Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Continuità elettrica casa

Abito in unposto dove ogni tanto va via la corrente per pochi minuti.
 
Esistono dei gruppi di continuità casalinghi, o dei pacchi di batterie, 
che permettono una continuità x circa 1/2 ora (anche 15minuti 
basterebbero)?
 

basterebbero)?
 
Esistono i gruppi di continuita'.
La loro grandezza dipende da cosa vuoi collegarci.
Cosa hai di tanto indispensabile che non puo' fermarsi 15 minuti?
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 ha scritto:

Ti compri un UPS serio sufficientemente grosso da reggere per il tempo
desiderato i carichi della casa. Lo devi montare a valle del contatore e
primna del differenziale / magnetotermico di protezione di tutto l'impianto.
L'UPS deve essere ad onda sinusoidale.
L'UPS deve essere dimensinato in potenza per la massima corrente
TRANSITORIA che verrà assorbita dall'insieme dei carichi.
L'UPS deve avere un pacco batterie sufficiente a reggere la potenza dei
carichi per il tempo desiderato, ad esempio: 3kWh (massimo carico di una
normale casa per 1h). Tieni presente che una batteria da avviamento da
50Ah, tanto per avere un termine di paragone, immagazzina al massimo un
energia pari a 0.6 kWh. Ne servirebbero quindi almeno 5.
 
Comunque se ritieni che i carichi saranno inferiori puoi ridurre il numero
di batterie. Probabilmente una batteria sarebbe comunque sufficiente.
 
In ogni caso è un impianto che va fatto fare da chi se ne intende.
 
Michele
 

 50Ah, tanto per avere un termine di paragone,
 
cosa sarebbe la "batteria da avviamento" ???
 
la classica "batteria dell'auto" ?????
 


se si tratta di tener acceso il pc di quel che basta ok, se invece lo 
scopo è mantenere tutto in tensione, beh dipende da quanti soldi sei 
disposto a spendere per non dover rimettere ogni volta l'orologio del forno

Abito in unposto dove ogni tanto va via la corrente per pochi minuti.
 
ogni tanto x minuti? 
 
segnati quando accade e prova a chiamare il signor ENEL 
dovrebbere avere un massimo di guasti tollerato
 
se hai un tester, misura anche la tensione, lascialo
inserito e guarda che succede, io quando 
avevo problemi anni fa, arrivavo a 180V... e si spegnevano i neon
 

 ha scritto:

Si.
 
Michele
 
 

 sostituire spesso...
 
Già, occorre fare i conti pure con i costi, iniziale e di esercizio. Solo
l'OP sa se davvero ne vale la pena ed in questo senso la domanda di Bernardo
Rossi ha molto senso.
 
Michele
 
 


Se ci spiega quale e' il suo problema e quanto ha pensato di mettere a
bilancio come spesa, potremo evitare di scrivere un trattato o dare
risposte non interessanti.
E sospetto che ci occorre anche sapere se l'antenna e' condominiale.
 


In questi casi non si utilizzano le normali batterie da aviamento, non durerebbero nulla e non sono fatte per questo scopo.
Si utilizzano le batterie stazionarie (quelle da carrozzina , camper etc.).
Costano molto di più, ma non si rovinano e cedono corrente per tempi molto lunghi.
Un amico fabbro ha realizzato un impianto ad inverter sul furgone, riesce ad usare flessibili, saldatrice etc per un'oretta , credo abbia messo tre batterie ed un Inverter da 5000VA.
In casa però serve l'UPS.


 
Qui sottoscrivo in pieno.
 
Senza offesa, ma con la corrente elettrica non si scherza, è un attimo 
creare situazioni di grave pericolo.
 
Saluti
Fabio

Il 26/02/2016 14:19, Luna ha scritto:

La soluzione che prospetti avrebbe costi di realizzazione e manutenzione 
elevatissimi, oltre ad un inutile spreco di energia elettrica in 
condizione di mantenimento e stabilizzazione.
 
La prassi, se si vuole continuità di servizio, è alimentare le utenze 
essenziali tramite una linea proveniente da un ups, a sua volta 
alimentato da un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico. Questo 
riduce notevolmente i costi legati alle batterie ed aumenta novevolmente 
l'autonomia.
 
Sono cose di cui parlare con un professionista serio.
 
Saluti
Fabio

 basterebbero)?
 
