Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: come si usa questo strumentino

Lo avete mai visto o usato? Non ci posso smanettare molto perchè sta
facendo una misurazione ufficiale in casa mia, ma mi piacerebbe
leggere gli altri valori oltre alla tensione.
[URL=
http://img31.imageshack.us/i/img2378ex.jpg/][IMG]http://
img31.imageshack.us/img31/3939/img2378ex.jpg[/IMG][/URL]
[URL=
http://img703.imageshack.us/i/img2379k.jpg/][IMG]http://
img703.imageshack.us/img703/5756/img2379k.jpg[/IMG][/URL]

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Non so cosa sia ma provo ugualmente a dare un piccolo contributo, semplifico 
la vita a chi vorrà vederlo:-):-)
Questi sotto sono i link che avresti dovuto prendere dalla pagina, dopo aver 
caricato le foto:
http://img31.imageshack.us/f/img2378ex.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/img2379k.jpg
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggionews:38439bf5-e13d-4034...@a10g2000vby.googlegroups.com...

grazie, anche se io non vedo differenze quando ci clicco su,
funzionano entrambi voglio dire

Certo se avevamo a disposizione foto piu' decenti..
Cmq sembra uno strumento di prova per gli impianti elettrici, ne ho usato 
uno con un display mooolto simile.

 
Problemi con l'impianto fotovoltaico?
Tanto per farmi i fatti tuoi, di che marca è l'inverter e che problema
presenta?
Tipicamente quel tipo di strumenti sono in grado di misurare:
Tensione e corrente, Potenza attiva, potenza reattiva, visualizzare la
forma d'onda di tensione e corrente, THD di tensione e corrente, valore
delle prime 30 armoniche di tensione e di corrente, sfasamento tra le
tensioni e ciclicità in caso di strumenti per reti trifase.
Inoltre di solito sono in grado di eseguire registrazioni e ricerca di
transitori.


mi sembravano abbastanza leggibili ma comunque domani ne posto
qualcuna migliore

funzionano entrambi voglio dire
Non vorrei sbagliarmi ma credo che almeno tutti quelli che "usiamo" Outlook 
Express (e forse non siamo pochi) ci troviamo i tuoi link come NON 
cliccabili.
E difatti, per vedere le foto, ho dovuto ritagliarmi con pazienza la parte 
che comincia con http e finisce con jpg.
-- 
Fabbrogiovanni 

 transitori.
penso di si, ma non conoscendo queste grandezze forse non miserve un
granchè leggerle.
Volevo farmi un idea di quanto schifosa fosse la qualità della
elettricità fornitami da Enel.

 Fabbrogiovanni
ah ecco, io invece uso direttamente it.hobby.fai-da-te con il browser.

  ha scritto nel messaggio
  [.......]
 >>> semplifico la vita a chi vorrà vederlo:-):-)
 >>> Questi sotto sono i link che avresti dovuto
 >>> prendere dalla pagina, dopo aver caricato le foto:
  [...]
 >> grazie, anche se io non vedo differenze quando ci clicco su,
 >> funzionano entrambi voglio dire
 >
 > Non vorrei sbagliarmi ma credo che
 > almeno tutti quelli che "usiamo" Outlook Express (e forse
 > non siamo pochi) ci troviamo i tuoi link come NON cliccabili.
 > E difatti, per vedere le foto, ho dovuto ritagliarmi con pazienza
 > la parte che comincia con http e finisce con jpg.
  - Semplifico ulteriormente la vita... metto i link diretti:
http://img31.imageshack.us/img31/3939/img2378ex.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/5756/img2379k.jpg
  immagini dirette a pieno formato (l'originale del file) e
  niente blocco di explorer (ed eventuale crash) per
  l'attesa della pagina pubblicitaria
  ---
  -*_ uniposta(at)
yahoo.it
  -*_ uniposta(at)
gmail.com
-- 
If his chest had been a cannon, he would have shot his heart upon it.
Se il suo petto fosse stato un cannone, gli avrebbe sparato contro
il suo cuore. (Herman Melville, Moby Dick; Patrick Stewart,
Capt. Jean-Luc Picard, Star Trek - The Next Generation)

che comincia con http e finisce con jpg.
Anche con Agent i link riportati tra URL= e /IMG /URL non sono cliccabili.


