Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore illuminato

Salve a tutti, avrei bisogno di un'informazione.
In casa ho uno stanzino, la cui luce e' comandata da un interruttore
posizionato all'esterno dello stesso. Per questo motivo capita, a volte di
dimenticare la luce accesa. Ho chiesto in giro a vari rivenditori se c'era
un qualche interruttore luminoso, cioe' che si illuminasse quando il
relativo utilizzatore fosse acceso, in maniera da verificare anche
dall'esterno dello stanzino, che tra l'altro si trova alla fine di un
corridoio mooolto lungo, che la luce fosse spenta. Tutti i rivenditori mi
hanno proposto un interruttore tipo quello delle lampadine nei portoni,
cioe' illuminati quando l'utilizzatore e' spento e spento quando
l'utilizzatore e' acceso, dicendomi che non esite la versione opposta. 
Oggi, per scrupolo sono andato sul sito della Bticino e ho visto che
esiste un'apposita lampada spia, da posizionare all'interno
dell'interruttore, che sembra fare al caso mio (vedi file allegato,
l'articolo e' il 11250/L).
Cortesemente, potete confermarmi che quell'articolo fa al caso mio?
Grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 l'articolo e' il 11250/L).
  Non conosco i dettagli teNNici. ma lo stesos problema lo abbiamo avuto per 
la luce esterna, e abbiamo sempre avuto installato un interruttore fatto 
alla maniera da te cercata:  luminoso con l'accensione della lampadina.  
Sempre trovato tra il materiale "ordinario" diciamo dei rivenditori 
professionali di materiale elettrico
Paolo

> Cortesemente, potete confermarmi che quell'articolo fa al caso mio?
si...
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 

 Grazie
Confermo: tutti gli interruttori/deviatori Bticino che ho visto 
ultimamente (serie living e light) hanno la sede per inserire la spia 
220V di cui parli e che viene venduta a parte.
Il tasto deve naturalmente avere la mascherina con la finestra 
trasparente per far vedere la luce della lampadina all'esterno (la 
mascherina è intercambiabile).
Se opportunamente collegata, il funzionamento è come lo chiedi tu: spia 
accesa se utilizzatore acceso e viceversa.
Se non sei del mestiere rivolgiti a un tecnico specializzato, con 
l'elettricità non si scherza!
PaBlo

 PaBlo
Grazie a tutti per l'aiuto. Comunque sul sito della Btcino c'e' anche lo
schema di collegamento e non mi sembra un collegamento ne difficile ne
particolarmente critico. Purtroppo non riesco ad allegare il foglio
interessato.
Ciao 



credo di aver visto il foglio di cui parli.
unico problema nel voler montare la lucciolina come vuoi tu č quello di 
avere nella stessa scatola dell'interruttore anceh l'altro filo (quello che 
non viene interrotto ) che poi va alla lampada di illuminazione della 
stanzetta.
se c'č, con molta attenzione (staccando lo staccabile e stando attenti a non 
fare la fine della mosca nella lampada....)
devi cercare di inserire la lucciolina (attento a prendere qulla che regge 
la 230 e non quella ceh va  a bassa tensione) in parallelo all'illuminazione 
(un capo lo prendi dall'interruttore ceh VA alla luce e l'altro perň devi 
creartelo sbucciando il cavo non interrotto dell'illuminazione).
Attento poi a reisolare tutti i giunti (meglio se con dei cappuccetti a 
vita) che hai fatto se no .....ci rimani secco!
Bacio
Cai 

 allegare il foglio interessato.
devi solo avere anche l'altro filo, se non nella scatola non c'è (c'è solo
il filo interrotto dall'interruttore) allora non puoi collegare la lampadina
(che dovrebbe essere un pix al neon).
Unica soluzione, devi tirare il filo mancante dalla scatola con presa più 
vicina
oppure dalla lampadina stessa.


 In casa ho uno stanzino, la cui luce e' comandata da un interruttore
Vimar, come anche bticino, ha la possibilità di inserire un "punto luminoso" 
quello vimar che ben conosco è a led (quelli nuovi odierni) consuma un 
accidenti anche se lo colleghi semper acceso, durano una vita e anche ben 
cambiarli è una banalità, ovviamente si collegano all'interuttore stesso a 
220V, aòtresì ovviamente li puoi collegare in modo che siano accesi solo se 
l'utilizzatore è acceso, mal che vada dovrai portare un neutro (Se 
l'impianto è attualmente ben fatto) per alimentarlo.... 

 >
Grazie a tutti: avevo nella scatola entrambi i fili ed e' stato uno
scherzo inserire la lucina. Una curiosita': secondo le norme attuali,
quale filo deve essere interrotto dall'interruttore: la fase o il neutro?
Grazie 
Vito



IMHO fase direi.