Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mi preparo per l'estate ???

> A cosa dovrei particolare attenzione nelle fasi di montaggio ?
Come sempre, grazie per le vostre risposte.
ciao
Ferri.

> A cosa dovrei particolare attenzione nelle fasi di montaggio ?
La prima che mi viene in mente: l'acqua va al basso per cui sai già come 
risolvere lo scarico della condensa dello split interno?
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni

 A cosa dovrei particolare attenzione nelle fasi di montaggio ?
La cosa più delicata e la realizzazione delle cartelle sui tubi di rame;
devono essere perfette altrimenti la perdita di gas è certa. Il montaggio
è invece abbastanza semplice, basta fare attenzione a dare la giusta
pendenza al tubo di scarico della condensa.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Grazie a tutti per le risposte: mi vado subito a guardare i vecchi
post per capire le motivazioni di chi dice si e chi dice no
relativamente all macchina per fare il vuoto: certo che da qui dipende
tutto. Certo è che quanto dice Marco (installazione senza macchina del
vuoto) è interessante. A proposito ma i tubi tra macchina e split sono
compresi nell'acquisto del condizionatore? E poi (scusate l'ignoranza)
si tratta di uno o due tubi di rame + il tbo di plastica per la
condensa? SEconda cosa, coso sono le cartelle sui tubi di rame?
Ciao!
Ferri

> A cosa dovrei particolare attenzione nelle fasi di montaggio ?
Come sempre, grazie per le vostre risposte.
ciao
Ferri.
RISPOSTE:
1) SI assolutamente necessario.come gia' detto specialmente (e ormai quasi 
tutti ) i condizionatori lavorano con l' R410.e' un gas "ecologico" che 
pero' per funzionare adeguatamente necessita di pressioni altissime 
(rispetto ai vecchi) e come gia' fato notare ,la formazione di un qualsiasi 
minuscolo residuo di umido/aria potrebbecreare problemi grossisimi (vedi 
potrebbe saltare la testa del compressore)
2) gemneralmente un "normale " 9000 BTU puo' lavorare con la sua pre-carica 
fino a 6/7 metri  di distanza tra le due macchine..(poi dipende se sono 
parallele oppure una e' piu' bassa/alta dell'altra)
3) assolutamente no,basta (appunto come gia' detto ) nons chiacciare il 
tubo..il che nel caso del tubo da 3/8 e 1/4 non e' facilissimo 
(schiacciarlo) infatti sono ben malleabili..se fosse un tubo da 1/2 gia'piu' 
difficile ma non impossibile..se si "FITTA" ..addio......
4) niente di particolare
pero' direi
 attenzione al corretto collegamento dei cavi di alimentazione  e comandi 
(specialmente nel caso di un INVERTER  e' fondamentale che  la fase ed il 
neutro siano collegati giusti),ricordati che la condensa ( a) meno di 
mettere un apposita pompa di condensa ) dovra' essere in pendenza dal 
condizionatore fino al punto di scarico ; assicurati di avere un minimo di 
esperienza o una chiave DINAMOMETRICA per stringere le cartelle (e 
sopratutto la cartellatrice nel caso non tu disponga di tubo gia' 
cartellato) e come detto ,VUOTO per almeno 3/4 minuti...

 dal condizionatore fino al punto di scarico ; 
Scusa se mi inserisco nel thread, ma le pompe per la condensa sono 
affidabili ? 
Dovrei installare un condizionatore in mansarda ma non ho possibilità di 
scarico e una delle possibilità per non fare lavori di muratura sarebbe 
quella di uscire sul tetto con una di queste pompe. 
Ne sai qualcosa ?
-- 
Michele.

 ha scritto nel messaggio 
news:Xns99E8B93E41...@127.0.0.1...

ma..io personalmente non sono molto "contento "di installarle..cerco sempre 
di farne a meno...
diciamo che   costano parecchio ,sono abbastanza affidabili e oggigiorno 
anche abbastanza silenziose..pero' chiaramente sono soggette a "sciuparsi 
"nell'arco di qualche anno ..e quindi..vanno ricomprate..
certo se uno non ha possibilita' differenti..vanno installate..ma io 
personalmente ,preferisco lasciarle perdere..
Dobbiamo considerare che nel periodo invernale ,cmq non vengono utilizzate 
,in quanto in funzionamento pompa di calore ,la condensa la fa la macchina 
esterna..e in quel momento piano piano ,nella pompa ,l'acqua rimasta evapora 
e deposita il calcare..con il passare del tempo ( avolte anni ,a volte molto 
meno) se la pompa e' ,specialmente di quelle economiche ,vanno a "donnine" 
:-)

:-)
Capito, vedo di farne a meno se possibile ! 
Grazie !
-- 
Michele.

 VUOTO per almeno 3/4 minuti...
In genere viene richiesta mezzora