Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: DISTANZA PUNTO LUCE DA RUBINETTO

Ciao a tutti,
vorrei sapere quali sono i vincoli nel posizionare a parete punti luce
(interruttori o prese) rispetto a punti acqua (rubinetto).
Sto ristrutturando casa e elettricista ed idraulico si sono
"scontrati" mettendomi un rubinetto ad altezza circa 90cm sopra un
punto di corrente (una presa) e a fianco di un punto interruttore.
Loro dicono che va bene: io mi preoccupo. Voi ?
Grazie mille.

 (interruttori o prese) rispetto a punti acqua (rubinetto).
La distanza in linea d'aria deve essere minimo 60 cm, a destra, a sinistra o
sopra [corrente elettrica sopra acqua].
Sotto l'acqua non ci va niente.
Ciao
-- 
Matteo [al lavoro]
Prov. MI Ovest - 120 m slm
Il sito di it.hobby.giardinaggio: 
http://www.i-h-g.it

 ha scritto nel messaggio
news:c61ceec6.04070...@posting.google.com...

Da 
http://www.electroportal.net/vis_coll.asp?idcoll=248
Domanda:
Vorrei conoscere le distanze minime da rispettare in un bagno o in una
cucina, o più in generale da qualsiasi zona in cui ci sia una vasca o un
semplice rubinetto.
Risposta:
Nei locali per bagno o doccia si classificano 4 zone particolari (CEI 64-8
701.32)
Zona 0
volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia
Zona 1
volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta all vasca da bagno
o al piatto docciao, in assenza del piatto doccia, dalla superficie
verticale posta a 0,6 m dal soffione della doccia, dal pavimento e dal piano
orizontale situato a 2,25 m al di sopra del pavimento; se, tuttavia, il
fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al
di sopra del pavimento, il piano orizontale viene situato a 2,25 m al di
sopra di questo fondo;
Zona 2
volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1; dalla superficie
verticale situata a 0,60 m dalla superficie precedente e parallela ad essa;
dal pavimento; e dal piano situato a 2,25 m sopra il pavimento;
Zona 3
volume delimitato dalla superficie verticale esterna della zona 2; dalla
superficie verticale situata a 2,40 m dalla superficie precedente e
parallela ad essa; dal pavimento; e dal piano situato a 2,25 m sopra il
pavimento.
I componenti devono avere almeno i seguenti gradi di protezione: (CEI 64-8
701.512.2) nella zona 1 IPX4 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità ove sia
previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; nella zona 2 IPX4 o IPX5
se bagni pubblici o per comunità ove sia previsto per la pulizia l'impiego
di getti d'acqua; nella zona 3 IPX1 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità
ove sia previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; Un ottimo link
che illustra tutto graficamente è questo
Saluti            Meneldil

 Loro dicono che va bene: io mi preoccupo. Voi ?
Anche io..... e` vero che le norme non lo vietano espressamente, ma e` 
altrettanto vero che non ne serve molto di buon senso, per capire che 
una presa, con una spina infilata ed un rubinetto che le sovrasta e` una 
cosa da evitare assolutamente.
Quello che mi stupisce e` la facilita` con la quale di questi due 
professionisti asseriscono che va bene cosi`...... forse ognuno pensa 
che la colpa possa essere facilmente addossata all'altro.
Conclusioni:  Indipendentemente dalle norme e` un tuo diritto pretendere 
lo spostamento della presa o del rubinetto, NON pagare nessuno di questi 
"valenti artigiani", finche` non hanno rimosso il pericolo e non 
servirti mai piu` dei loro servigi.
ciao max