Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Attuatori domitici costosi, alternativa solo sonoff e simili?

Ho domotica Vimar By-me e qualsiasi attuatore o altro aggeggio da mettere sul bus costa minimo 50 euro
Volevo mettere da 4 ad 8 attuatori nuovi, a queste condizioni spendo un decimo comprando dei sonoff o simili.
Io volevo evitare di andare wireless e continuare a tenere tutto sul bus KNX / KONNEX, ma pur essendo tecnologia a bus il costo è 10 volte superiore.
Nessuna alternativa al passare a wireless?

 Ho domotica Vimar By-me e qualsiasi attuatore o altro aggeggio da mettere sul bus costa minimo 50 euro
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  Arduino + Blynk) oppure è un bagno di sangue.
 
Certo che era costoso, ma nel 2007 non avevo alternative, inoltre ho incluso l'impianto domotico (chiedo scusa per domitici al posto di domotici nel subject) nell'acquisto della casa.
 
Sistemi DIY mi vanno bene, purtroppo a quanto vedo sono tutti wireless, a questo punto dovrò adeguarmi ed passare ad un sistema misto

 (chiedo scusa per domitici al posto di domotici nel subject)
 
nei reply però puoi correggere


sì giusto grazie
 
visto che qualcuno ha nominato arduino raspeberry e blink ora mi viene un'altra idea, oltre al bus KNX ho la casa cablata in etherenet e dei server sempre attivi, quindi forse potrei trovare un'alternativa economica cablata, su cui però qualcuno dovrebbe consigliarmi:
- arduino + ethernet
- rasperyy p (che ha l'ethernet)
 
ad entrambi penso si possano collegare gli attuatori per pilotare quello che mi serve (elettrovalvole del riscaldamento) e poi programmare il tutto da uno dei serve sempre online, non mi serve il controllo remoto ma quello potrebbe venire di conseguenza
 
la domanda è: con quale soluzione posso trovare degli attuatori economici ma affidabili?

  Arduino + Blynk) oppure è un bagno di sangue.
 
aspetta...
in domotica non si possono usare schede o dispositivi non
certificati\omologati, e la maggior parte delle schedine compatibili
arduino non lo sono.
Poi in casa nostro siamo liberi di prendere i rischi che vogliamo, ma
certe cose non le puoi fare.
 
 


intendi dire che in caso di incendio l'assicurazione poi non paga?

Mike, capisco che la tua esigenza è di avere dei controllori KNX a basso costo, da integrare con la domotica Vimar che già hai! Corretto ?
 
Se vogliamo passare su dei controllori economici devi passare sugli ESP8266 o i vari SONOFF (che sono "più o meno" la stessa cosa). In entrambi i casi vanno caricati con una distribuzione, quindi ti serve un minimo di manualità con cavetti e ponticelli.
 
La distribuzione che ti raccomanderei è TASMOTA 
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
 
che ha anche una distribuzione pronta all'uso che supporta KNX. Questa la puoi usare sia sui vari SONOFF che sui generici ESP8266 con i relays esterni.
 
Non ho mai usato KNX personalmente, ma ti posso aiutare per il percorso di configurazione dei Tasmota.
 
Costo dei SONOFF dai 5 ai 15 euri. Gli 8266 circa 4, poi devi aggiungere i relays.
 
Se ci fai sapere cosa intendi fare posso farti una lista del materiale più precisa.
 
Buone Feste
Marcello

 Nessuna alternativa al passare a wireless?
 
Il tuo progetto è partito con un sistema proprietario praticamente irreversibile senza onerosi costi di switch.
Per questo motivo negli ultimi anni si sta abbandonando la domotica proprietaria a favore di sistemi più aperti 
e quindi più economici. Sonoff è uno di questi. Lo sto testando e funziona davvero bene. È aperto anche ai 
comandi vocali. E non è raffazzonato.
 

 intendi dire che in caso di incendio l'assicurazione poi non paga?
 
