Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: La pompa guasta della caldaia fa saltare la corrente?

Salve a tutti,
Due giorni fa nel tardo pomeriggio è saltata la corrente in tutta la casa.
Dopo un'accurata indagine ho scoperto che la corrente salta quando la
caldaia entra in funzione: il quadro con le luci si accende per poco e poi
la salta la corrente, se spengo la caldaia la corrente torna a funzionare.
Ho subito pensato ad un guasto della centralina o a qualche fusibile
"andato", quindi ho chiamato la ditta spiegando loro il problema.
Questa mattina il tecnico, dopo aver controllato la caldaia, mi ha detto che
la causa è la pompa guasta.
Ora mi chiedo, può la pompa difettosa far saltare la corrente in tutta la
casa?
Voglio dire, se la pompa non funzionasse, la caldaia dovrebbe accendersi lo
stesso senza far saltare la luce, al massimo non dovrebbe arrivare l'acqua
calda, giusto?
Siccome se ne sentono tante, non vorrei che il tecnico mi abbia detto di
cambiare la pompa quando invece basta cambiare un fusibile.
Voi cosa ne pensate?
Grazie. 

 Grazie.
ciao
giorgio 

 cambiare la pompa quando invece basta cambiare un fusibile.
Non è detto che il tuo tecnico sia onesto, però dopo che un fusibile sarà 
bruciato la corrente non potà più "saltare", proprio perchè da lì non può 
fisicamente passare.
Pompa guasta: se si fosse consumata la girante il tuo ragionamento fila, il 
motore girerebbe ugualmente ma l'acqua non circolerebbe.
Se però la parte elettrica della pompa scarica sulla massa della caldaia e 
da lì a terra ecco che "salta" la corrente, vale a dire l'interruttore 
differenziale, detto volgarmente "salvavita"
Se invece il motorino fosse bloccato nel momento in cui la scheda gli dice 
di partire succede che c'è un assorbimento esagerato, gli ampere salgono, 
superano la portata massima consentita dall'interruttore magnetotermico e 
questo scatta.
Ora dicci: quale dei due interruttori, differenziale o magnetotermico ti 
scatta?
-- 
Fabbrogiovanni
ps: si vede che ho frequentato BRILLANTEMENTE il corso da piccolo 
elettricista? :-)

 scatta?
Il quadro elettrico ha tre interruttori magnetotermici ed un pulsante
differenziale, quello con la "T" per intenderci.
Quando si accende la caldaia scatta l'interruttore magnetotermico generale e
quello per i frigoriferi, mentre rimane attivo solo quello per la corrente
elettrica comune, che però non funziona essendo scattato l'interruttore
generale.
Cosa si può dedurre da questo? 

> casa?
O hai acqua nel motore (od altra perdita verso terra) e scatta il 
salvavita, o il tuo magnetotermico è più veloce del fusibile di 
protezione della pompa. Il risultato e la soluzione non cambiano: luce 
che salta e pompa da cambiare...

 Voi cosa ne pensate?
Bisogna vedere come e' fatta la pompa.
Forse basta cambiare il motore, se si puo' staccarlo dal corpo della
pompa. Si potrebbe anche farlo riavvolgere, ma dubito sia conveniente.
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 pompa. Si potrebbe anche farlo riavvolgere, ma dubito sia conveniente.
Ho fatto alcune foto della caldaia, per comprendere meglio la situazione.
Questa č l'immagine della caldaia per intero senza il pannello anteriore:
http://tinyurl.com/2e8jwq
Questa č l'immagine piů ravvicinata della pompa dell'acqua:
http://tinyurl.com/yt83az
Guardando meglio ho notato che la pompa perde acqua dalla parte inferiore,
come si puň vedere da questa foto:
http://tinyurl.com/yrosf6
Sembra perň che le gocce d'acqua non tocchino alcun filo della corrente:
http://tinyurl.com/22mz9g
Quindi non credo che il guasto dipenda da quella piccola perdita.
Dalle foto riuscite a vedere qualche altra anomalia?
Se necessario posso fare altre foto piů dettagliate. 

"Lothar" <loth...@TOGLIQUESTOtiscali.it> ha scritto nel messaggio 
news:474c33b5$0$16038$5fc...@news.tiscali.it...

Fai una cosa e ti levi il dubbio di tutto, stacca solo i fili che vanno alla 
pompa, attacca la cuce e aziona la caldaia.Se laluce non ti salta significa 
che il tecnico aveva ragione, ma si puň tentare una riparazione della pompa. 
La perdita che si vede potrebbe dipendere non dalla pompa ma dal raccordo 
che sta sulla pompa sopra, dagli una stretta 

 di cambiare la pompa quando invece basta cambiare un fusibile.
potrebbe anche essere il relay di comando della pompa che e' in
corto/grippata; io staccherei i fili della pompa, e proverei ad
accendere la caldaia, la quale si accendera' per qualche secondo: se
la corrente scatta allora e' il relay di comando, se non scatta
(e la caldaia si "spegne" per via del circuito di protezione di cui
sopra), allora e' la pompa.
Se recentemente hanno fatto lavori idrici nella tua zona, potrebbe
esserci stata una "sabbiata" nelle tubazioni.

Ho risolto.
E' venuto il tecnico ed ha sostituito la pompa con una nuova: ora la caldaia
funziona perfettamente.
Ringrazio tutti per avermi aiutato a comprendere meglio il problema, terrň i
vostri consigli per il futuro.
Grazie ancora.
Un saluto