Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PIccola modifica impianto elettrico

Un paio di anni fa ho fatto rifare l'intero impianto elettrico in casa e
mi è stata rilasciata la certificazione. Ora dovrei fare una piccola
modifica, secondo voi annulla la certificazione?
Provo a spiegare questa piccola modifica. In cucina c'è un pulsante che
controlla le luci del giardino. Da questo pulsante partono dei fili che
arrivano alla cassetta posta all'esterno (dove non sono collegati a
nulla). Da qui una tubazione arriva ad un pozzetto (niente fili in questo
tratto). Fin qui quello fatto dall'elettricista due anni fa.
Quello che manca è:
la traccia (sotto terra in giardino) che dal pozzetto arriva alle 4
colonnine in giardino. Il tubo da mettere nella traccia, i fili dalla
cassetta alle colonnine. I collegamenti di tali fili al pulsante e alla
rete e alle lampade sulle colonnine.
La traccia e le canaline le ho già messe. Ho il tiracavi dunque in 5
minuti farei passare i fili. A questo punto mancherebbe solo il
collegamento.
Che dite? Devo per forza chiamare un elettricista?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 modifica, secondo voi annulla la certificazione?
In teoria si, in pratica poichè la certificazione che ti è stata
rilasciata non contiene lo schema elettrico del tuo impianto e non credo
che il tuo elettricista abbia messo i sigilli in ceralacca sulle scatole
di derivazione, sfido chiunque a dimostrare che tu abbia manomesso
l'impianto.
Marco


 ha scritto nel messaggio 
news:esguqg$951$1...@news.newsland.it...
se hai già fatto le tracce hai fatto la maggior parte del lavoro e anche se 
ti rivolgi ad un elettricista non può chiederti una cifra esosa ma 
ovviamente se ne va tutto il gusto di sapere che te lo sei fatto da solo
ti direi di farlo per conto tuo,
è una cosa marginale per quanto riguarda l'integrità dell'impianto elettrico 
e  se vuoi stare acora più al sicuro  metti un fusibile sul circuito
ciao abele 

 Che dite? Devo per forza chiamare un elettricista?
in teroia si in pratica me ne sbatterei altamente.
ciao.
Lo 

 l'impianto.
Lo schema elettrico dovrebbe essere allegato obbligatorio della 
certificazione dell'impianto.
Se non ci fosse avresti anche ragione inlotre dubito che sarebbe regolare ma 
mica ha specificato se detto schema c'è o non c'è.
ciao.
lo

 Lo


Non č che mi date una mano cosě evito disastri?
Penso sia meglio che la mano te la dia un elettricista sul posto.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Penso sia meglio che la mano te la dia un elettricista sul posto.
E' cosě complicato? Ho la sensazione di essere all'80% del lavoro ormai...



secondo me hai fatto tutto quello che potevi fare da solo, ora č meglio che 
coinvolgi almeno un amico locale che ne mastica un pochino e guardi bene 
quello che fa.
se proprio vuoi picchiarci le  corna da solo magari vediamo di trovare una 
soluzione
ciao abele 

 :)
ritiro ciň che ho detto, chiama un elettricista!
P.S.
Al max se conosci qualcuno bravo a fare l'elettricista puoi chiedergli di 
aiutarti cosě imparerai anche tu, ma buttarti cosě nei lavori elettrici 
senza la minima cognizione francamente non te lo consiglio, anche se di per 
se il lavoro č una stupidaggine.
ciao.
Lo

 E' così complicato? Ho la sensazione di essere all'80% del lavoro ormai...
sensazione giusta ma il 20 per cento che ti manca sarebbe quella parte per 
la quale e meglio essere aiutati dal vivo.
ciao.
Lo 

 se il lavoro č una stupidaggine.
Capito, peccato, grazie cmq!
Ma su internet non c'č qualche bell'articolo sull'argomento?


 Ma su internet non c'è qualche bell'articolo sull'argomento?
a jose ma tu hai mai conosciuto qualcuno che imparasse a fare qualcosa solo 
leggendo come si fa?
Il problema è che con l'elettricità non si scherza pertanto prima direi che 
ti convegna "pacioccare" sotto sorveglianza.
Lo.