Gli incendi sono causati dalle spine triple, dai cavi troppo sottili che 
alimentano il forno, non dalle schedine.
 
 
 
 


aspetta aspetta, solo adesso sto realizzando, mi stai dicendo che esiste un firmware alternativo per i sonoff (e tutti gli altri ESP8266) che permette di comandarli via KNX, spegnendo di tutto la comunicazione wireless? Questo risolverebbe brillantemente il mio problema, in questo modo un sonoff diventerebbe un attuatore comendato via KNX, non ho capito come si interfacci il bus, devo approfondire
 
la manualità e la stazione saldante non mi mancano!

> intendi dire che in caso di incendio l'assicurazione poi non paga?
 
Potrebbe non pagare, ma dovresti informarti sulla tua polizza.
Nessuno può mettere mano sull'impianto elettrico se non abilitato, e se
lo fai ne paghi le conseguenze.
 

 alimentano il forno, non dalle schedine.
 
dove l'hai letta sta cavolata? :)

 Mike De Petris ha scritto:

questo è sicuro, però rimane la domanda, in caso di incendio, magari causato da tutt'altro, ed io ho qualche dispositivo non certificato collegato all'impianto, l'assicurazione non paga?
 
Quali sono i reali rischi?
 
Io sto pensando di inserire questi attuatori e relativa circuiteria nella scatola metallica dove c'è il collettore del riscaldamento, quindi sarebbe tutto ben isolato, ma devo valutare il rischio, mi viene il sospetto che anche in caso di incidente su altra parte dell'impianto il perito assicurativo possa dire che comunque c'erano dispositivi faidate

Posta una descrizione di quello che vuoi fare! Sarà più facile orientarsi....
 
Personalmente ho i 5V in tutte le scatole e uso solo 8266, colllegandoci sensori o relays. 
 
Se hai solo 220V in giro i SOnoff di primo acchito sembrano più semplici perchè hanno l'alimentazione inclusa, ma sono più limitati: SONOFF 4 ti controllo 4 relays. Su un 8266 hai 11 GPIOs che puoi usare per sensori e relays..

 wireless? 
 
No, perché gli ESP8266 sono solo wireless (al limite Bluetooth se usi un ESP32) però puoi usare un bridge KNK-Ethernet tipo questo, anche se ho il sospetto che costi un rene e mezzo:
 
http://adfweb.com/Home/products/Ethernet_KNX.asp?frompg=nav22_14
 
 
m.

 questo è sicuro, però rimane la domanda, in caso di incendio, magari causato da tutt'altro, 
sicuro proprio nulla.
Dove esiste l'alta tensione su una schedina di "sicuro" non c'è nulla.
Ma non solo in alta tensione, cerca informazioni sui condensatori al
tantalio, resistenze che vanno in fumo.
 
Che poi non succeda di continuo non significa che non possa succedere.

Come dicevo conosco bene ESP e SONOFF, ma non ho mai usato KNX.
 
In questa pagina mi sembra che spieghino abbastanza bene la integrazione, che NON necessariamente richiede un router, ma solo un servizio da installare o su un server Linux o su un Raspberry PI.
 
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/KNX-Features
 
 
 

 Quali sono i reali rischi?
 
il verbale dei VVFF
 
quello che scrivono diventa vangelo (es candela accesa sul televisore) 
che poi la candela sul televisore non possa esser messa perchè non ci 
sta lo spieghi, al giudice durante la casua con l'assicurazione

 sui vari SONOFF che sui generici ESP8266 con i relays esterni.
 
ma dai, anche questo? Tasmota č veramente un gran software!!
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

 arduino non lo sono.
 
gli Shelly dovrebbero esserlo:
 
 
Complies with the following EU standards:
R&TTE 1999/5/WE, LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE, RoHS2 2011/65/UE
 
https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
 


 ha scritto nel messaggio 
news:d97b1931-7ab2-4daf...@googlegroups.com...

