Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ventola caldaia

Ciao a tutti...sono sempre io!! Di tanto in tanto quella caldaia mi rompe i ..............
Vi chiedo se è normale che la ventola dei fumi giri a bassa velocità anche a caldaia spenta,il problema si pone sia in modalità estiva che in modalità invernale....TOGLIENDO CORRENTE INVECE LA VENTOLA SI FERMA....!!!DEVO ESSERE SINCERO,NON SI SENTE X NIENTE IL RUMORE,,,XRO' E UNA COSA che mi incuriosisce...!!!!

 Vi chiedo se è normale che la ventola dei fumi giri a bassa velocità anche a caldaia spenta,
 
spenta intendi... che non vedi la fiamma o il led giallo.... ossia non 
brucia...
 
si è la disaerazione... impostata che ti han messo dal menu.... o 
impostata tarata di fabbrica... parliamo di 5-10-15 minuti massimi... 
ne... se ti han messo 30 sono scemi... forti.....
 
cmq esiste anche che va la pompa... di spinta... pure con fiamma 
spenta... e bla bla.....
 
cià.. giambona... raccontaci qualcosa di sta caldaia... che io cazzo
la storia sensa mantello bianco... IO FRANCAMENTE NON L'HO CAPITA
CHE CAZZO NON L'AVEVI PERCHè.... è una caldaia che ogni settimana
va controllata ? per caso...? e allora manco l'han chiusa ?
 
ciao
 
mario benedetto e prediletto dal signore
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


Sicuro sia la ventola dei fumi e non la pompa di circolazione?
 
Le mie Junkers (e non credo proprio solo loro) fanno girare ogni tanto
la pompa anche in estate per evitare il blocco della stessa causa 
impurità nell'impianto.

 impurità nell'impianto.
 
 
la peppa... non ti fan girare la ventola pressostato fumi per disaereare 
? neanchhe un minuto ... dpo lo spegnimento fiamma ????
 
non ci crederei.... pero occhio non vede... cuore non duole... e
poi se mi duole stavaolta crepo.... angelo non angelo ... per cui
crediamo alla junkers caldaie... non all'altro che gli venga pure
uun colpo di blocco.
 
mario benedetto e prediletto del signore


No!!!non è questione di 5-10-15 minuti,se non togli corrente quella ventola gira ininterrottamente....e non è nemmeno la pompa,sicuro che è la ventola!!



Si x caldaia spenta intendo bruciatore spento....se tolgo invece la corrente alla caldaia la ventola si ferma...se riattacco corrente quella riparte e resta sempre a bassa velocità....

 No!!!non � questione di 5-10-15 minuti,se non togli corrente quella ventola gira ininterrottamente....
 
la pompa.... te l'ho detto in anticipo... mi ca che setivi un tubo 
vibrare... ti avvisavo... anche l'alcqua del riscaldamneto.... ovvio
non della sanitaria si muove... nce a calsaia spenta di fiamma.-----
 
 
se tu dici che la ventola gira ininterrottamente... intendi uella qche
� montata su dei cuscintetti di gomma .... in verticale... e che sempra
messa in croce e apposta gira ......  oppure una ventola del pressostato
fumi ? perch�......
 
una prende l 'aria fredda.... dall'esterno....
 
l'altra butta i fumi su.. per la canna fumaria.... e ha un pressostato
rele.... misura la pa... depressione.... se han fatto qualcosa di 
strano... tipo che hai poca depressione....e te la fanno andare lo 
stesso ( intendi la fiamma ) allora � possibile che giri..... perch�
se ti han sballto con un rele resistenza ... � possibile che la caldaia
riceva l'ok per funzionare come fiamma all'occorrenza.... e che la 
ventola giri ....
 
di solito gira .. un po .. di tempo... ripeto minuti... non mi pare che
ci sia un programma di disaerazione che duri 24 ore... di continuo... a 
meno che io non lo sappia... ma ti han messo un vaolore... tipo 0 ... o 
100 ... che corrisponde andare in continuo.... io che ho visto io, han
quasi tutti un numero di minuti.... da impostare... quindi 0 ... si 
spegne... e non disaerea... se imposto 10 ... va per 10 minuti.... e un
qualche minuto � sempre meglio metterlo....... se va sempre.... IO 
TENDEREI A PENSARE... CHE HAN FATTO QUALCOSA... TIPO ASSURDO... CHE TI
FAN ANDARE SEMPRE LA VENTOLA FUMI PER FARTI ACCENDERE SEMPRE LA FIAMMA
QUANDO SCATTA....
 
