Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Messa a terra ...in acqua!

Buongiorno a tutti,
idea balorda del lunedì mattina: devo rifare l'impianto elettrico di
una villetta del '62 dove non c'è la messa a terra. In compenso c'è un
bel pozzo poco profondo, 7m.
Da un punto di vista puramente "elettrico" (non voglio aprire un
thread su come si realizza la messa a terra secondo le norme CEI) ci
sarebbe qualcosa di sbagliato nel portare un cavo della giusta sezione
a fondo pozzo collegandolo ad esempio ad una piastra di acciaio
depositata in basso?
Grazie a tutti,
Ciao

 depositata in bas
Esiste un apposito 
strumento(
http://cgi.ebay.it/ELETTRO-TEST-HT-multimetro-per-misure-elettriche-tester_W0QQitemZ120146980535QQcmdZViewItem
)
per testare se una messa a terra funziona,se questo strumento dice che 
funziona(R<1660 se coordinata con i differenziali) non c'e' nessun problema.
Giulia

di solito quando una terra non funziona bene basta anaffiarla come le rose e
ritorna a funzionare , non c'e niente di meglio che la terra umida o l'acqua
per condurre l'elettricita , se poi e a norma o non lo e questo non lo so .
ti basti sapere che l'impianto di terra delle navi e il migliore del mondo
perche  il conduttore di terra e l'acqua salata.

 depositata in basso?
L'acqua non salata č praticamente isolante, quindi come dispersore non
credo sia un granchč.
Temo inoltre (pur non essendone certo) che non sia a norma, e che possa
violare anche le leggi sull'uso delle falde...
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Bene bene, lo immaginavo, adesso provo a googlare un po' per vedere se
qualcuno lo ha fatto, e da un punto di vista delle norme? Sarà
sufficiente la misura di resistenza come dice Giulia?
A presto
Giorgio

 perche  il conduttore di terra e l'acqua salata.
Si, però dubito che l'acqua del pozzo del nostro amico sia salata... :-)



bhè spero proprio di no, ma così ad occhio se butti un phon in una
vasca da bagno e ci metti la mano ti fulmini, se seppellisci un phon
sotto terra e ti ci siedi sopra resti vivo, da cui ne deduco che anche
l'acqua dolce conduce meglio della terra...

 violare anche le leggi sull'uso delle falde...
.. e comunque non vedo il vantaggio rispetto a piantare la solita
puntazza per terra. 
-- 


 l'acqua dolce conduce meglio della terra...
Si ma la terra non va dentro ai buchi del phon.
-- 
Pagine inutili
http://digilander.libero.it/jorges/


ad esempio potrebbe costare meno, o volerci meno tempo...

 ad esempio potrebbe costare meno, o volerci meno tempo...
Ci sono cose su cui "costare meno" e "volerci meno tempo" perdono di 
significato.
La terra rappresenta una *sicurezza*, non un optional.
Mettiamo in conto : cosa costa una o due puntazze ? mettiamoci anche il 
pozzetto.
Quanto tempo ci vuole ?
Tiriamo la somma :
vale veramente la pena fare cose arrabattate ????? :))
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 Da un punto di vista puramente "elettrico" (non voglio aprire un thread su come si realizza la messa a terra secondo le norme CEI)...
mi chiedevo semplicemente se la cosa potesse avere un senso (e ancora
non vedo controindicazioni).
Sul fare le cose "arrabattate" mi insegni che non dipende dalla
soluzione scelta, ma da come si effettua il lavoro..  :-)

 l'acqua dolce conduce meglio della terra...
Se la vasca č piena di acqua distillata non succede nulla: l'acqua pura,
come detto, č quasi isolante (1 megaohm/cm).
Se la terra č bagnata, conduce molto meglio dell'acqua.
E la resistivitŕ dell'acqua del tuo pozzo non credo sia sufficiente a
garantire una dispersione elettrica sufficiente (a meno di addizionarla di
adeguati sali, cosa che non credo tu voglia, e che comunque renderebbe il
tutto molti antieconomico e molto fastidioso, visto che periodicamente
dovresti controllare il livello dei sali).
Per quanto riguarda i costi: una puntazza costa pochi euro. Una piastra di
acciaio inox da calare nel pozzo credo che ti costi come alcune dozzine di
puntazze.



ok ok , vada per le puntazze, avete castrato il mio spirito
innovativo :-)))

 soluzione scelta, ma da come si effettua il lavoro..  :-)
Dipende da entrambe ed in egual misura.
Quello che volevo trasmetterti e' che quando si parla di sicurezza, non 
vale nemmeno la pena di pensare ad altre soluzioni, oltre quella che e' 
la migliore e perfettamente in norma. Ne avresti guadagni piccoli.
Ti pare ? :)


 violare anche le leggi sull'uso delle falde...
Concordo completamente, inoltre non fornisce alcuna garanzia sulla 
continuità nel tempo.
E' molto utile, se il pozzo ha una gabbia metallica con continuità 
elettrica tra le varie gabbie, collegare a terra queste ultime in 
quanto nel 90% dei casi abbassa parecchio il valore di resistenza.
Saluti
Fabio

 innovativo :-)))
e cosě puoi pure metterci una pompa sommersa se ti serve l'acqua.
altrimenti le correnti vaganti te la mangiano in due giorni!
-- 
"Voglio sapere come Dio creň questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert