Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita va bene da 25A?

salve in una casa ci sono montati due salvavita,uno per l'abitazione interna 
ed uno per la pompa di irrigazione e l'illuminazione esterna,il contatore è 
un 3 kw e la pompa è da 1kw,mentre tutte le luci accese assorbono 1.2kw,bene 
la domanda è la seguente,sul salvavita di casa c'è scritto 10A 0,03 mentre 
su quello esterno 25A 0,03 ,vanno bene come salvavita questi modelli?
Grazie.
 

 0,03 ,vanno bene come salvavita questi modelli? Grazie.
 
Sicuramente quello di casa e' sottodimensionato, visto
che la corrente massima che lo attraversa potrebbe
essere decisamente maggiore di 10 A...
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 


In casa con 3 KW la corrente può arrivare fino a 13A; per cui, volendo sfruttare tutta la potenza disponibile dovresti passare a un 16A... però, così facendo, se hai un assorbimento superiore a 13A ti salta sempre il contatore e devi tutte le volte riarmare da li. Del resto, anche in caso di corto ti staccherebbe sempre prima il contatore, che è tarato per 13A.
Conclusione: se tu avessi il MTD da 16A ti funzionerebbe solo come differenziale e mai come magnetotermico. L'unica funzione che rimarrebbe a quell'interruttore sarebbe quella di poter staccare manualmente la corrente in caso di lavori in casa.
Adesso, perciò, si possono anche capire le ragioni dell'istallazione di un MTD
da 10A: in caso di corto circuito far intervenire questo prima di quello del contatore. Del resto, credo siano proprio le normative che obbligano a mettere un generale in casa di amperaggio inferiore alla potenza istallata.
L'inconveniente di questa strategia è che la potenza disponibile in casa è solo di 2200W... che, considerando quella che consumerai per l'irrigazione e le luci esterne, è già pure troppa. 
L'andicap del tuo impianto è che, per i tuoi consumi, hai una potenza istallata troppo bassa; la misura giusta sarebbe 4.5KW. A quel punto, con un MTD in casa da 16A potresti usare, per esempio, la lavatrice ed altri elettrodomestici contemporaneamente, senza problemi di stacco della corrente. E, sempre contemporaneamente, potresti far andare la pompa dell'irrigazione e le luci esterne.
Giudica te se il tuo problema è solo il MTD di casa troppo basso...:-)
 
 
Giovanni

 contatore, che è tarato per 13A.
 
Non e' cosi':
"Il contatore elettronico consente, per un
tempo illimitato, la disponibilità di una
potenza superiore del 10% rispetto alla
potenza impegnata, sottoscritta a livello
contrattuale. Per esempio, per un
contratto da 3 kW è possibile prelevare
senza limiti di tempo fino a 3,3 kW.
Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene
data la possibilità di prelevare fino a 4 kW
per almeno tre ore. Se si preleva una
potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo
per il controllo della fornitura di energia
elettrica scatta entro quattro minuti."
 
Tratto da:
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/FAQ_contatore.pdf
 
 
4 kW a 230 V corrispondono a una corrente
*non minore* di 17 A, e se il carico non
e' puramente resistivo come accade con
motori elettrici o alimentatori elettronici la
corrente assorbita sara' ancora maggiore,
infatti il magnetotermico inserito nel contatore
stacca a ben 63 A, v:
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_magnetotermico
 
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 
 
 


Grazie della precisazione.
 
 
Giovanni

 essere decisamente maggiore di 10 A...
 
ossignůr
non improvvisatevi, chiamate un elettricista... 
 
 

 assorbono 1.2kw,bene la domanda � la seguente,sul salvavita di casa c'� 