Loris_ro ha scritto:



Si io... ho fatto un impianto di irrigazione solo leggendo... intonacato
un muro.. rivestito di pietra una scala etc etc... leggendo si impara :)


 mica ha specificato se detto schema c'č o non c'č.
Per la certificazione su piccoli impianti di tipo "residenziale" (non mi
ricordo con quale limite di potenza installata) non č obbligatorio e ti
posso confermare che il 99,9 % degli elettricisti non lo rilascia.


 un muro.. rivestito di pietra una scala etc etc... leggendo si impara :)
ok complimenti! probabilmente te la caveresti egregiamente anche con questo, 
però vedi, la differenza tra acqua ed elettricità ad esempio e che se fai le 
cose male con l'acqua al massimo avrai delle perdite e dei danni quantomeno 
limitati alle sole cose ma se fai una cazzata con l'elettricità oltre a 
rischiare di bruciare qualcosa rischi anche di rimanerci secco.
E epr questo che io non me la sento di consigiarti di procedere da solo 
soprattuttos e e la prima volta che fai colelgamenti elettrici.
ciao.
Lo 

 Non è che mi date una mano così evito disastri?
Occhio che con l'elettricità non si scherza!
Se proprio sei a zero di impianti elettrici è meglio che ti fai seguire 
da amico più esperto.
cmq se te la senti di fare da te, per prima cosa ricordarti sempre di 
scollegare la tensione prima di lavorare sull'impianto.
poi bisognerebbe capire il numero di accensioni (da quanti punti si 
possono accendere/spegnere) che devono avere le lampade esterne. In 
Base a questo si utilizza uno schema di collegamento differente.
Prova a dare un'occhiata a questo sito per farti un'idea sui vari tipi 
di circuito a seconda del numero di accensioni:
http://www.aggiustatutto.it/elettricita/riparazionielettriche.html
Poi, hai già preso le luci da mettere nel giardino? Se sono lampade a 
doppio isolamento allora non necessitano della messa a terra.
Poi per fare il circuito esterno devi usare un cavo a doppio isolamento 
FG72x1,5.

 posso confermare che il 99,9 % degli elettricisti non lo rilascia.
Questo non è esatto.
La certificazione di conformità deve avere anche lo schema elettrico in 
quanto è un'allegato assolutamente obbligatorio, così come una tabella che 
indichi le dotazioni dell'impianto (quante prese, quanti punti luce ecc..) 
ed una tabella indicante la tipologia dei materiali e relative norme di 
riferimento.
Il fatto che il 90% degli elettricisti non rilasci la documentazione in modo 
professionale indica solo... la scarsa professionalità degli stessi.
Ogni volta che rilascio una certificazione e questa è spessa mezzo 
centimetro di fogli i clienti restano ad occhi sbarrati... :) Non ci sono 
abituati...
Però credo che questo aiuti a dimostrare la tua professionalità, di solito 
la gente è contenta.
Ciao,
Enrico. 

 Che dite? Devo per forza chiamare un elettricista?
    In teoria si,........ma allora mi chiedo perche' cavi prese ed
   interruttori sono in libera vendita?....................:-))
    ciaofelix.


   interruttori sono in libera vendita?....................:-))
Stą buono, prima che qualche ministro ci legga, gli venga voglia  di passare 
alla storia come la senatrice Merlin e decida di chiudere le rivendite di 
prese e spine.
-- 
Fabbrogiovanni

prese e spine.
E poi, preso dall'entusiasmo, vieti la vendita dei comodissimi bisturi a chi non č abilitato all'arte medica ecc.!
--
Bye
         OldVitt

 FG72x1,5.
OK :)


 riferimento.
Mi dai la normativa di riferimento ?
Io sapevo che non era obbligatorio per gli impianti in abitazioni
residenziali con una poteza installata minore di un certo valore che non
ricordo.


Fabbrogiovanni ha scritto:



     Driinn!!..."Buongiorno, vorrei due prese Ticino serie magic, e 10
metri
    di cavo elettrico da 2,5 mm nei tre colori"...." Mi mostra la ricetta
del
    tecnico elettricista abilitato?"........:-)))))   ROTFELIX!!


 OK :)
Puoi pure decidere di fare entra e esci dai vari lampioncini, io porterei le 
linee di ogni lampioncino al pozzetto di derivazione (giardino)
              Ciao Edy   ;-)))
[FIDOCAD]
MC 210 90 0 0 750
PL 150 120 150 165 4 1
RV 40 85 80 135 1
MC 120 50 0 0 900
MC 85 50 0 0 900
PL 150 110 60 110 4 2
PL 150 110 160 110 4 2
PL 160 110 160 165 4 2
PL 170 165 170 105 4 4
RV 135 90 180 130 6
PL 65 95 65 70 4 4
PL 170 95 65 95 4 4
PL 170 105 210 105 4 4
PL 210 90 170 90 4 5
PL 170 90 170 95 4 6
TY 110 160 5 3 0 0 6 * neutro(blu)
TY 135 180 5 3 0 0 6 * terra(giallo verde)
MC 160 175 3 0 074
TY 185 160 5 3 0 0 6 * fase (nero-grigio-marrone)
MC 180 155 2 0 074
MC 135 125 0 0 070
MC 170 100 0 0 070
PL 80 70 60 70 4 4
MC 60 50 0 0 900
PL 45 120 45 50 4 1
PL 150 120 45 120 4 1
PL 45 50 155 50 4 1
PL 80 70 155 70 4 4
MC 155 50 0 0 900
TY 195 125 5 3 0 0 0 * scatola sul muro
TY 15 145 5 3 0 0 0 * pozzetto in giardino
TY 230 100 5 3 0 0 0 * interruttore in casa
MC 225 95 2 0 074

