Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettrico strano

salve
ho 6 KW;
il contatore è trifase con neutro.
ho trovato tutto così in casa, la causa sono le pompe di calore.
il problema è che appena arrivo aa appena 1000-1500 Watt
(forno+lavatrice),
ovviamente con le pompe spente, salta tutto!
Evidentemente l'impianto è stato fatto male,
ma vorrei qualche spiegazione e suggerimento.
grazie
Ale

 ha scritto nel messaggio
news:1133257849.7...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
salve
ho 6 KW;
il contatore č trifase con neutro.
ho trovato tutto cosě in casa, la causa sono le pompe di calore.
il problema č che appena arrivo aa appena 1000-1500 Watt
(forno+lavatrice),
ovviamente con le pompe spente, salta tutto!
Evidentemente l'impianto č stato fatto male,
ma vorrei qualche spiegazione e suggerimento.
grazie
Ale
Tu hai 2kw per ogni fase.
Se forno e lavatrice sono collegati alla stessa fase, ( 2/3 Kw !) salta il
tutto, per cui vedi di bilanciare meglio l'impianto portando due fasi
diverse alle rispettive utenze.
Se hai una pinza amperometrica riesci a controllare il tutto molto
semplicemente
Filo

grazie per la risposta
era quanto mi aspettavo
rilancio:
ho ancora un contatore vecchio, non elettronico.
pensate che il contatore nuovo sia configurato
in modo da intervenire sulla potenza complessivamente assorbita?
perchè così mi era stato detto da un elettricista dilettante...
Il tutto ferma restando la bontà intrinseca della riequilibrazione
dei carichi monofase sulle tre fasi....solo che sarebbe un lavoro
titanico!

Il contatore elettronico lacialo all'ENEL finchè puoi evitalo è un
consiglio spassionato!!!

 titanico!
Bella questa!
Vogliamo fare il ponte sullo stretto, ma tirare qualche metro di cordina
da 2,5mm è un lavoro "titanico"... ;-)
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

...e vabbè, quanto sei pignolo...diciamo che per me sarebbe un lavoro
"abbastanza impegnativo",
non avendo mai fatto nulla di simile.
Ma se mi dai qualche buon consiglio, ci provo molto volentieri.

Ma se mi dai qualche buon consiglio, ci provo molto volentieri.
Bene, hai il contatore a 3 fasi.
Fra gli elettrodomestici grossi controlli quali sono collegati a quale
fase, magari scopri che vanno tutti su una fase sola, e le altre 2
fasi restano disoccupate :-)
Potresti controllarlo staccando 1 fase alla volta e vedere quali
apparecchi non vanno piu'.
Bene, questi elettrodomestici li distribuisci equamente sulle 3 fasi.
Il resto non sono consigli, ma solo lavoro, nel tirare i fili che
partono dal differenziale e vanno ai vari apparecchi. 
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 apparecchi non vanno piu'.
Facendo attenzione a NON staccare il neutro x sbaglio ed a lasciare 
rigorosamente spenti tutti gli apparati trifasi... altrimenti puoi fare dei 
bei danni ;-)
Ciao!

 professionisti.
Piu' che altro se non hai mai messo le mani sulla corrente e' meglio
valutare bene l'intervento fai da te...
O ci sono implicazioni legali pesanti?? Io ho sempre sistemato il mio
impiano in autonomia   visto che e' una casa vecchiotta... discorso
diverso per i nuovi impianti...

 grazie
Vedendo come fanno in giro gli impianti del genere, quasi sicuramente  
l'impianto esistente e' stato messo su una fase, per non ricablare, e le  
pompe di calore sulle altre due (magari distribuite, se sono piu' di due).
Come ti hanno gia' detto, devi portare almeno una fase in piu' in giro per  
casa, almeno fino all'utenza che assorbe di piu'
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

Perchè Loris?
non risolverebbe il mio problema?

Ok, mi avete convinto....
Non sono certamente in grado di fare il lavoro, non da solo di sicuro.
grazie a tutti per le risposte

A dirti la Verità non so se risolverebbe il tuo problema nei termini
che hai detto (comunque secondo me nò).
allora, innanzi tutto hanno un limitatore troppo preciso e non appena
superi il limite contrattuale si aprono senza darti il tempo nemmeno di
renderetene conto (se per esempio hai un picco momentaneo loro se ne
fregano).
Poi ho sentito strane voci su quei cosi, tipo che consumano
elettricità anche quando sono aperti, che a differenza dei vecchi che
un minimo di protezione te la davano, questi se hai un corto circuito e
la tua protezione non funziona loro quasi sicuramente piuttosto
prendono fuoco che aprirsi.
Quello che è certo comunque i vecchi contatori erano stracollaudati
questi che sono nuovi saranno pieni di bug se pendi poi che a bordo
hanno un Software ed un microprocessore.....
(Hanno Windows dentro) ;)
Secondo me sono da diffidare.
Lo

 prendono fuoco che aprirsi.
Non esageriamo ... hanno dentro un magnetotermico ticino classico.
Ciao.Alberto.


Dici? io non mi fiderei.
Quelle che ho sentito sono solo chiacchiere da elettricisti.
Ad ogni buon conto oggi si va al risparmio su tutto quindi non mi fido
della protezione a bordo dei contatori (sicuramente non montano un
Bticino).
Comunque le chiacchiedre dicevano che non erano insoliti i contatori
carbonizzati a seguito di corto circuiti perchè di utenze troppo
vicine alla cabina MT/BT.
Ognuno fà e pensi ciò che vuole.
Io dal canto mio odio il contatore elettronico dallo stesso giorno che
l'ENEL ( o chi per essa) ha fatto una bella violazione di domicilio per
entrare a casa mia, staccare la luce cambiare il contatore senza
avvisare nessuno.
Ciao
Lo


E invece sì, contatti da 63A ma bobina di sgancio per la soglia
comandata dal sensore interno.
Ciao ciao Branco