Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sfiatare termoarredo perchè freddo...

si, lo so, si svita la valvolina ed esce l'aria, ma se non esce ne aria 
ne acqua ?
 
In bagno ho un termoarredo in alluminio all'incirca come questo:
https://youtu.be/yv5ShWp1XU0
 
 
E' stato montato a parete a circa un metro di altezza rispetto al 
vecchio di ghisa che è stato tolto, quindi partendo dalla mandata del 
vecchio, sono stati aggiunti circa due metri di tubo (quello di rame 
isolato) di andata e due di ritorno, ricollegando agli attacchi originali.
Abito all'ottavo piano e c'è il teleriscaldamento.
 
Ogni tanto questo termo è metà freddo (la parte superiore).
Ogni tanto, a volte sento l'impianto gorgogliare, come se svuotassero i 
tubi, poi però funzionano tutti, quelli vecchi in ghisa, tranne questo 
in alluminio del bagno.
Possibile che manchi completamente la pressione in questo ?
-- 
Ciao
Michele

ne acqua ?
 
In tal caso devi aprire il rubinetto di carico, che fa entrare acqua
nell'impianto.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
Ma è gia aperto il rubinetto di carico, eppure non esce ne acqua ne aria 
dalla valvolina di sfiato in alto...
Acqua calda ce n'è, metà radiatore è caldo.
 
 
-- 
Ciao
Michele

Michele_esse ha scritto:

Potrebbe esserci poca acqua nell'impianto centralizzato / essere basso 
di livello ,, l'acqua arriva ai termosifoni bassi ma non in quello che 
e' un po piu in alto.
 
Il detentore in basso e' aperto ?
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre


Ecco, il "Detentore" questa è una bella domanda.
Per quello che ho capito il detentore è un rubinetto che però si apre e 
chiude con la brugola, giusto ?
Allora è aperto, tutto aperto.
E' giusto, vero ? Nel senso che non devo ridurre la portata ad altri 
termosifoni, che sono già bollenti
 
-- 
Ciao
Michele


Prova a chiudere un po il detentore, finché l'acqua calda non arriva fino in cima.
 
Giovanni


Se l'impianto è centralizzato (di solito con il teleriscaldamento lo è) 
devi chiedere all'amministratore l'intervento del tecnico del terzo 
gestore. Che provvederà a controllare il funzionamento del polmone o 
della vaschetta di carico nel sotto tetto. NON provare a farlo tu, se 
posso permettermi un consiglio.

 Possibile che manchi completamente la pressione in questo ?
 
se non esce acqua significa che fin lassù l'acqua non arriva, dovresti 
cercare di capire il perché (si va da bassa pressione a valvolina ostruita)
 
prova a fare un semplicie test, chiudi tutti gli altri termosifoni 
(utilizando la manopola della valvola) e vedi cosa succede e diccelo


 
 
è ROTTO... MICELE... otturato... da fanghi... FACILE se non
hai lavato impianti ed hai ghisa e un solo termoarredo alluminio
i fanghi ti han tappato probabilmente... hai
da spurgarlo chidendo valvola e detentori, poi smonti...
e vedi con un compressore che roba esce
 
mdJI PDP ITHFDT
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


Esatto, valvolina ostruita.
Ho svitato il tappo esagonale in cima, dove è inserita la vite della 
valvolina, ed è cominciata ad uscire l'aria, e poi l'acqua, in pressione.
 
Grazie a tutti per i consigli
-- 
Ciao
Michele

 ne acqua ?
 
Devi aprire la valvola e il detentore.