Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [ARRIVA IL METANO] QUALE CALDAIA ??

Come da Oggetto, Sta arrivando il Metano e mi trovo nella condizione di
cambiare l'attuale impianto di riscaldamento a gasolio con Quello a metano.
Ci sono tanti Modelli e marche di Caldaie a Gas e davvero non so
orientarmi.
Vorrei kiedervi quale caldaia suggerireste di Montare in base alla vostra
esperienza.
1 installatore da me interpellato mi ha messo nel preventivo 1 Caldaia a
Camera Stagna mod. EOLO cosa ne pensate ?? io non l'ho mai sentita, ki e'
il Costruttore ?? Magari ha 1 sito internet.
Siccome la caldaia e' esterna agli ambienti dove abitiamo so ke potrebbe
esserene installata una  Non Stagna  se non vado errato,  ma Secondo gli
installatori quella Stagna che costa di + ha comunque 1 Rendimento
Superiore e quindi loro consigliano quella. E' esatta questa affermazione
??
Se puo' servire vi diko ke, La caldaia ha1 alloggamento tutto suo nel
Seminterrato dove ora si trova quella a gasolio.
Non sono molto esperto e qualsiasi suggerimento su cosa dovrei controllare
o kiedere, e' il benvenuto 
Grazie in anticipo.

 Grazie in anticipo.
Prego

 ??
Non è vero che abbia un rendimento superiore.
E' più sicura se la monti all'interno; all'esterno è preferibile una a
camera aperta perchè, oltre ad esser più economica, è più affidabile perchè
meno complicata (ovvero, ha una ventolina ed una serie di sensori in
meno...) e, come noto, tutto quello che non c'è non si può rompere...
Inoltre con una caldaia a camera aperta ti costerà parecchio meno anche la
canna fumaria.
Saluti            Meneldil
P.S.: ti avrei risposto molto più volentieri se tu avessi dimostrato una
maggior padronanza della lingua italiana e dell'uso della lettera K in
particolare.


Invece č vero .....tu dirai che entrambe dichiarano attorno al 90% quindi il
rendimento č uguale!! si quello istantaneo ma non quello stagionale perchč
in quella naturale per effetto del tiraggio del camino disperdi calore anche
quando il bruciatore č in pausa mentre in quella stagna per via di ventole
etc il camino non tira su calore
Prova a guardare un camino di una caldaia a tiraggio naturale vedi un
continuo fuoriuscire di aria calda non solo quando il bruciatore č acceso

 continuo fuoriuscire di aria calda non solo quando il bruciatore è acceso
Permettimi di dissentire... credo che la tua osservazione sia irrilevante.
Ad esempio, si potrebbe obiettare anche, ad esempio, che l'aria di
alimentazione, in quelle a circolazione forzata, ha temperatura più elevata
(passando nel tubo coassiale a contatto con i fumi di scarico si scalda) e
che quindi per definizione il rendimento della caldaia sarà più basso... ma
non credo che questo sia rilevante.
Nella mia caldaia (camera aperta), ben regolata, il camino è appena appena
tiepido: dubito che lo stesso modello a camera chiusa abbia dispersioni
minori della mia attraverso la canna fumaria.
Inoltre il rendimento che ti dichiarano non è "istantaneo" (è un dato che
non avrebbe molto senso), ma è un dato mediato su più parametri ed in un
certo lasso di tempo fissato dalle normative...
Diverso è per quanto riguarda le caldaie a condensazione: ma lì sono
perplesso perchè sono troppo complicate e quindi il guasto è sempre in
agguato...
Saluti            Meneldil

 canna fumaria.
Do qualke altra indicazione che potrebbe servire a rispondere correttamente al mio
quesito.
La caldaia si trova in 1 apposito vano del seminterrato e c'e' 1 porta che la isola
dagli altri locali, 1 solo locale x la verita' adibito a garage.
Le porte in realta' sarebbero 2 in qualto PRIMA del vano caldaia c'e' 1 altro vano
di dimensioni = adibito a ripostiglio.
Naturalmente dove si trova la caldaia (attualmente a basamento a gasolio)
c'e' anke 1 finestra e 1 canna fumaria in cemento ke arriva sul tetto.
Posso metterci in questo vano 1 caldaia a camera aperta ?? Come ho detto nel primo
post  la caldaia non ha contatto con gli ambienti abitati
Se utilizzassero 1 camera stagna penso ke comunque la presa dell'aria e lo scarico
dei fumi non sarebbero concentrici (ma 1 tubo andrebbe verso la finestra mentre
l'altro andrebbe verso la canan fumaria almeno cosi' mi pare di aver capito dai
discorsi degli instalatori.
Ps in questi giorni  ho letto qualkosa: per cui ho capito che 
1) Quando si installava 1 Caldaia  a camera Aperta in 1 locale era obbligatoria 1
apertura di 0,40 Mq
Ma ora ho letto  che non e' + obbligatoria la finestra di 0,40 mq x l'areazione 
Chiedo inoltre: Tale finestra era o e' necessaria anke se si installa in 1 locale
come quello ke ho descritto 1 Caldaia camera STAGNA ??
In pratica l'installatore vorrebbe modificare la finestra esistente anke se la
Caldaia che mi ha proposto e' a Camera Stagna ma se la finestra Era o e'
obbligatoria solo x le Caldaie a Camera Aperta e che ora addirittura non e' +
Obbligatoria  -come mi pare di aver capito-  non potrei evitare questi ulteriori
lavori ??
Mi scuso x le "k" 'e 1 retaggio degli SMS ;)) e purtroppo qui non ho istallato il
Correttore automatico.
 

