Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calo/assenza di tensione e scatto differenziale

Ciao a tutti
ho un "piccolo" problema, ogni tanto nella mia zona manca corrente (direi più che altro micro-intrerruzioni o cali di tensione apparentemente random) e questo fa scattare il magnetotermico differenziale che poi devo ovviamente riarmare manualmente. Quale può essere la causa? E' normale?
 
Escluderei che lo scatto sia un problema interno (ho provato i vari elettrodomestici e tutti funzionano e lo scatto si verifica anche in situazioni di basso assorbimento nel mio alloggio, ad esempio stanotte all'1....) ma credo sia piuttosto un problema di zona, anche se devo verificarlo al 100%.
 
Quando riarmo l'interruttore tutto riparte regolarmente ma non è piacevole alzarsi in piena notte... pena trovare il freezer allagato al mattino.
 
Nell'ultima settimana questo inconveniente si è presentato già 2-3 volte. Forse colpa del gran caldo e dei condizionatori? Potrei risolvere mettendo un interruttore a riarmo automatico?
 
Grazie mille ciao a tutti

 
 
anche, sì

Potrei risolvere mettendo un interruttore a riarmo automatico?
 
Anche questa potrebbe essere una soluzione.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Grazie per le risposte.
 
Ma quindi è possibile che uno sbalzo/calo di tensione o micro-interruzioni provochino delle sovracorrenti tali da far scattare il mio interruttore? Sono sempre stato abituato che quando l'Enel staccava corrente, poi questa tornava "da sola" senza far scattare nulla.... da qui i miei dubbi.
 
Per la cronaca, il mio interruttore è questo qui:
https://library.e.abb.com/public/faed3bae24533f8ac12576640037fc28/2CSC422007B0901.pdf
 


https://library.e.abb.com/public/faed3bae24533f8ac12576640037fc28/2CSC422007B0901.pdf
 
 
In quel documento leggi a pagina 4, dove parla del tipo APR.


 "da sola" senza far scattare nulla.... da qui i miei dubbi.
Quello che descrivi non è una condizione normale. Hai la possibilità di sostituire anche 
temporaneamente il m/termico differenziale ? Le microinterruzioni potrebbero creare degli 
spike che in differenziali "moderni" dovrebbero poter digerire normalmente. Abiti per 
caso in qualche zona dove ci sono fabbriche oppure nelle immediate vicinanze ad una 
cabina di distribuzione primaria?
 
-- 
Franco

 ad una cabina di distribuzione primaria?
 
Come si fa a saperlo?

@ Franco: non so rispondere con esattezza alle tue domande, abito in una normalissima zona mista industriale residenziale della prima cintura, ma in una villa abbastanza grande e abbastanza vecchia, quindi immagino che il mio problema sia un misto di sbalzi di tensione "fisiologici" (soprattutto in questa stagione di grandi consumi energetici) e di dispersioni varie piú o meno importanti. Non sono un esperto, ha senso il mio discorso? Particolare importante, il salvavita é stato recentemente ripristinato dal mio elettricista (ha rifatto tutto il quadro) in quanto era stato da tempo di fatto bypassato, da lí sono nati i primi problemini.... 
 
@ Bernardo: grazie mille per il suggerimento, a questo punto il dubbio é forte: differenziale "resistente" o a riarmo automatico.....? Il mio elettricista mi ha proposto il secondo, magari domani lo chiamo e gli chiedo che ne pensa degli APR....
 
PS ma quali sono i tempi tipici di riarmo per un salvavita a riarmo automatico ammesso che i suoi test siano ok? Parliamo di secondi o diversi minuti?
 
Grazie ancora a tutti


Pongo anche io una domanda: abiti vicino a qualche grosso impianto fotovoltaico?

> PS ma quali sono i tempi tipici di riarmo per un salvavita a riarmo automatico ammesso che i suoi test siano ok? Parliamo di secondi o diversi minuti?
dai 2 ai 5 secondi.
 
Giulia
 

@ Tizio: non penso proprio.... In ogni caso fino a qualche mese fa vivevo qui vicino e non mi scattava quasi mai il differenziale per cui il problema é sicuramente legato in qualche modo alla combinazione appartamento/differenziale attuali
 
@ Giulia: grazie. Per interruzioni cosí brevi forse vale la pena orientarsi su un interruttore a riarmo automatico ma con la massima protezione piuttosto che su salvavita piú "tolleranti", l'unico fastidio puó essere la TV (il PC neppure ce l'ho...)

 il mio interruttore?
 
Esistono anche dei differenziali auto-ripristinanti, che riattaccano da 
soli dopo una interruzione facendo una serie di tentativi.
Comunque lo sbalzo di tensione fa intervenire gli scaricatori di 
sovratensioni degli alimentatori (sono presenti su quasi tutti gli 
alimentatori switching); anche questi possono far scattare i differenziali.
 