GIAMBONA... BISOGNA SAPERNE DI PIU DI STA CAZZO DI CALDAIA ..... DA TRA 
MI.... leggi bene istruzioni e report delle ispezioni ... che valori ti 
lasciano le strisciate e il libretto di impianto
 
ciao
 
mario benedetto e prediletto dal signore
 
 
---
Questa e-mail � priva di virus e malware perch� � attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

X intenderci questa!!
http://s28.postimg.org/7yf0gifj1/image.jpg
 

Allora Mario,come hai detto tu giustamente...e mi correggo...la ventola a girare e quella che aspira l aria da fuori,quella dei fumi rimane ferma!!


ummm.. togli corrente alla caldaia... la spegni ... e lei si blocca.... .
 
 
due cose... o un guasto alla scheda o un gusto al sensore che , la fa 
rimanere in azione.
 
in teoria quella parte dele caldaie � chiuso da un mantello... STO 
BENEDETT MANTELLO... TU L'HAI ?  perch� per assurdo potrebbe girare
girare per depressione portanto aria dal camino all'esterno...
 
prova a dirmi ,.. con una fiamma di un cerino cosa succede alla fiamma
se la metti in vicinanza delle ventole.... quell che rimane ferma 
dovrebbe spingera la fiamma del cerino candela verso di lei....
 
quella che gira...dovrebbe spingerla verso di te... o spegnera...
pero per funzionare l tutto dovrebbe esserci una paratia verticale
coostituita dal manterllo... dal rivestimento bianco... per 
intenderci... probabilemnte bloccado staccando la correnta , l'asse
della pala si blocca.. con corrente e tensione... va e potrebbe girare
naturale... senza consumare corrente.. in senso inverso.


Fosse un guasto al sensore neanche dovrebbe partire allora

Fosse un guasto al sensore neanche dovrebbe partire allora
 
Dipende da come si e' guastato il sensore.
Potrebbe non partire, oppure restare sempre accesa.
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Ma il sensore che ha citato Mario quale può essere?

Ma il sensore che ha citato Mario quale può essere?
 
Sara' indicato sullo schema elettrico della caldaia.


E riparabile o da cambiare totalmente la scheda?

E riparabile o da cambiare totalmente la scheda?
 
Decidiamoci, e' la scheda o il sensore?
Il sensore normalmente non e' sulla scheda, ma e' li dove deve sentire
cio' per cui e' progettato.
Poi ci sara' un filo che dal sensore va alla scheda, la quale elabora
i dati e fa funzionare il tutto.



 
 
uno semplicissimo... due possibilit� on o off..... e che ti rimane
caldaia accesa, alimentata.. in on ..... .. tu comq stacca la corrente....
 
in questo caso lei si spegne....
 
poi ? che fa riprende a girare INDIPENDENTEMENTE CHE CHIAMI LA SANITARIA
O IL RISCALDAMENTO ?
 
PER QUESTO potrebbe essere, che alimentazione accesa.... la pala giri in 
senso contrario per depressione... con alimentaione off... magari si 
blocca.... e non gira....
 
bho... una roba del genere.. devi provare quessta variante, di test, 
oppure fa ferma corrente... soffia sulla pala nel senso inverso ...e 
vedi se gira..... se non gira.... � perch� allora girerebbe giusta in
caso di chiamata di consumo fiamma aria corburente... ma in qualche
maniera... ti aspira aria dall'ambiente e te la butta in esterno... un
giro al contrario... insomma che tu pensi collegato al fatto che la
caldia � solamente accesaa in tensione.
 
ciao
 
mario benedetto dal signore



 
Il sensore dovrebbe essere a depressione e trovarsi nei pressi della 
ventola ed essere colegato a questa tramite un tubetto.
Se hai un minimo di dimestichezza con il tester, puoi provare i contatti 
aspirando nel tubetto.
ciao
Angelo
 

Ciao Mario....ho sentito due tecnici unical e' mi hanno riferito che il comportamento della ventola e' normale...praticamente nelle caldaie unical fino al 2003...anche a caldaia spenta la ventola riceve 24 volt fissi,,,,,,all accensione del bruciatore avviene la commutazione e gli arriva la 230 v...!!

 Ciao Mario....ho sentito due tecnici unical e' mi hanno riferito che il comportamento della ventola e' normale..
 
 
bene,,, d ame le unical... nel senso della gente... che mi ha mostrato i
loro impianti... non è usata , probabilemente... lazona non coperta e
non avevo mai mai visto 4 ganci....
 
pero che la ventola gira... si.... anche a fiamm spenta e te l'avevo
detto addirittuta programmabile.... da menu... proprio
 
probabilmente creano e mantengono un flusso LOCO INSTALLAZIONE... USCITA 
FUMI... che non fa prendere il colpo di picco avvio al
pressostato fumi estrattoree..... quello che spesso manda in blocco
le caldaie e le fa azzerare di fiamma... e tu chiami assistenza
per soffiar via un po di polvere alle palette ventola... o peggio
ti cambiano un rele con una resistenza piu potente che non fa
scattare il blocco e le pale girano con su anche un centiimento
di cemento unto...
 
cmq bon.. sei a posto .... mi era venuto il dubbio che la pala
girasse su asse libero... senza corrente... e bloccato con corrente
e girasse aspirando aria da sopra a fuori .... a volte capita...
meglio cosi.
 
ciao
 
mario benedetto e prediletto dal signore
con angelo femmina tatuato sul petto
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com