Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Allaccio  cucina a GAS

Salve a tutti, devo allacciare il piano dei fornelli a gas (il forno
e' elettrico) all'impianto a gas fatto dall'installatore.
Ho comprato tutto il necessario, tubi gialli CIGIS, rubinetto, teflon
per gas (ho scoperto che e' diverso da quello per idraulica).
Ora il mio problema e' il seguente: il libretto d'istruzione dei
fornelli (Whirpool) dice che devo usare il teflon per i collegamenti,
mentre il negoziante dice di usare canapa e pasta verde.
Cosa e' meglio usare?
Se devo usare il teflon, quanti giri di teflon di solito fate?
Siccome il filetto e' conico, la tenuta avviene sul filetto, quindi
per forza devo metterci qualcosa.
Grazie per i consigli

 Cosa e' meglio usare?
il teflon che si utilizza per il gas è quello "incerato" con un
qualche tipo di mastice (tipo tangit della henkel, in confezione rosa
shoking tipo filo interdentale). la differenza sostanziale con il
teflon idraulico è quindi la presenza del mastice.
di fatto è l'equivalente tecnologico di canapa+pasta
ciao
floriana

 Se devo usare il teflon, quanti giri di teflon di solito fate?
io per attacchi idrici faccio 3 giri e mi è andata bene sinora
i tubi gialli hanno anche una guarnizione metallica a corredo che è 
obbligatorio usare, credo che sia un metallo relativamente "morbido" che si 
adatta al tubo quando stringi
dovrò collegarlo anch'io quando mi arriva la cucina nuova facci sapere com'è 
andata grazie ^_^
S.

 per gas (ho scoperto che e' diverso da quello per idraulica).
non lo sapevo, che differenza ci sarebbe?
cmq col teflon abbonda sempre(e se ti sembra che sia abbastanza, aggiungine 
ancora un po'!), se ne metti troppo non succede nulla, ma se ne metti poco 
l'impianto perde, e parlando di gas....
io chiamerei l'idraulico e prima di mettere in funzione l'impianto(abitarci) 
gli farei fare una bella controllatina col rilevatore di fughe portatile 
professionale, sia sulle cose  collegate da lui che quelle eventualmente 
collegate da te.
ciao

 io per attacchi idrici faccio 3 giri e mi è andata bene sinora
io ne faccio mooolti di più, perchè quando ne ho fatti meno mi è andata male 
varie volte.
cmq c'è teflon e teflon(spessore ecc) 

 cmq c'è teflon e teflon(spessore ecc)
Mi son spiegato male: intendevo 3 "passate" cioè 3 strati sovrapposti per 
tutta la lunghezza del filetto disponibile :-)
S.

 adatta al tubo quando stringi
si tratta di alluminio

 ha scritto nel messaggio 
news:52d08e66-2d1d-46ff...@k7g2000hsd.googlegroups.com...

c'e anche un piccolo particolare da RICORDARE--e cioeì che nel caso il gas 
sia GPL il TEFLON e' OBBLIGATORIO e NON si puo' utilizzare la canapa e la 
pasta..nel caso sia il gas METANO e' esattamente il contrario..
per quanto riguarda il resto...(e non te lo dico da idraulico ma da amico) 
io eviterei di smanacciare sul gas ,se non con la piena coscienza di quello 
che si fa e un minimo di manualita'..NOn e' come un rubinetto dell'acqua che 
se perde..ci metto un cencio ...se qui fa una "goccia" son caxxi...
inoltre tra il rubinetto ed il piano a gas NON DEVI utilizzare ne' teflon 
ne' altro ...ma le apposite guarnizioni in alluminio in dotazione con il 
flessibile
per avvitare il flessibile al rubinetto..VEDI SOPRA...

 per avvitare il flessibile al rubinetto..VEDI SOPRA...
le tue considerazioni mi hanno ribaltato la situazione,
nella mia cucina, montata da 3/4 mesi, ho usato le guarnizioni
in alluminio, e diversi giri di teflon, quello solito da idraulica
che devo smontare tutto?
ciao

"torrance.jack"
ps.
gas metano 

 per quanto riguarda il resto...(e non te lo dico da idraulico ma da amico)
ma di mestiere fai l'idraulico o l'amico?
no, così, tanto per sapere se le perle che ci hai generosamente
elargito vengono da una formazione professionale o se sono
informazioni che ti ha dato tuo cuggino che fa l'idraulico.
ciao
flo

 ha scritto nel messaggionews:52d08e66-2d1d-46ff...@k7g2000hsd.googlegroups.com...

Veramente il libretto d'istruzioni e montaggio del piano del gas dice
di usare il teflon...
E poi i filetti dei tubi sono conici, per quello che ho studiato non
riescono a fare tenuta con una guarnizione a battuta...  Vabbe'... Poi
controllo tutto con acqua e sapone.

 riescono a fare tenuta con una guarnizione a battuta...
Ed essere più chiari su che lavoro devi fare ?
Io ho capito che devi collegare un piano di cottura all' impianto gas
interponendo un rubinetto (ma quest' ultimo non c' è già a parete ?).
Se usi lo specifico tubo inox doppia parete a Norma UNI 9891 tra
il rubinetto ed il piano, devi utilizzare solo le apposite guarnizioni
piane, senza usare alti sistemi di tenuta.
Se devi collegare il rubinetto che hai acquistato all' impianto gas a
parete, sulla filettatura di quel lato devi usare quale elemento di tenuta
teflon, nastrino di nylon (Loctite 55) oppure il "Tubermetic 572 Loctite"
se il gas è GPL.
Se il gas è metano, puoi usare indifferentemente teflon, pasta verde,
Tubermetic oppure il nastrino in nylon.
Occhio che con il teflon non si può retrocedere nell' avvitamento, a
differenza che con la pasta/canapa od il nastrino.
Cordialità.
                  Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:00126ae6-23ec-4a33...@a1g2000hsb.googlegroups.com...


ciao
flo
io FACCIO l'idraulico anche gia' da parecchi anni....non ho bisogno di 
cuGGIni ..
piuttosto.. spero per TE che non tu faccia l'idraulico visto che le mie 
PERLE dovresti tenerle piuttosto in considerazione ..in quanto pure i bimbi 
piccoli sanno che PER LEGGE E'SEVERAMENTE VIETATO
utilizzare canapa et simili per GPL..ed e' OBBLIGATORIO l'uso del teflon..
nel caso tu abbia fatto uso di canapa con GPL..spero che tu la sera vada a 
letto tranquillo (nel caso Tu fossi un idraulico)
in caso di metano il discorso e' indifferente (nel mio precedente post ho 
scritto contrario ma mi e' scappato nel discorso ...e qui ti do' ragione..)
saluti 

 ha scritto nel messaggionews:00126ae6-23ec-4a33...@a1g2000hsb.googlegroups.com...

beh, io non faccio l'idraulicA ma almeno rileggo quello che scrivo in
modo che non sia fraintendibile...
per fortuna paulhass è intervenuto a dirimere la questione con
inconfutabile chiarezza.