Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore da 16 o da  25 ?

Ciao, ho il condizionatore che appena parte il compressore im modalità 
pompa di calore mi fa saltare l'interrurrore elettrico. Quando funziona 
in modalità freddo nn salta nulla. Ho il classico limite dei 3 KW un 
tecnico mi ha detto di cambiare l'interruttore (adesso è da 16) con uno 
da 25. Se il problema continua probabilmente c'è un corto nel 
compressore. Un altro tecnico mi ha detto che l'interruttore da 16 va 
più che bene...... che  non può dipendere da quello. Chi ha ragione ? Grazie

 quello.
Ha ragione il secondo tecnico: se metti un interruttore da 25A con un'utenza 
da 3kW, non scatterà mai. Ossia scatta come magnetico ma non come termico.
Devi cercare un interruttore da 16 con curva di intervento D, specifica per 
i motori che "spuntano" con alte correnti.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed
"La potenza è nulla senza cotenna" 

"Bastet"  ha scritto nel messaggio :...

???? Ma chi era il primo tecnico ????   Cambialo va'.
Comunque cosa ti salta ? Il magnetotermico da 16A , il differenziale o il
contatore ?
Conosci l'assorbimento in W o in A del condizionatore ?
Ciao
Kep

keplero ha scritto:

Mi salta quasi sempre tutto, solo una volta mi è saltato solo il 
magnetotermico. La persona che mi ha detto della sostituzione era il 
tecnico che è venuto per l'assistenza del condizionatore (è in garanzia) 
  . Probabilmente non gli andava di portarsi via il compressore ......

   . Probabilmente non gli andava di portarsi via il compressore ......
In che senso tutto ? Contatore + differienziale e non il magnetotermico ?
Scusami Bastet, sei sicuro che tu semplicemente non superi la potenza
consentita dal tuo contatore ?
Un contatore da 3Kw a 3,2-3,3Kw di assorbimento di potenza salta, se per
esempio tu accendi il tuo condizionatore che diciamo assorbe 1200W e nello
stesso momento sta funzionando anche la lavatrice che mentre scalda l'acqua
arriva tranquillamente a 2000W e qui sei gia' sulla soglia di sgancio, basta
una lampadina o una televisione accesa e.... flop.
Per tentare di capire dov'e' il problema dimmi cosa ti salta normalmente fra
: Contatore, Differenziale e Magnetotermico (va che c'e' differenza fra un
differenziale e un magnetotermico, il primo oltre le levetto On Off ha anche
un pulsante di Test indicato normalmente da una T ).
Ciao
Kep

keplero ha scritto:

Ciao, ho provato ad azionare il condizionatore di giorno che nessun 
elettrodomestico acceso. Con il freddo funziona mentre con il caldo 
salta. Per oggi mi sono saltati in una volta sola l'interruttore interno 
(quello che si trova a casa) e l'interruttore esterno compreso il 
pulsante di cui parli.
L'assorbimento della pompa di calore mi sembra sia 1450 W. Grazie

 L'assorbimento della pompa di calore mi sembra sia 1450 W. Grazie
Allora considerando i 1450W il 16A e' piu' che sufficente, dato che la
corrente che ciuccia e' di 6,5A e ne avenzarebbero una decina circa.
Ora credo che per interruttore interno (senza pulsante di test) tu intenda
il magnetotermico, mentre quello esterno (che ha il pulsante di test , se
non parli dei nuovi contatori che hanno il pulsante per la visualizazzione
dei dati e consumi) il differenziale.
A questo punto penso che tu effettivamente abbia un problema al
condizionatore, con una dispersione o peggio un corto durante il
funzionamento in pompa di calore (questo per il fatto che ti salta pure il
magneto termico, che mi indica un picco di assorbimento superiore ai 16A).
Comunque hai un impianto di terra ? Il motocondensante e' collegato alla
terra dell' impianto? Inoltre sei sicuro che questo assroba solo 1450W, te
lo dico perche' ci sono condizionatori a split che oltre la funzionalita'
pompa di calore, per aumentare la possibilita' di uso come riscaldamento
montano una resistenza all' interno dell'unita' split e a questo punto i
1450W sono quelli assorbiti dall' unita' esterna mentre il consumo dello
split e' indicato sullo stesso (comunque non sono molto diffusi, propio per
l'alto consumo).
Se cosi' non e' e non hai acceso altro (tele, computer , lampadine , frigo,
lavatrice, insomma tutto spento....controlla il contatore quanto stai
impegnando prima di accendere il condizionatore, che sia fermo o quasi) e
poi salta comunque, richiama il tecnico del condizionatore e digli di
sistemarlo.
Ciao
Kep