Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni e riscaldamento condominiale

Salve,
per motivi di studio mi trovo in affitto in un appartamento che fa parte 
di una palazzina dotata di riscaldamento condominiale.
Tutto l'appartamento è caldissimo tranne una stanza dove il termosifone 
è caldo solo nei 30 cm più alti mentre la parte bassa è fredda.
Non me ne intendo molto ma credo che si tratti di una bolla d'aria, è 
possibile?
In tal caso posso farla uscire oppure perde pressione tutto l'impianto 
del palazzo? Come devo procedere?
Perchè nell'appartamento dei miei genitori le bolle le abbiamo fatte 
sempre uscire a meno e poi ripristinato la pressione della caldaia autonoma.
-- 
ReX
su Yamaha Fazer 600 '02
contatti MSN/Skype: 
kat...@inwind.it

 contatti MSN/Skype: 
katt...@inwind.it
Non sono proprio esperto ma secondo me se fai uscire la bolla d'aria
non succede niente. La quantita' di acqua che esce con l'aria e' poca.

 autonoma.
Caldo in alto e freddo in basso? Le bolle d'aria che ho incontrato io 
stavano sempre a galla, acaua sotto e aria sopra. Comunque prova, lo sfiato 
č in alto, anche se fai uscire dell'acqua l'impianto deve mantenersi da solo 
in pressione.
ciao
rodolfo

Se è caldo in alto non è una bolla d'aria.
L'aria va in alto e scalderebbe solo in basso.
Secondo me devi bilanciare l'impianto agendo sulla valvola di ritorno
dei caloriferi, quella in basso coperta dal cappuccio.
Prova ad aprirle poco alla volta e vedi cosa succede: 1/4 di giro o
1/2 giro alla volta.
Se poi dovessi sfiatare l'impianto, secondo me un impianto
condominiale dovrebbe avere come minimo un sistema per mantenere la
pressione giusta automaticamente.
Ciao,
M.
www.mosquitoforum.it

 dei caloriferi, quella in basso coperta dal cappuccio.
Gli impianti condominiali sono fatti a "colonna" cioč ogni calorifero č
collegato con quello corrispondente all'appartamento sottostante e
soprastante per cui il bilanciamento di cui parli, che si fa tipicamente
negli imanti autonomi, non esiste.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sempre uscire a meno e poi ripristinato la pressione della caldaia autonoma.
Nel caso di riscaldamento condominiale la pressione viene ripristinata
automaticamente dalla caldaia.
Nel tuo caso hai una bolla d'aria nella parte bassa del calorifero che non
riesce a salire a causa della pressione dell'acqua nel tubo di mandata
(quello in alto). Prova a chiudere il rubinetto in alto e ad aprire la
valvolina di spurgo, l'acqua entrando dal basso dovrebbe far alzare la
bolla e farla uscire dalla valvolina.



Lo sfiato di un impianto di riscaldamento centralizzato si fa all'ultimo 
piano. E non mi sembra il caso di rischiare di far rimanere al freddo un 
palazzo intero... Quindi:
dato che non credo che il problema sia una bolla d'aria come dici tu,
dato che non credo che tu possa venirne fuori in modo facile con il 
nostro aiuto e
dato anche che già paghi (con le spese del riscaldamento) il lavoro...
CHIAMA L'AMMINISTRATORE e chiedigli di far intervenire il "fuochista" o 
terzo responsabile. Saranno problemi suoi.
Quando si presenta l'operaio, non lo lasci uscire finché non ha 
risolto... ;-)  Cortese, ma inflessibile. E' un tuo diritto, pagato caro 
e salato!
Se poi è il termosifone ingorgato e guasto, l'unica sarà aspettare la 
bella stagione per smontarlo e pulirlo/sostituirlo. Perchè è vero che 
basta chiudere le 2 valvole, ma: quando serve non tengono, prima 
bisognerebbe vuotare almeno il termo e senza vuotare l'impianto non è 
impossibile, ma sporchevole (MOLTO!) e noioso, si. Quindi, nel caso 
(sgrat, sgrat) si rendesse necessario l'intervento, negozia una 
riduzione del costo del riscaldamento pari al costo di un 
termoventilatore e di un ragionevole rimborso spesa energia elettrica. 
Fino alla bella stagione. ;-)