Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Togliere l'aria dai tubi di condizionamento

Ciao,
 anche io voglio rischiare :o) ho comprato un condizionatore da poco prezzo 
e voglio provare da solo l'installazione.
Ho letto tutti i post e devo dire che  i punti critici sono chiari.
Bene, arrivo alla domanda: come eliminare l'aria da tubi tra l'unità esterna 
e quella interna?
(Considerate che ho meno di 60 centimetri tra le unità...non ditemi che 
comunque serve la pompa a vuoto :o)
Vi riporto quello che indica il manuale, non cito il produttore per essere 
gentile...NON c'è nemmeno uno schema! :o)
Eliminazione dell'aria:
Inserire il dado del tubo di connessione nella valvola e avvitare saldamente
Dopo di ciò l'aria contenuta nell'unità interna e nel tubo di rame di 
connessione deve essere rimossa come segue:
1. togliere il coperchio della valvola dell'unità esterna
2. allentare il dado di connessione del tubo grande per abbassare la 
pressione di mezzo giro
3. allentare il bullone della valvola dell'alta pressione di circa 1/4 1/2 
giro in modo da far uscire l'aria per circa 10 secondi.
5. avvitare saldamente il coperchio delle valvole.
Ora....vorrei sapere chi mi decifra quello che il produttore vuole dire....
Io procederei così: collego tutti i tubi, compresi quelli di raccordo tra 
l'unità interna e quella esterna.
A questo punto apro le valvole completamente e lascio circolare il gas 
assicrandomi di non avere perdite, quindi svito leggermente i dadi tra i 
raccordi e li lascio così per un po' di secondi (4-5) e quindi avvito 
nuovamente....in questo modo ho eliminato parte dell'aria (per favore non 
raccomandatemi l'uso della pompa a vuoto, torno a dire :o) )
Grazie a chi mi conferma o smentisce o suggerisce la miglior pratica.
Fabrizio 

l'aria non esce.
il gas è liquefatto, ci sono vari litri di gas e l'aria contenuta si mescola
immediatamente al gas in una percentuale così bassa che non influisce, se
poi hai solo 60cm...
in realtà il gas viene espanso e liquefatto in continuazione.
Ingo

 raccomandatemi l'uso della pompa a vuoto, torno a dire :o) )
No non devi fare cosi bensi come ti spiego io
Colleghi i tubi e li serri correttamente non pensare che + stringi e +
tengono e spero che non sia tu a fare le cartelle altrimenti la perdita è
quasi certa
Comunque passiamo allo spurgo
Colleghi i tubi definitivamente apri il rubinetto del liquido che è quello a
cui è attaccato il tubo + piccolo
Tieni chiuso quello del gas (l'altro) ma su quello del gas c'è una valvolina
con coperchio dalla parte opposta a dove è raccorldato il tubo
Togli il cappuccio e sotto c'è una sorta di valvola tipo quella di un
pneumatico
Li ci andrebbe attaccata la pompa da vuoto ma a te non interessa
Devi semplicemente ad es con una chiave a brugola spingere lo spillo per
circa e solo 6-8 secondi e far uscire gas poi rimetti il cappuccio apri il
rubinetto del gas e il tuo clima è pronto per funzionare


Semplice e chiarissimo (vediamo ora come me la cavo).
Concordo con te sulle considerazioni che hai fatto nella prima pate del post 
ed in effetti non nascondo che non utlizzare una pompa a vuoto e l'aver 
speso relativamente poco entra in perfetto contrasto con la mia filosofia 
generale.
Un po' per curiosità e un po' per non spendere 250 euro di installazione 
(visto che il clima ne costa 249) questa volta ho deciso di "violare" le mie 
"leggi".
Per i tubi questi sono già cartellati e compresi nella confezione 
d'installazione, anche se poco più lunghi di quello che realmente mi serve 
cercherò di non tagliarli nel modo più assoluto, magari i 30 cm in più che 
avanzano li "arrotolo" in qualche modo facendo attenzione a non 
piegarli....non vorrei rifare le cartelle ovviamente.
Ti irngrazio per l'ottima spiegazione e vi farò sapere.... :o)
Ciao,
    Fabrizio


 Ti irngrazio per l'ottima spiegazione e vi farò sapere.... :o)
Mi raccomando se le cartelle sono unte lascia quell' olio e poi per serrare
correttamente avviti il dado quando inizia a far resistenza gira di circa
altri 90- 120 gradi per il tubo piccolo e 60-90 per quello + grosso
Gurda bene le cartelle che siano lisce e non rigate sai i cinesi fanno tutto
di fretta
Ricordati di aprire completametne i rubinetti e rimettici i tappi

> Ricordati di aprire completametne i rubinetti e rimettici i tappi
Ecco la fregatura....non basta svitarli completamente?
Mi sembra che basti svitarli per lasciar passare il liquido e gas...o 
sbaglio?
Ciao,
 Fabrizio

 serrare
Dimenticavo: le cartelle non sono unte...qualcuno consiglia di metterci del 
liquidi antigelo....ma forse non è il caso, che ne dici/dite?
Grazie,
    Fabrizio 

"___(¯`·.¸Fabrizio¸.·´¯)____" <nos...@nospam.nospam> ha scritto nel
messaggio news:oBshe.1385644$35.51...@news4.tin.it...

Caspita ma chi è che ti da questi consigli sciagurati????
L'antigelo lascialo pure dov'è........ci vorrebbe olio per compressori
firogoriferi e del tipo poe visto che immagino il tuo clima sia a r407c
comunque serrale pure secche non saresti di certo il primo neache gli
installatori professionisti
Poi qui grossi dadi che vedi dal lato a 90 gradi rispetto all'attacco dei
tubi sono dei tappi il rubinetto vero e proprio è sotto a quei tappi
solitamente ci vuole una chiave a brugola per manovrarli
Mi raccomando non far entrare sporcizia nei tubi
Comunque anche alla luce di questi tuoi dubbi ti consiglio altamente di
farti assistere da qualcuno che sia capace perchè se poi scarichi il clima
la garanzia ovviamente non si applica a quella evenienza e la riparazione
costa di + dell' installazione..........

Insomma ho terminato adesso.
Ho usato un prodotto liquido specifico per impedire le fughe di gas e le 
cartelle le ho fatte io.
Il  clima è in funzione da circa 1/2 ora (test) e continua a fare 
freddo...speriamo che non ci siano piccole perdite.....anche se ho 
verificato con un cercafughe a sapone liquido.
Speriamo che  mi vada bene....
In ogni caso i vostri consigli sono stati utilissimi se non indispensabili.
Grazie,
 Fabrizio
p.s. se domani continua  a raffreddare penso che anche la piccola fuga non 
ci sia :) speriamo!