Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: trifase

Un buon giorno a tutti i componenti di questo news.-
Nel locale dovo di solito faccio esperimenti, ho una presa industriale a
380v-
Volendo ricavare la 220 devo necessariamente usare una fase ed il neutro.-
Sapete se ci sono prese gia' fatte per ottenere questo scopo.Altrimento
dovrò arrangiarmi-
Considerate che devo usare la classica presa industriale.-(Quelle rosse
...per intenderci.)
Grazie per l'aiuto,-
Goose.-

 Sapete se ci sono prese gia' fatte per ottenere questo scopo.
Ci sono, ci sono.
Nell' assortimento di spine e prese industriali a norma IEC 309
(quella che hai già), sono presenti le prese 3P+N+terra per varie
classi di correnti nominali (16, 32, 63,125 Amp.).
In tutti i negozi di articoli elettrici.
Buoni lavori.
                 Paul

goose ha scritto nel messaggio ...

non ho capito molto bene,cmq cerchero di darti qualche consiglio.
Se la presa trifase e da 5 poli ,il gioco  e gia fatto .(5 poli = 3 fasi+ N
+ terra).
Basta collegarti tra fase e neutro ed avrai il 220.Dovrai quindi prendere
una spina volante trifase a 5 poli,un pezzo di cavo (3x2,5 o 3x1,5) e una
presa volante monofase(quelle blu,od una presa europea)
Meglio invece sostituire oppure aggiungere il/un  quadrettino presa 220
volt(sempre di quelli blu).
Il caso piu disperato e se non disponessi inveci del neutro(non presente nel
quadretto) : o vedi di portaglierlo oppure di devi affidare ad un trafo
380/220.
ciao
pao

Interessa anche a me.
Se ho capito bene per avere il 220 V devo prendere una delle tre fasi e il
neutro ?
Per capire quali sono le fasi posso usare il cerca fase a cacciavite o mi
cola in mano ?
Ciao da Giuseppe (PR)

 + terra).
mmmmm, mi riecheggia la parola "bilanciatura", perché?
...parliamo dei pro e dei contro del ricavare i 220V in quel modo?

 ...parliamo dei pro e dei contro del ricavare i 220V in quel modo?
Bè, il carico è sbilanciato, ma dipende anche da cosa ci attacca e dal
livello di corto circuito dell'impianto trifase: magari il resto
dell'impianto non se ne accorge nemmeno...
Ovvio che se è collegato alla fine di una linea di campagna, e "spilla" dai
220V una grossa potenza, gli apparecchi utilizzatori a 380V non gradiranno
molto.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver & PPCSP member
ICQ 49579941

 mmmmm, mi riecheggia la parola "bilanciatura", perché?
...o bilanciamento?    ;D

 ha scritto nel messaggio
news:9p7cs8$j7p$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

La 220 monofase tutte le medie utenze a cui l' enel fornisce solo trifase la
ricavano così (tra fase e neutro e spesso il neutro l' enel non lo dà)
L' enel medesima porta in giro per i quartieri residenziali le tre fasi e il
neutro e poi le usa a rotazione per fare la monofase, non usa trasformatori
mettetevi il cuore in pace così è e giustamente ottenuta la monofase che
tutti noi usiamo

 la ricavano cosě
...sě, ma poi non ci colleghi apparecchi trifasi!
BILANCIAMENTO č la parola magica, se "tiri fuori" una monofase sbilanci il
carico al resto dell'impianto!

 utenze trifase??
Beh, ne ho una da 10KW, però ho anche una 220V 4.5KW per l'utenza
domestica...   ...credi che invece di aumentare quest'ultima a 4.5KW avrei
potuto prendere tranquillamente i 2KW che mi servivano da una fase della
380?
...IMHO era troppo!    ;D

 ...IMHO era troppo!    ;D
Bè, ovvio che se squilibri un carico così tanto l' Enel appena se ne accorge
ti "cazzia", perché se non erro esiste un limite massimo di contenuto
armonico che puoi rimandare in rete.
D'altra parte se al tuo palazzo arrivano 30 kW trifasi per (ipotesi) nove
appartamenti, stai sicuro che li suddividono tre per fase.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver & PPCSP member
www.genialpoint.it
         ICQ 49579941
*Non far mai capire ad un congegno meccanico che hai fretta*

 appartamenti, stai sicuro che li suddividono tre per fase.
Esatto

 delle fasi
Hai ragione. Non so come mi è uscita quest'espressione. Avevo in mente i
termini di sequenza diretta, inversa, omopolare ed ho scritto sta roba...
Sostituisco "contenuto armonico" con "disturbo". :-)
