Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dove ho sbagliato?

qualche giorno fa nella mia casa di campagna ho installato uno 
scaldabagno, apparentemente tutto bene . Invece ho trovato che c'è una 
piccola perdita dove è installata la valvola di sicurezza ( sul tubo 
blu) . A me sembra di aver inserito bene il nasto stringifiletti. E di 
aver stretto con forza. Secondo voi dove ho sbagliato?
 
 
grazie
 
 


Nell'ordine:
 
Nella quantita' di nastro usato ......  o nella forza impiegata per 
stringere....
 
 
-- 
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un 
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono
 
 

 
"antonio" <x@x.x> ha scritto nel messaggio 
news:4e7b714f$0$15660$4faf...@reader2.news.tin.it...

Semplicemente la parte filettata maschio (tubo) è più lunga (e sottile) 
della parte filettata femmina.
 
In tal caso la "testa" del tubo è arrivata in battuta a fine filetto mentre 
lo stesso è ancora TROPPO lasco.
 
Devi "ri-smontare" tutto e mettere una GUARNIZIONE di Gomma o Rame sotto in 
maniera che faccia tenuta di testa.
 
Oppure devi "accorciare" la parte filettata maschio del tubo affinché 
possano far presa gli "ultimi" filetti (più grossi) anziché i primi di 
testa.
 
Una volta "stretto" devi avere ancora "spazio" utile per stringere ancora 
più forte.
 
Succede anche nelle migliori famiglie di "montare" e "passare avanti"... 
:-( 
 
 


Intendi il teflon?
E con forza intendi a fine corsa?
 
Se si, ne hai messo troppo poco, il raccordo deve avere la giusta durezza 
prima di arrivare a fine corsa.
Rifare mettendo piů teflon. 
 
 

 Rifare mettendo piï¿œ teflon.
 allora ho stretto fino alla fine, quindi ho messo poco teflon.
per aver un idea quanti cm vanno di nastro?
spero che non devo togliere tutta l'acqua :-(


E si...  tutta-tutta!
Comunque lo sai a "cosa serve" quel pirulino che sporge a 90� dalla valvola?
SEMPLICEMENTE ad "INFILARCI" un tubicino per scaricare l'acqua DOVE ti far� 
pi� comodo!
MAGIA della Tecnologia moderna!
Ne inventano sempre di nuove!    :-) 

 Ne inventano sempre di nuove!    :-)
 
 
 
ohhhhhhhhhhhhhhh
se lo sapevo prima non lo mettevo
io credevo fosse qualcosa per la sicurezza
 
 

"antonio" <x@x.x> ha scritto nel messaggio 
news:4e7b7e1d$0$15670$4faf...@reader2.news.tin.it...

E' per la Sicurezza!
Li dentro c'è la MOLLA della Valvola di Sicurezza...   :-)
SOLO che "quando" la Valvola scatterà.... DOVE DIAVOLO PENSI che "butti" 
l'acqua+vapore in pressione?
Che te la "incarti e porti a casa"? 

 spero che non devo togliere tutta l'acqua :-(
c'e' 1 procedura per svuotare lo scaldabagno ..... staccando il solo tubo 
dell'acqua Fredda  MI PARE che non succeda nulla....   Tu tieni cmq a 
portata di mano 1 secchio capiente o  1 tubo da raccordare per inviare 
l'acqua nel lavandino o nella vasca + vicina......  inoltre... svita con 
cautela pronto a riavvitare...


 per aver un idea quanti cm vanno di nastro?
il teflon non fa spessore, devi fare una fila di giri, direi fra i 10 e 20,
ma � questione di pratica, � difficile dirlo qua senza avere in mano il 
raccordo.
Comunque la prova del nove � che avvitando deve essere duro, da farcela con 
un giratubi, ma difficile a mano,
non deve girare quasi a vuoto, se no non tiene un tubazzo.
ciao.


 
Allora NON sai nemmeno "leggere"!  :-(
Eppure l'ho "spiegato" chiaramente...
 
"Ahaaahhaaahhhaahhh" - più di questo NON sai dire!
Ricordati del detto Romano riguardo al Riso e alle Ore...   :-) 
 
 

 Rifare mettendo piů teflon.
 
