Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lidl ciabatta con coperchi per uso esterno ?

Ho preso una presa multipla in offerta da Lidl da oggi.
Per cominciare e' scritto chiaramente anche sui coperchi che e' IP44 questo
vuol dire che:
- NON E' STAGNA
- per uso esterno va inteso, all'esterno di edifici, ma protetto dalla
intemperie
Un'altra cosa si verifica leggendo sul cavo:
H07RN-F 3x1,5mm2
qui le notizie sono due, una buona ed una cattiva :-)
Quella buona: ci dice che si tratta di un cavo di neoprene e quindi in grado
di sopportare l'umidita' e l'olio e resistere di piu' alla fiamma dei
cavetti normali.
Quella cattiva: nonostante il cavo sia cosi' grosso, e' solo un 3x1,5 mm2,
cioe', secondo il mio parere (da alcuni contestato piu' volte nei NG) ha
una portata utile non superiore a 2'400W o 12A a 230V.
Tra parentesi, quanto scritto sulla confezione va letto con attenzione.
Infatti 3500 Watt salta fuori da 250V 16A con questa fornula:
Potenza(W) = Volt x Ampere x 0,866
ove 0,866 e' la meta' di radice quadrata di 3.
Infatti una semplice moltiplica ci da' 250V x 16A = 4000 VAR, cioe' la
potenza apparante che si misura in "voltampere" = VAR e che non sono Watt.
Se usiamo 230V invece di 250V abbiamo percio' solo 3187 W invece di 3500W.
Se poi ci limitiamo a 12A (come consiglio) si ha 230x12x0,866 = 2400 W.
A questo punto ho smontato la ciabatta :-)
Internamente, dall'interruttore ci sono cavallotti con cavetto da 1,5mm2
quindi della stessa sezione del cavo di collegamento.
Interessante e' l'altezza delle lame di contatto portacorrente. Sono alte
ben 7 mm, che togliendo la svasatura ci da' una altezza di contatto con i
poli della spina per 5 mm. Con la spina inserita e grazie alla curvatura
della lama, si ha che il polo e' avvolto per 180 gradi (circa 90 gradi per
lato) e quindi, visto che il diametro del polo e' di 4,7 mm, il perimetro
di contatto e' di 4,7 x Pi-greco x (180/360) = 2,35 x Pi-greco = 7,38 mm
percio' con un'area di contatto di 7,38 x 5 = 36,91 mm2
Nel complesso e' un buon prezzo, ma va considerata una ciabatta per uso in
ambienti polverosi, infatti il coperchio sicuramente protegge le prese da
detriti, cemento, sabbia o peggio limatura conduttiva che possa cadere
sulle prese. Va bene anche in ambienti ove capita di spruzzare dell'acqua,
per esempio un muratore che fa la malta od un imbianchino al lavoro. NON VA
ASSOLUTAMENTE costantemente in ambienti umidi, ad esempio in un giardino.
Infatti, non essendo stagna (che vuol dire almeno IP56), l'umidita' corrode
la lama interna, peggiorando il contatto fino al cortocircuito per
sovvracarico la volta successiva che attaccate qualche attrezzo di potenza.
Insomma, dopo l'uso (non piu' di qualche ora in un'ambiente umido) e'
importante che questa ciabatta venga riposta in un luogo asciutto, in modo
che l'umidita' eventualmente accumulata all'interno evapori.
Pekilan

 230V. 
Il neoprene non ha la stessa resistenza al taglio e all'abrasione del 
PVC, quindi bisogna maggiorare lo spessore dell'isolante per avere 
resistenza accettabile. Per questo un cavo isolato in neoprene è più 
grosso, a parità di sez. dei conduttori, rispetto a un comune cavo in 
PVC.
Ciao
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

 Pekilan
Ottime delucidazioni ...  Grazie Pelikan
Wally®