Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Messa a terra e differenziale

Da ieri sera ho un problema con l'impianto elettrico di casa, salta di
continuo il differenziale.
Facendo qualche prova per cercare di riportare la luce a casa,e
sporattutto non buttare l'intero contenuto di frigo e congelatore, ho
visto che stogliendo il collegamento della terra il differenziale non
scatta più.
Cosa significa questo?
C'è una dispersione in qualche presa?
E' pericoloso staccare la terra temporaneamente mentre cerco in quale
presa che qualche problema?
Grazie in anticipo
Antonello
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Antonello
Certamente č pericoloso distaccare il filo di terra in quanto certamente vi
č qualche dispersione nell'impianto o in qualche elettrodomestico,
Per prima cosa dovresti staccare tutti gli elettrodomestici, tutte le prese
quindi riattaccarli uno per volta fino ad individuare quale eletodomestico o
lampada ecc. ti crea il problema.
Se con tutte le spine distaccate scatta ancora, stacca il filo di terra
"sezionando" l'impianto sino ad individuare dove si crea il problema.
Spero di essere stato chiaro, fai sapere.
Luis

 presa che qualche problema?
Dovresti riattaccare il filo di terra e staccare tutti gli elettrodomestici,
riattacchi il differenziale e in teoria non dovrebbe scattare, poi ad uno ad
uno attacchi le prese agli elettrodomestici fino a quando non trovi quello
guasto che ti farà scattare il differenziale.
Può essere pericoloso lasciare l'impianto senza terra perchè toccando
qualsiasi carcassa metallica collegata all'impianto di terra potresti
prendere la scossa, quindi io ti consiglio di riattaccarla il prima
possibile e di fare un controllo staccando gli elettrodomestici.

 Antonello
Significa che nel tuo impianto c'e' una dispersione di corrente verso
terra !
Difficilmente e' causata da qualche presa, molto probabilmente e' qualche
elettrodomestico. Lascia la terra collegata e stacca sistematicamente
tutti gli elettrodomestici (uno alla volta) fino a che non trovi quello
che causa l'incoveniente. Controlla anche eventuali luci esterne (potrebbe
essere entrata umidita' in qualche portalampada).
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Mi sono rimasti da provare lavastoviglie, lavatrice e frigo in quanto
sono ad incasso e un pò difficili da raggiungere.
Durante questo fine settimana faccio quest'ultima prova e spero di
trovare il "colpevole".
Di nuovo grazie a tutti per l'aiuto.


a me e' successa la stessa cosa
poi ho scoperto che era il forno a incasso
buona fortuna!

Stessa cosa ed era il motore del frigo.
Ho tagliato il filo di terra del frigo (che tanto è tutto schermato)
ed il tutto è tornato a funzionare..
Ciao!

 ed il tutto è tornato a funzionare..
Già, come l'appendice, quando si infiamma.... zàààccc... e tutto è a
posto.
Non sono un elettrico e magari sbaglio, ma dal motore del frigo non
partono due tubetti di rame che vanno da qualche parte, non so dove e il
frigo dentro a volte è umido-bagnato e le pareti sono di metallo?
Aggiungiamo che in estate uno è in giro a piedi nudi, gli viene sete,
apre il frigo......
Fabbrogiovanni.


E' l'equivalente di spazzare la polvere sotto il tappeto...
Partendo dal presupposto che il differenziale salta perche' c'e' una
perdita, se saltava significa che una perdita c'era e probabilmente c'e'
ancora.
Togliendo il filo di terra in pratica predisponi il tutto a scaricare la
perdita sul primo malcapitato che lo tocchera' a piedi nudi.
Un suggerimento: per risolvere *provvisoriamente* queste situazioni
d'emergenzaa a volte e' sufficiente invertire la spina nella presa di
corrente.
Ciao
Marasali
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.it.INVALID> ha scritto nel messaggio
news:ripZb.21091$FJ6.7...@twister1.libero.it...

