Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: curiosità su prodotti bTicino

come funziona esattamente questo?
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-5114-IT
 
5114
presa Sicura 2P+T - interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N - In=10A
 
e ancora:
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-5012-IT
 
5012
invertitore 16A 250 Vac
è un deviatore 2p? o ha solo 4 morsetti?
 
Ciao grazie a tutti! :-)


 
solo 4 morsetti.... e ne inverte la polarita' ad ogni azionamento, siusa 
nei circuiti con piu' di due azionamenti... in testa ed in coda vannop 
due deviatori, in mezzo quanti invertitori vuoi...
 
cordialita'
 
 
 

 circuito.... :0)
 
naturalmente la cosa funziona anche al contrario.... non riesci ad 
armare l'interruttore se non hai infilato (fino in fondo) la spina.
 
cordialita'
 


Ok, era quello che immaginavo. Anche se non capisco bene a cosa serva. A cosa serve? :)
 
Io invece avevo progettato nella mia testa un dispositivo siffatto (ad per il phon del bagno): un interruttore semiautomatico che resta chiuso solo se c'è un carico sulla presa; tenendo premuto il pulsante accendo il phon e a quel punto posso lasciare il pulsante; quando spengo il phon il relè/interruttore si apre e non si richiude finchè non ripremo il pulsante.
Serve a rendere automaticamente fuori tensione il phon non acceso anche se collegato. 
Non è una bella idea? :-) Non lo costruisce nessuno? :-)
Credo lo si possa costruire in casa con una resistenza, un pulsante, un sensore hall e un relè.
Ciao e grazie
 

 Non è una bella idea? :-) Non lo costruisce nessuno? :-)
 
Da incasso credo di no.
 
Però un dispositivo così esiste e per ca. 10 € può essere tuo :-)
 
http://www.beghelli.it/_documenti/pubblico/prodotti/334900850%20C.pdf
 

 Non � una bella idea? :-) Non lo costruisce nessuno? :-)
 
Presente la H2O, calda? 
 
 


 
beh vedi, a mio avviso, ma non sono solo io a pesarla cosi', in locali 
particolari come il bagno, dove le resistenza di contatto sono molto 
minori e di conseguenza le correnti che passano sul "povero cristo" 
risultano elevati, e' decisamente meglio basarsi sulla sicurezza 
intrinseca delle disposizioni (vedi le zone in cui viene diviso il 
bagno) piu' che sul funzionamento di un dispositivo, senza contare che 
quella sarebbe una presa dedicata ad un singolo elettromestico, di un 
tipo speciale per giunta.... :0)
 
ad ogni modo bella pensata :0)
 
cordialita'

 è un deviatore 2p? o ha solo 4 morsetti?
 
Ci sono 4 morsetti, a coppie, che ad ogni pressione, vengono incrociati.
Ovvero, se indichiamo la coppia da un lato con A e B e l'altro lato
con 1 e 2, a seconda della posizione abbiamo alternativamente le seguenti
connessioni:
 
A --> 1                               A --> 2
B --> 2                               B --> 1
 
Insomma c'e' in ogni momento un circuito permamente "in parallelo" o
"incrociato" delle due coppie di poli.
 
E' un apparecchio che si utilizza quando si vuole comandare un punto
luce da piu' di 2 punti di comando, senza usare rele'.
 
La connessione da fare e' la seguente (3 punti di comando):
 
   deviatore   invertitore     deviatore
        o---------o\ /o----------o
----o --            o             -- o-------
        o---------o/ \o----------o
 
Nel circuito elettrico, tutto il cablaggio sopra e' sostitutivo
del seguente
 
           interruttore
              semplice
                 / 
---------------o   o-------------
 
Ovvero, dove nel vostro schema avete messo un interruttore semplice,
potete "svilupparlo" in un multi comando semplicemente rimpiazzando
l'interruttore semplice con due deviatori in parallelo, oppure con
un interposto un numero indeterminato di invertitori.
 
Preciso altresi che la convenzione colori prevede che la coppia di
fili che parte dal deviatore per andare al invertitore o al
deviatore successivo, siano, per ovvi motivi, dello stesso colore.
 

Grazie a tutti! Scusate la sparizione! :-)