 
-- 
Giuliano
 
alias Giuli el Dabro
 
"Prima de parlar tasi"

 a questo punto il dubbio é forte: differenziale "resistente" o a riarmo automatico.....?
 
il riarmo automatico fa un solo tentativo... se scattasse di nuovo 
rimarrebbe aperto in attesa della manutenzione, perche` cosi` deve essere.
 
bye

 alimentatori switching); anche questi possono far scattare i differenziali.
 
Giusto... ed in questo caso basta sostituire l'interruttore della serie 
..../AC con uno serie ..../A
 
bye

 rimarrebbe aperto in attesa della manutenzione, perche` cosi` deve essere.
 
ah caz, interessantissimissimo!
A casa mia passano periodi di mesi in cui non capita un cavolo, poi 
magari in 1 mese si stacca 4 volte in una settimana a me ma non a mio 
cognato (piano sopra)
poi accade il cotrario capita a lui e non a me... un casino.

 alimentatori switching); anche questi possono far scattare i differenziali.
 
interessante. Se ho inteso bene: c'è uno sbalzo di linea, il lampadario 
ha un' alimentatore switching per cui la sua protezione fa toranre al 
differenziale una perdita di corrente e lui stacca, giusto?
Quindi qunado vado via x le ferie se dal quadro stacco le utenze che 
hanno alimentatori switching (luci giorno, luci notte) limito le 
probabilità che succeda?

 ..../AC con uno serie ..../A
 
non ho capito...


i magnetotermici differenziali vengono prodotti normalmente nella 
versione AC  (che poi sarebbe il differenziale storico)  ultimamente 
l'elettronica negli utilizzatori, ha preso il sopravvento e dato che 
questa, o per meglio dire, gli alimentatori non lineari (switching) 
puo`/possono generare problemi ai normali differenziali o magnetotermici 
differenziali, pertanto sono stati commercializzati altri 
differenziali/magnetotermici differenziali, in versione A cioe` 
insensibile a questi tipo di disturbi.
 
Ora la domanda sorge spontanea... come si fa a capire che un 
difefrenziale e` di tipo AC oppure di tipo A ?
 
in genere basta leggere l'articolo stampigliato su, in mezzo oppure a 
fine sigla c'e` l'indicazione AC o A
 
http://it.tinypic.com/r/1z4b9f8/9
 
 
in questa foto si puo` notare che quasi tutti i differenziale originali 
(tipo AC) sono stati sostituiti con quelli di tipo A proprio per i 
motivi descritti... :-)
 
l'unico AC rimasto alimenta i fan coil gli altri gruppi di continuita` e 
Computers
 
bye
 

 probabilità che succeda?
 
Penso di si, ma non so se gli alimentatori delle luci abbiano scaricatori 
di sovratensione, non ne ho mai smontati. Ti posso però assicurare che ce 
li hanno tutti gli apparecchi tipo computer, stampanti, fax prodotti dagli 
anni 80/90 in poi.


 insensibile a questi tipo di disturbi.
 
ok, graize! Stasera guardo il mio

 
 
cmq io ultimamente quando vado via stacco lo staccabile, da quadro o da 
interruttori in giro (es in cucina posso togliere corrente a 
lavastoviglie, cappa e piano cottura lasciando su il Generale cucina ex 
il frigo)
Non mi sembra che mi sia mai saltata da quadno faccio così, ma è 
talmente tanto "random" come cosa che fatico a capirlo

Ho letto in rete che esistono anche differenziali che uniscono le 2 funzioni, protezioni contro lo scatto intempestivo tipo il modello APR (temporali, disturbi, cali di tensione ecc...) e riarmo automatico.
Ne conoscete qualche modello?

 aperto in attesa della manutenzione, perche` cosi` deve essere.
Gli autoripristinanti sono pensati per garantire continuità di servizio e non di certo 
per risolvere problemi legati agli impianti. Vengono usati in quadri non presidiati e 
come gia detto dopo un certo numero di interventi (ripristini) rimangono aperti in attesa 
di intervento manuale. Il problema di sicuro non lo risolvi. Secondo me dovresti cambiare 
il tipo di diferenziale ed installare un modello antiperturbazione ritardato  ( la 
Schnaider li identifica con il suffisso "Si")
 
-- 
Franco

 ho un "piccolo" problema, ogni tanto nella mia zona manca corrente (direi piÃ¹ che altro 
micro-intrerruzioni o cali di tensione apparentemente random) e questo fa scattare il 
magnetotermico differenziale che poi devo ovviamente riarmare manualmente. Quale puÃ² 
essere la causa? E' normale?
 
Qualcosa non funziona a dovere. A me accadeva col frigo, una volta ogni 3-4 che riattaccava 
il compressore.
Per quest'ultimo, meglio mettere un differenziale con riarmo automatico, in ogni caso.
 
 
 
 
 

nn <nob...@nowhere.nil> ha scritto:

Non è vero.
Fa un check, se OK riarma.
Se accade una seconda volta, ripete il ciclo.
 
 
 

Ciao conosci per caso il prezzo di questo tipo A ?