Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria nei termosifoni che ogni tanto compare.

Ciao a tutti,
č normale che piu' o meno ogni due settimane si crea aria nei termosifoni di 
casa?
Me ne accorgo perchč internamente si sente come gocciolare, e gli ultimi 
moduli
restano sempre ghiacciati, aprendo la valvola di sfiato e facendo uscire 
l'aria tutto
torna come prima.... ma .... successivamente il problema si ripresenta.
Come č possibile?
Non ho notato perdite ai lati di termosifoni, aloni sui muri di perdite 
d'acqua o altro..... mahh
ciao ciao ^_^
Markett0 

 Markett0
rallenta la circolazione dell'acqua nelle tubature o dalla caldaia (se 
hai accesso alla regolazione della velocità di mandata) o agendo sulla 
valvola che dovrebbe trovarsi dietro un tappino bianco in basso (trovi 
una sorta di testa di vite a taglio) sui termosifoni.
muovi piano  e fa delle prove per vedere la regolazione che ti permette 
di avere meno aria!
Bacio
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

 di casa?
L'impianto č nuovo? E i radiatori sono in alluminio?
Saluti, David. 

"David" <modaliNOS...@INVALIDalice.it> ha scritto nel messaggio 
news:4991ab0c$0$1116$4faf...@reader4.news.tin.it...

ciao ... si ... impianto nuovo (un anno), radiatori alluminio modulari ...
Markett0 

 (Pisa)
ciao, intendi le manopole che servono per aprire o chiudere l'acqua nei 
termosifoni?
Markett0

 Markett0
no sono sotto i raccordi senza manopola, in genere sulla parte bassa 
del termosifone


 Cai
si si ho capito, sono proprio in basso, e ci sono dei tappini che coprono, 
giusto!
cioe' fammi capire, questi tappini regolano la velocità dell'acqua nei 
termosifoni,
mentre la manopola regola la quantita' di acqua?
agendo su quelle viti dovrei risolvere?
grazie,
Markett0 


E' capitato anche a me. Impianto monotubo in rame e termosifoni in 
alluminio, ero arivato a spurgare tutti i giorni pena la casa al freddo. 
L'amico termotecnico al quale chiesi spiegazioni accennņ vagamente ad una 
non meglio precisata reazione chimica tra acqua/rame/alluminio. Non ho 
approfondito il problema anche se mi č rimasta la curiositą,  ma, su suo 
consiglio, ho aggiunto un prodotto filmante all'acqua circolante e con il 
tempo gli spurghi sono diventati sempre meno frequenti fino a cessare 
completamente (a parte uno/due all'anno)
Saluti, David. 

 Saluti, David.
un prodotto "filmante" ? cioč?
come si aggiunge neill'impianto?
grazie,
Markett0 

 Markett0
così mi ha detto il tecnico quando abbiamo parlato del problema a casa 
nostra...ora a noi la cosa s'è sistemata solo con la regolazione della 
pompa di circolazione...però quello era il passo successivo , non so se 
come primo passo (saltando cioè la regolazione da caldai) può o meno 
essere risolutivo!
Bacio
CAi
-- 
Cai
(Pisa)

 come si aggiunge neill'impianto?
E' un prodotto che crea un film sulle superfici interne dei tubi e dei 
termosifoni limitando così il contatto con l'acqua. Ho googlato un pò e ho 
avuto conferma di quello che pensavo ma non ho detto perchè non ero sicuro e 
non volevo rischiare di dire una castroneria. All'interno dei termosifoni si 
forma idrogeno (attenzione è altamente infiammabile). Il filmante lo puoi 
aggiungere così: fermi la caldaia, chiudi entrambe le manopole di un 
radiatore, fai scaricare l'acqua dalla valvolina dello sfiato fino a che non 
ne esce più. Con una chiave sviti la valvolina. Con un piccolo tubetto in 
gomma cerchi di svuotare tutto il radiatore e a quel punto rimpiazzi l'acqua 
con il filmante. Rimonti la valvolina guarnendo con stoppa o teflo se 
necessario. Apri il radiatore, riporti in pressione il circuito aggiungendo 
acqua in caldaia e riaccendi la caldaia.
Buon lavoro.
David. 

ok, grazie a tutti per i consigli,
ciao ciao
Markett0 ^_^