Come garzone dell'idraulico propongo di usare la stoppa, saremo sicuri di 
rifare il lavoro una volta sola.
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 rifare il lavoro una volta sola.
 
ecco...stavo giusto pensando che qualche anno fa ho avuto lo stesso 
problema col teflon in nastro e allora ho 'ravanato' nella cantina di 
mio padre trovando del 'canape' che ho ingrassato con una pasta verdina 
(mi pare), tenuta perfetta al primo colpo.
 
un'altra cosa, a me avevano insegnato a mettere il teflon in nastro nel 
verso giusto per evitare che si 'svitasse' mettendo il raccordo.
probabilmente non è il caso di antonio ma visto che siamo 
sull'argomento...
 
 


Te seet un fioeù cà gh'ha d'ingegn! 
 
 

il teflon non fa spessore, devi fare una fila di giri, direi fra i 10 e 20,
 
Dipende dal nastro di teflon che usi, ce ne sono di differenti
spessori.

 sull'argomento...
 
Anche questo è da tenere in considerazione, se oltre che poco il nostro 
Antonio lo ha anche messo al contrario:-)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Te seet un fioe� c� gh'ha d'ingegn!
A m� me pias f� i laur� una volta sula!
-- 
Fabbrogiovanni 

 Ricordati del detto Romano riguardo al Riso e alle Ore...   :-)
io conosco. "Gente allegra il ciel l'aiuta".....
ahahahahahahahahah



 
 
Quindi deve forzare la valvola per scaricare l'acqua..... sempre + 
spassoso... !!
 
ahahahahahahaha
 
 
 

 sull'argomento...
 
Questo vale anche per la canapa....  e  -in generale- e' 1 regola da seguire 
ogni qualvolta si fanno delle giunzioni "stagne" ....
 
 
 

 rifare il lavoro una volta sola.
fabbro digli anche il senso che deve avvolgere la stoppa perch� se la
avvolge al contrario come avr� propabilmente fatto col teflon perder�
comunque
-- 
Parlare � capacit� di molti, Ascoltare � virt� di pochi,  NON CAPIRE UN
CAZZO � dote di tanti!  
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 rifare il lavoro una volta sola.
fabbro digli anche il senso che deve avvolgere la stoppa perch� se la


 rifare il lavoro una volta sola.
fabbro digli anche il senso che deve avvolgere la stoppa perch� se la


 l'acqua+vapore in pressione?
Ci risiamo...
E' uno scaldabagno. Scaldabagno!! SCAL-DA-BA-GNOOOOOOOO!!!!!!
Non è una locomotiva, zuccone. Come pretendi che uno scaldabagno
produca vapore???????


Lo vedi "quel Pirulino" chiamato C-scarico?
Lo sai cosa ci di "infila" l�?
Quello che tu usi come "copricapo": un Preservativo!
La "LEVETTA NERA" invece serve "semplicemente" per mettere a scarico il 
Scaldabagno SENZA  "dover" staccare NESSUN TUBO!
Opera sulla tensione della MOLLA della Valvola di Sicurezza (tarata a 8,5 
bar) APRENDOLA!
BABAU!
Meno Bar Sport!
E ora RIDI pure... che la mamma ha fatto i... GNOCCHI!

 Lo sai cosa ci di "infila" l ?
Ci ri-risiamo.  Lo zuccone persevera: sul disegno scambia le linee che
indicano il diametro dello scarico per un tubo... LOL
Ah, dimenticavo: lo saprà bene lui, che ha inventato lo scarico, la
valvola di sicurezza, lo scaldabagno e anche la corrente e il fuoco...
(però, qualche lezione di disegno tecnico avrebbe potuto prenderla,
tra una canna e l'altra...).

 produca vapore???????
ATTENZIONE... . se la valvola di sfogo e' prevista...  1 Ragione ci sara' 
.....
Resta il fatto che e' 1 MINKIATA proporre di svuotare lo Scaldabagno-boiler 
o cosacazzoe' da quella valvola...
anche perche' L'OP  NON VUOLE SVUOTARE  IL CAZZILLO ..... vuole solo essere 
sicuro di nn farsi 1 doccia ora che va a rifare la Giunzione.