Trovati un lavoro con uno stipendio/paga/fatturato migliore. 
 
 

 alimentano il forno, non dalle schedine.
 
+1
 
Io ho in casa un Raspberry come server per un sistema Blynk che dialoga con 4 tra Arduino 
 e ESP 8266. Se i cablaggi vengono fatti a regola d'arte senza ponticelli fittizi ma con 
morsettiere e cavi come dio comanda, sicuramente non saranno questi componenti a creare 
problemi. Spesso e volentieri gli incendi partono da , come dicevi giustamente, "orrori" 
elettrici come ciabatte sovraccariche, protezioni magnetotermiche inesistenti o 
sottodimensionate, adattatiori e triple "selvagge"...
 
-- 
Franco
Anycubic i3 mega

Ciao a tutti. 
 
Seguo con interesse questo argomento in quanto anch’io vorrei implementare un sistema domotico fai-da-me che mi permettesse di monitorare temperatura, umidità (soprattutto questa che è un tasto dolente) ed altro, eventualmente comandare gli split nelle stanze e, ovviamente, gestire l’illuminazione (ho predisposto il cablaggio di ciascun lampadario affinché arrivi ad un quadro centrale in cui installare tutti i relay passo passo dell’impianto luci e lì userei un altro Arduino). 
 
Ho portato due prese lan per ogni stanza perché pensavo di usare 1 Arduino Uno per ogni stanza ed un Arduino Mega centrale. 
 
Mi piacerebbe avere un piccolo pannello all’ingresso dove poter visualizzare e gestire il tutto: un tablet economico su cui avere la pagina della supervisione e  collegato ad internet potrebbe funzionare?
 
 


Alcuni newsreader vanno in crisi se cambiate il titolo.
Abbiate rispetto anche per chi non e' ai vostri livelli.
Insomma, non fatte i pignoli.
 


Curiosita': come mai non aveva scelto MyHome della Bticino ?
 
Ha anche un collegamento al PC per cui posso controllare
tapparelle, etc. anche da remoto.
 
Unico svantaggio: bus proprietario, ma quando l'hanno
introdotto non c'era molta scelta, salvo andare nel costoso
mondo industriale.
 
Non ho mai capito perche' Vimar abbia scelto un approccio
cosi' costoso.

 Mi piacerebbe avere un piccolo pannello all'ingresso dove poter
visualizzare e gestire il tutto: un tablet economico su cui avere la
pagina della supervisione e  collegato ad internet potrebbe funzionare?
 
guarda qui:
 
https://www.youtube.com/channel/UC7G4tLa4Kt6A9e3hJ-HO8ng/videos
 


 ha scritto nel messaggio 
news:8qydnXchw5qLuIbB...@giganews.com...

Ma se siete poveri, vivete in 50 mquadri e non avete da spendere 50x8 euro 
mi spiegate cosa ve ne fate delle domotica?
Installavo domotica da 10xmigliaia di euro in case con 50 device, cancello, 
antifurto, basculante, antifurto, luci, ascensore, etc. Voi che cazzo ci 
fate? 
 
 


Provo a inquadrare il problema e poi se ritieni possiamo andare più in dettaglio.
 
Un sistema domotico è fondamentalmente un sistema a tre livelli:
 
1) sensori interruttori e attuatori (relays e quant'altro ) e relativi microcontrollers che li gestiscano
2) Un sistema di gestione dei segnali o gestione delle code messaggi provenienti da quanto sopra
3) Un sistema di presentazione e di gestione delle regole (se succede questo allora fai quest'altro)
 
