Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Giuntura tubo Gas in rame

Salve,
chiedevo un parere tecnico: nell' appartamento dei miei suoceri, mentre 
si stanno effettuando lavori di ampliamento, i muratori hanno per errore 
rotto un tubo in rame del gas sottotraccia, con conseguente fuoriuscita 
immediata dello stesso.
 
Chiuso il rubinetto generale, aperte le finestre e' stato chiamato 
l'idraulico, che ha eseguito una giuntura del tubo danneggiato, senza 
eseguire una saldatura ( non so dirvi cosa abbia fatto effettivamente ).
 
Alla richiesta di mia moglie di eseguire una prova di tenuta in 
pressione dell'impianto a gas, l' idraulico ha risposto che lui non le 
esegue, e che comunque garantisce per la giuntura applicata sia 
assolutamente sicura ( ha usato l'accendino per verificare ). Inoltre ha 
promesso di rilasciare a fine lavori una dichiarazione scritta ( di 
rispondenza ? ) relativa alla giuntura eseguita, che certifichi che sia 
stata fatta a norma e senza perdite.
 
Chiedo: possiamo fidarci di quanto risposto dall' idraulico, oppure e' 
meglio che ne interpelliamo un altro per far eseguire il test di tenuta 
? ( io sarei piu' tranquillo, ma se la procedura seguita e' corretta, ne 
prendo atto ). Ci sono idraulici che non possono eseguire tale test, e 
bisogna essere abilitati in qualche modo ?
 
Grazie.

 stata fatta a norma e senza perdite.
 
http://www.nuovasalentoenergia.it/documents/Procedure%20tenuta%20impianto%20gas%20UNI%207129%2011528%2011137%20Rev.05%20del%2015.12.2015.pdf
 
 
bye

 Grazie.
 
 

 
 
Ho letto, grazie.
Nel mio caso, sarebbe un impianto vecchio di 30 anni, dove solo per 
errore ( non era previsto alcun intervento ) si e' dovuto mettere una 
pezza sul tubo.
 
Anche in questi casi, la normativa prevede la procedura di tenuta dell' 
impianto... oppure e' solo consigliata ?
 
 
 

 acqua...chiedete che tipo di raccordo à montato
 
Adesso proviamo a sentire...
 

 impianto... oppure e' solo consigliata ?
 
se l'impianto e' stato in sempre in funzione e si tralascia il fatto che 
e' stato modificato (c'e' una giunta in piu) non sembra necessario...
 
ma proprio in virtu che l'impianto e' vecchi e rimaneggiato, una prova 
di tenuta la farei...:-)
 
bye

à montato
 
Hànalfabeta 
 

> Chiedo: possiamo fidarci di quanto risposto dall' idraulico
 
Con il gas non si scherza. Fai mettere una scatola elettrica (ovviamente vuota)sopra il 
giunto in modo tale che rimanga sempre ispezionabile. Fatti rilasciare un attestazione 
che la riparazione è stata fatta a regola d'arte.
 
-- 
Franco

 Chiedo: possiamo fidarci di quanto risposto dall' idraulico, oppure e' 
 
Prendi una bomboletta di spray cercafughe  e spruzzalo sulla giunta.
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

Il 28/09/18 21:04, Nox ha scritto:

Non e' Italiano, lo ha specificato nmila volte.
 

Non e' Italiano, lo ha specificato nmila volte.
 
Ahhh ok... E' una minoranza linguistica da tutelare dunque ? 
 


guagliò no mi tutelare basta che ti fai i cazzi tuoi :)
 

 c'e' tensione cosa fa, li tocca con due dita?
 
non centra niente si fa così invece
dentro tubo non cè aria (ossiggeno) e in più è in pressione 
di modo che il fuoco non entra dentro
però per fare quella prova devi lasciare lì dei minuti 
proprio per far uscire se c'è aria
 
se hai fuga forte la senti col naso e finita lì
 
se col naso non senti allora hai fuga debole e in questo 
caso se accendi come ha fatto esce tipo la fiamma di un 
accendino o circa
dopo la spegni come vuoi stringendo il tubo con palmo della mano
 
ovviamente come dice Bernardo è meglio: se hai lo spray o 
persino acqua e detersivo stai più sicuro: vedi le bollicine
 
se hai naso buono basta pure quello
 

 fa, li tocca con due dita?
 
