Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadina scoppiata col fulmine

Stamani è venuto giù l'inferno e oltre ai magnetotermici dell'autoclave
venuti giù, la stanza era al buio perché la lampadina era scoppiata.
Ora vorrei che qualcuno mi spiegasse come fa un fulmine a far scoppiare 
una lampadina spenta...
 
 
Giovanni

La butto...i contatti di separazione dell'interruttore domestico
 non sono stati sufficienti a separare dal fulmine, oppure era
 interrotto un conduttore e la sovratensione c'è stata tra l'altro
 conduttore e la terra. A casa, per sezionare per proteggere dai
 fulmini, uso sezionatori bipolari con fusibili, una volta aperti
 c'è un buon centimetro di distanza tra i contatti
 
 
-- 
e7
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  c'è un buon centimetro di distanza tra i contatti
 
 
Bene, mi sembra una ipotesi abbastanza verosimile.
Un altra cosa: prima, durante i fulmini, scattava sempre il differenziale,
mentre stamani solo magnetotermici... sia quelli nella stanza dell'autoclave,
sia quello generale subito a valle del contatore, dove la levetta del differenziale era rimasta su. 
Per cui: è più logico che saltino i magnetot. oppure i differenziali?
 
 
Giovanni

I magnetotermici sono semplici e non umorali, intervengono
 istantaneamente solo se gli passano attraverso correnti elevate,
 in quelli di casa un centinaio di amper...  Si, di solito
 interviene il differenziale, ma non necessariamente, sono eventi
 talmente veloci che è difficile dire perché uno si l'altro no.
 Controlla che funzioni con il tasto di prova...



con la pioggia potente l'umidità s'infiltra ovunque, in bagno, in genere ambiente chiuso e caldo, già sai

  Controlla che funzioni con il tasto di prova...
 
Il tasto funziona. Però io ho sempre pensato al differenziale perché
mi sembrava più facile che la scarica arrivasse più tramite la terra
che dai fili della corrente.
 
 
Giovanni


 
ora, il campo elettromagnetico generato da una linea
di alta tensione, anche se di potenza, impallidisce
con quello generato da un potente fulimine abbastanza
vicino. Quindi, altro che "accendere" un paio di neon.
 

  non sono stati sufficienti a separare dal fulmine
 
Nessun conduttore domestico e' in grado di sopportare
l'energia trasessa da un fulmine.
 
Quindi non dovete pensare alla "corrente del fulmine"
che viaggia lungo i fili. Invece e' il campo EMC
del fulmine che genera energia elettrica nei cavi
elettrici, specialmente quelli non alimentati, energia
elettrica secondaria abbastanza debole (si fa per dire)
da non fare saltare i cavi elettrici, ma sufficiente per
presentare ben piu' dei 230 volt papabili alla lampadina.
 

 Corrente e sovratensione per induzione... Una corrente (fulmine) 
 
ma gli è arrivato uno sbalzo di tensione al contatore
in che modo?
il fulmine colpisce la linea o cabina e l'energia viaggia poi sui cavi 
fino alle abitazioni?
da una cabina alle vaarie abitazioni non ci sono protezioni?

I conduttori fase e neutro vengono dalla cabina, sono quelli con
 la maggior lunghezza, raccolgono maggiormente l'effetto del campo
 elettromagnetico
del fulmine. Anche i fili in casa lo fanno, ma
 sono più corti. Per questo i conduttori assumono la maggior
 sovratensione.
