Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia-Modifica fai-da-me

Visto che nei lavori vari di decorazione della casa approfitto per
migliorare e perfezionare avrei intenzione di modificare la presa d'aria
della caldaietta, č del tipo che pesca aria dall'esterno tramite
tubazione.
Situazione attuale:
Caldaietta nel seminterrato con tubo che attraversa la stanza in modo
osceno, attraversa il muro, sbuca nella cantinetta dl vino, curva,
prosegue e attraversa un altro muro per sbucare all'esterno.
Come vorrei fare:
Smonto tutto, dalla caldaia basta che giro la curva e forando un
tavolato sbuco in garage, lo quale č separato dagli altri locali del
seminterrato tramite porta tagliafuoco.
Se apro una presa d'aria di tot cmq (quanti?) nella finestra del box non
dovrebbero esserci controindicazioni tecniche, giusto?
Se proprio il tecnico al prossimo controllo annuale dovesse trovarci da
ridire posso sempre prolungare la tubazione e portarla all'esterno, perņ
dovrei forare il muro esterno che č di solido calcestruzzo e mi farebbe
comodo evitarlo.
In attesa di suggerimenti comincio a scendere a smontare la tubazione e
predisporre il foro nel tavolato?
Fabbrogiovanni.

Per mia esperienza, non dovresti avere nessun problema ad aspirare l'aria
fresca da un altro ambiente.
la finestrella di aspirazione dovrebbe essere quella richiesta per le
caldaie non turbo, dai 40 cm quadri in su , a seconda delle normative
locali.
l'unico problema che vedo potrebbe essere dato dal fatto che sbuchi proprio
nel garage
Questo potrebbe creare problemi perchè in teoria vi si potrebbero creare
vapori di benzina che se aspirati non sarebbero compatibili con la
sicurezza.
ho realizzato un sistema simile ma ho dovuto sottoscrivere che in quel
garage non sarebbe mai stata parcheggiata una automobile.
Forse  potrebbe essere solo una normativa locale ma sarebbe meglio
informarsi.
Inoltre, ogni curva del tubo comporta una riduzione di 1 metro dalla
lunghezza totale del tubo consigliata dal costruttore
ciao abele

 ciao abele
Meno male che la mia idea č stata approvata...... finito ora di
smantellare la tubazione e di preparare il foro nella parete divisoria.
Oggi sistemo tutto per benino e preparo la presa d'aria nella finestra.
Per i vapori di benzina nessun problema, l'auto č diesel e per pigrizia
mia dorme fuori.
Fabbrogiovanni.
ps: unico probabile inconveniente, che d'inverno mi si raffreddi troppo
il box, ho visto a tubo smontato che la caldaia aspira parecchia aria
quando si accende il bruciatore, quasi quasi mi impegno a fondo, perforo
la parete in cemento armato e sbuco all'esterno.

 la parete in cemento armato e sbuco all'esterno.
Mi sembra un'ottima idea, così userai finalmente la livella laser e la fresa
a tazza che *sicuramente* hai da qualche parte fremente di poter essere
usata :-)
A parte le facezie hai già fatto 30, forse è il caso di fare 31
Marasali
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 locali.
Meglio non dare informazioni errate.
1) Le aperture di ventilazione per le caldaie di tipo "B" (camera aperta
  con condotto di evacuazione fumi) devono essere di superficie pari
  a 6 cmq  per ogni kW installato, e comunque mai inferiori a 100 cmq.
2) Non ci sono ..."normative locali".
    La materia è regolata esclusivamente da D.P.R. o Norme UNI-CIG
    che valgono per tutto il territorio nazionale.
    Il dispositivo di riferimento è la UNI-CIG 7129/92, approvata con
    il D.M. 21.04.1993.
Cordialità.
            Paul
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004

