Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore differenziale, magnetico schema per condizionatori

A casa c'è un impianto senza presa di terra con un differenziale che in 
qualche modo mi sembra serviva per avere una seppur minima protezione 
contro le scosse;
inoltre ho due interruttori magnetici uno per le prese e uno per 
l'impianto luce;
ipotizzo che il differenziale si a messo tra il contatore e prima dei
due interruttori magnetici;
ora ho fatto un impianto che porta i cavi di due condizionatori 
direttamente al contatore;
considerando che ciascun condizionatore assorbe max 1500 watt e quindi 
credo a media potenza sui 1200 watt in teoria dovrei poter riuscire ad 
usare entrambi i condizionatori (2400 watt) insiema al resto di altri 
elettrodomestici, 1 frigo 2 tv e luci (escludo quindi la lavatrice).
Domanda:
che tipo di collegamento mi conviene fare in tale situazione?
pensavo di collegare dopo il differenziale 2 interruttori ognuno per 
ogni condizionatore: che tipo di interruttore conviene usare?
inoltre il differenziale basta uno per tutta l'abitazione oppure
se ne aggiungo uno specifico per i 2 condizionatori praticamente
lavorano meglio entrambi a causa di suddivisione del carico di lavoro
e/o per altri motivi?
il differenziale va sostituito ogni X anni ?

 facendo un test con lo strumento di collaudo risultassero non funzionanti...
il test si puo' fare solo con un apposito strumento o anche con un 
tester usato in una certa maniera?

> Due magnetotermici da 16A direi che van bene.
solo un chiarimento se si usa quello da 16A, anche se sarebbe 
sufficiente uno da 10A, ci sono svantaggi per altre cose?
se un condizionatore al massimo assorbe 7 ampere, allora un interruttore 
  tarato a 10A interviene molto prima in caso di guasto ed assorbimento 
irregolare da parte del condizionatore stesso.
praticamente si allerta prima in caso di malfunzionamento(ora non so se 
tale allertamaneto riguarda anche irregolarità di temperatura sui cavi : 
credo il termine termico della parola magnetotermico non si riferisca a 
questo)

 tester usato in una certa maniera?
Per essere valido il test va fatto con l'apposito apparecchio che poi ti
fornisce la soglia ed il tempo di intervento... poi ci sono in commercio
pure delle spine da inserire nella presa che hanno all'interno una rete
resistiva che simula una dispersione verso terra... ma se non hai la terra
non funziona ;)
Ah.. se non hai la terra non funziona neppure lo strumento ;-D
Ciao,
Enrico.

 questo)
Vedi sopra... cmq giusto per specificare, la temperatura dei cavi non è
controllata direttamente, ma indirettamente... cioè se io so che un cavo da
2,5 regge i 16A senza scaldare, e lo proteggo con un magnetotermico da
16A... beh non lo potrò MAI sovracaricare.
Per la protezione del condizionatore stesso invece io credo, se è di buona
qualità, che avrà le sue protezioni per quel che dici tu...
Ciao,
Enrico.

 Non credo che esista un interruttore solo magnetico...
Ci sono, però non a livello casalingo.
Per dire, in certi quadri generali per illuminazione, dal momento che le
lampade sono in numero fissato e di potenza fissata, non ha senso la
protezione per sovraccarico, e allora si inseriscono soltanto interruttori
magnetici.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM)
Punto 6 speed driver

 è comunque protetto!
scusa ma se l'interruttore scatta a 10A invece che a 16A, vuol dire che 
se il condizionatore per caso inizia ad assorbire di piu' praticamente 
alla soglia dei 10A stacca tutto e quindi se il condizionatore ancora 
non si è rovinato per quel poco tempo che ha assorbito di piu' , 
praticamente l'ho protetto rispetto ad un magneto da 16A che avrebbe 
fatto passare tutto fino a 16A.
Comunque mi sfuggiva il fatto che l'uso base è quello di salvaguardare i 
cavi. Infatti credo che quanto meno un fusibile ci sarà dentro il 
condizionatore.


 un AVE ed un Siemens... il primo pesa la metà, ci sarà un motivo..
eh già,
anche se a volte il peso non è sinonimo di prodotto di qualita' o di 
esistenza del prodotto stesso:
i famosi pacchi sola by mattone al posto del cellulare,radio, autorasdio 
etcc..;

sempre che in fase di progetto sia stato previsto cio' ?
Si
Saluti
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178.275.9737

 quasi la totalità dell'anno solo uno.
Si... ma se vuoi non metterlo, mica è obbligatorio, ne basta pure uno... con
due eri più tranquillo diciamo.
Ciao,
Enrico.

 ed aspettare allungo mi sa...
Bè, dipende da dove lo acquisti.



Credo di si... magari c'è pure qualche sensore di temperatura, non saprei.
Ciao,
Enrico.

 Bč, dipende da dove lo acquisti.
Puň essere... magari dal piů grande grossista di Milano o Roma lo trovi
pronto chi lo sa. Dalle mie parti da un'ingrosso che ha 32 filiali sparse
tra liguria e piemonte bisogna aspettare anche x un magnetotermico in curva
D... ;)
Ciao,
Enrico.