Assodato questo proviamo ad andare più in dettaglio:
1) giusto riportare tutti i segnali da interruttori e sensori in uno o pochi punti nella casa. Si tratta di segnali su cui girano tensioni di 3.3V quindi bastano un filo piccolissimo. Porterei un cavo multifili in ogni presa per interruttori. nelle scatole degli interruttori ci stanno bene anche i sensori di temperatura e umidità tipo DHT22 e i sensori di presenza. 
Nelle zone centrali ci saranno i relays (non passo-passo) per l'accensione e spegnimento delle luci.
x i controllori preferisco gli ESP8266 x cui esistono distribuzioni SW fantastiche che ti semplificano enormemente il lavoro.
Arduino nelle sue varie incarnazioni, ha processori molto più lenti e non ha distribuzioni per IOT già costruite che invece sono disponibili per ESP8266.
 
2) Gestione code messaggi assolutamente MQTT nella distribuzione Mosquitto su Linux o Raspberry PI
 
3) Presentazione e regole: è la parte che va più a gusto e a capacità di programmazione. Secondo me Home Assistant è molto buono e graficamente migliore o pìù tecnico e migliore nella gestione delle regole Node-red. 
 
Mi dispiace di averti ucciso gli Arduino, ma così va il mondo!

potrebbe venire di conseguenza
 
Come comandi la caldaia? Come comandi le pompe? Cazzo rispondi te l'abbiamo 
già chiesto 3 volte! Ogni volta come un pirla apri un 3d nuovo e poi torni 
sempre alle elettrovalvole, come diominchia possiamo aiutarti se fai così? 
 
 

 cosi' costoso.
 
credo che sia per le certificazioni o le idoneità che dichairano per i 
loro prodotti
 
 

 sempre alle elettrovalvole, come diominchia possiamo aiutarti se fai così?
 
crede che sia l'elettrovalvola a gestire il tutto

 
ok per gli ESP solo che vanno a 3.3 V e questo puň essere alcune
 volte un problema. Cosě come il limitato numero di IO rispetto
 all' Arduino di turno. Per quanto riguarda code ed altro, se hai
 un discreto manico in materia, la tua soluzione č senz'altro
 ottimale mentre se si arranca un po' forse č meglio rivolgersi a
 sistemi abbondantemente documentati ed affidabili come
 Blynk.
 
 
-- 
Franco
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Ciao e grazie a tutti.
 
Capitolo sensori temperatura, umidità ecc...
 
Purtroppo non ho portato un cavo multifilo nelle cassette dei pulsanti ma solo i singoli conduttori da 220V: però ho predisposto delle cassette 503 apposite solo per la rete LAN e il telefono (anche perchè mi hanno detto che la 220V e le basse tensioni andavano in cassette e corrugati separati), vedo se riesco ancora a far passare qualcosa lì.
 
Qualora non riuscissi, dato che le cassette con la LAN sono in prossimità di mobili o scrivanie, potrei mettere delle "scatoline" con dentro i sensori alimentati tramite alimentatore esterno e collegati alla LAN, così avrei comunque tutto cablato: potrebbe andare?
 
Capitolo comando luci casa.
 
Ho una decina di punti luce (con più pulsanti per uno) che arrivano ad un unico quadro nel muro: per accenderli sia tramite pulsante a muro che tramite domotica (indipendentemente) avevo pensato ad usare i normali relay passo-passo Finder 26.02 in accoppiata con il MEGA.
In particolare il secondo contatto del 26.02 pensavo di usarlo come feedback dello stato di luce accesa per Arduino.
Però poi sono usciti questi nuovi prodotti (Shelly o SonOff) che non conosco per cui mi rimetto nelle vostre mani: requisito fondamentale per cui avevo pensato alla configurazione sopra era non lasciare moglie e bimba piccola al buio in caso di guasto domotica (sono spesso fuori per lavoro) :-)
 
Capitolo gestione.
 
Qui non ne so nulla ma mi sembra di aver letto che il Raspberry sia molto valido e consumi poco anche se alimentato h24.
 
Capitolo presentazione.
 
