Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia savio non parte la richiesta di acqua calda

come da titolo, aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia rimane "muta".Non succede sempre, ma piuttosto spesso.A quel punto, spengendola e riaccendendola ( a volte un paio di volte ), ritorna a funzionare, accendendo la fiamma per produrre acqua calda.
Avete idea di cosa possa essere, prima di contattare un tecnico?
 
Grazie

"Luca" ha scritto

Dire "una caldaia Savio" č come dire "un'automobile Ford",
non so se mi spiego.
Comunque, in genere un problema del genere dipende dalla
valvola a tre vie sporca o con la membrana da cambiare,
o qualche filtro intasato. In genere č un questione
che si risolve con operazioni di pulizia.
 
Bye, G. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:9f1133be-8fab-4d37...@googlegroups.com...

--------
 
Probabilmente il Pressostato o Flussometro che "segnala" il passaggio 
dell'acqua si "incanta" e non fa il suo dovere.
A volte trattasi di porcherie in linea o calcare.
Dubito che tu possa risolvere il problema in FDT. 
 
 

come da titolo, aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia rimane "muta".
 
La caldaia ha un componente detto "flussostato" che e' quello che le
dice:
Signora caldaia, le faccio presente che qualcuno ha aperto un
rubinetto ed ha bisogno di acqua calda. La prego percio' cortesemente
di voler assolvere alla sua funzione e di scaldarla.
 
Presumo che tale flussostato sia guasto.
 
Eccoti un po' di foto di come tale flussostato puo' essere fatto
http://tinyurl.com/bm6woke
 
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


Io direi che è un problema elettrico/meccanico. Che io sappia per
tutte le caldaie è cosi: quando l'acqua è chiusa, questa preme sulla
membrana di un pressostato, che a sua volta preme su un micro, che
apre il circuito di comando dell'accensione; viceversa, quando apri
l'acqua, si verifica una caduta di pressione sulla membrana che fa
scattare il micro, che chiude il circuito e fa partire la caldaia.
Visto quello che hai detto, mi pare che il maggior sospettato sia
micro... la membrana invece la escluderei, perché se si buca, il
guasto è definitivo.
 
 
Giovanni


Ho avuto lo stesso identico problemi con una caldaia Sime finché ho
chiesto ad un mio amico che lavora in R&D presso di loro mi ha detto che
era un problema risaputo che si è presentato in alcuni lotti di
produzione a causa di un cazzillo di contatto reed. Me ne ha portato uno
di ricambio, l'ho sostituito da solo e ora la caldaia fa il suo sporco
lavoro.
 
Ti consiglio di togliere il mantello della caldaia e cercare di
identificare il flussostato, che necessariamente è montato sulla linea
dell'acqua calda sanitaria in ingresso prima del bruciatore o eventuale
valvola a 3 vie. Magari facendogli pure una foto così possiamo aiutarti
a valutare se puoi far da te.
 
Nel mio caso tale flussostato è un tubo di plastica con all'interno un
magnete incapsulato in un bolo di plastica che sale col flusso d'acqua e
fa chiudere il contatto reed di cui scrivevo sopra. Il mio originale era
poco sensibile. Il mio amico mi ha poi detto che tale sistema è stato
abbandonato in favore di uno più raffinato: una turbinetta collegata ad
un encoder ottico: così sono in grado anche di misurare la portata e
regolare quella minima di accensione a livello di microprocessore.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?