Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiuto: termosifoni non riscaldano

ciao a tutti
accesa la caldaia per riscaldare l'ambiente, alcuni termosifoni si riscaldano a dovere, altri no. 
Ero convinto fossero (quelli freddi) pieni di aria, ma appena rotata la valvolina di spurgo in realtà è uscita solo acqua fredda, non aria. 
Cosa può essere successo? cosa devo fare?
grazie in anticipo


Quelli più lontani dalla caldaia riscaldano prima di quelli vicini. Una volta appurato che dopo Tot. Tempo quelli più vicini non riscaldano allora c'è un problema che normalmente si corregge sostituendo la caldaia.
Accertati di aver spurgo aria sia dalla caldaia sia dai termosifoni a regola d'arte. 

grazie ma non è la caldaia. 
E' una cavolata che non ricordo relativa ai termosifoni, speravo di trovare soluzione qui. 
Tra i vari termosifoni accesi, quelli che non funzionano sono distribuiti "random" rispetto alla distanza dalla caldaia. Per cui quelli che non riscaldano sono un po vicini e un po lontani

 ha scritto nel messaggio 
news:c7e505ad-1d2e-40bd...@googlegroups.com...

Ispezione con termocamera, Milano e provincia, contatti in email. 
 
 


Potrebbe esserci una bolla d'aria da smuovere. A caldaia accesa lascia
aperto soltanto un radiatore di quelli freddi e vedi se succede
qualcosa. Se funziona, sfiata e ripeti con gli altri.

 qualcosa. Se funziona, sfiata e ripeti con gli altri.
 
grazie
ma non sono sicuro di aver capito cosa mi suggerisci. 
Chiudo tutti i termosifoni, tranne uno di quelli che non si riscalda. e fin qui ok.
E poi? Ipotizzando che non si riscaldi, che devo fare? devo girare la valvola e far uscire l'acqua?
grazie


A me è successa una cosa simile l'anno scorso. Alla fine è risultato essere 
la valvola di rimepimento automatico che non funzionava a dovere  e che si 
trova a monte dell'impianto. 
 
 
 
---
Questa e-mail e stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


 
 
la spiegazione è che hai i detentori chiusi.... l'acqua esce... dallo 
sfiato , ma non circola da sopra a sotto, restano freddi per causa
detentore o valvola chiusa.......
 
MDJI
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


La (seppur poca) prevalenza del circolatore dovrebbe riuscire a muovere 
una eventuale bolla d'aria intrappolata in qualche ansa delle tubazioni.
Se succede, a seconda di come e' fatto il tuo impianto, potrebbe trovare 
una valvola di sfiato e andarsene da se, o accumularsi nel radiatore da 
cui dovresti sfiatarla manualmente.
Tieni d'occhio la pressione mentre lo fai, non farla calare troppo, 
eventualmente reintegra acqua.
 
Ah, sto dando per scontato che tu abbia controllato di non avere valvole 
chiuse, elettriche o termostatiche, di avere la giusta pressione 
nell'impianto (su quanti piani e'?), e che tutte le valvole di sfiato 
automatiche siano aperte.
 
Per evitare di far bollire la caldaia, lascia aperto anche un radiatore 
funzionante, e a impianto acceso chiudilo per una decina di secondi per 
volta, in modo da lasciare una via di fuga per il calore.
ciao

 
 
grazie
ma chi potrebbe averla chiusa dall'inverno scorso? nessuno ha toccato nulla, in nessun termosifone...tutto è rimasto com'era l'ultima volta che hanno funzionato

 ma chi potrebbe averla chiusa dall'inverno scorso? nessuno ha toccato nulla,
 
e allora per qualche motivo c'è aria dentro