Non facendo il programmatore andrei sulla cosa più semplice.
 
Postilla finale sull'hardware.
 
La scelta di Arduino fu fatta tempo fa quando iniziai a pensare a cosa avrei voluto per cui comprai un Arduino Uno ed un Mega della Elegoo (costavano meno degli orogonali) e vari sensori da collegare (DHT22, sensori di fumo e gas, infrarossi, perdite acqua ecc...).
 
Poi lessi qualcosa sugli ESP e così comprai anche un paio di Wemos D1 Mini con i loro relativi shield.
 
Attualmente è ancora tutto lì, come appena arrivato, nelle confezioni ancora da aprire :-D
 
Ancora grazie se vorrete continuare nel discorso.

Franco provo a rispondere a te e a Fenestren..
 
E vero l'8266 ha pochi IO: esposti sono 11, usabili facilmente 5 gli altri vanno usati con attenzione! Ma ci sono dei bellissimi estensori di IO che funzionano molto bene. Io uso dei MCP23017 che offrono 16 I/O. Aliexpress li ha su piccoli moduli facili da usare.
 
Il mio approccio è di avere 8266 dedicato alla illuminazione e altri dedicati alla sensoristica.
 
Quelli dedicati alla illuminazione hanno i pin 4 e 5 dedicati a I2C verso l'MCP e gestiscono fino a 16 interruttori o pulsanti. Ed uso quelli commerciali che vanno bene a 220V quindi a 3.3V non hanno problemi... Non ho alternata nelle scatole degli interruttori... Nessuno prende la scossa anche se le apre.
Gli altri PIN buoni dell'8266 vanno a gestire i relay, 4 o 8 dipende dalla esigenza della zona.
 
Quindi un solo 8266 mi gestisce fino a 8 relays (8 luci ) e 16 interruttori. Costo complessivo 4€ per 8266 D1-mini va benissimo, 1.5€ per l'MCP e 7€ per il relay.
 
Attenzione che il relay deve avere la doppia alimentazione: quella di segnale a 3.3V e quella di gestione relay che è generalmente a 5V o 12V. Io avendo tutta l'illuminazione a LED 12V ho preferito i relays a 12V, così uso la stessa tensione.
 
Quindi per rispondere a fenestren io toglierei i fili 220V dalle scatole degli interruttori e ci metterei un multifilo con fili piccolissimi.
Usando il rosso e il nero del multifilo porterei dappertutto i 5V. La terra mi serve anche per tutti gli interruttori e pulsanti che ho in giro. I 5V per alimentare un D1-mini che metto nella scatola con attaccato un DHT22 per la misura di temperatura e umidità. Il DHT22 lo posso incollare su un tappa-fori cieco della illuminazione e in questo modo ho il sensore di temperatura ad una altezza decente. Non posso mettere il sensore di temperatura nelle prese a terra ... Da libro andrebbero a 130 cm , ma ad altezza interruttori può andare.

 Non posso mettere il sensore di temperatura nelle prese a terra ... Da libro andrebbero a 130 cm , ma ad altezza interruttori può andare.
 
Io penso che creerò delle scatoline con dentro quanto serve e le metterò ad altezza scrivania/ripiano, quindi direi plausibile.

I relay sono tipo questi per gli 8 canali 
https://www.aliexpress.com/item/8channel-relay-control-panel-PLC-relay-12v-module-for-arduino-8-channel-relay-module-Free-shipping/1968006332.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dE8X7ty
 
 
che hanno l'alimentazione 3.3V dal D1-mini e i relativi 8 input di segnale.
 
poi sul ponticello giallo possiamo alimetare i relays direttamente con i 12V. 
Esistono gli equivalenti a 5V.
 
