Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Colpo d'ariete impianto acqua

Ieri stavo collaudando l'impianto idraulico.
Tubi sanitari, allungamento dell'impianto per lo scaldasalviette,
riempimento caldaia ecc.
Mentre osservavo con soddisfazione che teneva tutto (ma lascio in
osservazione per una settimana) ho sentito sul tubo diritto di mandata :
http://album.foto.virgilio.it/lunagialla/834239/foto.php
dei piccoli colpi d'ariete che però si avvertono distintamente.
E si sono ripetuti per un po' fino a quando un servizio (rubinetto?) da
qualche parte ha smesso di funzionare.
L'edificio è composto da 4 appartamenti indipendenti per tutto, a parte
l'acqua. L'impianto ACQUA è comune.
Per attenuare il fenomeno pensavo di utilizzare uno di quegli ammortizzatori
inseriti nell'impianto (dovrebbe essere una sorta di pistoncino a molla che
assorbe l'onda d'urto dell'acqua), oppure MOLTO più semplicemente accorciare
il tubo di zinco che ora sporge di 60 cm dalla soletta.
Questo tubo non verrà murato perchè all'interno della colonna di servizio
degli scarichi, sfiati ecc.
e mi sa che il fatto di elevarsi LIBERO per 60 cm rimane più soggetto alle
vibrazioni, infatti il rumore sembrava proprio generato da questo spezzone
di tubo.
Che ne dite? ... ok, ok scusate mi sono dilungato un po'.
Ciao!

 Ciao!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 > Ciao!
Ciao Felix!
Non finisci mai di stupire.....  Hai risposto alle "9.35" a una richiesta
delle "9.55" !?
Doti divinatorie? Complimenti.
ciaociao, antonio

 ha scritto nel messaggio
news:clfm0l$es6$1...@news.newsland.it...


 Doti divinatorie? Complimenti.
     Complimenti a te!!   Mi hai superato!!   PPP
Oggetto:  Re: Colpo d'ariete impianto acqua 
Da:  aXnXiXaXdXuXe(at)
tiscali.it
 (aniadue) 
Gruppi:  it.hobby.fai-da-te 
Organizzazione:  TIN 
Data:  Oct 24 2004 07:49:20 
      Tu rispondi alle 7,49 alla mia delle 9.35!!!!   ciaofelix:-)


No no sono io che ho l'orologio avanti ... mi serve per alcune sere,
altrimenti non vado pių a letto.
Do' un'occhiata e vedo che so, mezzanotte cosė mi allarmo e inizio a
spegnere ....


 erge per 60 cm ha generare/amplificare il rumore.
      E' probabile,toccalo mentre vibra!
      ciaofelix:-)



Qualcosa non va nel PC, mio o tuo?
Sul mio risulta "9.49".
Era per ridere un po', era chiaro che Loco ha l'orologio sfasato.
Buona domenica, ciaociao, antonio

 Ciao!
-- 
Ciao a Tutti e a prestissimo!
Andrew McBlues
sei newbie? chiedi su free.it.newbies!

 ha scritto nel messaggio
news:clg3nu$km1$1...@newsreader.mailgate.org...


ecco questo per esempio ...
http://www.wattseurope.com/italy/prodottiE/aca01.htm
funzioneranno ?
Ma prima accorcio il tuno ;-))

qualche parte ha smesso di funzionare.
Domanda:
Come puņ un rubinetto creare dei colpi d'ariete?
Cosimo

 contatore nel pozzetto.
questo non credo c'entri!
e scusa se non capisco!


 Come può un rubinetto creare dei colpi d'ariete?
     La chiusura rapida di una valvola e' la causa principale del colpo
     di ariete.


forse cavitazione...
scusate l'ignoranza, ma i colpi d'ariete possono essere quei colpi
simili a schioppettii che sento quando chiudo l'acqua calda? A me
succede sempre proprio questo fenomeno quando apro l'acqua calda dal
bagno e dopo averla chiusa per qualche secondo sento degli schiopettii
provenire dal pavimento.
SOno dannosi?
grazie
ilt@sso

 SOno dannosi?
      Si. ciaofelix:-)


      Si. ciaofelix:-)
cosa possono danneggiare? Valvole della caldaia, guarnizioni...
ilt@sso

     Sono sovrappressioni, quindi possono scoppiare tubi, cedere giunti,
      esplodere serbatoi (pascal) ma i tubi idraulici sono fatti per
reggere
      ben piu' delle 3 atm di esercizio, 16 atm sono il minimo con-
      sentito, quindi le possibilita' di danni sono remote, o rimedi con
qualche
      presidio, oppure impara a chiudere lentamente.


       ciaofelix:-)
Ma l'accrocchio scorna ariete va installato su ogni singola uscita, quindi 1 per
lavabo, 1 per bidet, 1 per ....., oppure è possibile metterlo direttamente
all'ingresso e ripara tutta la casa?
Saluti
Daniele

 all'ingresso e ripara tutta la casa?
     Esatto!  
http://66.102.9.104/search?q=cache:vaDLMMZuzvYJ:www.oppo.it/materiali/allacci/contatore-35x35.html+valvola++anti+colpo+ariete&hl=en


