Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Maledetto salvavita

Abito da un anno in un piccolo appartamento in una palazzina costruita di 
recente (2 anni fa).
Da qualche settimana mi salta il salvavita ogni 24-48 ore max. 
Apparentemente senza motivo.
Vi chiedo: elettrodomestici spenti (come il forno, la lavastoviglie, la 
lavatrice) posso dare origine a dispersioni che facciano saltare il 
salvavita? Ho provato a staccare tutto, tranne i suddetti (e il frigo....), 
e continua a saltare.
In alternativa puň essere un problema dell' impianto? Ma la casa č nuova.... 
possibile?
Ancora, il salvavita puň essere cosě sensibile da saltare per correnti 
parassite causate da sbalzi di tensione nella zona? (Ho notato che nel wend 
pare non saltare.....magari dal lun al ven ci sono lavori in zona....)
Come la vedete? Cosa vi sembra piů probabile?
+Grazie

 Apparentemente senza motivo.
anzitutto non dire maledetto salvavita, perchè lui sta cercando di salvarti, 
appunto, la vita o giu di li...un salvavita alias differenziale (che rende 
meglio come funziona IMHO) scatta perchè rileva una differenza fra fase e 
neutro, che sia perchè un filo tocca l acarcassa di metallo del frigo o di 
altro, oppure anche solo un muro questo è tutto da vedere, il sistema 
classico è staccare TUTTI gli elettrodomestici, meglio sezionare l'impinato 
un pezzo alla volta, facendolo FUORI TENSIONE eh :) e scovare cosi almeno la 
stanza dove aviene il problema, poi procedere a capire se è nella linea 
illuminazione o presa stringendo il cerchio, se l'impianto è fatto bene ci 
vuol relativamente poco... 

 +Grazie
Se scatta solo alla mattina intorno alle 7 - 7:30 non è colpa 
dell'impianto ma dell'Enel.
Devi cambiare differenziale con uno che non /sente/ alcune onde 
particolari che si formano con l'inserzione dei condensatori in cabina.
Avevo lo stesso problema -> cambiato il differrenziale e non mi è più 
successo.
-- 
Marco

Apparentemente senza motivo.
Prova a cambiarlo, magai e' lui che e' guasto.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 +Grazie
Oltre a tutto ciň che ti hanno gia detto aggiuungo che molti salvavita (dei 
piů economici) a volte saltano a causa delle correnti armoniche che 
potrebbero essere presenti sulla linea, queste oltre ad essere presenti 
quando la mattina vengono inseriti i condensatori in cabina come ti ha 
sggerito qualcuno potrebbero anche verificarsi perche alla stessa tua cabina 
di distribuzione č attaccato qualche carico strano che produce armoniche.
Di solito queste cose le fanno le apparechciature elettroniche, i grandi 
carichi capacitivi, centri di controllo numerico e altri...
Normalmente i dispositivi elettrici dovrebbero essere dotati di filtri anti 
armoniche per filtrare quelle che essi stessi producono ed evitare che si 
introducano nella rete e dinao problemi come quelli che accusi tů, ma di 
solito sono frequenti i casi in cui sono totalmente ignorati dai 
costruttori.
Normalmente si risolve sostituendo il differenziale con uno adatto a 
sopportare le correnti armoniche senza intervenire, il problema non viene 
risolto perchč le armoniche rimangono ma si inteviene per evitare un effetto 
negativo delle armoniche.
La soluzione vera e propria sarebbe controllare attraverso misurazioni 
strumentali se e quali armoniche viaggiano sul tuo impianit elettrico e 
installare un filto adeguato, am costa di meno cambiare salvavita.
ciao.
Lo 

 pare non saltare.....magari dal lun al ven ci sono lavori in zona....)
Probabilita' ce ne sono molte...
Hai notato se questo capita spesso agli stessi orari ? Se cosi fosse , 
non e' da escludere lo sbalzo di tensione sulla linea causata da qualche 
   industria collegata alla stessa cabina.
A me e' capitata la cosa circa un anno fa... chiacchierando col vicinato 
   avevamo scoperto che molti avevano questo problema... controllando i 
"grossi utilizzatori" avevamo scoperto che a un paio di km c'era una 
industria che accendeva le apparecchiature di botto tutte le mattine 
alle 6,30... cortesemente ho esposto il problema e abbiamo fatto qualche 
prova... ed il problema erano propio loro... visto il problema hanno 
deciso di accendere i macchinari uno per volta e il problema si e' 
risolto, con gran pace dei ns. differenziali.
Comunque anche gli elettrodomestici possono dare origini a micro 
dispersioni che possono causare un frequente intervento dell' 
differenziale (motori, resistenze del forno ecc. ecc.) spesso invertendo 
  la spina questo problema sparisce, pero' non si tratta di una 
soluzione definitiva ma una semplice toppa in attesa della riparazione.
Ciao
Kep

 
Quoto, anche a me per parecchio tempo, subito dopo l' installazione dei 
nuovi contatori Enel, si innescava sempre tra le 6 e le 7 del mattino.
Cambiato il salvavita non è più successo.
Branduich

 carichi capacitivi, centri di controllo numerico e altri...
 Quoto.
 Se ci fai caso a quell'ora li' le lampadine di casa hanno un sobbalzo
a causa delle cabine che erogano piu' corrente in concomittanza
ad inizio lavoro nelle fabbriche perche' assorbono molto.
 pl-

 ada sempre 
r.ube...@alice.it
già... a quel punto con fase e neutro invertiti ci manca solo un 
differenziale da 0,5A....
Evitare assolutamente quanto sopra descritto!....
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:eqs5fi$f5m$1...@tdi.cu.mi.it...


Nel NG si è parlato molto spesso di come ricercare una dispersione, perchè
se c'è va trovata ed eliminata...
Ognuno qui è più bravo forse nel proprio lavoro, io da elettricista se vedo
consigli che reputo pericolosi cerco sempre di osservarli in modo anche da
creare un pò di "cultura della sicurezza" che tanto manca in Italia... se la
gente muore ancora fulminata è proprio perchè "il salvavita da 0,5 la
sicurezza la da uguale" ;) E per tante altre piccole imprudenze.
Consigliare di invertire i fili x fare una prova ci può anche stare, ma il 
differenziale da 0,5 non è una prova... cosa fai lo compri e dopo aver 
provato lo metti nel cassetto? Come tu stesso dici Giorgio dovrà sezionare 
l'impianto e trovare il guasto... e allora questo deve fare, senza buttare 
soldi in differenziali che a lui non servono a nulla.
Riguardo il più bravo... questo è il mio lavoro, se risulto più bravo o no 
non m'importa, sicuramente su altre cose tipo falegnameria o altro ho solo 
che da imparare, come ho da imparare certamente da te riguardo il tuo 
mestiere... non c'è bisogno di prendersela.
Ciao,
Enrico.