Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Elettricisti HELP!

    Una zona della mia casa e' protetta da un interruttore differenziale o
    salvavita,che da un paio di giorni scatta interrompendo quindi
l'afflusso
    di corrente, ho provato a staccare tutto cio' che e' connesso senza
venire
    a capo del problema.....
    Domanda: Se la dispersione o il corto circuito si trovasse sulla linea
esterne cioe' a monte degli apparecchi di protezione questi potrebbero in-
    tervenire ugualmente?
    graziefelix:-)
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

    tervenire ugualmente?
No, la dispersione deve essere a valle del differenziale  per far 
intrervenire lo stesso diff.
Potrebbe esere il diff. guasto, o degli spyke sulla linea del fornitore di 
energia elettrica. 

 energia elettrica.
  Non so cosa siano gli spyke ma se cosi' fosse dovrebbero scattare anche 
  gli altri o no? 
  grazie per la risposta!


 
La butto lì ma poi nascondo la mano .... il diff/magneto è in posizione 
protetta, ovvero lontano da finestre e/o porte che in caso di maltempo 
possano spararGli (!) umidità??
Fausto.

 ha scritto nel messaggio 
news:gr5fcm$j9c$1...@news.newsland.it...

 Per spyke intendo slittamenti di tensione sulla linea
cmq, le correnti differenziali sono abbastanza subdole
il tuo diff. sarą per una Id da 30mA se č per un impianto domestico da 3kW,
inserito nel centralino con magnetotermico di protezione 10 e 16 A.,
potrebbe essersi starato o come succede basta mettere un fischer nel muro
propio dove passa un tubo corrugato, che sbucciando la fase o il neutro
ti manda in dispersione l'impianto e tu non lo trovi.

Rufus ha scritto:

  Potrebbe trattarsi di umidita' su una presa esterna?     f.


 Ecco, probabilissimo


    tervenire ugualmente?
No. Tranne qualche eccezione ma dovrebbero somamrsi parecchi fattori.
Potrebbe piuttosto intervenire per disturbi provenienti dalla rete. Ma di 
solito il problema si manifesta in modo diverso da come lo hai descritto.
-- 
Giorgio

 boiler,  caldaia?
    No.
    ciaofelix:-)


  Potrebbe trattarsi di umidita' su una presa esterna?     f.
Direi una delle cause piu' frequenti.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

     Questo posso farlo.
Beh
è la prima cosa che controllerei prima di diventare pazzo con gli
altri tentativi.
Io, per un problema simile, ho risolto sostituendo il differenziale
con uno identico nuovo e... miracolosamente il problema si è risolto!
Ciao
 Marcello
-Catania-

 > Ecco, probabilissimo
   Stameni di buon'ora ho sconnesso la presa esterna che apparentemente era
   ben asciutta ma la giornata e' soleggiata, l'interruttore riarmato non
   scatta e la zona e' attutt'ora servita ed utilizzata normalmente!
   ciaofelix:-)


 
umido. gocciolina infida e traditrice, quasi invisibile.  una cosa analoga 
succedeva in casa, e dopo affannose riceche si trovo' lieve trafilamento da 
caldaia che pianpianino scorreva lungo il filo della presa di alimentazione. 
era poco piu' che umidita'
Dalla descrizione, partirei dall'analisi della lavanderia.
Paolo

 
Ops, avevo scritto prima di leggere della soluzione.
Piu' o meno mi ero avvicinato: parlavo di tracce di umidita' infida e 
traditrice, cosa che puo'a vvenire
Paolo