Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Addolcitore

 
Addolcitore marca "crisma 18L" del 2003 fermo, pagato 1700€, ogni tanto
controllo il sale e mi accorgo che non scende. In effetti c'e' una
lucina rossa "service" rossa lampeggiante.
 
Primo tentativo: la ditta installatrice, stranamente ancora attiva.
Mandano con calma un ragazzotto, guarda, dice "E' rotto!", dice
"mandero' un'email con il preventivo del nuovo adodlcitore". Email mai
arrivata.
 
Secondo tentativo, l'assistenza della caldaia gestisce anche
addolcitori, ma non li installano. Viene, dice "va cambiato",
da' due nomi di idraulici installatori, gli idraulici sono
indaffarantissimi. Al tel. preventivo verbale "solo 1500€ perche' i tubi
sono gia' in posa", faranno sapere quando possono. Il tempo passa e
loro non possono mai.
 
Moglie fa un commento sarcastico, e qui scatta il nervoso. 
 
Perso per perso lo apro, ci studio su internet, e apprendo quanto
segue: 
 
- l'addolcitore e' a tempo, rigenera a prescindere a scadenza fissa
 
- il costruttore Crisma (peraltro sparito) compra la bombola, riempie
  la resina, avvita sopra un una accrocco elettromeccanico e mette la
  sua etichetta.
 
- praticamente tutti gli addolcitori "a tempo" sono identici e
  utilizzano tutti il medesimo  dispositivo di marca AUTOTROL che si
  avvita sulla bombola, e consiste in un blocco valvole "255"
  azionato da un timer elettromeccanico  "440i".
 
- su internet si trova tutta la documentazione del questo Autotrol, es.
 
https://www.water-softeners-filters.com/autotrol-user-manuals
 
 
- aprendo il timer trovo due ingranaggi rotti, solito poliammide
  caricato di fibre di vetro, duro ma fragile. 
 
https://i.postimg.cc/8k7NvGCm/20220511-082234.jpg
 
https://i.postimg.cc/9Mfgvck8/20220518-154130.jpg
 
 
- su ebay si trovano gli ingranaggi (1001583=25€, 420A4=7€), perfino
  in Italia. 
 
- E' bastato sostituendo i due ingranaggi: 
https://www.softenerparts.com/assets/images/440tmexp.jpg
,
  e l'addolcitore e' ripartito correttamente. 
 
Spesa attesa: 1500€
Spesa sostenuta: 32€
Risparmio (per ora): 1468€
 
Il timer elettromeccanico e' obsoleto, si trova come fondo di
magazzino. In alternativa sulla stessa testa-valvole c'e' un modello
nuovo, elettronico, un costruttore nazionale me lo vendeva per 235,83€.
 
Le resine, mantenute correttamente, praticamente mantengono la loro
efficacia per una durata superiore alla testa elettromeccanica. In ogni
caso ora controllero' la loro efficacia testandole quotidianamente con
un test della durezza dell'acqua.
 
Gli addolcitori con rigenerazione a tempo sono piu' semplici e duraturi,
ma grossolani. Oggi si preferisce la rigenerazione a volume, un sensore
(elichetta) misura i litri d'acqua trattati dalla resina e la
rigenerazione parte quando arrivati al volume prefissato. L'elichetta
pero' e' piu' delicata del timer e dura meno.
 
Posto quanto sopra come "appunti personali" a futura memoria, alla
maniera del Deboni.
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 
 
Ma la perdita H2O e gestione via radiocomando la hai risolta
 quando rompevano per i tubi in cortile?
-- 


Ho cannato utente mi sa... :)

  quando rompevano per i tubi in cortile?
 
Va che ti confondi con qualcun altro (gio46?)
 
 
-- 
e un altro cello č andato, il suo schermo ha finito...

 
 
Si, si...  :)
 
Spesso vi confondo, non so perchè.


Presente. Rispondo alla domanda: sono andato aventi 5 anni con l'elettrovalvola radiocomandata,
poi mi sono scocciato e ho preteso che il condominio mi riparasse il tubo rotto. L'anno scorso a settembre 
hanno fatto i lavori e adesso, finalmente, ho nuovamente l'acqua dal rubinetto. 
La centralina ricevente l'ho staccata, il telecomando e l'elettrovalvola l'ho messi da una parte come ricordo di una impresa
che all'inizio sembrava impossibile, ma che invece andò a buon fine.

 Addolcitore 
 
curiosità mia
hai mica mai fatto analizzare l'acqua in uscita dall'addolcitore,
con riguardo al contenuto di sodio/sale ?

 con riguardo al contenuto di sodio/sale ?
 
No mi spiace
 
 
-- 
Cecchetto for Mayor 2022


Meno calcare rimane e più è il contenuto di sodio. Quello nostro 
condominiale viene tarato per calcare zero e per i servizi va bene così.
Difatti la caldaia ha già 27 anni e va sempre come nuova. Stesso discorso
per la lavastoviglie, che non ha bisogno del sale. 
Certo che non si può pretendere che sia anche bevibile... difatti la normativa 
indica per la potabilità 15° gradi francesi e una durezza 0 gradi significa un 
contenuto di sodio esagerato.  Se poi c'è qualcuno che la beve, allora non ha 
capito niente sullo scopo degli addolcitori.  In più, generalmente, l'acqua che arriva
all'addolcitore spesso arriva dall'autoclave... quindi acqua di un serbatoio, che 
a maggior ragione già di suo è meglio evitare di bere.