      Esatto!
Se lo mettessi non proprio dentro l'appartamento, ma due piani sotto, ovvero
vicino al contatore, funzionerebbe lo stesso o non farebbe a tempo ad
intervenire?
La sfera per lo spurgo dell'aria, sempre vicino ai contatori, non è che possa
ovviare al tutto, vero?  :-((
In linea teorica, è possibile che questa sovrappressione (tenendo anche conto
che in casa abbiamo solo miscelatori) vada a finire di fare fuori il famoso
scaldabagno che perde?
Esattamente, nel caso in cui mi piaccia sentire il *tunf* della chiusura rapida
del rubinetto, a quali guai posso *verosimilmente* , e non al limite, andare
incontro? (ovvero, se non lo metto e non insegno a tutti come chiudere)
Quanto potrebbe costare?
So che sono una sfilza di domande, ma sino a 20 minuti fa non ne avevo mai
sentito parlare, e mi chiedevo come mai i flessibili facessero quello strano
rumore e si agitassero tanto ogni volta che chiudevo l'acqua     = :-O
Saluti
Daniele

 rumore e si agitassero tanto ogni volta che chiudevo l'acqua .
      Quello e' il sintomo piu' chiaro, e' normale che avvenga, purche'
entro certi limiti, ma se hai l'autoclave bastera' tararla meglio, i tuoi
      vicini subiscono lo stesso fenomeno?


 > Vi ricordo che l'impianto acqua č comune, una unica mandata dal


     di ariete.
Ok, mi era sfuggita la _chiusura_ del rubinetto.
Cosimo

      ciaofelix:-)
A proposito di autoclave, ne ho una installata a casa e da qualche giorno 
(ma forse ci ho fatto caso solo adesso) sento un colpo ogni volta che la 
stessa si stacca, cioe' dopo aver messo in pressione l'impianto... anche 
questo e' un colpo d'ariete?
Se si, anche io dovrei installare un ammortizzatore?
Ciao
   Ciro 

       vicini subiscono lo stesso fenomeno?
Non ho autoclave, e dei vicini non so niente.
Il riduttore di pressione sembra la soluzione migliore, però spesso un pò di
pressione fà comodo.
In teoria, montando un ammortizzatore potrei tenere la buona pressione ed
evitare lo scoppio dei flessibili?
E montando dei flessibili *rigidi*, ci potrebbero comunque essere ripercussioni
sull'impianto o riesco pure ad eliminare l'ammortizzatore?
Saluti
Daniele

Per questo fine settimana mi informo sugli ammortizzatori per i colpi
d'ariete.
La signora del negozio di termoidraulica ormai mi conosce come cliente fisso
(tubi, raccordi, saracinesche, accessori da lavoro, scaldasalviete e
prossimamente ... termisfone d'arredamento alto e stretto) vediamo cosa mi
propone.
;-)

 d'ariete.
A dire il vero non ho seguito tutto il discorso, ma mi sembra non sia stato
menzionato un caso; spiego, o almeno cerco perché anch'io non la so
tecnicamente bene. Quando è successo in qualche colonna del mio condominio,
hanno spiegato che la tubazione di salita si innalza oltre il livello
dell'ultimo piano e nell'ultimo tratto deve essere presente un tot di aria.
Quando in detta tubazione diminiusce la pressione l'acqua scende un po' di
livello; ripristinandosi la pressione, se non è presente l'aria, l'acqua
salendo repentinamente crea il "colpo di ariete". L'aria può venir meno a
causa di lavori di idraulica o.... boh, non ricordo.
Spero di non aver detto una castronata, mi sembra che a suo tempo la spiega
sia stata questa, sta di fatto che il problema è stato risolto e comunque
sia plausibile come ragionamento.
Cordialità
Gi

 ha scritto nel messaggio
news:2u7rl8F...@uni-berlin.de...



Mi spiace di non esserti stato di alcun aiuto.
Cordialità
Gi

Loco ha scritto:

http://www.slimmit.com/go.asp?37H
lo puoi occultare sotto un lavello, locale caldaia, lavanderia, ecc.
io l'ho messo per compensare l'aumento di volume causato 
dall'aumento della temperatura dell'acqua dello scaldabagno
(la valvolina "pisciava", ora non piů)
ciao

 (la valvolina "pisciava", ora non piů)
Il link non si apre, potresti essere piů preciso?
Presumo sia il tipo a pistone, confermi il montaggio sul tubo dell'acqua calda?
Anche perchč la valvola di sicurezza č a senso unico, e quindi non potrebbe
scaricare la pressione sulle tubature dell'acqua fredda.
E il costo approssimativo?
Saluti
Daniele

 Daniele


 ha scritto nel messaggio
news:clqe2d$3q2$1...@news.newsland.it...
