Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni che non si scaldano

ciao a tutti ho problema con i termosifoni del secondo piano che non 
scaldano.
dunque vi spiego brevemente in ordine ciò che ho fatto...
ho cambiato pile al termostato del piano ma non è cambiato niente...lui 
lavora nel senso che il termostato rileva la temperatura bassa e accende 
sul display la fiammella indice che dovrebbero partire i caloriferi...
sono andato a controllare la pressione giù in caldaia era bassa, l'ho 
rialzato con l'apposita manetta...
ho provato a svuotar ad ognuno dei caloriferi del piano (sono 4) mezzo 
litro d'acqua...
dopo tutto questo non è cambiato nulla...
sono freddi, neanche tiepidi, proprio freddi, mentre il primo piano 
funziona...
io al 2 piano ho uno sgabuzzino dove c'è una cassetta dove arrivano 
tutti i tubi in rame dell'impianto di riscaldamento...
ce ne sono due che arrivano (magari uno che arriva e uno che va) al 
piano di sotto e su uno di questi 2 tubi si attaccano 8 tubi 
lateralmente...credo siano quelli che vanno (2 a 2) ai 4 caloriferi...
beh toccandoli li i tubi sono tutti caldi, anche quelli laterali che 
dovrebbero andar diretti ai caloriferi...
dove può essere il problema se li arriva l'acqua calda?
forse invece di svuotare solo mezzo litro d'acqua per ogni calorifero 
devo proprio svuotarli tutti?
ciao
B.

 proprio svuotarli tutti?
Direi proprio di no :-)
Andiamo con ordine, Riapri il rubibetto di mandata e metti in pressione il 
circuito, il mio va regolato a freddo su 1.3 bar, il tuo non so.
Non spurgare alcunchè dai caloriferi, accendi il tutto e verifica gli 
elementi, tastali, sono uniformemente freddi? Solo la parte superiore? Senti 
gorgogliare?
Controlla le pressione del circuito, a quanto sale con l'impianto in 
funzione?
Riferisci :-)
Da come la metti sembrerebbe una bella grossa bolla d'aria in giro,
Ciao
Massimo 

 ciao
mi pare di capire che tu hai in casa due termostati, quindi uno per il piano
basso e uno per quello sopra.
Inanzitutto verifica se quando il termostato da il segnale di accensione,
si senta un rumorino tipo "tac" dal termostato stesso... questo indica
che il rele' funziona altrimenti potrebbe essere rimasto "incollato"
in posizione spento quindi anche se il termostato pensa di aver dato
il consenso, in realta' rimane spento.
Poi c'e' da verificare se la zona del secondo piano e' comandata
da una elettrovalvola, di solito disposta nello stesso armadietto
dei collettori (quella scatoletta da cui partono i tubi del piano)...
Potrebbe essersi inceppata anche questa, dovrebbe esserci la possibilita'
di comandarla manualmente sul posto
Verifica anche la presenza di bolla d'aria all'interno degli stessi
collettori ... i due tubi grossi da cui partono le 4+4 derivazioni 
dovrebbero
avere sopra una valvolina di sfiato come quella dei termosifoni...
vedere se li c'e' aria o se esce acqua...
alberto 


i caloferi sono uniformemente freddi
dunque la pressione stamattina era a zero, l'ho tirata su a 1.8, poi 
dopo la caldaia si è assestata a 2...


si il tac c'ï¿œ, funziona...
per quanto riguarda l'elettrovalvola potrebbe esserci...
dunque sul tubo di sinistra ho collegato i 4+4 tubi che vanno ai 
caloriferi mentre sul tubo di destra a lato c'ï¿œ collegata una scatoletta 
in plastica grigia con la parte sopra cilindrica di colore blu dalla 
quale escono anche dei fili di corrente...penso sia quella 
l'elettrovalvola...
per il comandarla manualmente non soprei come fare...
per quanto riguarda le due valvoline di sfiato sopra i due tubi...penso 
di averle individuate, son dentro a vite...perï¿œ non vedo il buco dello 
sfiato...o mi rimane dietro verso la scatoletta o non so...a meno che 
essendo a vite poi non mi gira davanti quando apro...

 dopo la caldaia si č assestata a 2...
La pressione non deve scendere a zero, escludendo buchi nel circuito, 
bisogna verificare il vaso di espansione. Serva una pompa da bicicletta con 
manometro. Se ne era parlato diffusamente solo pochi giorni fa, troverai 
spiegata tutta la procedura.
Ciao
Massimo
ps quella pressione a freddo a 1.8 mi pare altina, ma se il Santo e Sacro 
Libretto di Manutenzione cosě la comanda, obbedisco tacendo :-) 


ho provato ad aprirli intanto...
dunque da uno non esce niente ne aria ne acqua e non si sente neanche il 
rumore classico di quando esce aria...non so
mentre dall'altro appena aperto si ï¿œ sentita un po' d'aria che usciva 
poi qualche goccia d'acqua ho chiuso...
poco dopo ho riprovato a riaprire e anche da li non esce piï¿œ nulla...


si scusa ho detto zero per dire minimo comunque è scesa a 0,6 a freddo, 
0,8 a calcaia accesa...

 poco dopo ho riprovato a riaprire e anche da li non esce piů nulla...
Da quel che descrivi le due valvoline sono/(dovrebbero essere) sfiati per 
l'aria a galleggiante. Il motivo per cui non si scaldano i termosifoni 
secondo me č dovuto alla valvola di piano che non apre. Quella valvola č 
comandata dal termostato di piano. Quando si apre comanda l'accensione della 
caldaia. Dovresti vedere quindi quattro fili che escono dal corpo della 
valvola. Normalmente queste valvole hanno un metodo per aprirle a mano: una 
leva, un pulsante meccanico, si smonta la parte del motore e permettono 
l'apertura a mano... Dipende dalla valvola.
Prova a dargli un'occhiata approfondita, vedi se trovi marca e/o modello e 
fai una ricerca con google per vedere se trovi dati in merito.
Se lei non si apre i termosifoni sono freddi perchč l'acqua non puň 
circolare su quel piano.
  Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it


questa valvola sarebbe l'elettrovalvola giusto?
ma quanto possono durare ste valvole? no perchè quella identica valvola 
l'ho dovuta cambiare già 4 anni fa ed ora è ancora da cambiare...

 l'ho dovuta cambiare già 4 anni fa ed ora è ancora da cambiare...
Sono come le lampadine: durano una vita o cinque minuti...
E' probabile che si sia solo incantata per la sporcizia e magari smuovendola 
riprende a funzionare. Verifica se si può staccare l'attuatore dal corpo 
valvola e poi, accendendo il termostato, verifica se l'attuatore si muove. 
Se si muove è bloccata la balvola e devi provare a smuoverla più volte 
badando di non rovinare l'attacco. Se San Ceppat ti è propizio...  ;-)



il fatto che ora il tubo che arriva da giù al quale è collegata la 
valvola incominci a perdere acqua è sempre segno che è colpa della valvola?
io ho spento il termostato intanto...tanto non scalda comunque...

 ha scritto nel messaggio 
news:4d3a3264$0$19268$4faf...@reader2.news.tin.it...

Se perde a partire dalla valvola si... ;-)
Le valvole per l'impianto di riscaldamento non le fanno per durare a quanto 
pare. In effetti dopo gli assestamenti eventuali del primo anno normalmente 
non si toccano più. Le uniche parti che si muovono sono le valvole di piano, 
il circolatore della caldaia e il vaso d'espansione (anche se è un movimento 
relativo).