 ridire posso sempre prolungare la tubazione e portarla all'esterno
Non sono sicuro che quello che vuoi fare sia corretto.
Ho provato a scartabellare le normative, ma non ho trovato
nessuna indicazione per l' ammissibilità della trasformazione
dell' aspirazione dell' aria di combustione di una caldaia di tipo
"C" come vuoi fare tu.
Cioè passare dall' aspirazione diretta dall' esterno all' aspirazione
"indiretta" da altro locale.
Non c' è limite alla fantasia degli italiani... :-)
Comunque, se non è prevista (oppure io non ho trovato traccia
di tale possibilità), non è detto che non si possa fare.
Però, per analogia di caso con le normative riguardanti la
ventilazione nell' installazione degli apparecchi di tipo "A" o "B",
ne dubito fortemente.
Seguimi bene .
Nel caso di cui sopra, se non è possibile la ventilazione diretta,
è ammessa quella indiretta, con varie prescrizioni e limitazioni,
tra le quali " a condizione che il locale attiguo non sia una
camera da letto, una parte comune dell' immobile (in condominio),
un locale con pericolo d' incendio od una autorimessa".
Autorimessa è il tuo caso.
Per la verità, si potrebbe facilmente argomentare che queste
prescrizioni non sono applicabili, perchè il tuo garage NON è
un locale "adiacente" a quello di installazione, e la tua caldaia
NON è di tipo "A" o "B".
Ma un perito assicurativo demolirebbe facilmente questa tesi,
sostenendo che l' installazione della tua caldaia, certificata dal
Libretto d' Impianto, prevedeva l' aspirazione dell' aria
direttamente dall' esterno, in quanto trattavasi di generatore
di tipo "C", e così era stata installata all' origine e certificata.
Causa civile da andarci a nozze per un avvocato.
Comunque, per essere pratico e rispondere alla tua domanda
sulla dimensione dell' apertura di ventilazione, ammesso che
questa soluzione possa equipararsi al caso di " locale contiguo
per ventilazione indiretta" (della qual cosa non sono per nulla
convinto), la misura è di 6 cmq per ogni kW di potenza termica
della caldaia, con un minimo di 100 cmq se l' apertura è in basso,
nonchè aumentata del 50% se in alto, come una finestra.
Spero di non averti confuso le idee.
Cordialità


 Spero di non averti confuso le idee.
Come sempre sei stato chiaro e preciso.
Merci beaucoup.
Fabbrogiovanni.

 dovrebbero esserci controindicazioni tecniche, giusto?
secondo me si pone anche il problema della divisione REI tra garage e
seminterrato,perchè se ci hanno messo una porta REI (ad esempio
REI60)anche il muro che divide quei locali DEVE avere come minimo la
stessa classe di resistenza al fuoco, aprirci un foro passante....
per ovviare si potrebbe modificare la destinazione d'uso del garage.
saluti
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 saluti
Spetta che prendo le ventose per arrampicarmi sugli specchi:
Il tubo che ho girato ora collega il box alla caldaia, incendio nel box,
fuoco e fiamme vengono aspirate e buttate sul bruciatore della caldaia,
il bruciatore è fatto per lavorare con la fiamma...... :-))
Cmq ormai il lavoro è fatto, tubo murato e ho già chiuso gli altri fori,
non posso più tornare indietro.
Fabbrogiovanni.

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> ha scritto nel messaggio
news:ycZCc.18641$GQ3.4...@twister2.libero.it...

Scusami Giovanni forse ho capito male, tu parli di caldaia turbo(tipo C) e
sino ad ora ho letto del tubo aria ,ma il tubo fumi?
  ciao   edy

   ciao   edy
Rilassati, il tubo fumi non l'ho toccato:-))
Spiego con parole da fabbro: sul tetto della caldaia ci sono due buchi
rotondi, da uno entra l'aria fresca e dall'altro escono i gas di scarico
che si innestano nella canna fumaria regolamentare.
Fabbrogiovanni.

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.itINVALID> ha scritto nel messaggio
news:GC7Dc.19797$c_1.5...@twister1.libero.it...

   Ok scarico sdoppiato, ora ho capito
   ciao   edy

 devo solo carotare  30 miseri cm. di calcestruzzo.
      E la carota la piazzi sul prato vicina al nanetto!
      ciaofelix:-)


 la parete in cemento armato e sbuco all'esterno.
       La prossima caldaia mettila all'esterno incassata a filo muro,
       profondita'mm250,e non ci pensi piu'


        ciaofelix:-)
Qui al nord siamo passati dalle capanne di paglia su palafitte ai muri
in cemento armato, non ho un metro di spessore in cui scavare la
nicchia:-))
Fabbrogiovanni.


ciao abele

FabbroGiovanni ha scritto:



       Guarda che li montano anche sui moderni muri da 30 !!!:_))))
       ciaofelix:-))
