Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore magnetotermico: in questo caso serve?

Ciao a tutti!
In bagno ho una presa da 16A cui è collegata la lavatrice e che regolarmente 
"cola" per il surriscaldamento. Poiché si tratta di una presa standard 
italiana, ho deciso di sostituirla con una presa schuko per eliminare, tra 
l'altro, l'adattatore che adesso sono costretto a utilizzare. La presa è 
comandata da un interruttore bipolare ed è preceduta da un fusibile da 15A; 
insieme occupano i 3 alloggiamenti disponibili nella placca. L'installazione 
della presa schuko, che occupa due sedi, mi obbligherebbe a eliminare il 
fusibile, pertanto avrei pensato di sostituire interruttore e fusibile con 
un magnetermico. Dato che il magnetermico nel quadro è da 16A e in 
considerazione del carico (cioè la lavatrice, protetta da un fusibile 
interno da 10A), può essere sufficiente un magnetermico da 10A oppure devo 
installarne uno da 16? Soprattutto, in questo caso serve?
Infine, utilizzando il magnetotermico con la frequenza di un interruttore, 
lo si può rovinare?
Grazie,
Alex
-- 
...dipende...
Il dipolo sul tetto del vicino è sempre più potente 

lo si può rovinare?
IMHO perchè staccare il magnetotermico ogni volta?
Se deve scattare, scatta da solo no? :D
Ciao
 Dimitri

 ha scritto nel messaggio 
news:jp43s010qb8uq2ctc...@4ax.com...

Per togliere la tensione quando tiro fuori il bucato senza affidare le mie 
penne al differenziale? ; )
Lo so, magari la precauzione è fin troppa, però un "clic" al volo non mi 
costa nulla.
Ciao!
Alex 

 Soprattutto, in questo caso serve?
Parliamo solamente in via teorica, in quanto queste modifiche spettano 
solo a soggetti autorizzati per legge.
Ad ogni modo la risposta e` con tutta probabilita` "no"
Secondo le CEI 64-8 fino ad una portata di 16A la spina puo` fungere da 
interruttore funzionale (di funzionamento) quindi non e` necessario che 
sia presente un sezionatore onnipolare, quindi la spina puo` fungere da 
interruttore per l'utilizzatore che sta a valle.
Inutile anche la protezione (fusibile o magnetotermico) se quella del 
centralino e` sufficentemente coordinata,  con la sezione del cavo che 
costituisce la derivazione alla presa, ma questo come detto soprra, e` 
un compito da specialisti.
ciao max

 Infine, utilizzando il magnetotermico con la frequenza di un interruttore,
----------------------------^^
Finalmente! :D
Errare è umano, il copia&incolla è diabolico!
Alex 

 compito da specialisti.
Qui, ovviamente, mi fermo, dal momento che so solo che l'impianto, 
realizzato nel 1994 contestualmente alla costruzione dell'edificio, utilizza 
ovunque conduttori da 2,5 mmq e che i due magnetotermici nel quadro in casa 
suddividono l'abitazione in altrettante zone e non distinguono, invece, tra 
punti luce e forza motrice, come credo si faccia ultimamente.
Ciao e grazie!
Alex 

 costa nulla.
Mai pensato che le stesse probabilità di beccarti la scossa le hai anche
azionando il magnetotermico (magari con le mani bagnate)?
Il rischio è più o meno lo stesso... ed anche in quel caso la tua vita è
sospesa al differenziale... anzi, il rischio è anche un po' più alto perchè
il magnetotermico non c'ha la terra... ;-)
Saluti            Meneldil

 punti luce e forza motrice, come credo si faccia ultimamente.
Piu` o meno come tutti noi..... e` per questo che ho detto: "molto 
probabilmente si"
ciao max

 costa nulla.
Vedi un conto sono le norme tecniche.... che stabiliscono il minimo 
obbligatorio di sicurezza per tutti, un altro sono il buon senso e la 
prudenza........  molte volte questi due amici sono piu` importanti 
delle norme, che possono risultare incomplete o fallaci..... (e` per 
questo che si aggiornano continuamente, anche se oggi vicino alla 
sicurezza totale ci siamo proprio).
ciao max

Confermo quanto scritto da Massimo.
Ciao
Kep

 lo si può rovinare?
Si usura come un qualsiasi interruttore. La differenza non e' nella 
durata, ma nel costo quando devi sostituirlo. In ogni caso c'e' da 
mettere in chiaro che il magnetotermico interviene solo quando c'e' un 
lungo sovraccarico od un brutale cortocircuito.
Non quando si rischia di prendere la scossa.
Nel caso del lungo sovraccarico vuol dire che alla presa della lavatrice 
e' stato attaccato anche un phon, un ferro da stiro, una stufetta 
elettrica, un condizionatore portatile, un'aspirapolvere o altra roba di 
potenza.
Nel caso di un brutale cortocircuito invece scattano anche tutti gli 
altri magnetotermici sulla linea, compreso quello sul misuratore ENEL 
(se c'e', mi pare che ultimamente non c'e' sempre).
Pekilan