 

 Io sto pensando di inserire questi attuatori e relativa circuiteria nella scatola metallica dove c'Ãš il collettore del riscaldamento, quindi 
sarebbe tutto ben isolato, ma devo valutare il rischio, mi viene il sospetto che anche in caso di incidente su altra parte dell'impianto il perito 
assicurativo possa dire che comunque c'erano dispositivi faidate
 
Ma quando mai.
A una conoscente è andato a fuoco l'appartamento a causa di un motore della tapparella non certamente "a norma", visto che era stato installato 
(male) qualche decennio fa.
L'assicurazione ha pagato senza fare una piega.
 
 
Quante seghe si fanno su questo NG in materia di assicurazioni che cercano la "non-certificazione" elettrica...
 
 
 
 
 
 
 

 Voi che cazzo ci  fate?
 
L'antifurto serve perche' anche nelle case come le nostre
entrano i ladri (meta' dei vicini, io finora sono stato
graziato, ma meglio prevenire).
 
La basculante puo' essere utile con i portoni "doppi"
e se non si e' piu' cosi' giovani. Lo sa che noi
anziani stiamo diventando parecchi oggi ?
 
Ancora antifurto ? Intendeva sulla basculante ?
 
Luci - uscire spegnendo tutte le luci con un solo
clic evita di fare il giro delle stanze. A dire il
vero, oggi che sono tutte lampadine LED,
dimenticarsi qualche luce accesa non sarebbe un
dramma.
 
Pero' le luci regolabili controllate via domotica
sono comode per la pre-impostazione per ogni
diversa situazione (lavorando al PC, visitatori,
guardando la TV, compagnia ...) che predilige
una specifica regolazione e una diversa posizione
delle luci accese. Altrimenti e' un girare a
preme pulsanti e girare dimmer a casaccio.
 
Ascensore ? Da quando in qua' l'ascensore e'
gestibile dalla propria abitazione ? Forse crede
che viviamo tutti in una villa a piu' piani ?
 

 che viviamo tutti in una villa a piu' piani ?
 
ovviamente non sono moltissime, ma le installazioni di ascensori (o 
piattaforme elevatrici) in villette/terratetti o piccoli condomini ad 
uso di una singola persona/famiglia, non sono poi così fuori dai normali 
schemi, e non sono appannaggio esclusivo dei ricconi.
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

  all' Arduino di turno. 
 
i NodeMCU vanno a 5 e 12, i D1-mini  a 5 via micro usb, costano 6-7 euro
l'uno, Arduino che fa meglio? 


 Attualmente č ancora tutto lě, come appena arrivato, nelle confezioni
ancora da aprire :-D
 
butta gli arduino, compra un adattatore seriale usb (FDTI) e comincia a
vedere come caricare Tasmota sui D1 mini, poi attaccaci un DHT22 o
quello che ti pare e comincia.


 avrei comunque tutto cablato: potrebbe andare?
 
no, perchè un segnale così basso non viaggia comodamente insieme a tutto
problemi in vista.


 vorrei limitare al minimo indispensabile l'uso del wi-fi.
 
ah, allora rinuncia.


 risparmio di energia.
 
queste sono le classiche scuse da presentare alla moglie per 
giustificare l'investimento

 l'uno, Arduino che fa meglio? 
 
Non fa meglio, ha solo più IO disponibili senza complicarsi la vita con altri MCP23017.
 
Ogni dispositivo ha il suo perchè... gli ESP ed ancora meglio i D1 mini sono imbattibili 
dove ci sia la necessità di connessione in rete ma utilizzarli solo alla stegua di un 
Arduino, anche no,  perchè potrei agevolmente usare un Nano che occupa più o meno lo 
stesso ingombro. Obietterai sulla potenza di calcolo, ed hai ragione, gli ESP sono più 
performanti ma in ambito domotica non servono grandi prestazioni. Io in casa uso un MEGA, 
due UNO tutti connessi in filare ed un ESP via wifi in garage per l'irrigazione e la 
gestione degli allarmi relativi l'autoclave e paradossalmente l'ESP è qeullo che mi ha 
dato più problemi.


 da aprire :-D
 
Un consiglio spassionato:
prima di progettare impianti domotici in modalità DIY, fai esperienza, tanta esperienza 
con i gingilli che hai ancora imballati. Anche se in rete trovi tanta documentazione, il 
risultato è tutt'altro che immediato. Io ci sto combattendo da anni, essendo un 
elettricista e quindi non un programmatore od un elettronico. Comincia a fare semplici 
progettini, banali, che poi un passetto alla volta comincerai ad implementare per 
progetti più ampi.



