Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ricavare una presa elettrica

Ho necessità di ricavare una presa elettrica esterna nel mio giardino.
Ho un interruttore, sempre esterno, che mi accende una lampada; posso
utilizzarlo per aggiungere delle prese magari sostituendo la cassetta
con una a due tre posizioni? Da dove prelevo la corrente?

 Da dove prelevo la corrente?
Apri la cassetta e vedi che situazione trovi.
A meno di errori dell'elettricista troverai di sicuro almeno un conduttore 
attaccato all'interruttore, che non è altro che la fase (da dove preleverai 
energia).
Poi dipende da come è stato strutturato l'impianto, se sei fortunato hanno 
passato anche neutro e massa, che a norma sono marrone e giallo-verde, poi 
dipende da quanto vecchio è l'impianto.
Se questi due ultimi non ci sono, dovrai passarli tu, dalla cassetta più 
vicina probabilmente.
Occhio ai collegamenti ed alle sezioni del cavo se vuoi attaccare 
dispositivi succhia potenza a quella presa.
Se i collegamenti non sono fatti ad hoc e ci attacchi mezzo mondo (ferro da 
stiro, asciugacapelli e tante altre cose), rischi minimo di far saltare 
qualcosa, massimo un piccolo incendio :)
Bye!

pippo ha scritto:

Vedo che wh1sp3r  ti ha già risposto in maniera esauriente.
Aggiungo un consiglio:
Io a casa mia ho messo un interruttore interno che seziona le prese
esterne.
Se qualche malintenzionato attacca un flessibile alla presa esterna, ti
apre qualsiasi cosa mentre sei assente.
Ciao
 Fausto

l'impianto è stato fatto circa 4 anni fa quindi dovrei avere i tre
caVi che mi hai indicato...
coem pprocedo? collego la fase dell'interruttore alla mia presa,
poi...?
wh1sp3r ha scritto:


 coem pprocedo? collego la fase dell'interruttore alla mia presa, poi...?
Prendi la fase dall'interruttore, dal lato giusto mi raccomando, altrimenti 
la presa funzionerà solo ad interruttore premuto :) e la attacchi in alto 
alla tua presa.
Ti raccomando stacca ovviamente energia nel mentre, e tieni a portata un 
cercafase.
La massa giallo-verde la colleghi al centrale e il restante (neutro) in 
basso.
Per la fase dovrai necessariamente creare un ponticello, usa un cavo con una 
sezione uguale (o maggiore) rispetto a quello già esistente, per evitare 
qualsiasi tipo di problema.
Ti raccomando, se la presa è proprio in esterno, all'aperto, abbi 
l'accortezza di usare prese impermeabili per evitare spiacevoli sorprese...
Il consiglio di prevedere un interruttore interno magari sul pannello 
centrale per disattivare le prese esterne è ottimo se non ci hai già pensato 
a suo tempo.
Bye! 

 passato anche neutro e massa, che a norma sono marrone e giallo-verde, poi
non era blu il neutro? e marrone la fase?

 non era blu il neutro? e marrone la fase?
Sorry, confermo l'inversione di colori :o)
In ogni caso un cercafase aiuta sempre in questi casi. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
gia'
e lo farebbe con la tua corrente

OK credo di aver capito la fase va prelevata a valle dell'interruttore.
Grazie a tutti.
wh1sp3r ha scritto:


 wh1sp3r ha scritto:
a monte!!
seno' e' una fase comandata dall'interrutore

 Grazie a tutti.
Come ti ha detto Pietro, a monte, a meno che tu non voglia che quella presa 
sia comandata dall'interruttore (come la lampada).
Poi dipende se hai capito bene il concetto di valle/monte ;)
Per fugare ogni dubbio, spegni la luce e tocca i cavi con un cercafase, la 
fase che trovi è quella giusta!
Devo avvisarti che potrebbe anche succedere, (a me capitò una volta) che 
qualche elettricista sbadato abbia connesso all'interruttore il neutro al 
posto della fase, è raro ma non impossibile, in questo caso sarebbe una cosa 
pericolosa...
Bye! 

wh sai che una volta ho trovato una deviata tedesca (da non fare non e' a
norma)
due deviatori entri in ognuno con fase e neutro e con quelli che esci vai
alla lampada
se la lampada riceve 2 neutri e' spenta
se la lampada riceve 2 fasi e' spenta
se la lampada riceve fase e neutro e' accesa
prima di capire che diavoleria era cio' messo un po