Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa di ricircolo

Nella casa nuova è stata installata una caldaia ad accumulo e la pompa di
ricircolo per avere l'acqua calda istantaneamente al momento del bisogno. I
tubi ovviamente sono stati coibentati, ma così ad occhio mi sembra una
soluzione abbastanza costosa in fatto di consumo di metano per un uso
normale di 2 - 3 persone, confermate?
-- 
Controlla gli errori per rispondermi in e-mail!

 normale di 2 - 3 persone, confermate?
Anche se fosse ormai c'è inutile cam,biare tutto costerebbe di più.
e poi non è detto che sarebbe costosa, magari tutto l'ambaradan serviva per 
risparmiare sulla potenza nominale della caldaia, la quale non potrebbe 
fornire acqua calda sanitaria se già dovesse lavorare per riscaldare gli 
ambienti a meno che la Pn totale non venisse opportunamente aumentata.
Di solito questi calcoli si fanno a tavolino durante la progettazione con il 
listino di una marca rappresentativa sotto mano (o il prezzario delle opere) 
e si calcola cosa costa di meno (al committente).
ciao.
Lo 

 normale di 2 - 3 persone, confermate
La soluzione è abbastanza costosa NON per il consumo di metano,
ma per quello di energia elettrica.
Il tuo circolatore sanitario avrà una potenza di circa 50 Watt (controlla
l' etichetta sul corpo della pompa), il che fa, per un anno di funzionamento
ininterrotto, circa 90 € di di spesa per un prezzo di 0,2 € al kWh.
Inoltre la pompa si usurerà in proporzione alla durata di funzionamento.
Come rimediare ?
Dopo pranzo...:-)
Cordialità.
              Paul

 aumentata.
Ma quando c'è una richiesta di acqua calda sanitaria le caldaie che ho visto
finora interrompono il circolo dell'acqua del riscaldamento (quelle senza
accumulo).
Come funzionano quelle con l'accumulo? Hanno 2 bruciatori?


paulhass wrote:

Buon appetito :)
Questa pompa ha anche un timer, si può far funzionare anche solo a
determinati orari, ma tu sei sicuro che la dispersione dei tubi (saranno
una 30ina di metri almeno) per 24 ore al giorno sia trascurabile?


 una 30ina di metri almeno) per 24 ore al giorno sia trascurabile?
Ma ha un timer od un orologio programmatore ?
Guarda qui :
http://i9.tinypic.com/4c1g9ih.jpg
E' una "porzione" del quadro elettrico della centrale termica di casa mia,
con i controlli della pompa di ricircolo.
Al centro si nota l' orologio programmatore che disabilita il funzionamento
della pompa nelle ore notturne.
A destra di questo, il doppio timer che, nelle ore abilitate (cioè
di giorno), accende la pompa con un ciclo on-off regolabile.
Nella foto non si distingue un granchè, ma le impostazioni sono :
ON   = 4 minuti
OFF = 1 ora
Questa maniera di funzionamento è sufficiente per assicurare sempre
la pronta utenza d' acqua calda. Il consumo di energia elettrica, rispetto
ad un funzionamento permanente , si riduce da 1.200 Watth/giorno,
a 64 Watth/giorno.
1 ora di intervallo tra un' accensione e l' altra può sembrare un tempo
molto elevato, ma ho notato che una volta innescata la circolazione
forzata tramite pompa, l' acqua calda continua a circolare anche a
pompa ferma per un buon periodo.
Comunque ogni caso è a sè (dipende dalla conformazione dell' anello
di distribuzione), e bisogna fare delle tarature personalizzate per ogni
impianto.
A destra del doppio temporizzatore si vede il contaore di funzionamento
del circolatore sanitario : non è indispensabile e si può omettere, come
la spia verde che indica che il circolatore è in funzione.
Per quanto riguarda il consumo di metano, si potrebbe eseguire un
conteggio analitico, ma francamente penso possa essere omesso.
La quantità di acqua circolante nell' anello di ricircolo (che di solito
per una singola abitazione è una tubazione da 1/2"), è piuttosto esigua,
e quindi le perdite di calore, visto che queste condutture sono ben
coibentate, risulta modesta.
Cordialità.
                 Paul

> Inoltre la pompa si usurerà in proporzione alla durata di funzionamento.
non sempre, ad esempio le pompe con girante metallica (90% delle pompe 
industriali) si rovinano a stare ferme, durano di piu se tenute sempre in 
funzione. 

 pompa ferma per un buon periodo.
Geniale!
Sto pensando se costruire un quadretto come il tuo oppure utilizzare
l'orologio della pompa anche se ha gli step da 1/4 d'ora, se non sbaglio.
Ma se l'acqua circola quasi da sola perchè non utilizzare delle pompe più
piccole, che so da 5 - 10 W?
