Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarico condensa caldaia a condensazione

Ciao a tutti, a maggio 2010 ho chiesto prima del rogito della nuova
casa che venisse sostituita la caldaia tradizionale con una a
condensazione.
Nel preventivo avevo richiesto l'importo "comprensivo di opere murarie
eventualmente necessarie".
L'idraulico ha sostituito la caldaia e mi ha messo un tubo di rame
nudo che corre lungo il muro della terrazza e va a scaricare sul foro
dove scarica l'acqua piovana che cade sulla terrazza (e va a finire
nel mio giardino).
Ora dando per scontato che l'acqua acida mi ha distrutto l'erba e che
a causa della neve si è ghiacciato il tubo e mi ha riempito d'acqua il
bruciatore della caldaia... esiste una norma di riferimento da citare
nella raccomandata in cui chiedo il risarcimento dei costi che ho
avuto per l'intervento del tecnico che mi ha cambiato parti del
bruciatore e per obbligarli a fare un lavoro a norma più decente?
Mauro


visto che sei stato tu a chiedere questo lavoro
mi aspettavo che , non appena hai messo piede nel nuovo appartamento, ti
andassi a guardare BENE "se e come" avessero fatto il lavoro
anzi, ancor prima di fare il contratto definitivo avresti dovuto fare ciò
invece, dopo che ci abiti, e che è venuto l'inverno, solo ora ti sei
accorto del lavoro fatto " a pene di segugio" ?!?!?!?!
non ne ho idea se ti spetti o no il rimborso ... ma cavolo te ne dovevi
accorgere PRIMA ...
-- 
ciao :-)

 accorgere PRIMA ...
Se il lavoro è contro qualche norma specifica, dubito che ci sia un
"tempo" per verificarlo e contestarlo (sempre per mio ragionamento da
ignorante)..
Mauro

 Mauro
credo che tu sia ampiamente nei termini di legge, intanto fai
immediatamente una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui fai
presente il fatto , così , almeno , dai una data certa alla
"comunicazione" alla parte venditrice 'inadempiente' ( è molto importante )
anzi, spero che tu, a lavori ormai fatti , da quanto mi pare di capire,
glielo avrai già comunicato ?!?!?!
ho l'impressione che tu stia andando a rilento, certo la consulenza di
un avvocato sarebbe utile, però ...
a quanto ammonta il danno ????
-- 
ciao :-)

 ciao :-)
Il danno già pagato è praticamente nullo 50euro. Ma se devo pensare ai
lavori che dovrò sostenere per fare uno scarico condensa decente,
allora la cifra sale di molto credo.
Per questo avevo chiesto l'importo "comprensivo di opere murarie"...
Mauro

 bruciatore e per obbligarli a fare un lavoro a norma più decente?
lo scarico per caldaie a condensazione è regolato dalla uni 11071 e,
se non erro, deve consfluire in sistema fognario.
E' comunque l'installatore che deve verificare che il tutto sia fatto
secondo norma e quanto specificato dal costruttore:
"....
Pertanto, mentre il produttore dell’apparecchio dovrà progettare un
adeguato sistema di scarico condense, l’installatore dovrà porre
attenzione nella realizzazione del sistema realizzato in opera, cioè
quello che va dal sistema di raccolta dell’apparecchio e/o condotto
scarico fumi fino al collegamento con la rete fognaria.
Nella norma, sempre all’appendice B, salve diverse indicazioni del
costruttore, si raccomanda di adottare, nel caso di un singolo
apparecchio, una sezione dei condotti dell’impianto, non minore della
sezione del tubo di scarico condense dell’apparecchio stesso. Il
sistema dovrà garantire: la tenuta ai condensati e ai prodotti della
combustione, non facendoli fuoriuscire in ambiente o in fogna; evitare
ristagni, congelamenti e avere disgiunzioni ispezionabili.
All’installatore è richiesta una verifica della funzionalità del
sistema installato e collegato alla rete fognaria. Questa verifica
verrà effettuata contemporaneamente alla messa in servizio degli
apparecchi d’utilizzazione, come indicato nella UNI 7129, e consisterà
nella verifica del corretto collegamento dell’apparecchio al sistema
di scarico e alla funzionalità di quest’ultimo. Quando non esistono
indicazioni del costruttore, la prova di funzionalità del sistema
consiste nel verificare la capacità di scarico in cinque minuti, di un
quantitativo minimo di condensati al variare della potenza del
generatore, come riportato nel prospetto 1 della norma al punto 5.4.
Sempre allo stesso punto, vengono anche date le indicazioni per le
operazioni di verifica e manutenzione del sistema di scarico condense.
I condensati prodotti dalla combustione, vengono prevalentemente
scaricati in fogna. La norma ricorda il rispetto della legge vigente
in materia di scarichi, anche quella locale.
Senza addentrarci nel merito dell’aspetto legislativo, il testo
dell’UNI 11071 riporta in appendice B le condizioni che permettono a
installatore e progettista, di scegliere le modalità di scarico dei
condensati in fogna, legandolo fondamentalmente al loro grado di
acidità e alla sua neutralizzazione mediante la miscelazione con i
reflui domestici o con l’introduzione di un neutralizzatore
sull’impianto. La tabella in distingue le modalità d’installazione in
locale ad uso abitativo e uso ufficio."
Penso che sul tuo libretto caldaia sia riportata in toto la norma (di
cui vedi un estratto), per cui dovresti leggertela per bene e
verificare che lo scarico sia avvenuto secondo la stessa.
A naso non mi sembra.
Ciao
Costas

 wrote:
...
Il danno gi� pagato � praticamente nullo 50euro. Ma se devo pensare ai
lavori che dovr� sostenere per fare uno scarico condensa decente,
allora la cifra sale di molto credo.
Per questo avevo chiesto l'importo "comprensivo di opere murarie"...
Mauro
Ciao,
ho fatto fare questi lavori a ottobre, mi hanno cambiato il sifone del 
lavandino e portato l� gli scarichi della caldaia.
Il lavoro � stato molto veloce, verifica la distanza che hai dagli scarichi, 
e se puoi stare sopra o sotto il piano cucina, tenendo conto che deve 
esserci una certa pendenza per poter scaricare, e, nel caso di tracce 
esposte,  se hai tutte le piastrelle che ti servono per ripristinare. A 
memoria, per un percorso di 3 mt.  ti direi una giornata di lavoro tra 
Aprire la traccia e incanalare, e intonaco + un'altra mezza per eventuale 
rivestimento.

 rivestimento.
La caldaia è murale esterna in terrazza.. quindi niente scarichi nelle
vicinanze...
La cosa sarebbe stata semplice se durante la costruzione della casa
non avessero lesinato su un tubo in pvc da inserire nella nicchia ...
non saremmo arrivati a questo.