penso di si, ma non conoscendo queste grandezze forse non miserve un
granch� leggerle.
Ecco, meglio.
Volevo farmi un idea di quanto schifosa fosse la qualit� della
elettricit� fornitami da Enel.
Se hai paura che ti freghino ti consiglio di comprartene uno e di farci 
quello che vuoi.
Io mi incazzerei alquanto se metto presso un utente uno strumento 
registratore e mi accorgo che
questo ci smanetta su senza autorizzazione, piuttosto me lo doveva chiedere 
quando l'ho installato.
ciao.

 ciao.
Premesso che non era di questo tipo di parere di cui avevo bisogno,
vado oltre e ti dico che quello incazzato qui sono io e lo strumentino
a quello dell'Enel gielo ficco su per il culo se solo osa aprir bocca.


Qualsiasi cosa sia successa penso che qualsiasi tecnico/operaio è lì per 
cercare di risolverli,
mica a perdere tempo cercando di raccontare frottole al cliente.
E' più facile che gli eventuali problemi derivino da mancati investimenti a 
monte, quindi essere cazzosi
con gli operativi serve ad una mazza.
ciao.

 ciao.
Intanto scusami per il tono ma come avrai capito è una questione
spinosa che mi sta stressando non poco da quasi due anni.
La questione parte nel dic 2008 e qui se ne hai voglia puoi leggere
come comincia :
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10987
.
Se lo strumentino in foto non rileva una tensione diversa dallo
standard io sborso 180 euro e il problema rimane, quindi, doppia
fregatura.
Fermo restando che la tensione nominale che Enel deve rispettare è
220V e non 230V come molti credono, lo stumentino di per se è tarato
in maniera tale da misurare in casa mia circa 5-6 volt più del mio
multimetro digitale, a torto o a ragione non lo so.
Poi la tensione deve rispettare per la Cei En 50160 queste condizioni:
1. durante qualsiasi periodo di una settimana, il 95% dei valori
efficaci della tensione di alimentazione, mediato nei 10 minuti, deve
essere compreso nell intervallo Un +/-10%.
2. tutti i valori efficaci della tensione di alimentazione, mediato
nei 10 minuti, devono essere compresi nell'intervallo Un +10% / -15%
Quindi riepilogando, tenuto conto che:
 220V-10%= 198V e 220V-15%= 187V
possiamo dire che se ho una tensione fissa in casa di 199V o non ho
picchi in basso di 187V succede che pago 180 euro, sto zitto e
continuo a comprare ups, sostituire schede elettroniche di
elettrodomestici, automazione ecc. ecc.
Comunque per tranquillizzarti, gli addetti venuti a casa sono stati
trattati con il massimo rispetto e cortesia cosi come del resto hanno
fatto loro con me.
Ciao.