 indicano il diametro dello scarico per un tubo... LOL
Va beh... 1 Certa conoscenza "Tennica" il Gustavo Gustatore di Merda ce 
l'ha....
Quindi Perdoniamolo..........  ;))
Detto questo.... nella mia oramai PLURIDECENNALE esperienza con gli 
Scaldabagni ELETTRICI niente levette...   solo Valvole di Scarico  di 
Sicurezza...  e se volevo svuotare il CAZZILLO.. ho sempre staccato (e visto 
staccare dai PROFESSIONISTI) i FLESSIBILI di Mandata e ritorno 
dell'acqua.... (ora come ora non ne ricordo la sequenza... cioe' se si 
stacca prima il Flex dell'acqua calda e poi quello della fredda e/o 
Viceversa)
Evidentemente siamo TUTTI dei COGLIONI che non possono competere con la 
superiore sapienza del Gusta.....
Io mi sono Rassegnato .... Fatelo anche voi..... !!!
ahahahahahahahaha



Se non ho capito male L'IMMENSO dice che li  ci devi attaccare 1 Tubo .....
in effetti potresti metterci 1 Cannula da non + di 4-5 mm .....  e ti ci 
vedo a scaricare 80-100 lt di acqua da li ....
nemmeno IL + LADRO dei PROFFESSIONISTI credo farebbe 1 cosa simile..... 
(anche se nn c'e' mai limite al peggio)
inoltre in tutti gli scaldabagni Fino ad ora in mio possesso NIX NIENTE NADA 
LEVETTEN ....
la VALVOLA e' A MOLLA... nel senso che devi  (probabilmente) SPINGERE CON 1 
CACCIAVITE DALL'ESTERNO per APRIRLA.....
E qui torniamo a quanto detto sopra....
NEMMENO IL + LADRO TRA I LADRI DEI PROFESSIONISTI Farebbe 1 cosa simile.....
Si staccano i Flex nella seq opportuna (magari tenendo a portata 1 tubo per 
innaffiare di larghezza opportuna per ragiungere il primo scarico 
utle -lavandino, doccia, bide')  e il "SCIOCO" e' fatto... !! ;))


 ATTENZIONE... . se la valvola di sfogo e' prevista...  1 Ragione ci sara'
Certo che una ragione c'è: con l'aumento della temperatura aumenta la
pressione la quale potrebbe andare oltre alla tenuta dello
scaldabagno, dei giunti, ecc.  E infatti, io non ho scritto che la
valvola non ci deve essere!
Ma Gustazzo sostiene scritto che serve per scaricare acqua E VAPORE!!!
Uno scaldabagno ha un termostato che non può permettere l'ebollizione
dell'acqua contenuta. Se il termostato si dovesse guastare e il
conteniotre andasse in sovrapressione, la valvola scaricherebbe acqua
calda e entrerebbe nello scaldabagno acqua fredda. In uno scaldabagno
non si arriva a generare vapore.
ziggio

 
"..Ghigo.." <NONSC...@AAA.AA> ha scritto nel messaggio 
news:4e7c6407$0$44211$4faf...@reader1.news.tin.it...
 
 
MAI discutere con un idiota!
 
Killed. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4e7c6c6d$0$44205$4faf...@reader1.news.tin.it...


 Killed.
Azz... !! ;))


 l'acqua+vapore in pressione?
 
I famosissimi scaldabagno a 160°C!!!
in verita leggendo sul brevetto Gustivick 349/1957 leggo che a quel tubetto 
si ci deve collegare un cavo ramato acidato al blisdeno di cromo e in fondo 
una bocchetta in teflon cosi si può usare il vapore a 157° C (va calcolata 
la caduta di temperatura nel tubetto secondo la formul adi Gustavonson, 
ovviamente brevettata) per pulire le piastrelle del bagno!! 
 

 ATTENZIONE... . se la valvola di sfogo e' prevista... 1 Ragione ci sara'
 
Certo che una ragione c'č: con l'aumento della temperatura aumenta la
pressione la quale potrebbe andare oltre alla tenuta dello
scaldabagno, dei giunti, ecc.  E infatti, io non ho scritto che la
valvola non ci deve essere!
 
Ma Gustazzo sostiene scritto che serve per scaricare acqua E VAPORE!!!
 
Uno scaldabagno ha un termostato che non puň permettere l'ebollizione
dell'acqua contenuta. Se il termostato si dovesse guastare e il
conteniotre andasse in sovrapressione, la valvola scaricherebbe acqua
calda e entrerebbe nello scaldabagno acqua fredda. In uno scaldabagno
non si arriva a generare vapore.
ziggio
 
 
 
ma te non conosci il brevetto Gustavick/Polti!! 
 

