Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: contatore enel:che caxxo succede??

E' già la terza volta che mi salta la corrente in casa senza motivo,
nel senso che è capitato la prima e la seconda volta qundo ero fuori
di casa e quindi era tutto spento tranne il frigo e la terza volta
questa notte quindi come sopra.
Vado a controllare il nuovissimo contatore enel e trovo le due spie
rosse accese ma la leva e nella posizione giusta, sotto il contatore
c'è un altro quadro con la levetta abbassata e questa che salta la
tiro su e torna la corrente e le due lucette del contatore si
spengono...che cos'è il quadro sotto il contatore? Perchè mi "salta"
ogni tanto senza apparente motivo??

spengono...che cos'è il quadro sotto il contatore? Perchè mi "salta"
Potrebbe essere il differenziale (detto anche salvavita)
Se ci metti una foto da qualche parte, possiamo dirtelo con piu'
certezza.
Lui salta se c'e' un qualche contatto accidentale fra fase e terra.
Possibili cause: filo guasto che ogni tanto fa contatto con qualcosa
di metallo, umidita' entrata da qualche parte, elettrodomestico che ha
problemi
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 ogni tanto senza apparente motivo??
non essendo mai stato a casa tua posso solo suporre che l'altro quadro 
sia un salvavita, o meglio un differenziale.
Molto probabilmente salta perche' hai qualcosa nell'impianto che scarica 
a terra (il frigo?).
Le due luci sul contatore accese fisse segnalano che non c'e' 
assorbimento. Quindi il contatore funziona bene, devi solo capire 
perche' salta il salvavita.
ciao.
-- 
Claudio
gc...@despammed.com

Ok grazie bisogna che sento quei cazzoni che hanno fatto l'impianto
elettrico io di ste cose non ci capisco molto sono più falegname,
idraulico :-))
Che vuol dire che il frigo scarica a terra?? problema nella presa?

idraulico :-))
Se non te ne intendi, perché li giudichi cazzoni?
Il problema cmq è molto probabilmente nell'elettrodomestico, e in tal caso 
l'impianto fisso di casa tua non c'entra un tubo. E qui torniamo alla 
domanda precedente. :-)
-- 
Cinghiale

problema nella presa?
Presa, spina, filo, compressore e 10mila altre possibilita'.


>Se non te ne intendi, perché li giudichi cazzoni?
Perchè lo sono... fidati, non li giudico cazzoni per questo episodio,
la storia è lunga

 ha scritto nel messaggio
news:1127376420.9...@g47g2000cwa.googlegroups.com...

ti do una spiegazione molto banale ma vera..
i vecchi contatori da 3 k erano meccanici e scattavano anche a 3,5 e piu
qsti nuovi appena passi i 3k scattano e via luce
per qsto molte utenze stanno passando al 4,5.
Marco

 per qsto molte utenze stanno passando al 4,5.
A lui gli salta il salvavita o un magnetotermico (sotto il contatore).
Pekilan

 ogni tanto senza apparente motivo??
Sopra la leva che tu alzi dovrebbero esserci scritti dei nomi e delle sigle.
I nomi possono essere ABB, Bticino, CGE, Hager, Siemens, Stotz, o altro.
Se ci dici che cosa c'e' scritto e le sigle e numeri, potremo capire che
cosa e'.
Hai il riscaldamento ed acqua sanitaria con caldaia a gas ?
Hai un forno elettrico ?
Pekilan

Hai un forno elettrico ? 
Si e si

Riker wrote:

Allora.
Caldaia a gas: ormai sono tutte elettroniche (anzi spesso non funzionano se
scambi fase con il neutro). Il che vuol dire che quando qualche guarnizione
si rompe e lo scambiatore si fora, l'acqua che sgocciola puo' mandare in
corto parti elettriche e creare dispersioni (e' il primo nella statistica
di causa - mia esperienza come amminstratore di condominio)
Forno elettrico: se e' sotto il gruppo fuochi, puo' accadere che quando fai
bollire qualcosa (specialmente il latte) esso "straripi" ed il liquidi,
seguendo vari meandri vada a bagnare la carcassa esterna del forno
elettrico, mettendo in corto i collegamenti della resistenza (che sono
all'aria, data la difficolta' ad avere isolanti che sopportano 200 gradi ed
oltre, se non le porose ceramiche) con la carcassa che si spera a terra.
(e' la seconda nella classifica su menzionata).
Terzo in classifica: plafoniera nel balcone o in giardino, con lampadina
rotta o isolamento rotto. Pioggia o rugiada possono allora creare corti con
la terra.
Se non riesci a scoprire la causa e la frequenza dei "salti" diventa
gioranliera, potresti isolare parti dell'impianto elettrico o staccare gli
apparecchi sospetatti ed osservare con quale staccato il problema scompare.
Oppure chiami l'elettricista che ti cerchera' il guasto.
Pekilan

 
Non del tutto vera. Stando all'opuscoletto ENEL permettono a tempo 
indeterminato di assorbire fino al 10% della potenza impegnata (ergo 
fino a 3,3 kW) e fino a 4 kW per un max di una o due ore, non ricordo.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it