Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Montaggio Termosifoni

allora devo montare dei termosifoni.
Li ho comprati, e ho preso anche tutti i tappi e le valvoline piu il
rubinetto termostatizzabile.
Le staffe al muro ci sono e credo che dovro solo regolarle un po' per
la pendenza (per la valvola di spurgo aria)
 
il problema è che non so quanto stringere le varie parti. Ho comprato
la chiave di plastica per non rovinare i pezzi.
 
- i tappi hanno la guarnizione in gomma, qualcuno mi ha detto di non
stringere troppo, altrimenti perde, ne poco, quanto? come fare?
 
- per il rubinetto si collega al termosifone con impanatura senza
battente, devo mettere il filo di teflon e stringere, pero' la cosa
pallosa è che deve stringere quando avvitando l'attacco al muro è in
posizione corretta... uff...
 
- poi ci sono gli attacchi a stringere che vanno sul tubo da 12 in
rame che spunta dal muro. Quanto stringo?
 
- questi attacchi in tubo di rame, sono vecchi e anneriti, li pulisco
con paglietta di acciaio fine?
 
- i coperchietti che rifiniscono il lavoro, che vanno sui tubi in rame
al muro, vanno montati prima o dopo aver fissato il termosifone?
 
...mi pare tutto... che altro c'e' da fare?
 
grazie
fuzzy

 fuzzy
Ciao
 
-- 
Franco
 
 

 Franco
 
ciao
fuzzy

 - posso usare il sigillante liquido insieme col filo?
No, o solo teflon (sconsiglio) o solo sigillante.
 
-- 
Franco
 
 


wrote:

c'è un'ultima cosa che volevo sapere.
un termosifone me lo hanno spedito diviso in due (10+6 elementi),
montato si poteva rompere (li ho ordinati via  web, con discreto
risparmio)
 
è complicato unirli? a me ne serve uno da 16 elementi (uso una caldaia
a condensazione, e  a bassa temperatura è piu efficiente, ma occorre
aumentare il numero degli elementi radianti)
 
come si fa? non riesco a trovare un link o video che lo spieghi.
 
ciao
fuzzy

� complicato unirli?
 
No.
 
Ogni elemento � accoppiato con due di questi:
http://termoidraulica.cardinalegroup.it/CRM%5CUpload%5CPorting%5C/Categorie/cat_10237.jpg
 
 
In mezzo ci va una guranizione:
http://shop.baritermo.it/fotoBT/91006G.jpg
 
 
Chiave per avvitare:
http://www.cbc.it/grafica/chiavi_radiatori.jpg
 
 
Se osservi bene il niples del primo link, i due semifiletti sono dx e sx.
Infili la chaive dal buco di una testata, avviti e gli elementi si 
avvicinano.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

 Fabbrogiovanni
 
ok, ho parlato con il ferramenta sotto casa, ha detto che se vado da
lui mi da il nipple e mi aiuta a montarli (gratis).
cosi non devo comprare la chiave.
 
conviene metterci un po di sigillante liquido?
 
fuzzy
 

conviene metterci un po di sigillante liquido?
 
No, da che mondo � mondo basta la guarnizione di fibra che ti ho mostrato.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Fabbrogiovanni
 
fuzzy

eppoi alla fine unisco?
 
Azz, forse ho dato l'impressione di essere un vero esperto, ma sono solo 
l'aiuto garzone dell'idraulico.
Io riesco a smontare e rimontare i miei termosifoni ma vado a intuito e non 
sono in grado di spiegartelo in modo sicuro.
 
Posso solo dirti che calzo la valvola sul rame, stringendo solo a mano la 
ghiera, monto le parti lato termosifone e lo posiziono sulle zanche, 
aggancio la ghiera lato termo e avvicino a mano.
Poi stringo la ghiera lato tubo di rame e per ultimo quella lato termo.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni