Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Novità scintilla differenziale....Ma....

Salve a tutti...dopo una lunga discussione mi sono deciso...ho fatto passare 
il cavo di terra (2,5 mm di sezione) per tutte le prese della casa....
con un po di difficoltà e faticando non poco sono riuscito a utilizzare i 
passaggi del vecchio impianto e gia che c'ero ho rifatto i collegamenti 
dell'impianto (ancora con i fili rigidi) sostituendo una specie di nastro 
isolanta marroncino (ormai tutto rinsecchito) con dei Forbox.
Passati tutti i cavi e arrivato all'altezza del generele mi sono accorto col 
cercafase che nel filo (che andrà a essere collegato alla terra condominiale 
di prossima installazione) arriva corrente....cioè mi spiego ....in pratica 
se metto a contatto il cacciavitino cercafase col cavo giallo e verde mi si 
accende senza che nemmeno tocchi il retro del cacciavitino....è normale???? 
eppure i contatti sono stati fatti tutti bene li avrò ricontrollati 1 
milione di volte....
La parola agli esperti....
grazie a tutti.... 

 milione di volte....
E' normale, la corrente viene indotta dalla vicinanza per lunghi tratti
con i cavi di fase.
Per questo motivo, gli impianti di terra si fanno partendo con i
collegamenti da monte (al contrario, con quelli di fase e neutro e'
meglio partire dagli apparecchi ed effettuare i collegamenti a ritroso,
collegando il montante centrale per ultimo).
Lei non dovrebbe restare con il montante del cavo di fase scollegato,
perche' ora, toccando gli apparecchi a carcassa metallica collegata a
terra sentira' la scossa.
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
R.L.Deboni

 terra sentira' la scossa.
col montante di fase o di terra????..
quindi  cosa mi consiglia? scollego la terra dalle prese momentanemane fino 
a quando non sar� montata la terra condominiale?Grazie.


 a quando non sarà montata la terra condominiale?Grazie.
Faccia una terra provvisoria.
Con un cavetto volante di almeno 6mm2 colleghi un capo con una fascetta
giu' nello scantinato, al tubo dell'acquedotto nel punto in cui entra
nel terreno. Essendo la stagione umida, puo' bastare.
Al gestore dell'acquedotto non piace, ma si tratta per un problema di
corrosione a lungo termine, percio' per pochi mesi non mi preoccuperei.


 percio' per pochi mesi non mi preoccuperei.
Piuttosto pianterei un dispersore a croce. Provvisorio e "dove capita".
Abbinando perň il lavoro all'installazione di un nuovo differenziale. Cosě 
da essere ragionevolmente certi che sia funzionante e che quindi, 
nell'intorno del dispersore, non possano essere introdotti potenziali 
pericolosi anche in caso si guasto.
Al limite ci sarebbero i ferri del CA. Ma richiede giŕ piů di perizia per 
valutare dove/come fare.
-- 
Giorgio

 valutare dove/come fare.
L'avevo pensato, ma voleva implicare la demolizione di parti in
calcestruzzo.
Insomma, se proprio dobbiamo essere fiscali, l'ultima risposta serie e':
"Caro Enzo, si rivolga ad un'elettricista', perche' quello che ha fatto
e' stato di aumentare la pericolosita' dell'impianto."


 e' stato di aumentare la pericolosita' dell'impianto."
Allora potrei fare cosě....
Io intanto tolgo il cavo di messa a terra dalle prese( in pratica ci lascio 
il filo protetto dentro al portafrutto) e  lo isolo.
Poi quando avranno fatto il lavoro di messa a terra nel condominio farň 
ricollegare il tutto. Almeno i fili sono gia passati e sarň subito pronto 
per essere a norma.
Si puo fare?
Ps.
Il mio amministratore mi ha detto che la messa a terra per il condominio non 
č anora obbligatoria.
E' vero qiesto?
Noi qua non abbiamo portinaio ma abbiamo la donna delle pulizie che viene 
fare le scale.Abbiamo anche l'ascensore.

 E' vero qiesto?
Quell'amministratore fa l'azzeccagarbugli.
E' vero che non esiste alcuna legge (e forse non esistera' mai) che
imponga specificatamente l'impianto di terra.
Ma esiste una legge che impone che gli impianti elettrici siano a regole
d'arte.
E questa legge aggiunge che [aggiungo io ... se non potete permettervi
un progettista "ad hoc") gli impianti fatti secondo le norme CEI (o
nazionali equivalenti di altri paesi europei) sono "a regola d'arte".
Percio', quell'amministratore:
- o si sincera che l'impianto del condominio rispetti le norme CEI (o
equivalenti europei)
- o si munisce di un progetto (firmato da un professionista competente)
che descrive l'impianto senza messa a terra.
Purtroppo conosco troppi amministratori, che durante l'assemblea
condominiale si mettono in cattedra su un mucchio di cose di cui non
hanno cognizione, parlando come se fossero "giudici e legislatori" e
troppi condomini che ci credono.



Mister Deboni, ha fatto un ossimoro,
si e' espresso proprio come un ammistratore
di condominio !
Comunque ha ragione.

 di condominio !
Di cosa non avrei cognizione ... ? ;-)


 Di cosa non avrei cognizione ... ? ;-)
Questo non lo posso sapere, alludevo a:
______________________________________
parlando come se fossero "giudici e legislatori"
______________________________________
questa invece e' la percezione che traggo del suo scritto.
Buona giornata.

 parlando come se fossero "giudici e legislatori"
Mi riferivo a quando parlano di "giudispudenza" :-)
