Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: montare magnetotermico al contrario

buongiorno
sto cambiando un magnetotermico difettoso(faceva un rumorino,come una
vibrazione)
aprendo il quadro elettrico,però mi sono accorto che gli elettricisti(ed
erano pure abilitati a rilasciare la dichiarazione di conformità!) , visto
che si sono ritrovati con due fili (linea luce bagno) corti che arrivavano
dall'alto,  hanno fatto una giunta coi morsetti e due spezzoni di filo per
portare  quei due fili fino alla parte inferiore del quadro.
a me non sembra un lavoro molto pulito, vorrei che  i fili entrassero
direttamente nei magnetotermici/differenziale senza "giunte volanti" all'
interno della scatola del quadro.
ho preso un magnetotermico Gewiss GW 90046  da 10A,bipolare,1 posto Din.
http://snipurl.com/1d56i
a questo punto le soluzioni per eliminare la "giunta" sono:
-montare il magnetotermico a testa in giù (brutta  e poco pratica,
potenzialmente pericolosa se qualcuno crede erroneamente che quella linea
sia staccata guardando distrattamente solo la posizione dell'interruttore(e
non la scritta I/O).
-montare i fili all'inverso, con la linea che va alla luce bagno che esce
dall'alto(dove di solito ENTRA la linea che arriva dal
contatore+differenziale) e entrare dal basso del magnetotermico(dove
normalmente esce la linea che va alle prese/luce) con la linea che viene dal
contatore/differenziale.
ma la domanda è : i moderni MAGNETOTERMICI HANNO UN "VERSO" ? oppure è
indifferente che i fili entrino o escano dal basso piuttosto che dall'alto?
e a questo punto la curiosità mi porta a porgere un'altra domanda: i
differenziali hanno un verso? oppure è solo una convenzione quella per cui
si entra dal basso coi cavi che arrivano al contatore e si esce dall'alto
con quelli che distribuiscono l'energia sui vari magnetotermici?
vi  ringrazio per le risposte.

 portare  quei due fili fino alla parte inferiore del quadro.
I morsetti volanti potranno anche turbare il tuo senso estetico, però sono
perfettamente a norma.
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ..........ma scusa nelle varie cassette di diramazioni tu per essere a 
norma come faresti le giunzioni? escludendo ovviamente i morsetti

 con quelli che distribuiscono l'energia sui vari magnetotermici?
Intendevi dire il contrario vero?
Ciao.
Lo 

indifferente che i fili entrino o escano dal basso piuttosto che dall'alto?
Le domande sono due. La risposta č no per la prima e si per la seconda.
Vedila cosě: immaginando che si sappia come č fatto all'interno, cosa cambia invertendo?
--
Bye
         OldVitt

Vitt ha scritto:

A me il forniturista che mi ha venduto il magnetotermico che ho 
installato a casa si č caldamente raccomandato di rispettare gli 
ingressi e le uscite cosi come stabilito dal produttore.


Anche per i differenziali vale quanto detto sopra, mi ricordo di un solo 
magnetotermico/differenziale con il verso prestabilito: un Siemens che 
sfruttava il relè differenziale anche come sgancio a distanza, ma non 
volendo usufruire di questa possibilità poteva essere anche quello 
alimentato indifferentemente da sopra o da sotto.
Cordialità
Liberty Kid 

 vibrazione)
montarlo al rovescio non esiste propio, ammesso che il DIN lo lasci 
incastrare contro il modulo a lato, i morsetti se IMQ sono a norma, anzi 
sono propio la cosa giusta che va usata, non a norma sarebbero mammut vecchi 
nastro etctc, capisco che non sia un lavoro al massimo del massimo ma č a 
norma, se propio vuoi cambiare vedi dove vanno i fili e cambiali con 
apezzoni piů lunghi rispettando colori (blu per la fase verde/giallo per la 
terra) e di diametro opportuno, probabilemnte andranno alla cassetta di 
derivazione del bagno o ad una intermedia... 

 la fase verde/giallo per la terra) e di diametro opportuno,
Non era blu per il neutro?
-- 
ValeRyo 

 ValeRyo
Ciao
Gianni 

 dall'alto?
Per quello che io ricordo nel lontano periodo in cui mi occupavo 
direttamente di impianti elettrici con il montaggio al contrario non è 
perfettamente garantito lo sgancio alla corrente per i valori compresi fra 
1,13 e 1,45 In per il relè termico (e analogamente per il valori di corrente 
per lo sgancio per corto circuito).
In pratica funzionano uguale se il coordinamento con i cavi non è critico ma 
non ritengo sia un lavoro effettuato a regola d'arte.
Ciao
Gianni

 Il neutro è blu chiaro.
Non lo sapevo... ma perché usare due colori che sono facili a
confondersi?
-- 
ValeRyo 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele ValeRyo Saeba dal paese di 
val...@musicoff.com

NONONONOOOO
ferm,a i buoi io ho scritto una castroneria, NERO :| per la fasi interotte 
grigio marrone vedi te non mi pare ci siano obblighi, ma solo buon senso se 
poi devi rimetterci le mani un domani....
SCUSAAAAAAA 

 SCUSAAAAAAA
Ah beh, meglio così :-)
Già è difficile riconoscere blu e nero quando c'è poca luce, se
poi si potevano mettere i cavi blu e celeste...
-- 
ValeRyo 

 ingressi e le uscite cosi come stabilito dal produttore.
Non mi è mai capitato che i fornitori di MGT indicassero l'entrata e
l' uscita ma si può sempre imparare qualcosa: puoi darmi i dati del
MGT? Così controllo nella documentazione tecnica.

grazie a tutti e scusate per il ritardo
mi spiace solo per le risposte un po' contraddittorie. :-)
cmq Vitt mi confermi che per  quella serie di Magnototermici e di
differenziali Gewiss, non c'č un verso da rispettare?
a livello normativo cambia qualcosa se i fili in un magnetotermico entrano
dall'alto ed escono dal basso, mentre in quello affianco entrano dal basso
ed escono dall'alto?
ciao