E' esattamente il lavoro di un UPS.
Facendo modificare opportunamente il quadro elettrico di casa si può
decidere quali carichi proteggere dalle interruzioni e quali no,
scegliendo poi di conseguenza tipologia di UPS, taglia, capacità di
batteria.
 
Un esempio di modifica che consente di scegliere l'UPS per ciò che
effettivamente serve lo riporto negli schemi seguenti: prima e dopo
l'introduzione di un UPS nell'impianto. Gli schemi mostrano una modifica
che consente anche di rimuovere e l'UPS per manutenzione in caso di
necessità e reinstallarlo senza disalimentare il carico (massima
continuità di servizio)
 
Si può notare l'apparizione di altri due interruttori differenziali. Il
fatto è che non è raro che un UPS, soprattutto monofase, abbia una
corrente di dispersione verso terra superiore ai 30mA dovuta ai filtri
EMI. Il magnetotermico a monte dell'UPS si può omettere se la taglia è
compatibile con il magnetotermico generale.
 
Ciao.
 
[FIDOCAD]
MC 65 30 0 0 770
MC 65 45 0 0 810
MC 65 50 0 0 820
LI 65 15 65 30
LI 25 20 30 10
LI 30 20 35 10
SA 35 10
LI 65 55 65 70
LI 65 70 75 70
LI 75 70 75 15
LI 75 15 85 15
LI 85 15 85 30
MC 85 30 0 0 770
RV 80 45 90 50
TY 86 45 5 3 0 0 0 * I
PV 83 48 85 48 84 46
MC 105 35 0 0 770
MC 105 50 0 0 810
MC 105 55 0 0 820
MC 120 35 0 0 770
MC 120 50 0 0 810
MC 120 55 0 0 820
MC 135 35 0 0 770
MC 135 50 0 0 810
MC 135 55 0 0 820
MC 150 35 0 0 770
MC 150 50 0 0 810
MC 150 55 0 0 820
MC 165 35 0 0 770
MC 165 50 0 0 810
MC 165 55 0 0 820
LI 85 50 85 70
LI 85 70 95 70
LI 95 70 95 15
LI 95 15 165 15
LI 165 15 165 35
LI 150 35 150 15
LI 135 35 135 15
LI 120 35 120 15
LI 105 35 105 15
LI 105 60 105 80
LI 120 60 120 80
LI 135 60 135 80
LI 150 60 150 80
LI 165 60 165 80
LI 60 62 70 57
LI 60 64 70 59
SA 70 59
LI 80 61 90 56
LI 80 63 90 58
SA 90 58
LI 100 70 110 65
LI 100 72 110 67
SA 110 67
LI 115 70 125 65
LI 115 72 125 67
SA 125 67
LI 130 69 140 64
LI 130 71 140 66
SA 140 66
LI 145 69 155 64
LI 145 71 155 66
SA 155 66
LI 160 68 170 63
LI 160 70 170 65
SA 170 65
TY 137 82 5 3 270 0 0 * Caldaia
TY 152 82 5 3 270 0 0 * Allarme
TY 167 82 5 3 270 0 0 * Climatizzatore
TY 107 82 5 3 270 0 0 * Luci
TY 121 82 5 3 270 0 0 * Prese
MC 65 155 0 0 770
MC 65 170 0 0 810
MC 65 175 0 0 820
LI 65 140 65 155
LI 25 145 30 135
LI 30 145 35 135
SA 35 135
LI 65 180 65 195
LI 65 195 75 195
LI 75 195 75 140
LI 75 140 85 140
LI 85 140 85 155
MC 85 155 0 0 770
RV 80 170 90 175
TY 86 170 5 3 0 0 0 * I
PV 83 173 85 173 84 171
LI 85 175 85 195
LI 85 195 95 195
LI 60 187 70 182
LI 60 189 70 184
SA 70 184
LI 80 186 90 181
LI 80 188 90 183
SA 90 183
MC 125 150 0 0 750
EV 124 155 126 157
LI 123 155 127 155
MC 105 170 0 0 810
MC 105 175 0 0 820
MC 105 155 0 0 770
LI 105 140 105 155
LI 125 140 125 150
LI 125 165 125 215
MC 155 150 0 0 750
EV 154 155 156 157
LI 153 155 157 155
LI 150 195 150 140
LI 150 140 155 140
LI 155 140 155 150
LI 155 165 155 195
LI 155 195 160 195
LI 160 195 160 140
