Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto luce esterno: deviatori e lampade

Buongiorno a tutti, domanda cretina, lo so, ma cercando in rete trovo solo deviatori a una lampada e ho paura di far saltare tutto.
Sto facendo l'impianto esterno delle luci e vorrei mettere due deviatori, uno all'inizio ed uno alla fine. Sto passando per le luci due cavi uno a 2 fili ed uno a 3. Pensavo di utilizzare quello a due per collegare i due deviatori e quello a 3 per le luci. Comunque, ho cercato di studiare da quello che leggo in giro e adattare alla mia situazione. Va bene questo tipo di collegamento?
 
https://drive.google.com/open?id=0B7Q3VlwTG_BkdU1aLTBjckVYQzQ
 
 
ciao a tutti e grazie, da cattivo frequentatore mi ricordo di voi solo quando serve
ciao
Emanuele
 


Se ricordo ancora come si fa direi proprio che va bene :-)
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 


Grazie, per chi lo fa sempre dovrebbe essere proprio una stupidaggine, ma per chi come me si fa i piccoli impiantini di casa da solo ma una volta l'anno non è così scontato ;-)
ciao
Emanuele

Grazie, per chi lo fa sempre dovrebbe essere proprio una stupidaggine, ma per chi come me si fa i piccoli impiantini di casa da solo ma una volta l'anno non č cosě scontato ;-)
 
tra le cose scontate, a fare i precisini ... ricorda il filo di terra 
 
a meno i lampioni non siano in doppio isolamento:
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_4/8_image002.gif
 


Mmhhhh... era un mio dubbio infatti. Ma dove lo metto? Il portalampade è questo 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/diffusore-per-lampada-da-esterno-sfera-bianco-opale-32708690-p
 
non l'ho ancora aperto ma non credo ci sia il filo di terra, dove lo collego?
 
ciao
Emanuele


 
 
 
se l'esterno è tutto di plastica al 99.99% non avrà la terra e quindi
non lo colleghi
 
 
controlla, avrà il "simbolo" che significa che non ha la messa a
terra, 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Double_insulation_symbol.svg/120px-Double_insulation_symbol.svg.png
 
 
 
 
 


Ok controllo, ma da come dici, è tutta plastica 
grazie mille !!!!
 
ciao
Emanuele
 

 
https://drive.google.com/open?id=0B7Q3VlwTG_BkdU1aLTBjckVYQzQ
 
 
come schema di principio va bene... ma non come schema topografico... 
che a chiacchiere si potrebbe descrivere come un centro (scatola di 
derivazione) dal quale si irradiano i cavi ai vari organi di comando e 
lampade... poi tutti i collegamenti li fai all'interno della scatola.
 
        D
        |
        |
Lp---[box]---Lp---Lp
        |
        |
        D
 
| >>> coll. tre fili deviatore
 
-- >> coll. tre fili lampada (con giallo verde)
 
anche se sceglierai un corpo illuminante in doppio isolamento, 
l'impianto deve avere il filo del PE (terra) anche se non andra` collegato.
 
bye


più o meno, se ho capito la simbologia che provo a cambiare, ho una cosa del genere
 
[BOX] --D___Lp___Lp___Lp___D
      ------  ---  ---
 
quindi, dal BOX iniziale parte un tre fili (--) e dal primo deviatore parte il due fili (__) entrambi passano nei pali ma il due fili rimane intatto fino all'ultimo deviatore ed i collegamenti ai portalampade li faccio con il tre. Giusto?
 
ciao
Emanuele

 ed i collegamenti ai portalampade li faccio con il tre. Giusto?
 
 
passare per i pali con i rimandi dei deviatori e` un pessimo modo per 
fare un impianto... funziona ma non e` certo il massimo, anche perche` 
sotto terra "devi" utilizzare cavi a doppio isolamento tipo il FROR2 o 
il FG2R4 e non il normale cavo H07v-k che usi infilato nei corrugati.
 
bye


 
Ma ci sono altre incognite. Pali di metallo? I morsetti delle lampade 
sono abbastanza grandi da inserire due fili? Se si morsetta in un altro 
punto non si perde il doppio isolamento? Problemi di umidita`/condensa?

 Se si morsetta in un altro punto non si perde il doppio isolamento?
 
il doppio isolamento e` un concetto "localizzato", mi spiego meglio, 
prendiamo un'armatura illuminante  questa potra` essere costruita anche 
in metallo, ma se all'isolamento funzionale sara` aggiunto internamente 
un isolamento supplementare, che in caso di cedimento del primo, potra 
espletarne la stessa funzione isolante, potra` essere classificata come 
armatura a doppio isolamento, quindi la massa metallica non sara `una 
massa elettrica perche` non puo` assumere potenziali pericolosi grazie 
all'isolamento di riserva, non andra assolutamente collegata a terra.
 
modificandone la struttura o portando esternalmente le connessioni 
elettriche si potrebbe inficiare il doppio isolamento... ma la cosa va 
avalutata caso per caso.
 
se comunque sei all'interno di un'armatura isolante ed il palo e` 
isolante esso stesso, perche` in fibra, non ci sono pericoli per il 
doppio siolamento.
 
  Problemi di umidita`/condensa?
 
anche li se l'apparecchiatura ha un grado di protezione IPxx non ci 
saranno problemi se non praticherai fori in punti sbagliati.
 
insomma se alla plafoniera, alla quale piove in testa, farai un foro 
nella parte alta, in modo da permettere l'ingresso dell'acqua piovana, 
farai un danno, ma se alle tubazioni darai una leggera pendenza in modo 
che scoli verso le scatole, l'eventuale condensa e praticherai in queste 
ultime un forellino per lo scarico all'esterno della stessa. seguirai la 
regola dell'arte, cioe` ne piu` ne meno, quello che prevedono le Norme 
in caso di pericolo di formazione di condensa... pensa un po' :-)
 
come si puo evincere le norme non sono qualcosa di burocratico, ma sono 
diposizioni di carattere tecnico... basta usare il buon senso per capire 
quanto siano importanti per la riuscita di un impianto sicuro.
 
bye

 che scoli verso le scatole, l'eventuale condensa
 
il soggetto della frase appena sopra e` la condensa... non l'acqua 
piovana entrata per manomissione della plafonira... mi raccomando che a 
nessuno venga in mente di far entrare pioggia e scaricarla dando 
pendenza alle canalizzazioni ... ok? :-)
 
 
bye

Grazie, era quello che volevo fare. Per i cavi sotto terra... anche dentro i corrugati devo passare cavi con doppio isolamento? Le connessioni andrebbero tutte dentro i portalampa ed il cavo a due fili rimarrebbe sempre intatto per tutto il percorso.... 
 
Ciao
Emanuele

 rimarrebbe sempre intatto per tutto il percorso....
 
OK
 
il cavo a tre fili da deviatore a deviatore, anche quello a doppio 
isolamento
 
 
     D
     |
     |
FN==D-----Lp--Lp--Lp
 
 
FN = Alimentazione
 
per il deviatore (3 fili) usa un cavo 4x1,5  in modo da non usare il 
giallo verde come rimando, ma se nella scatola del primo deviatore c'e` 
un altro giallo/verde allora e` conveniente collegarli tra loro sempre 
come terra.
anche per i lampioni usa un cavo a tre fili con giallo verde, collegato 
al PE, eventualmente non lo collegherai a nulla nei lampioni, ma sara` 
sempre disponibile (se cambierai corpi illuminati in futuro non in 
doppio isolamento) .
 
bye
 
 


ok perfetto
grazie ancora
 
ciao
Emanuele