Ben detto!!!
  ciao   edy

   ciao   edy
Con te e Marasali siamo in tre della stessa opinione.... Sbav trova
subito il guasto e riattacca la messa a terra:-))
Fabbrogiovanni.

 perdita sul primo malcapitato che lo tocchera' a piedi nudi.
non c'e` bisogno che sia a piedi nudi..... basta che sia in contatto con 
una massa connessa al potenziale di terra...... una cannella, il telaio 
della finestra, il pianop di cottura, la lavastoviglie.... o con un 
altro essere umano che li stia toccando.
ciao max

 ha scritto nel messaggio
news:4qrZb.289$UI5...@tornado.fastwebnet.it...

A titolo di cronaca :uno dei 2 tubetti va al condensatore (griglia
posteriore) e poi passa dentro al telaio(metallo?)trasportando gas (in fase
liquida) caldo così da  evitare che, gelando, la guarnizione sportello resti
incollata, l'altro é il ritorno del gas  al compressore(gassoso)
Non so se può essere utile saperlo, altrimenti cestina
  ciao   edy

 ha
scritto:

E' corretto. Qualunque cosa sia correttamente a massa se toccata
contemporaneamente chiuderà il circuito con relativo pericolo di
folgorazione. L'esempio dei piedi nudi era per rifarmi alla considerazione
di Fabbrogiovanni.
Indipendentemente dal fatto che l'elettrodomestico sia correttamente messo a
terra e' sempre buona regola non toccare apparecchi elettrici a piedi nudi o
con le mani bagnate.


Con te e Marasali siamo in tre della stessa opinione.... 
Correzione: 4
Ciao Boiler


Ok....  ma con questo esempio, l'utente comune pensa che a lui non 
accadra` mai....... quindi si sente al sicuro anche con una massa in 
tensione... :-))
ciao max

Venerdě pomeriggio ho comiciato a vedere dov'čera il problema ho quindi
ricollegato la terra e magicamente il problema si č risolto, il
differenziale non salta piů.
Visto che l'unica cosa che ho fatto č stato staccare tutte le spine
raggiungibili (come vi dicevo avevo lasciato attaccata frigo,
lavastoviglie, lavatrice e forno elettrico) possibile che ci fosse
qualche falco contatto in qualche presa e solo con il movimento di
sfilare e rimettere la spina si č risolto?
Comunque per ulterio scrupolo mi sono verificato tutte le prese
elettriche e sono ok.
La seconda cosa che ho fatto e stato fare un paio di misure sulla terra,
ho collegato il tester tra il cavetto di terra e una tubo del
termosifone (con la terra ovviamente staccata) e ho misurato circa 60 v,
0,4 microA e una resistenza di circa 7 MegaOhm (in effetti non so quanto
questa misura sia attendibile); ricollegando la terra sia tensione che
corrente torano praticamente a zero (non che la corrente prima si stata
molta di piů).
Mi debbo preoccupare?
Grazie


 Mi debbo preoccupare?
No, č normale, non ti devi preoccupare: ricorda solo che, per sicurezza,il
filo di terra DEVE sempre essere collegato alla terra.
Molte apparecchiature munite di trasformatore hanno il secondario collegato
a terra, sulla quale quindi vengono indotte deboli correnti parassite (non
pericolose). Se la terra non č collegata, tali correnti non potendosi
scaricare generano tensioni minsurabili anche parecchie decine di Volt.

 Antonello
-
--
 groups.google mkr: light freckles
 colleen ann fitzpatrick vitamin c


 (salvavita) e continui a prenderla)
-
 Ho dato una risposta che non
 c'entra niente con la domanda...
 Se tocchi il filo di fase il differenziale scatta.
 Probabilmente non scatta invece a causa
 di quella perdita, e non scatta se tocchi
 una carcassa parzialmente sotto tensione
 (quindi puoi ricevere scosse fastidiose)
-