TY 125 215 5 3 270 0 0 * ingresso UPS
TY 150 215 5 3 270 0 0 * Uscita UPS
LI 150 195 150 215
LI 125 140 130 140
MC 135 150 0 0 750
EV 134 155 136 157
LI 133 155 137 155
MC 140 150 0 0 780
LI 135 140 135 150
LI 135 165 135 175
LI 135 175 155 175
LI 130 140 135 140
SA 125 140
SA 155 175
SA 105 15
SA 120 15
SA 135 15
SA 150 15
LI 95 140 95 130
LI 115 140 125 140
LI 145 205 155 200
LI 145 207 155 202
SA 155 202
LI 120 205 130 200
LI 120 207 130 202
SA 130 202
RV 100 180 110 185
TY 106 180 5 3 0 0 0 * I
PV 103 183 105 183 104 181
LI 100 195 110 190
LI 100 197 110 192
SA 110 192
LI 105 210 115 210
LI 115 210 115 140
LI 105 185 105 210
LI 85 140 105 140
LI 95 195 95 140
SA 85 140
LI 170 140 170 155
MC 170 155 0 0 770
RV 165 170 175 175
TY 171 170 5 3 0 0 0 * I
PV 168 173 170 173 169 171
LI 170 175 170 195
LI 165 186 175 181
LI 165 188 175 183
SA 175 183
LI 160 140 170 140
MC 190 160 0 0 770
MC 205 160 0 0 770
MC 205 175 0 0 810
MC 205 180 0 0 820
MC 220 160 0 0 770
MC 220 175 0 0 810
MC 220 180 0 0 820
MC 235 160 0 0 770
MC 235 175 0 0 810
MC 235 180 0 0 820
MC 250 160 0 0 770
MC 250 175 0 0 810
MC 250 180 0 0 820
LI 250 140 250 160
LI 235 160 235 140
LI 220 160 220 140
LI 190 185 190 205
LI 205 185 205 205
LI 220 185 220 205
LI 235 185 235 205
LI 250 185 250 205
SA 195 192
LI 200 195 210 190
LI 200 197 210 192
SA 210 192
LI 215 194 225 189
LI 215 196 225 191
SA 225 191
LI 230 194 240 189
LI 230 196 240 191
SA 240 191
LI 245 193 255 188
LI 245 195 255 190
SA 255 190
TY 222 207 5 3 270 0 0 * Caldaia
TY 237 207 5 3 270 0 0 * Allarme
TY 192 207 5 3 270 0 0 * Luci
TY 206 207 5 3 270 0 0 * Prese
MC 190 175 0 0 810
MC 190 180 0 0 820
LI 185 197 195 192
LI 185 199 195 194
LI 250 130 250 140
LI 190 160 190 140
LI 205 160 205 130
SA 205 130
MC 265 160 0 0 770
MC 265 175 0 0 810
MC 265 180 0 0 820
LI 260 193 270 188
LI 260 195 270 190
SA 270 190
LI 235 140 265 140
LI 265 140 265 160
LI 265 185 265 205
SA 190 140
SA 220 140
SA 235 140
LI 180 140 235 140
TY 265 210 5 3 270 0 0 * Prese protette
TY 252 207 5 3 270 0 0 * Climatizzatore
LI 170 195 180 195
LI 180 195 180 140
LI 95 130 250 130
TY 140 165 5 3 270 0 0 * segnalazione bypass esterno  UPS
TY 85 205 5 3 270 0 0 * 30mA tipo A
TY 170 205 5 3 270 0 0 * 30mA tipo A
TY 105 215 5 3 270 0 0 * 300mA tipo A
 
 
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

El 26/02/16 a las 08:19, Luna escribió:

Sarebbe stato ideale progettare l'impianto elettrico allo scopo.
Anche dalle mie parti succede lo stesso, ed il generatore diesel 
condominiale sopperisce alla mancanza alimentando le luci, il frigo ed 
alcune prese, escludendone altre.
 
Comunque per alimentare l'intera abitazione voto anch'io per un UPS di 
tipo online (sinusoidale).
 

 dovrebbere avere un massimo di guasti tollerato
 
Non ha mica detto che vive in Italia.
Anche dove vivo io 2-3 volte al mese salta la corrente (o la tolgono per 
lavori), solitamente per brevi periodi.