 uguali. Ne ho aperta una è la terra ci arriva.
ok, se hanno bisogno del giallo verde allora non sono a doppio 
isolamento. Il cavo fa utilizzare all'esterno sarà un FG7 3G1,5

Scusa ma non vedo il tuo reply alla mia risposta sullo schema elettrico, lo 
vedo solo tramite Google ma da la è un casino rispondere... vabbeh :)
Volevi un riferimento normativo... non ti so citare lo specifico articolo 
che dice questa cosa, ma direi che faccia parte della 46/90!
Forse ti stai confondendo con l'obbligo di progettazione, quello si che va 
in funzione dell'estensione dell'impianto, della potenza installata o della 
destinazione d'uso... se ci va il progetto quello includerà planimetrie e 
schemi elettrici e tutto il resto, se invece l'impianto è sotto determinate 
caratteristiche e non vi è obbligo di progetto questo viene sostituito dallo 
schema elettrico che deve fare chi installa l'impianto.
Chi si fa fare l'impianto elettrico in casa e si rivolge ad una ditta, CHE 
SI FARA' GIUSTAMENTE PAGARE BENE (IO SPERO!!! ;D) ha il diritto ed il dovere 
di farsi consegnare TUTTA la documentazione neccessaria!
Quando compri un'auto lo vorrai il libretto, il coso li del PRA, tutte le 
menate? ;)
Ecco... l'elettricista ti deve rilasciare la dichiarazione di conformità!!!
Se l'elettricista te la da e questa è composta di 1-2 pagine... la cosa 
migliore da fare sarebbe una bella denuncia :)
Non è possibile che io come (pochi ;(((((( ) altri ci sbattiamo x fare le 
cose come la legge CI OBBLIGA a fare e poi il 90% dei "colleghi" se ne 
sbattono le balle e magari guadagnano più di chi lavora con più 
professionalità.
L'elettricista mica ti fa un favore a farti una dcc seria! E' pagato anche 
per quello accidenti! E la dcc deve assolutamente contenere gli allegati 
OBBLIGATORI che sono:
Relazione con tipologia dei materiali
Schema elettrico dell'impianto
Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Ed ovviamente tutte queste parti devono recare timbro e firma.... altrimenti 
è tutta carta buona x accendere il fuoco.
L'altra settimana ho persino visto uno studio dentistico dove il progetto 
oltre ad essere una raccolta di barzellette più che un progetto NON RECAVA 
nè timbro nè firma del progettista... che poi da voci di corridoio è 
risultato essere una specie di abusivo... il bello è che dopo ANNI di 
controlli dell'Arpal la cosa è venuta a galla solo ora, non se n'erano mai 
accorti! E certo... quelli dei controlli manco lo aprono il progetto, vedono 
un plico con scritto "progetto" e x loro è tutto in regola, avanti 
un'altro... :)
L'Italia è così... finchè non crepa qualcuno chissenefrega, gli stessi 
committenti se ne sbattono, questi son dentisti!... Cavolo!.... Metti le 
mani in bocca alla gente, se succede qualcosa vai in galera... eppure non si 
sono preoccupati nemmeno che la documentazione fosse in regola, "all'Arpal è 
sempre andata bene così" dicevano :)
Dovete rompere le palle A NOI ARTIGIANI che ci facciamo pagare! Dovete 
pretendere ciò che vi spetta di diritto!
Enrico. 

 pretendere ciò che vi spetta di diritto!
Eccomi, eccomi ;-)
Ti avevo chiesto un riferimento normativo proprio perchè sono un
rompiballe per principio però voglio avere dalla mia i codici di legge e
le normative con cui poter inchiodare le persone alle proprie
responsabilità. Ho avuto modo, direttamente o indirettamente, di avere a
che fare con dichiarazioni di conformità di impianti elettrici appena
realizzati da professionisti e mai, dico mai, è stato allegato lo schema
elettrico dell'impianto, alla mia richiesta mi è stato sempre risposto che
per impianti domestici non è obbligatorio.


 per impianti domestici non è obbligatorio.
a questo punto la risposta migliore è questa "allora non avrà problemi a 
spiegarlo al mio legale" :)
Se vuoi riferimenti precisi chiedi sul NG delle normative!
Ciao,
Enrico.