Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [LUNGO] Piccolo progetto per illuminazione da fotovoltaico

Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un aiutino per un progetto che vorrei realizzare.
Il progetto è abbastanza banale, ma essendo un novellino, mi servirebbe una 
mano dagli esperti.
Ho intenzione di realizzare un sistema di illuminazione per il terrazzo ad 
energia solare fatto in questo modo:
Celle solari
Accumulatore
(eventuale) inverter
lampioncini con lampadine a basso consumo o led
In prima analisi vorrei capire come dimensionare il tutto in modo da 
ottenere:
Ricarica della batteria totale di giorno (ovviamente a luci spente). 
Supponiamo 8 ore in media di sole.
Autonomia di 4-6 ore di illuminazione di notte.
Le cellette che avevo intenzione di usare: 
http://libris.netfirms.com/cgi-bin/sche-fai.cgi?action=search&code=0&keywords=198056_co&mode=phrases
oppre un pannello gia' assemblato: 
http://libris.netfirms.com/cgi-bin/sche-fai.cgi?action=search&code=0&keywords=f-msn-5m_pd&mode=phrases
oppure ancora un semilavorato: 
http://libris.netfirms.com/cgi-bin/sche-fai.cgi?action=search&code=0&keywords=0014_bdes&mode=phrases
per le lampadine, pensavo a 4 punti luce (a risparmio energetico) da 5/7 W 
oppure lampadine a led delle quali pero' non so nulla.
L'accumulatore, non ho idea di che tipo usare, cmq penso che questo derivi 
direttamente dalle due variabili predecenti.
Per l'inverter, anche qui non so se è il caso di usarlo. Se uso i led da 12 
V, non ce ne sarebbe la necessita', per le lampadine a basso consumo invece 
si. Sarei propenso a fare l'illuminazione a 220V, in modo da poter switchare 
sulla rete di casa quando ne ho bisogno.
Vabbe', insomma, se qualcuno ha voglia di darmi qualche dritta...
Grazie mille,
Augusto 


Ciao Augusto, qualche suggerimento posso dartelo io:
Per primo non possiamo supporre 8 ore di illuminazione pannelli ma al
massimo 5
se abiti al centro Italia a meno che non realizzi pannelli orientabili
con il moto del sole.
Totale lampade 4  da 7 w
Tempo accensione 6 ore circa
 Totale W installati= 7x4 = 28
Totale Wconsumo= 28x6= 168
Ampere assorbiti totali= Wconsumo/12 = 168/12= 14  (12 sono i volts
degli accumulatori usati)
Corrente che deve produrre il pannello = 3,4 A (ora)
Calcolando che un pannello da 50 W produce al massimo 3 A ora ti
occorrono circa 60 W di pannello
Per gli Ampere della Batteria minimo 50 A calcolando 3 giorni nuvolosi
Devi anche considerare che gli inverter staccano automaticamente la
batteria
quando questa raggiunge un voltaggio di circa 10 v e quindi i 50 A sono
un po' stretti.
Ti serve anche un regolatore di carica da installare tra
pannello-batterie.
Se vuoi risparmiarti l'inverter esistono lampade a basso consumo a 12
volt.
Quelle a led per me non vanno bene in quanto producono una luce troppo
puntiforme (spot)
Spero di esserti stato d'aiuto, se hai altri dubbi non esitare a
contattarmi.
CIao
Stefano

Ciao Stefano,
ne approfitto per chiederti un consiglio perchè vorrei realizzare un
illuminazione del giardino a energia solare, utilizzando un sistema
come hai esposto.
Io ho due lati da illuminare e ho pensato a due file di 5 lampioncini
da 10W l' uno, ad una distanza di 2 metri uno dall'altro. Vorrei
chiederti queste cose:
1) come hai ricavato la corrente che deve produrre il pannello?
2) io pensavo di fare il tutto a 12V di tensione, sia per una maggior
sicurezza che per evitare l'inverter, potrebbe andare bene una batteria
da auto oppure ha delle controindicazioni?
3) ho cercato su internet delle lampade a basso consumo a 12V, ma trovo
sempre i soliti lampioncini con le celle solari, hai qualche link da
suggerirmi?
Grazie


Dal totale degli Ampere assorbiti (che dovrebbero essere aumentati di
un 20 x 100)
divisi per il valore di ESH (ore sole equivalenti) che sono:
2 a Nord
2,5 al Centro
3 a Sud
che vanno moltiplicati per 2 per un uso primavera/estate dell'impianto.
Se ti interessa posso inviarti un foglio di excel molto semplice che mi
sono preparato per questi
calcoli ( fammi sapere la tua email)
Io sono circa quattro anni che per il mio impiantino 200 W utilizzo
quattro
accumulatori da auto da 74 A . Certo esistono batterie apposite ma, non
so
fino a che punto la differenza di prezzo giustifichi l'uso. per piccoli
impianti.
Su 
www.tuttotetto.it
   tasto  shop on line trovi tutte le lampade che
vuoi
non sono economiche ma solo li le ho trovate ,  sono se non sbaglio a
luce fredda ma insomma dobbiamo accontentarci.
qui  
www.elettroshop.com
  trovi un libricino da circa 8 euro Impianti
fotovoltaici
niente di eccezionale ma insomma un'infarinatura e i modi di fare i
calcoli.
Ciao 
Stefano

Grazie Stefano molto gentile!
La mia email è:
acepsut_at_gmail_punto_com