Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condensatore di rifasamento

La mia vecchia caldaia Vaillant (ventennale) si è bloccata due volte a
distanza di un mese.
La causa è il condensatore di rifasamento della pompa, che in entrambi
i casi si è praticamente sciolto, sempre dopo che la pompa aveva
girato parecchio, oltre le tre ore.
L'ho cambiato da me con pochi euro, ma temo che a monte ci sia un
problema peggiore.
Forse la pompa è danneggiata e assorbe troppa corrente ? La caldaia
funziona benissimo e non riscontro altri problemi. Grazie a chi saprà
darmi una spiegazione. ciao a tutti

 Forse la pompa è danneggiata e assorbe troppa corrente ?
Non puoi misurare l' assorbimento con un tester ?
Cordialità.
                       Paul

 problema peggiore.
Beh, cominciamo a dire quali sono le caratteristiche del condensatore che  
c'era montato e di quello che hai montato tu.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

Purtroppo ho gettato l'originale, ricordo solo che era da 3uF. Come
rimpiazzo ho trovato un 3,5uF +/-5%, marca "Last One", scoppiato anche
quello.
Ora, da un altro fornitore, ho preso un ItalFarad da 3,15uF +/-5%.
Per misurare l'assorbimento immagino che ci voglia una pinza
amperometrica, che non ho. Non credo di poter misurare l'assorbimento
in alternata con il tester, o sbaglio ?
Oggi col freddo che fa la pompa ha girato per ore e ore
ininterrottamente senza problemi.
In effetti si scalda molto, ma penso che lo facesse anche prima, del
resto fa girare l'acqua molto calda. Vediamo se questo dura.. in ogni
caso ne ho un altro di scorta, non è piacevole farsi la barba con
l'acqua gelata, alla "Ragazzo di campagna" !
Molte grazie a entrambi per l'interessamento, ciao.

 in alternata con il tester, o sbaglio ?
Dipende dal tuo tester : che portata hai in corrente alternata ?
Tieni presente in ogni caso che la misura non deve durare molto tempo, per  
non surriscaldare lo shunt del tester.
Ovviamente con l'amperometrica e' 100 volte meglio.


 amperometrica, che non ho. Non credo di poter misurare l'assorbimento
Sbagli, un piccolo circolatore assorbe 0,2-0,4 A, alla portata quindi
di qualsiasi tester.
Cordialità.
                     Paul

ehi, ma siete straordinari..
Beh, le altre scritte sul condensatore, che vanno oltre la mia
capacità di comprensione, sono:
ItalFarad
RP-2  3140 SH PO
uF 3,15 +/-5%
450V C 25/085/21
400V B 25/085/21
450V DB HPFPU
400V DB HPFNT
Ho un antico tester digitale, ma in alternata mi misura solo la
tensione, non la corrente.
Eventualmente cerco in prestito una pinza, qual è la corrente
"normale" che dovrei rilevare se non ci sono sovraccarichi ?
Paul, non ti voglio dare troppo disturbo, se mi dai le caratteristiche
che deve avere un condensatore "tosto", provo a cercarlo a Milano.
Dovrei trovarlo da qualche parte.
  thankssss !!!

 ha scritto nel messaggio
news:1133647622.8...@z14g2000cwz.googlegroups.com...
ehi, ma siete straordinari..
Beh, le altre scritte sul condensatore, che vanno oltre la mia
capacità di comprensione, sono:
ItalFarad
RP-2  3140 SH PO
uF 3,15 +/-5%
450V C 25/085/21
400V B 25/085/21
450V DB HPFPU
400V DB HPFNT
comunque la pompa dovrebbe aver scritto da qualche parte il condensatore che
usa
Ho un antico tester digitale, ma in alternata mi misura solo la
tensione, non la corrente.
Eventualmente cerco in prestito una pinza, qual è la corrente
"normale" che dovrei rilevare se non ci sono sovraccarichi ?
quella che è riportata sulla targhetta(pressocirca devono essere molto molto
simili)
che deve avere un condensatore "tosto",
piu' che tosto,spera solo che il condensatori si sono sciolti o scoppiati
perchè diversi o guasti

 che deve avere un condensatore "tosto", provo a cercarlo a Milano.
Quello che hai già dovrebbe già essere sufficiente.
Cordialità.
                Paul

 A 0,35, W 80, giri/min 2.000
Ciao! Mi collego a questo discorso per chiedere una cosa. Quando è 
necessario cambiare la velocità del circolatore? Nel mio appartamento 
(90Mq) ad esempio ho dei tubi molto grossi (da 1" e 1/4 con diramazioni da 
3/4"), il circolatore è stato impostato in fabbrica sulla terza vecoita', 
quella più veloce. Mi chiedevo se la cosa fosse corretta.
Saluti,
Enrico

 quella più veloce. Mi chiedevo se la cosa fosse corretta.
In linea di massima sì.
A tubi di maggior diametro corrispondono velocità di scorrimento
dell' acqua ammesse maggiori, e quindi pompe più veloci.
Negli impianti di una certa importanza, le caratteristiche del circolatore
(portata e prevalenza), sono determinate da calcoli riferiti alla portata
d' acqua necessaria ed alle perdite di carico delle tubazioni.
Nei piccoli impianti domestici, comunque, è più che sufficiente una
regolazione empirica, partendo dalla velocità  più bassa.
Se non si notano anomalie di funzionamento, la velocità minore
evita possibili rumori molesti (fruscii di scorrimento) e consente
piccoli risparmi di corrente elettrica.
Cordialità.
                Paul

 piccoli risparmi di corrente elettrica.
Grazie mille per la risposta. Vedo che hai colto nel segno, volevo proprio 
ridurre i fuscci molesti....I tubi sono di grandi dimensioni perchè 
l'impianto ha una 50ina di anni, anche se ho sostituito i radiatori. Penso 
fosse fatto in modo di assicurare una certa circolazione naturale. Il tubo 
di mandata è posizionato a circa 2 metri e 20 di altezza, mentre il ritorno 
è posizionato sotto i pavimenti. Mi chiedevo se ridurre la velcità 
influisse anche sullo scambiatore dell'acqua sanitaria....
Allora magari provo una volta a metterlo sulla seconda velocità.
Ciao e grazie ancora.
Enrico

 influisse anche sullo scambiatore dell'acqua sanitaria....
dipende se lo scambiatore ha il suo circolatore o meno

 
Bhe il circolatore è unico (pensavo fosse così in tutte le caldaie 
domestich)....proprio per quello facevo la domanda.
Ciao!