Io ho questi 
https://www.elegoo.com/product/elegoo-8-channel-dc-5v-relay-module-with-optocoupler/
 
 
Dimmi se ho capito bene come fare, considerando che io, a differenza tua, ho l'impianto a 220V.
 
Io devo usare dei relay passo-passo con comando e carico a 220V che vengono pilotati in parallelo dai pulsanti a muro e da questo modulo ad 8 canali dall'altro, giusto? 
 
Oppure esiste un modo per evitare di usare i doppi relay?
 
Grazie.

@Fenestren:
 
La soluzione più pulita è portare tutti gli interruttori o pulsanti esistenti ora sul MCP e gestire tutto in domotica. In questo modo butti i passo-passo ed usi solo i relays a 5V che hai già .... ti serve solo un alimentatore a 5V tipo alimentatore cellulare per alimentare il banco di relays... Attenzione i 5V vanno sul contatto ponticellato in giallo. Se lasci il ponticello i Relays sono eccitati dai 3.3V dell'ESP e potrebbe non bastare.
 
Se vuoi tenere una soluzione mista xchè non sei ancora fiducioso di fare il passo definitivo, ci complichiamo un pò la vita !! l'impianto tradizionale deve funzionare con i passo-passo esistenti. L'ESP comanda i relays con un impulso di 100 - 200 ms. che eccitano l'ulteriore relay passo-passo ... simulando un bottone premuto. Ha parecchie controindicazioni:
- più complesso
- non posso fare scenari che prevedano lo spegnimento delle luci xchè non ne conosco lo stato
- Non ho la possibilità di avere lo stato dei relays
 
può essere un primo passo, er non complicarsi la vita, ma non può essere la soluzione definitiva

 stesso ingombro. 
 
senza la connessione.


 problemi in vista.
 
Scusa, puoi spiegarmi meglio questo passaggio, per favore?
Grazie.

 Scusa, puoi spiegarmi meglio questo passaggio, per favore?
 
i segnali dei sensori sono bassi e soggetti a disturbi, devi usare
resistenze di pull up e cavi schermati, solitamente per un paio di metri
non ci son problemi, ma oltre è un casino.
 
ma poi non ha senso, io ho collegato i sensori di temperatura ai sonoff
che pilotano la luce del balcone, lo stereo della sala... e i dati
viaggiano in wireless e stop, insieme ai controlli, e li vedo tutti con
TasmoAdmin, poi ovviamente sono disponibili anche per Home Assistant:
 
https://www.dropbox.com/s/ebx4whwus5ekj7h/Screenshot%202018-12-21%2008.44.14.png?dl=0
 


 migliaiai di euro di 50 device e cancelli ha ?
 
Zero a parte la caldaia e vam ma che non è domotica, è automatica. Spendo 
tutti i soldi che mi sono fatto in prostituzione e colf dell'ucraina, non ho 
le tapparelle e nemmeno gli scuri ma vetriquadrupli internorm, non ho 
bisogno della AC, le luci rigorosamente ad incandescenza e wdl, non ho 
nemmemo l'antifurto tanto vivo a Campiglio, ho 6 carte di credito e i soldi 
ce li ho in Austria e in Svizzera, ci sono solo 2 strade per scappare e non 
c'è nemmeno il lidl con gli zingheri intorno. Vedi come è sempplice la mia 
vita.