Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadina a risparmio energetico "sfarfallante" da spenta

Ho comprato da Bricofer un set da 3 lampadine da 25W luce calda. Giunto a 
casa, ne provo una e noto che, da spenta, ogni tanto "sfarfalla" per un 
attimo. Incuriosito, ho fatto un po' di prove e credo di poter dire che la 
lampadina si comporta cosi' quando l'accensione/spegnimento e' comandata da 
un deviatore invece che da un interruttore, per intenderci dove la luce si 
puo' accendere e spegnere da 2 o piu' punti. Succede lo stesso anche dove ho 
montato una Osram circolux, che pero' non sfarfalla, ma ho notato ora che se 
la tocco (da spenta, chiaramente :-D) si illumina debolmente.
E' una situazione pericolosa? C'entrano i deviatori? Se monto queste 
lampadine in questa situazione (e vale anche per la circolux) possono 
danneggiarsi e/o durare meno?
Insomma sarei grato a chi di voi possa..."illuminarmi" :-D
MarColas 

 la fase.
a volte capita anche se interrompi la fase...
per le lampade a basso consumo c'e' chi interrompe entrambi i fili per 
limitare/evitare i fastidiosi flash.... specie se queste sono montate in 
camera da letto.
Conosco comunque anche chi nonostante la doppia interruzione non e' 
riuscito a risolvere il problema...

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Andrea F dal paese di 
and...@invalid.it

con un interuttore bipolare fra alimentazione e lampadina la lampadina 
sfarfalla? Io chiamerei o capitan ventosa oppure l'esorciccio :) 

 sempre la fase.
Visto che succede in piu' stanze, e visto che ci sono alcuni interruttori 
(penso magnetotermici...devo controllare) che separano l'impianto in varie 
parti, e' ipotizzabile che ci sia qualche collegamento errato a monte dei 
deviatori, ad esempio in un interruttore? O dovrei intervenire su ogni 
singolo deviatore?
MarColas 

 riuscito a risolvere il problema...
Il motivo č semplice: alcuni interruttori vecchi hanno delle ossidazioni in
chiusura che formano un piccolo arco voltaico.
QUesto si sente parecchio con le energy saving.
L'unica č aprire l'interruttore e pulirlo oppure sostituirlo.
-- 
dmax

 
no l'esorcista non serve... basta un buon elettricista ;-)
In alcuni casi limiti come quello che ho descritto, i flash sono 
innescati dalle capacità parassite tra i cavi utilizzati.... in altre 
parole se ho lo schema classico interruttore<->scatola 
derivazione<->punto luce, basta che interrompi la fase o meglio ancora 
sia la fase che il neutro e stai tranquillo che va bene.... i problemi + 
seri si hanno invece quando i cavi viaggiano per mezza casa in canali 
"sovraffollati" prima di arrivare al punto luce.... in questo caso 
diventa solo questione di c..o !

    Succede quando scorre una piccolissima corrente nonostante 
l'interruttore spento. Può essere dovuto all'interruttore che non garantisce 
un sufficiente isolamento a causa di vecchiaia o umidità, ma possono esserci 
altre ragioni.
    Caso particolare: l'interuttore ha la spia che si spegne quando accendi 
la luce? In questo caso la spia è collegata in parallelo all'interruttore. 
La debolissima corrente che lascia scorrere è insignificante per una 
lampadina ad incandescenza, ma è sufficiente per far emettere piccoli lampi 
alle lampade a basso consumo. In questo caso è sufficiente collegare 
diversamente la lampadina all'interno dell'interruttore (o eliminarla).
    Gianluca 

    Gianluca
Io avevo questo problema ed ho eliminato la lampadina. Che cosa intendi 
invece per "collegare diversamente la lampadina all'interno 
dell'interruttore"? 

 all'interno dell'interruttore (o eliminarla).
Questo non e' sicuramente il caso, perche' non ci sono spie.
Ho verificato col cercafase e la fase sembra arrivare a tutti i deviatori, 
anche se non sempre allo stesso morsetto: facendo riferimento alla figura 
visibile qui 
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/Il%20deviatore.html
in alcuni casi anziche' al morsetto indicato con la fase nella foto, la fase 
sembra arrivare al morsetto di fianco.
Mi riprometto di esaminare il tutto meglio e con piu' calma, perche' fretta 
e scarsa conoscenza dei deviatori mi hanno fatto capire ben poco.
MarColas 

 si puo' accendere e spegnere da 2 o piu' punti.
a me capita in una piantana che ha un dimmer. chiaramente non lo uso e uso 
solo l'interruttore, me lo faceva anche in un'altra, sempre col dimmer, ho 
tolto il dimmer e ha smesso.
ciao
dee
-- 
L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di 
un uomo.
Rudyard Kipling

Lo fa anche a me con le lampadine cerca-tasto, l'unica è eliminare la
spia dentro il deviatore/interruttore... ;((
a meno che LAB ci spieghi cosa intende per "diverso collegamento"

    >> Lo fa anche a me con le lampadine cerca-tasto, l'unica è eliminare la 
spia dentro il deviatore/interruttore... ;(( a meno che LAB ci spieghi cosa 
intende per "diverso collegamento".
    La spia non deve stare tra i capi dell'interruttore. Bisogna collegarla 
tra le fasi (o tra fase e neutro) prima dell'interruttore. Se è di quelle a 
incastro senza fili va sostituita con una con i fili. La spia rimmarrà 
accesa indipendentemente dalla posizione dell'interruttore (acceso o 
spento).
    Gianluca 


sarà tra fase e neutro, perché tra le fasi non capisco cosa vuol dire
visto che c'è una sola...
non avendo il neutro distribuito nelle scatolette degli interruttori
ho tolto la spietta e via andare...

    >> sarà tra fase e neutro, perché tra le fasi non capisco cosa vuol dire 
visto che c'è una sola... non avendo il neutro distribuito nelle scatolette 
degli interruttori ho tolto la spietta e via andare...
    Se la distribuzione è trifase a 380V, la tua 220 è prelevata tra una 
fase ed il neutro; se la trifase è a 220V per avere 220V devi prelevarla tra 
due delle tre fasi, altrimenti avresti 127V.
    Negli impianti recenti vengono sempre portati insieme i due fili (fase e 
neutro o le due fasi) per limitare l'emissione elettromagnetica a 50Hz. 

 e neutro o le due fasi) per limitare l'emissione elettromagnetica a 50Hz.
Solo nelle case "bio" o "eco" (e su richiesta), negli impianti tradizionali 
imho no.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).