 
automazione tapparelle". Se non sbaglio, comprende già i materiali necessari 
per l'automazione di 5 tapparelle. Con 5 comandi locali+ 1 generale.
Se hai altre marche, penso ci siano soluzioni equivalenti. Altrimenti puoi 
sempre usare My Home BTicino, ma tramite interfacce e diventa più 
complicato.
Vantaggi: sicuramente molto facile, espandibile (non solo per tapparelle), 
improbabile fare danni (se invece sbagli cablaggio tradizionale con 
teleruttori/relè, potresti guastare motore/i).
Svantaggi: costo più alto, ingombro alimentatore (6-8 moduli din, ora non 
ricordo), ingombro modulo comando/attuatore locale (2 moduli civili anziche 
1 del solo pulsante salita/discesa).
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).