Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ripristino impianto riscaldamento e tubazioni coimbentati.

giorni fa avevo già postato l'argomento  e siccome dopo varie prove sono
arrivato alla conclusione di dover ripristinare l'impianto esistente a causa
di una perdita, mi ritrovo a scrivere nuovamente per dei consigli. riassumo
brevemente il problema:
 il mio imp. attuale è posto sotto il pavimento di casa per cui dovendo
sostituire il tutto non voglio ripavimentare ,  e sopratutto non ho i soldi
per farlo,  desidero ripristinare l'impianto usando dei tubi coimbentati da
12 mm wico collocandoli  all'esterno della casa in modo perimetrale (sotto
traccia) montando i due collettori proprio sotto la caldaia esterna
arrivando ai radiatori delle camere     bucando la parete nel punto preciso
del radiatore. chiaramente  confrontando la spese dei due diversi modi di
intervenire la soluzione da me pensata è la più economica e semplice. però
alcuni mi hanno fatto riflettere sull' esito del lavoro per via della
coimbantazione dei tubi che essendo collocati all'esterno della casa, sia
pure sottotraccia, avrei delle dispersioni termiche.  ritengo che l'impianto
attuale è formato da tubi 12 mm privi di ogni coimbantazione (all' epoca non
si usavano proprio) per cui penso che questa soluzione non dovrebbe essere
proprio da scartare anzi potrei trarne vantaggio dal fatto di sostituirli
con altri coimbentati sia pure collocati lungo le mura perimetrale della
casa e sottotraccia pergiunta. insomma vorrei chiarite le idee prima di
buttare soldi perdere tempo al gelo e sentire mia moglie che vi giuro non
scherza affatto!!!!
Non so se sono indicativi questi dati:
abito nella periferia di  palermo in una casa indipendente da altre;
la linea più  lunga per arrivare a servire il radiatore del vano piu
distante è di 18m lineari;
la somma dei metri lineari per arrivare dal collettore agli elementi è 65
per acqua fredda e 65 per acq. calda
vi ringrazio tantissimo e se non son0o stato chiaro ditemi pure.
--
Cordialità
             Gianc

 ha scritto nel messaggio
news:Ii4Nd.833232$35.32...@news4.tin.it...

    I termosifoni sono installati tutti sulle pareti perimetrali?
  ciao   edy

 wrote in message
I28Nd.30115$2h5....@tornado.fastwebnet.it...
**si !
--
Cordialità
             Gianc


>
 **si
Non credo che ti convenga farlo a collettore,puoi fare come dorsale, mandata 
e ritorno della sezione adeguata(18 o 22 mm) e entrare con il 12 per i 
termosifoni,in questo modo hai risparmio di tubo e di calore,
ciao   edy
[FIDOCAD]
PL 80 40 80 65 4
PL 90 40 90 75 4
PL 90 75 45 75 4
PL 45 75 10 75 4
PL 90 75 125 75 4
PL 80 65 135 65 4
PL 120 75 160 75 4
PL 80 65 20 65 4
LI 55 65 55 55
LI 60 75 60 45
LI 60 45 55 45
LI 55 45 50 45
LI 55 55 50 55
LI 25 40 50 40
LI 50 40 50 60
LI 50 60 25 60
LI 25 60 25 40
LI 75 10 95 10
LI 70 10 75 10
LI 70 10 70 45
LI 70 45 95 45
LI 95 45 95 10
LI 135 65 135 55
LI 135 55 140 55
LI 130 75 130 45
LI 130 45 140 45
LI 140 45 140 40
LI 140 40 165 40
LI 165 40 165 60
LI 165 60 140 60
LI 140 60 140 45
PL 135 65 170 65 4
TY 90 20 5 3 0 0 0 * Caldaia
TY 140 30 5 3 0 0 0 * Termosifone
TY 20 30 5 3 0 0 0 * Termosifone
MC 15 65 2 0 074
MC 0 75 0 0 074
MC 175 75 2 0 074
MC 180 65 0 0 074
TY 195 60 5 3 0 0 0 * Mandata
TY 195 75 5 3 0 0 0 * Ritorno