Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: La mia caldaia è morta!

Qualche giorno fa scrivevo in questo NG per chiedere consigli in previsione
della sostituzione della mia caldaia murale che zoppicava da un po'...
Come tradizione RHOSS (un plauso al progettista!) la caldaia sui è fermata
nuovamente nel week-end!!! Questa volta pare per sempre!!! :-(
La caldaia è in blocco, ma non reagisce a nessuno stimolo! Secondo me è
morta del tutto!
Per la serie voglia di lavorare saltami addosso ieri non ho trovato nessuno
che potesse dare un'occhiata. Gli unici onesti sono stati quelli del
Carrefour vicino casa dove ho potuto almeno acquistare dei radiatori
elettrici per compensare qualche grado di freddo in casa mia...
Oggi ho di nuovo provato di nuovo a telefonare alla casa madre ma non
risponde nessuno a parte un centralino automatico con terribile accento
croato!
Ora mi trovo nell'urgenza di sostituire l'apparecchio. Avevo già selezionato
un gruppo di marchi che potesse fare al caso mio: riscladamento con potenza
nominale 24 kW e produzione acqua sanitaria con accumulo.
I marchi selezionati sono Saunier&Duval, Ferroli, Junkers e Beretta.
Si somigliano un po' tutte e ognuna ha piccole caratteristiche peculiari che
poco mi interessano.
La domanda è: quale caratteristica tecnica principale devo tenere in
principale considerazione? Mi hanno fatto notare la differenza delle
capacità e pressioni iniziali dei vasi di espansione.
E' vero che più è grande meglio è? E la pressione di precarica deve essere
tenuta da conto?
La Ferroli ha due pompe invece di una sola più valvola deviatrice... E' un
vantaggio o un pezzo in più che si può rompere?
Altre cose?
La capillarità dell'assistenza e la presenza di più di un centro tecnico nei
paraggi l'ho già tenuto in mente.
Vi ringrazio infinitamente!!! Siate tempestivi nelle risposte, però... devo
decidere in brevissimo tempo, come potrete ben immaginare!!!
Ciao
Antonio
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Altre cose?
Dimenticavo: l'alloggio è su un solo piano, 120mq, radiatori in alluminio,
nel caso servisse saperlo :-)
Ciao,


morta in che senso?
cosa fa?
che tipo č?(camera aperta o stagna, accensione da fiamma pilota o
elettronica)
ti potrei aiutare a RIPARARLA se dici qualcosa in piů
se non tentiamo che hobby sarebbe?

 se non tentiamo che hobby sarebbe?
Hai bisogno di altre info?
-- 
Antonio
"Il paradiso non sarà mai un paradiso se i miei gatti non saranno lì ad 
accogliermi"
http://it.photos.yahoo.com/ph/shy_1965/my_photos

 Camera aperta, accensione piezo.
L'avviamento della caldaia è gestito da una centralina elettronica sul 
lato sx della caldaia, ma se quello è in tilt non so se possimom metterci 
le mani :-(
Ho spento e riacceso più di una volta, il pulsante di sblocco non ha 
effetto.
Il fusibile sull'unica scheda accessibile è OK, non ci sono relè 
bruciati, non vedo piste bruciate, nè sfiammate.
Ho provato a by-passare le sicurezze (termostati e simili) ma niente, non  
ha funzionato...



Fa la scintilla e non si accende il gas? O non fa proprio la scintilla? Va
in blocco? Senti uscire il gas quando tenti l'accensione?

 in blocco? Senti uscire il gas quando tenti l'accensione?
se fa la scintilla e non accende vuol dire checi sono problemi di
carburazione,mancanza di gas o guasto dell'elettrovalvola del gas,
se non fa la scintilla vuol dire che c'č un problemma dell'elettronica di
controllo o di trfo in salita difettoso o piezo ossidato,
se la caldaia meccanicamente e in buono stato(parti idrauliche in buon
stato) io ti direi di cambiare la centralina(circa 50-100?)
anche se non uguale fa niente(importante che abbia le stesse funzioni base,
le sicurezze che la tua caldaia non ha le bypasserai, basta mettere in
ordine i fili.
dimmi come va
buona fortuna

 l'accensione? 
No, niente scintilla, niente di niente. Non si sente il flussare del gas, 
non ci sono valvole, interruttori, relè o altri cosini che scattano.
Nessun rumore!
L'unica cosa che si muove è la pompa, ma quella, come dicevo, è un 
motore. Arriva corrente e lei gira :-(


 buona fortuna
Ti ringrazio moltissimo!!!!
Nelle ultime ore ho molto valutato l'idea di metterne su una nuova. Temo 
davvero che dopo questa riparazione ne salti fuori un'altra a breve. La 
storia di questa caldaia è assurda: guasta dopo solo 15 giorni 
dall'installazione, ho dovuto spingere per farla passare in garanzia dato 
che secondo il tecnico era colpa mia e della scarsa manutenzione. Dopo 15 
giorni?!?!?! E da quella volta in poi i guai si sono succeduti a cadenza 
sempre più ravvicinata.
Ripararla ora vorrebbe dire vivere nell'ansia e nell'attesa di un futuro 
imminente guasto :-(
Preferisco spendere una cifra ed essere più sicuro!
Dopo tanto leggere sarei fermo a Immergas e Férroli...
Propenderei per la seconda per le dimensioni d'ingombro leggermente più 
piccole ;-)
Ma prima di dire la parola definitiva volevo farmi fare due prezzi dagli 
installatori.
Grazie per le cortesi risposte!!! Non sempre si trova gente così nei NG  
:-)


 l'accensione? 
Aggiungo un grazie anche a te per il tuo interesse e per il tempo 
dedicato, ma come dicevo a luca333 stavo ponderando l'idea di 
sostituirla.
Ho individuato due modelli, un Immergas e un Férroli.
Appena conoscerò anche i prezzi potrò decidere meglio.
L'assistenza è buona e diffusa in tutta la provincia di Torino. Se ne 
trovo uno che non mi soddisfa chiamo un altro :-)
Buonanotte!!!


 motore. Arriva corrente e lei gira :-(
cambi centralina con una buona(landis & gyr) e sei apposto perche molto
probabilmente la causa era sempre stata della centralina fattta "molto
bene),
poi di altri possibili guasti possono esserci i vasi d'espansioni caricati
male, la valvola miscelatrice puoi anche evitarla,
puoi controllare il trfo in salita se li arriva 220v,alimentazione
elettrovalvola e/o blocco, catodo e anodo ossidati o consumati(si ppotrebbe
risolvere avvicinandoli)
dimmi come va

Scusa ma tu sentenzi che la tua caldaia e' da buttare senza nemmeno farla
vedere ad un tecnico ?
Potrebbe trattarsi di una sciocchezza anzi, nei casi come il tuo in cui la
caldaia non da assolutamente segni di vita, e' probabile che sia un
problema di qualche sensore guasto; comunque falla vedere da qualcuno
prima di buttarla a meno che non sia veramente vecchia e piena di
problemi. In genere una caldaia si butta quando si usurano o si guastano
componenti importanti quali lo scambiatore di calore o l'intera scheda
elettronica, per il resto conviene quasi sempre ripararla.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it