Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problemi gruppo continuità (UPS)

ciao a tutti...
da un bel po' di anni uso, con il mio pc desktop, un UPS Kraun K-650...
nonostante la marca poco rinomata devo dire che ha sempre fatto il suo 
lavoro senza problemi, salvando il mio pc da blackout improvvisi e 
scariche elettriche dovute a fulmini caduti nelle vicinanze...
qualche giorno fa, isnpiegabilmente son tornato a casa e ho trovato la 
corrente staccata (salvavita scattato)...
facendo qualche prova ho notato che quando schiacciavo il tasto TEST 
dell'UPS, scattava il salvavita...
l'ho prontamente escluso... l'ho aperto per dare un'occhiata (se a 
vista si notava qualche componente "partito") ma mi pare tutto in 
ordine...
ho provato a riattacarlo alla rete, senza carico, e nonostante schiacci 
il tasto TEST, non fa piu scattare il salvavita...
l'unica cosa che mi fa pensare è che la batteria rappresentata sul 
display continua a caricare, nonostante siano ore che è collegato alla 
rete...
ho provato a collegare un rasoio elettrico per capelli (la prima cosa 
che avevo per le mani) e quando stacco la spina dell'UPS, il rasoio 
continua ad essere alimentato... se schiaccio il tasto TEST, il 
salvavita non scatta...
ho controllato il voltaggio della batteria e mi dà 13.8 V quando è 
acceso l'UPS, 12.74 al primo controllo con UPS spento, 12.94 ad un 
secondo controllo ad UPS spento (dopo che però era rimasto acceso per 
un quarto d'ora circa...
preciso che nei giorni scorsi l'ho lasciato acceso diverse ore...
 
P.s. non chiedetemi che funzione ha il tasto TEST... quando lo schiacci 
fa ZZZZZZZZZZZZZ (come se un cristiano fosse rimasto attaccato ad un 
presa trifase) per alcuni secondi e poi torna tutto come prima...
 
non pretendo diagnosi... ma almeno... consigli?
 
saluti
Logan
 
 


 
ho sentito dire che anche gli UPS, avendo internamente un accumulatore, si 
deteriorano, cioč si puo' deteriorare l'accumulatore, allo stesso modo della 
batteria di un cellulare.
questo spiegherebbe il fatto che acceso da ore continui a caricare.
forse la batteria č da sostituire 
 
 

 da un bel po' di anni uso
 
cambia la batteria.
 
-- 
Alessandra
 
Tutti pensano che Dio sia dalla loro parte. I ricchi e i potenti sanno
che è così. - Jean Anouilh

 cambia la batteria.
 
dimenticavo di dire che non è da molto che ho cambiato la batteria...
(ovvio che può essere partita lo stesso...)
come si fa a verificare se una batteria è partita???
 
saluti
Logan
 
 

 come si fa a verificare se una batteria è partita???
 
in genere basta attaccarla ad un carico, anche minimo, per vederla
scendere drasticamente sotto i 12 volt (11-10,5). Una cosa identica
alla tua era capitata a me anni fa, e la colpa era proprio della
batteria. Non è escluso, comunque, che possa trattarsi anche
dell'elettronica. Dopo tanti anni è anche possibile che sia "cotta".
Considerando che una batteria di buona qualità costa intorno ai 20 euro
e un gruppo Trust modesto e onesto sui 50 euro, nel dubbio meglio
cambiare direttamente il gruppo, così ne avrai uno nuovo, e con 2 anni
di garanzia.
 
Io di recente ho comprato, ad esempio, questo, da 600VA, pagato 55 euro.
http://tinyurl.com/n2actoc
 
 
-- 
Alessandra
 
Non credo ai miracoli: ne ho visti troppi.


fai una prova di scarica ovvero ti prendi un carico nominalmente del valore giusto (300-500W per il truo dovrebbero bastare e puoi prendere se hai vecchie lampadine a filamento) e vedi quanto ti dura la batteria staccando l'alimentazione (230Vac in ingresso) dell'ups.
in genere da specifiche dovrebbe essere 8 minuti a metà carico e 3 a pieno carico...ma non ci arriva nemmeno uscito di fabblrica....comunque diciamo che tre minuti e un minuto li puoi considerare giusti!
se appena stacchi la presa dell'ups lui non eroga più al carico......la batteria non regge ed  da cambiare)
kk

 trifase) per alcuni secondi e poi torna tutto come prima...
 
Te lo dico io: fa andare l'UPS da batteria, come se mancasse la corrente.
Il zzzzz che senti è l'inverter che ronza sul trasformatore. Se gli stacchi 
la corrente dovresti sentire lo stesso rumore.
 
Ora, attualmente l'UPS sembra avere i sintomi della batteria andata, 
dovresti provare a collegare un carico all'UPS (più pesante del rasoio) e 
vedere se tiene.
Quanto al fatto che prima ti faceva saltare il salvavita quando andava in 
batteria, è una cosa effettivamente strana.
Mi viene in mente che, se adesso non lo fa più, forse è perché hai inserito 
la spina dell'UPS al contrario rispetto a prima (fase-neutro, neutro-fase).
Così fosse, non è una soluzione, perché una qualche perdita c'è anche se non 
si nota.
 
Fai anche questa prova, riportando spine, carico eccetera tutto come prima: 
e riferisci qui che vediamo.
 

 come si fa a verificare se una batteria è partita???
 
Oltre al cavo di alimentazione il mio UPS ha un cavo che tramite
un programmino apposito (UPS monitor) segnala al pc
il "carico", lo stato di carica, e altri dati
 
Se non disponi di questa funzione, lascialo sotto carica per 24h
poi togli l'alimentazione all'UPS e guardi quanto tempo ancora
rimane acceso il pc.
 
Se rimane meno di un minuto, la batteria e andata.
 
Ciao,
Roger 
 

 Logan
 
Potrebbe essere quella, ricordati che per ups bisogna prendere batterie 
"for cycle use" ad elevate correnti di scarica.
 
Saluti
Fabio
 

-Fabio- scriveva il 22/07/2013 :

grazie per il suggerimento... mi sa che avevo sostituito la vecchia on 
una generica...
 
saluti
Logan
 
 

 generica...
 
E questo elimina un problema.
Resta l'altro: perchï¿œ ti faceva saltare il differenziale quando andava in 
batteria (test)?