"maxbox"
La questione parte nel dic 2008 e qui se ne hai voglia puoi leggere
come comincia :
http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10987
.
Se lo strumentino in foto non rileva una tensione diversa dallo
standard io sborso 180 euro e il problema rimane, quindi, doppia
fregatura.
leggendo il link mi sembrava che ti hanno riconosciuto il problema, no?
Il risolverlo completamente probabilmente è più difficile,
a meno che di qualche disguido (mi sembra strano che ai tuoi vicini misuri 
10 V di più,  SE E' VERO probabilmente hanno delle fasi troppo
caricate rispetto ad altre, ma mi chiedo, IN QUESTO CASO, perchè non ti 
spostano sulle stesse fasi del tuo vicino, almeno per fare tacere te, spingi
su questo punto, in fondo per loro è un lavoro da 10 minuti).
Invece per risolvere radicalmente il problema probabilmente servono 
investimenti, linee più grosse ecc. ecc.
Il fare questo dipende logicamente da quante segnalazioni di problemi per la 
determinata linea ricevono, se sei da da solo è dura...
Non basta aumentare di uno scatto in cabina di trasformazione (l'avrebbero 
già fatto) perchè altrimenti quando non c'è carico
sulla linea, la tensione sfora il limite superiore, e ciò è anche peggio.
lo stumentino di per se è tarato
in maniera tale da misurare in casa mia circa 5-6 volt più del mio
multimetro digitale, a torto o a ragione non lo so.
non è tarato un bel niente,
gli strumenti di misura sono certificati dalla casa costruttrice,
figurati se Enel si fa fare o fa una taratura "personalizzata", ma stiamo 
scherzando?
Comunque per tranquillizzarti, gli addetti venuti a casa sono stati
trattati con il massimo rispetto e cortesia cosi come del resto hanno
fatto loro con me.
Ciao.
Non ne dubito.
E siccome con i call center non si risolve, proverei a contattare qualche 
capo squadra (di persona) per vie traverse.
In fondo siamo in Italia e se la montagna non va a Maometto......
ciao e in bocca al lupo.

 scherzando?
Comunque vedo la data della scadenza della taratura (se non erro
annuale)coperta da un pezzo di nastro nero e la taratura eseguita nel
2008.
Saluti

 220V e non 230V come molti credono
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyntype=hs&hsid=190
A casa mia è intorno ai 230. Magari altre zone sono ancora ferme ai 220 
ma mi sembra di capire che avrebbero già dovuto essere a 230.
Ciao.
Luca.

 ciao e in bocca al lupo.
crepi

 crepi
ciao questa affermazione mi fa pensare, quindi,   di che potenza č la 
pompa, dove ai misurato la tensione e quanti Kw di potenza installata ai.
calcola che una pompa da 1 KW circa 4,5 A fa fare una caduta di tensione 
su un filo da 1,5 mm di 20V con un cavo lungho totale di 100 mt
ricorda che la disatanza dal contatore va calcolata per 2 (andate e 
ritorno) e che ogni giunta, magnetotermico, interruttore o spina 
incrementa la caduta di tensione
comunque puoi calcolartelo> 
http://www.oppo.biz/calcolo_cad_tensione.php
ciao e buona soluzione   primula

 ciao e buona soluzione   primula
Vediamo se ho capito le domande: se per potenza installata intendi
quella del contatore
questo è il normale 3kw. La pompa è 1 kw, il contatore è distante dal
differenziale/magnetotermico circa 15 metri ed è collegato con un cavo
10mm*2. Il magnetotermico è distante dalla pompa circa altri 15mt ed è
collegato con un cavo almeno 2,5mm*2.
La tensione l'ho letta sul display dello strumento misuratore che è
collegato ad una qualsiasi presa della casa.
I 184V erano partiti da un valore di circa 196V. Quindi circa 10-12v
di caduta.

 
img31.imageshack.us/img31/3939/img2378ex.jpg[/IMG][/URL]
Bello il taglio sulla data della scadenza della taratura :/
Immagino che i risultati saranno molto attendibili.
-- 
syaochan - (31,55++,72,TS)
FIAT Cinquecento sporting '97 - 青い雷
Kawasaki ER-6n '07 - Silver Dildo
http://www.fuelly.com/driver/syaochan


già, è proprio un pugno nell'occhio. Penso che non sia a norma
in quelle condizioni.

Riprendo questa discussione per chiedervi, visto che qulcuno aveva
notato il tagliando della data di scadenza tagliato sullo stumento,
se sapete ogni quanti anni è prevista la taratura di questo strumento
per essere a norma e se c'è l'obbligo di incollare il tagliando sopra.
Grazie.
Riposto le foto per comodità:
http://img31.imageshack.us/f/img2378ex.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/img2379k.jpg