 MAI discutere con un idiota!
 
ma mi verra da rispiegarti il perchč le ruote dei treni siano in ghisa me lo 
ricordero :) 
 

"..Ghigo.." <NONSC...@AAA.AA> ha scritto nel messaggio 
news:4e7c664e$0$44210$4faf...@reader1.news.tin.it...

Ovviamente, quella valvola brevetto Gustavick poi  acessoria e non certo di 
serie in uno scaldabagno standard, si mette in presenza di impianti senza 
vaso e con altri accumulatori che potrebbero creare pressioni pericolose....
ma lasciamo a gustavo ciň che č di gustavo... 
 

"..Ghigo.." <NONSC...@AAA.AA> ha scritto nel messaggio 
news:4e7bbd7f$0$15661$4faf...@reader2.news.tin.it...

umhh s eil teflon lo giro al rovescio quandoa vviti si sptascia.... 
 


allora facciamoglielo fare con canapa e vernice?
cosi siamo certi che gli terra per sempre.....se poi dovra smontarlo un 
domani...va beh ci penseremo ;) 


CUT
questo me lo salvo per quando il mio scaldabagno comincerà a 
fare i capricci. Ha dieci anni ed è trattato male. Prima o 
poi me la fa pagare :-)
ciao
Soviet

 pressioni pericolose.... ma lasciamo a gustavo ciň che č di gustavo...
 
Se permetti ... queste -per L'IMMENSO- sono Quisquilie..... !!!!!
 
ahahahahahahahahah
 
1 Ghigo che Girella tra le mani 1 Valvola a molla residuo di passati 
Scaldabagni ...... !!!
 
PS
 
Non ho capito cosa avrei fatto per meritarmi il Killfile...
 
Non l'ho insultato (e qui tutti sanno che se mi ci metto non mi batte 
nessuno) ... non l'ho provocato ....
 
Ho solo riportato la corretta procedura....  per svuotare 1 scaldabagno .. 
SOLO PERCHE' CI SIAMO TROVATI NEL DISCORSO ... VISTO CHE L'OP NON VUOLE 
SVUOTARE IL BOILER....
 
Mah....  Misteri della mancaza di Pillole... !!! ;)))
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 poi me la fa pagare :-)
 
Visto che le hai salvate entrambe....
 
Quale procedura userai ... ??
 
Hai la valvola con la levetta ??  e nel caso ce l'hai la CANNULA da inserire 
nello sfiato ?? Lunga quello che occorre per arrivare al primo scarico utile 
off course....
 
ahhahahahahahah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quale procedura userai ... ??
non so, non c'ho ancora guardato. Magari il mio scaldabagno 
non ha quello scarico, nel qual caso mi arrangerò 
diversamente. Se ce l'ha, meglio. Per adesso che lavora non 
sto a smontare la carcassa (lo feci molto fa per cambiare la 
termocoppia, ma non richiese svuotamento, e non ricordo 
molti altri particolari).
Non ho ben capito il problema ...
ciao
Soviet


"Soviet_Mario" <Soviet...@CCCP.MIR> ha scritto nel messaggio 
news:4e7ca579$0$15668$4faf...@reader2.news.tin.it...