 Permettimi di dissentire... credo che la tua osservazione sia irrilevante.
Non è farina del mio sacco è universalmente dichiarato e noto e accettato da
tutti i costruttori di caldaie il maggior rendimento stagionale delle
caldaie forzate rispetto a quelle naturali

 continuo fuoriuscire di aria calda non solo quando il bruciatore è acceso
Vero !
Meglio una caldaia a camera stagna (tipo C), ed in più
con la serranda elettromagnetica all' aspirazione per limitare
il raffredamento del focolare nei periodi di pausa.
Cordialità.
            Paul

 continuo fuoriuscire di aria calda non solo quando il bruciatore è acceso
Non mi intendo di caldaie ma provo a fare un ragionamento logico:
La mia a tiraggio forzato, in inverno col selettore su RISCALDAMENTO
ha la sua bella ventolina che gira 24 ore su 24, anche a bruciatore
spento, al costo di.......?
Una a tiraggio naturale, nel momento in cui il bruciatore è spento da
dove prende il calore da far fuoriuscire dalla canna fumaria?
Solo dalla fiamma pilota, sempre che non sia di quelle senza pilota ad
accensione piezoelettrica.
Riprecisando che questo è solo un discorso accademico, rimango in
attesa di eventuali pareri.
Fabbrogiovanni

 agguato...
allora continua con una bella caldaia atmosferica in ghisa, magari con la
fiamma pilota per semplificare ulteriormente.
L'unico problema che potrai avere sara' la bruciatura della termicoppia! A
dimenticavo un cosumo superiore minimo del 30 - 40%!!!
ciao Paolo

 dove prende il calore da far fuoriuscire dalla canna fumaria?
Dallo scambiatore di calore che è sopra il bruciatore in cui continua a
circolare l' acqua calda e funge da colorifero e per il principio che l'
aria calda sale in alto il caldo esce dal camino

 wrote in message
01c24f6c$3e06f1e0$f88a1c97@default...


 Ciao
Perfetto quardero' anke x questo tipo di caldaia.
In questi giorni mi sto facendo 1 cultura (qui e su Google) e cercando notizie sui
Prodotti Immergas mi sono imbattuto in post che parlavano di queste caldaie a
Condensazione, mi vorresti spiegare SINTETICISSIMAMENTE il principio delloro
funzionamento ??
a quanto pare e' roba che va a basamento e serve soprattuto x ki ha gli impianti
radianti immersi nel pavimento.
Cmq la mia casa ha 12 anni e' e' abbastanza coibentata.
A me gia' va bene sapere ke la Immergas e' 1 Ditta conosciuta e ke non produce
ciofeke, (io non l'avevo mai sentita)  Del resto mi hanno kiesto dalle 1433 alle
1538 sesterzi (leggi euro) solo di caldaia -27.000 kcal (31,4 KW)- ; quella ke
kosta di + e' la Eolo Superior mi pare, quella ke ha anke 1 piccolo accumulo di
acqua calda e x questo te la fornisce + velocemente. "Sistema Acqua Celeris" 
A questi della Immergas gli piace ispirarsi all'impero romano a q pare !!
Centurioni, nomi Mitologigi ecc ecc  ;))
Come prezzo ci siamo ??
1 altra cosa, x il tubo mi hanno preventivato 12 euro  al metro lineare e visto ke
ne ho circa una 60 ina di metri da installare ... 

 quelle ottime costruite in italia è di marca UNICAL tipo Kondensal.
SBAGLIATO;  Unical = Saunier Duval  entrambe utilizzano la caldaia murale a
condensazione costruita in Olanda dalla AWB. Come prodotto in Olanda e'
stato classificato a livello medio dalla rivista dei consumatori.
ciao Paolo

0,40 Mq
cioč una apertura di circa 60 cm x 60 cm?
(Mq non č mega-quote?)
-- 
Bye
      Vitt

 ha scritto nel messaggio
news:01c24f6c$3e06f1e0$f88a1c97@default...
