Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interuttore luce ogni tanto fa scatta magnetotermico

ogni tanto succede, su vari interuttori/deviatori per accendere le luci 
che premendo vedo una grossa sfiammata nell'interuttore premuto e si 
toglie la corrente
vado a vedere e trovo il magnetotermico abbassato
questo succede solo quando premo gli interuttori di corsa
se invece li premo delicatamente non succede mai
 
che puo' essere mai?


Che so rotti gli interruttori, cambiali.
 


 
non capisco come e' possibile che si verifica un corto
non dovrebbe essere lo stesso filo che a seconda dello stato 
dell'interuttore viene congiunto/disgiunto?

dell'interuttore viene congiunto/disgiunto?
 
Di solito è così, ma dipende da cosa c'è dentro la scatola.
 


Salve, se sono deviatari, una volta la deviata la facevano portando la 
Fase e il Neutro, sui poli esterni, mentre la lampada sui comune. Con 
questo collegamento pu� succedere che si inneschi un corto
ciao michele


ciao
 
hai forse interruttori con la spia? se si cambialo almeno smontali e 
verificali, se invece ï¿œ come ha detto Michele, ai ai devi rifare tutti 
gli impianti elettrici e spera che passino i fili se no la polvere per 
le tracce.
 
ciao primula
 


Nella stessa scatola portafrutti hai anche una presa? Forse hai qualche
trefolo fuori posto e quando premi forte si deforma anche la mascherina
e quel trefolo maledetto va a toccare da qualche parte provocando un corto.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 questo collegamento può succedere che si inneschi un corto
 
e in questo caso c'e' qualcosa che si puo' fare senza smantellare la casa?
ho esposto la cosa al proprietario, ma dice che c'e' il certificato che 
e' tutto a posto e se basta non premere di corsa, non vede il problema :-)
di sicuro non si mette a rompere la casa per un "problemino"
 
 
tra poco provo ad aprire e verificare col tester

 ciao michele
 
Seeeee.. e ogni volta che uno andava a spegnere la luce tirava il botto?
Pensa a due deviatori collegati cos� e con il centrale attaccato assieme
e poi alla lampadina. Quanto dici pu� avere un senso se vuoi tirare in
corto il carico quando � spento e usi il deviatore al posto di un
interruttore per comandare il carico da un singolo punto di comando, ma
non mi vengono in mente carichi che richiedano di essere messi in corto
quando sono spenti.
 
Lo schema adottato da sempre per poter comandare una luce da due punti
con i deviatori prevede di prendere la fase e collegarla al polo
centrale del deviatore, partire con due fili dai poli esterni e andare
ai due poli esterni dell'altro deviatore. Dal polo centrale andare ad un
capo della lampadina. L'altro capo della lampadina � connesso a neutro.
 
Se i punti di comando sono pi� di due si usano gli invertitori da
interporre nei due fili che vanno da un deviatore all'altro.


Puoi fare uno schema ?
 
Credo che sia così:
 
 
F                                       F
      deviatore - lampada - deviatore
N                                       N


Forse si vede meglio così:
http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/deviatore_zps7a4a4334.png
 
 
Se i collegamenti sono quelli del disegno, un cortocircuito è praticamente impossibile...
 
 
Giovanni


http://i383.photobucket.com/albums/oo274/giovannibo/deviatore_zps7a4a4334.png
 
 
Non hai seguito il discorso.  Rileggi quel che c'è scritto sopra.

se invece li premo delicatamente non succede mai
 
 
Comunque gli interruttori(forse non tutti) hanno una molla
che rende lo scatto immediato ed indipendente dalla velocit� manuale di azionamento,
al fine di ridurre gli scintillamenti che a lungo andare creano danno.
 


Ho riletto, ma non ha capito bene... è troppo se ti chiedo di modificami lo schema del link?
 
 
Giovanni