Se tocco i due cavi con le dita so che mi faccio male:-)
 
Così, tanto per parlare: se avvito un tubo in cui passa del gas, e la 
giunta non tiene proprio al 100% e faccio la prova con l'accendino, 
cosa succede?
Che sia contrario alle norme non lo metto in dubbio, ma all'atto 
pratico quale è la conseguenza?
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
I'm a neanderthal man
You're a neanderthal girl
Let's make neanderthal love
In this neanderthal world

 
 
si ma infatti fa una fiammella
unici problemi ma un idraulico esperto lo sà è se senti un 
forte puzzo di gas che significa che la perdita era durata 
già tanto tempo senza disperdersi e quindi la stanza era già 
piena di gas
oppure
impianto è rimasto vuoto (ai chiuso la centrale a monte) e 
fai il test subito dopo avere aperto la centrale e molto 
lontano dalla centrale
lì possono succedere delle cose varie tipo:
# esce ancora SOLO aria che è cacciata via e quindi la 
verifica di tenuta dice tutto okay mentre non è okay manco 
per il cazzo in realtà ma non ce si ne accorge
# esce gas già miscelato con aria residua e in questo caso 
può scoppiare il tubo e anche di più dipende
# se hai culo esce ormai solo gas e fa la fiammella dovuta
 
io ho anche notato una cosa provando a fare tanti test con 
accendino in momenti diversi (ho rischiato forse ma perdeva 
poco)
 
subito non si incendia niente (esce solo aria)
dopo comincia a accendersi e fa fiamma blu buio con molto 
rumore fffrrrssshhhhffrrr
poi diventa azzurra come fornello e dura poco
alla fine diventa gialla e si allunga come accendino
 
credo che sia perché cambia quanto di gas e quanto di aria 
residua c'è nel tubo
 
comunque il naso è prima cosa: se cè forte puzzo gli 
accendini li teniamo in tasca e facciamo le bollicine come 
dice Bernardo
 
 
 
 
 

 di tenuta la farei...:-)
 
Grazie a tutti per le risposte.
 
Comunque abbiamo ricontattato l'idraulico, ed ha detto che la prossima 
volta che torna si porta dietro tutto il necessario per eseguire il test 
di tenuta, cosi' siamo piu' tranquilli tutti.
 

 
 
Grazie mille per le informazioni.
 
Comunque abbiamo ricontattato l'idraulico, ed ha detto che la prossima 
volta che torna si porta dietro tutto il necessario per eseguire il test 
di tenuta, cosi' siamo piu' tranquilli tutti.
 
Quindi mi consigliate di richiedere l'installazione di una scatola 
elettrica in corrispondenza della giunta, in modo che sia facilmente 
ispezionabile un domani ?
 


Male non fa di certo, ma considera che la presione del metano nell'impianto 
è bassissima, nell'ordine di poche decine di millibar.
Difficle che un domani possa perdere gas. Un canotto crimpato a dovere 
esclude tale ipotesi.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 
 
Ok, perfetto .  Grazie.
 

 
 
Ok vedo che il buon senso prevale... non e' cosa da poco di questi 
tempi... Bravi :-)
 
bye

 
Questo è vero, ma le giunzioni messe sotto traccia non sono a norma, a 
dir la verità anche il tubo, (andrebbe controtubato), verò è che oramai 
c'è da molti anni, quindi inutile complicarsi la vita a sostiuirlo per 
intero, però se la pezza è messa in un punto in cui la scatola di 
ispezione sia montabile senza troppi danni estetici/pratici, io la metterei.
 
(comunque se non senti odore di gas la prova di tenuta non serve, è 
fatta a bessissima pressione, in più devi sezionare l'impianto, quindi
sbattimento per niente, in un caso così dove sai con precisione
dove è il punto incriminato, è più affidabile il naso, visto spesso
sul campo)
 
 
 

 
 
Scusa, cosa significa "sezionare l'impianto" ?
Devono tagliare altri tubi per fare il test ?
 
Se e' cosi' chiedo che non si faccia nulla e mi fido....
 

 Devono tagliare altri tubi per fare il test ?
 
eh he he he :)
ma no che tagliare tubi: CHIUDERE delle zone
 
si han fatto le cose bene avran messo qualche valvola di 
intercettamento di modo da lavorare su un pezzo mentre 
funziona il resto
colle valvole di intercettamento chiuse tutte meno poche 
alla volta puoi caricare le sezioni (i rami) una per una
 
se testi tutto impianto in una volta allora
 
se tutto va bene okay perfetto: risolto
 
ma se ai perdita dove cazzo sta essa??
 
potrebbe essere dapertutto visto che tutto insieme è caricato
quindi devi testarlo per parti separatamente se vedi che non 
tiene
senza nessuna saracinesca una perdita piccola non la becchi 
mai più
 
oh poi vabè se impianto è un unico tubo esterno che gira 
attorno a casa è diverso chiaro



devono escludere caldaie, riduttori di pressione, contatori, o 
utilizzatori vari che mal sopportano una pressione appena più alta della 
nominale, più che probabile che abbiano la valvola di intercettazione, 
ma io te l'ho detto comunque,
 
cmq il mio consiglio te l'ho già dato, non è che devi cercare una 
potenziale perdita occulta, sai il punto preciso quindi...., puoi fare 
anche a costo zero ed in fai-da-te: ricopri la giuntura di acqua 
saponata, e controlli che non ci sia la più piccola bolla, con questo 
metodo puoi vedere delle microperdite che qualsiasi test con manometri 
non può rilevare, se non sei disposto a lasciare lo strumento per una 
settimana :-). dopo fai un pò come credi.
ciao.
 
 
 

 
 
Ok, ho capito. Grazie !
 
 

 
 
OK, grazie !