La Valvola di Sicurezza degli Scaldabagni è OBBLIGATORIA per Legge per 
IMPEDIRE lo scoppio dell'impianto in caso di MANCATO FUNZIONAMENTO del 
Termostato....
In tal caso la Resistenza "continuerebbe" a scaldare l'acqua all'infinito 
finché creerà vapore oppure aumenterà di volume.. aumenterà di pressione e 
BOOOM!
Il fatto è che a monte del scaldabagno c'è una Valvola di Non Ritorno che 
IMPEDISCE il reflusso dell'Acqua Calda verso l'acquedotto (altrimenti 
"scalderesti" tutta la città!) e a valle ci sono i vari RUBINETTI chiusi!
Ora... ammettendo che il Termostato dia i numeri e NON stacchi la 
corrente... l'acqua si "scalderà e AUMENTERA' di Volume (indipendentemente 
se fa oppure no vapore!).
Ora... questo AUMENTO di Volume... che cosa farà?
Indietro NON può tornare perché che la Valvola di Non Ritorno....
Avanti NON può andare perche ci sono i Rubinetti CHIUSI!
E allora?
O farà BOOM....   oppure APRIRA' la Valvola di Sicurezza (nel mio esempio 
tarata a 8,5 bar).
Aprendosi la Valvola di Sicurezza... una "determinata" quantità di acqua 
(Delta Volume prima/dopo) FUORI-USCIRA' dal citato "Pirulino"  e DOVE andrà 
a finire?
Quien Sabe?
Ecco il motivo del "pirulino". Li ci "dovrebbe"essere un TUBICINO di 
drenaggio che convoglierebbe e scaricherebbe da qualche parte questa 
"fuori-uscita" di acqua.
Niente più... niente meno del Tubicino di drenaggio dei CONDIZIONATORI 
d'aria!
Ora di dette "Valvoline" ce ne sono i tanti tipi...   :-)
La MIA... comperata da IO ME...  ce l'ha la Levetta... perché IO conosco il 
problema (e l'ho pure utilizzata per lo stesso motivo dell'OP!)
mentre la generalità dei "tennici" da Bar Sport (e l'Idiota Ridens) montano 
quelle più ECONOMICHE... senza levetta e..  se perderà... cazzi tuoi!.
Se mio figlio mi farà la foto te la pubblicherò qui la mia applicazione.
Ora prendiamo il caso che la Levetta NON ci sia...
e DEVI "svuotare" lo Scaldabagno...
COME PROCEDERAI?
L'Idiota Ridens "smonterebbe" subito tubi, raccordi, Valvola ecc. ecc.
Hai presente COSA SUCCEDE se "sviti" un raccordo di un contenitore pieno 
d'acqua?
Dopo il primo "giro" inizierà a sgocciolare... al secondo giro inizierà a 
"pissare" e al terzo giro.... le Cascate del Niagara che NESSUNO fermerà e 
ti allegherai la casa con 80+ litri d'acqua!
Invece.... se TU prendi un cacciavite e "sviti" la vite forata di registro 
della Molla della Valvola di Massima...  questa ti "uscirà" tutta completa 
spinta dalla pressione a monte e tu POTRAI fare quello che meglio crederai! 
:-)
POTRAI "metterci" un dito e fare uscire la quantità che preferisci... 
"riempito" un contenitore... manterrai "tappato" col dito finché ti 
porteranno il successivo contenitore VUOTO e così via fino che lo avrai 
"svuotato"tutto.
Se ANZICHÉ usare contenitori... ci INFILERAI un "tubicino" di DRENAGGIO... 
l'acqua si scaricherà da sola.... senza perderne una goccia!
Che sia un'operazione BANALE lo dovrebbe capire pure l'IDIOTA RIDENS che ho 
Killato!
E' troppo stupido per stare al mondo!
(e per darci corda!)
Ciao.


AZZO .... Senti ki parla.....   !!!
il GENIO che svuota gli scaldabagni dalla valvola di sicurezza... !!!
ahhahaahahahahhaa

..Ghigo.. ha scritto:
 
Appropo', mi chiedevo da un po' se conosci Nedo, il personaggio
di Daniele Caluri ?
 
Senza offesa, eh, ma guardando questa ho pensato a te ;-)
http://www.danielecaluri.com/fumetti/3nedo/58.htm
 
 
Bye, G.

aver stretto con forza. Secondo voi dove ho sbagliato?
 
Hai usato nastro in PTFE? 
 
-- 
Paolo "Spino"


 
Non mi pare di Essere io l'erotomane del Gruppo.....  ;))
 
 
 
 
 

"..Ghigo.." ha scritto

Leggi con molta attenzione i testi... tutti :-).
 
Bye, G.
 
 


ne ho letti 5 o 6 .... credevo che bastasero ..... non e' che mo mi devo 
leggere tutta la bibbia (cosa che cmq ho fatto) se  uno mi paragona a Dio 
.....  !! ;))
 
 
 
 
 
 

 ne ho letti 5 o 6 .... credevo che bastasero.....
 
No, no, solo i testi di quella che ti ho linkato.
 
Bye, G.

 No, no, solo i testi di quella che ti ho linkato.
 
ok riguardero'.... !! ;)