Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: esiste valvola radiatore con anche sistema spurgo di aria?

Salve a tutti,
nel radiatore della camera da letto è montata all'ingresso (in alto a
dx) una valvola Pettinaroli 770P (
http://www.pettinaroli.com/
770p.htm), lo spurgo è sempre in alto sul lato sx però.
Purtroppo il radiatore è stato montato troppo vicino ad un angolo e lo
spurgo non è accessibile (ci saranno 5 cm, non sufficienti per operare
il volantino)
Sempre purtroppo proprio in quel radiatore tende ad accumularsi aria
che vorrei spurgare.
Chiedo se conoscete una valvola di quel tipo (a squadra,
termostatizzabile, attacco alla mandata a compressione come quella)
con anche su un lato lo spurgo per l'aria con manovra a cacciavite che
posso installare al posto di quella?
Grazie a chi risponderà
KMo

KMo
ciao, non so se esiste ciò che tu cerchi però ti posso dire che dubito che 
funzionerebbe nel tuo caso.
Perchè tieni presente che il radiatore "dovrebbe" essere stato montato in 
leggerissima pendenza con la parte più alta verso la valvola di sfiato 
dell'aria in maniera da conentire l'accumulo dell'aria vicino a tale 
valvola.
Montandola dal lato opposto non riusciresti quindi a svuotare tutta l'aria 
contenuta nel termo.
IMHO valuta di sostituire quella esistente con una valvola di sfiato 
automatica che quindi non necessiti del tuo diretto intervento per scaricare 
l'aria.
ciao.
Os. 


Quello che dici è corretto ma purtroppo lo spazio per "operare" il
volantino di spurgo (che c'è ed è dalla parte opposta alla valvola) di
fatto viene a mancare per il cedimento di una staffa, con il risultato
che l'intero termosifone si è inclinato dalla parte opposta:
avvicinandosi al muro di angolo dove c'è la valvolina di spurgo e
rendendo il suo punto più alto proprio quello dove c'è la valvola di
ingresso (dove infatti si accumula il grosso dell'aria).
Per adesso sto sfiatando svitando il dado di compressione leggermente
sino a far uscire l'aria e l'acqua però faccio un gran macello intorno
(mancando il rubinetto guida).
Per quella di sfiato (quelle che chiamano "jolly"?) automatica me la
hanno sconsigliata perchè se si rompe la membrana quando non ci sei mi
dicono che c'è il rischio di allagare la casa... o no?
KMo

 ha scritto nel messaggio 
news:16812ad1-e1f8-42e7-ab49-Quello che dici è corretto ma purtroppo lo 
spazio per "operare" il
volantino di spurgo (che c'è ed è dalla parte opposta alla valvola) di
fatto viene a mancare per il cedimento di una staffa, con il risultato
che l'intero termosifone si è inclinato dalla parte opposta:
avvicinandosi al muro di angolo dove c'è la valvolina di spurgo e
rendendo il suo punto più alto proprio quello dove c'è la valvola di
ingresso (dove infatti si accumula il grosso dell'aria).
Per adesso sto sfiatando svitando il dado di compressione leggermente
sino a far uscire l'aria e l'acqua però faccio un gran macello intorno
(mancando il rubinetto guida).
........
Allora inverti le posizioni della valvola con quella del tappo (da destra a 
sinistra); se non c'è spazio stacca il termosifone dal muro e fai un lavoro 
ben fatto. 

 ben fatto.
?!...se metto la valvola a sinistra, non c'è mica il tubo che "esce"
dal muro con il fluido termovettore li ?!
Smontare il termo, demolire la "zanca" murata che ha ceduto, rimurare
una nuova zanca, lasciare asciugare, cementare, intonacare, ripittare,
rimontare il termosifone (a parete da 220cm.) è un lavoraccio!
Qualcuno sa se c'è o non c'è un componente come quello che cerco?
M

M
scusa ma chi ha nei suoi termosifoni un liquido termovettore dovrebbe 
essere lui a dare informazioni a noi che nei termosifoni abbiamo una 
normalissima acqua piů o meno scura. ;o))
ciao Abele

 dicono che c'è il rischio di allagare la casa... o no?
Se non hai un ricarico automatico *non è vero*.
Puoi bagnare per terra ma non allagare la casa.
Per me è la soluzione migliore.
Magari scegli una valvola di qualità, non quella che costa meno.
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.

 normalissima acqua più o meno scura. ;o))
termovettóre agg. e s. m. [comp. di termo- e vettore]. - In
termologia, detto di fluido utilizzato per il trasporto del calore da
un sito a un altro, in partic. da una centrale termica fino alle
apparecchiature di utilizzazione o trasformazione: sono fluidi t.,
l'acqua calda o surriscaldata, il vapore d'acqua, gli olî diatermici,
ecc., usati negli impianti di riscaldamento.
cmq. si è acqua, un poco scura, con qualche residuo ferroso e
maleodorante e non so se esiste un componente come quello che serve a
me.
Adesso c'è questo:
http://img80.imageshack.us/img80/1880/dscf3768je7.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/8893/dscf3771vk9.jpg