Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore generale che salta

Ciao a tutti, ho un problema elettrico, ve lo pongo per sapere se magari è 
accaduto a qualche altro e può aiutarmi, oppure se sapete indicarmi qualche 
sito o altro news dove andare a spulciare. Ogni tanto, casualmente ma sempre 
alla mattina verso le 7-7:30 mi si stacca il generale del quadro elettrico 
interno a casa, non dovrebbe esserci nessun corto, perchè sono da poco 
entrato in questa casa e il mio elettricista dovrebbe avere controllato 
tutto l'impianto perchè ha fatto alcune modifiche. Cosa posso fare ?  oltre 
che eventualmente ricontattare l'elettricista e spendere un sacco di euro 
cazzarola ?
grazie a chi sapra "illuminarmi". 

interno a casa, 
Salta il magnetotermico o il differenziale (detto anche salvavita)?
-- 
Bye, Yorgos
To send me an email, please change loose with free

 stacca il generale del quadro 
Non sei l'unico a cui succede, anche un mio amico ha lo stesso problema.
Supponiamo che siano delle manovre effettuate da qualche azienda nei paraggi
(o più probabilmente dal fornitore).
E' un problema di difficile diagnostica... inizialmente proverei (con
un'apposita pinza amperometrica) a misurare la dispersione verso terra per
vedere quanto è vicino alla soglia del differenziale. Il problema è che
tali pinze sono costose e difficili da trovare.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi


Anche io ho lo stesso problema.
Per dirla tutta salta il differenziale, ma difficile senza
strumenti capire se ci sono dispersioni. Anche perchè spesso è
successo di notte.
Quello che ho notato è invece che succede in prossimità di sbalzi di 
tensione, o di temporali.
L'idea che mi sono fatto è che questa cosa è il risultato di una serie 
di cose fra le quali : materiale scadente montato dal costruttore (Ti 
dico che in 1 anno ho cambiato quasi tutti i blocchetti delle prese ..) 
tensione poco stabile o 'sporca' (non saprei come definirla) e 
sicuramente dispersione.
Per l'ultima ti consiglierei di affrontare la spesa e far fare anche 
banalmente una verifica al quadro. Anche perchè non è una cosa da 
sottovalutare.
Una cosa che invece puoi provare senza problemi è girare qualche presa
e vedere se cambia la situazione.
Se qualcuno lo sa, invece mi piacerebbe sapere se è vero che dopo 
qualche volta che salta il differenziale o il magnetotermico .. la 
fuonzionalità non è più tarata al punto giusto. Nel senso che salterà 
prima del dovuto o dopo.
	Saluti
	Lorenzo
PS:
Quando avrò 2 soldi farò dare un occhiata al mio :) e magari cambio 
anche il blocchetto del quadro -.-

 qualche
Probabilmente č il differenziale che č guasto oppure č sensibile a disturbi 
o sovratensioni; fattelo cambiare con un modello insensibile ai disturbi 
(causati solitamente da manovre sulla rete). Altrimenti potrebbe essere 
qualche elettrodomestico o la somma di piů elettrodomestici che disperdono a 
terra attorno alla soglia d'intervento del differenziale. A meno che non si 
attivi qualche tuo elettrodomestico con un timer attorno a quell'orario, 
propendo di piů per la prima ipotesi. 

 interno a casa,
...
7-7.30? Non avrai mica la caffettiera elettrica?
La mia aveva la resistenza con una crepa, scaricava a massa e faceva saltare
il differenziale...
Paolo

non ho timer o elettrodomestici che si accendono alle 7-7:30, anche questa
mattina si è staccato puntuale, in compenso sono in una zona piena di
cantieri edili che probabilmente cominciano a lavorare a quell'ora, per cui
quello che qualcuno di voi mi ha detto, potrebbe essere la vera causa, lo
strano è che a quanto pare, sentendo i miei vicini, accade solamente a me,
sarà sfortuna? comunque per la cronaca e per i più competenti in materia, il
differenziale che salta ha queste scritte nel suo frontalino: Bticino
d723a/25   2p    0,03A    25 A   220V, dovrebbe avere una decina di anni di
età, potrei sostituirlo "fai-da-te" o rischio di fulminarmi e far saltare
tutto l'impianto ?
attendo ulteriori "illuminazioni"
ciao

Ciao a tutti, ho un problema elettrico, ve lo pongo per sapere se magari è 

Anch'io per un po' ho avuto lo stesso problema, dovuto ad una piccola
azienda vicina che probabilmente aveva qualche macchinario con dei
problemi. Si capiva perche' capitava sempre solo nei giorni lavorativi
quando questi iniziavano a lavorare. Fortunatamente devono aver
risolto il problema perche' non l'ha piu' fatto, altrimenti l'unica e'
far verificare da un elettricista che poi ti rilascera' una
dichiarazione con cui potrai far intervenire l'enel.
Saluti

> attendo ulteriori "illuminazioni"
Anziche' sostituire il differenziale, io ne aggiungerei uno per dividere 
l'impianto in 2.
Un impianto grande puo' far scattare il "salvavita" da 0,03 mA senza motivi: 
solo la corrente indotta fra fase e terra puo' fare cio'.
In casa mia succedeva che spesso saltava e dopo aver messo un altro 
differenziale sull'impianto prese non sono piu' intervenuti (i 2 
differenziali).
Ciao Vittorio