Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sempre sui caloriferi

Salve ho un ' ulteriore domanda sui caloriferi in quanto dovendoli
acquistare per una casa vorrei farlo direttamente da qualche fabbrica
evitando ulteriori spese per gli intermediari . la domanda e' come si
calcolano le calorie o i watt necessri per una stanza o piu'
precisamente per un metro cubo in una stanza con muri di 50 cm ( e
anche piu' ) di mattoni . Grazie ancora. Ciao feyd :-))

 wrote in message
37e7b70b...@news.tiscalinet.it...

I calcoli necessari al fabbisogno termico di un locale sono abbastanza
complessi, ( e noiosi ),  poichè sono funzioni di numerose variabili:
- dispersioni termiche delle superfici perimetrali ( muri, finestre,
pavimenti, soffitti ), ognuna di queste aventi, per tipologia di materiale e
spessore diverso, un proprio coefficiente di dispersione termica.
- differenza di temperatura tra il locale in esame e quelli contigui ( se la
stanza ha 2 pareti esterne disperde ovviamente più calore che avendone 1
sola, anche a parità di materiale e spessore ). Idem se trattasi di un
locale al piano intermedio di un edificio multipiano anzichè una casa
isolata.
- zona climatica in cui è ubicato l' edificio, che determina il salto
termico tra l' ambiente interno ( 20°C per legge ) e la temperatura esterna.
Come vedi, è impossibile calcolare il fabbisogno termico senza conoscere i
varii dati. Oltretutto, chi fà i calcoli tiene in debito conto anche la
normativa di legge, tipicamente la Legge 373 dd 30/4/1976- Norme per il
contenimento dei consumi energetici, e DPR 1052 dd 28/6/1977,  che fissano
temperature max e i gradi/giorno di riscaldamento ammissibile per le varie
zone climatiche in cui è suddivisa l' Italia.
Comunque, solo come ordine di grandezza, ed a grande approsimazione, si può
calcolare 50 Kcal/h  x mc netto di ambiente. Ciò significa che una stanza di
4 x 4 metri, h 2,75 metri, e cioè di 44 mc, abbisogna di circa 2.000
Kcal/h. Tipicamente un elemento "standard" di radiatore in alluminio,
alimentato con acqua a 80° C (cioè funzionante con un salto termico di 60°
C ), fornisce 150 Kcal/h. Perciò per 2000 Kcal/h servirà un radiatore
composto da 13 elementi.
Ripeto, quanto detto sopra è un valore medio che può discostarsi in maniera
rilevante da quanto risulta dopo calcolato.
Auguri         Paul

...

80° mi sembra eccessivo
ciao
francesco


La temperatura di 80°C ai corpi scaldanti ( o il delta T di 60°C tra  acqua
e temperatura ambiente ), è quella di riferimento che si assume nei calcoli.
Le rese termiche dei radiatori, come pubblicate dai produttori, fanno
riferimento a questo dato, come peraltro voluto dalla Norma UNI 6514/69.
     Cordialità       Paul

alimentato con acqua a 80° C (cioè funzionante
con un salto termico di 60°
Qui ai perfettamente ragione !!!!!!
Il mio dubbio e.
Per mandare l'acqua in giro per l'impianto di
riscaldamento ad 80° a quanto devo regolare il
termostato caldaia?
Tenendo conto che esiste (nelle caldaie più
recenti) un termostato di sicurezza che spegne
tutto in vari sistemi, e che e a tarature fissa
che varia tra i 95°/98°
Ho scartabellato parecchi cataloghi di radiatori e
un manuale (vecchio) del E.CO.MA.R. e le uniche
emissioni termiche che ho trovato vanno da un
delta t. 45° con incrementi di 5° fino ad un
massimo di 70°.
E i vari costruttori associati E.CO.MA.R. tentano
di consigliare delta t. 50°
Ecco il perché del mio dubbio.
E poi accidenti le norme non sempre seguono i
progressi della tecnica.
Uno compra una caldaia a gas a condensazione
ipertecnologica, per cui funzionamento a bassa
temperatura ed il calcolo dei corpi scaldanti
viene fatto con un delta t. di 80° invece che di
45°.
Ei Paul non e polemica, ma solo uno scambio di
idee.
Come dicono. La polemica e fame, il confronto
nutre.
ciao
francesco

 nutre
proprio cosě, esatto !
Saluti      Paul


Se non ricordo male vado a memoria
Legge 9 gennaio 1991 n° 10
titolo II Norme per il contenimento del consumo di
energia negli edifici
Decreto applicativo D.P.R n° 412 del 26/08/1993
art. 5 requisiti e dimensionamento degli impianti
termici
Qui puoi trovare qualcosa
http://www.condominio.com/leggi/10-91.htm
Qui un ottimo programma di calcolo (per sentito
dire da chi lo usa)
http://www.logical.it/edilizia/termolog.htm
ciao
francesco


http://www.condominio.com/leggi/10-91.htm
Scusa questo e sbagliato



Cosa saresti se non litigassi con i PC!
Bye
          Vitt