Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: strani tubi di rame nella facciata di un condominio

condominio nuovo , 5 piani : nella facciata sulla via c'è una armadio 
incassato nel muro,con ante metalliche, che nasconde dei contatori (li ho 
intravisti dalle fessure), dall'armadio si dipartono 5 tubi di rame 
(diametro 2 cm ) nudo,
che arrivano ai vari piani, percorrendo la facciata a vista.
 
Che tubi sono? perchè non li hanno nascosti e messi in bella vista così?
 
grazie 
 

perchè non li hanno nascosti e messi in bella vista così?
 
Che te ne frega, non l'hai progettato tu, non l'hai finanziato tu, e non ci 
abiti tu :) 
 


Sono i tubi del gas. La legge vieta il loro occultamento all'interno delle 
pareti.
Strano tu li abbia notati solamente ora. Sono decenni ormai che ile 
tubazioni del gas sono installate all'esterno delle pareti dell'immobile.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 


Perche' il gas c'ha un brutto vizio...
 
 
 
sandro

 pareti.
 
Io li ho sempre visti ma ho sempre pensato che fossero delle 
trasandatezze da gasisti aftermarket :-(
 
 
 
 
 
 
-- 
La cricca dei giacobini (C) M.G.

 
 
"Giampaolo Natali"  ha scritto nel messaggio 
news:ek7tcb...@mid.individual.net...
 
<Sono i tubi del gas. La legge vieta il loro occultamento all'interno delle
<pareti.
<Strano tu li abbia notati solamente ora. Sono decenni ormai che ile
<tubazioni del gas sono installate all'esterno delle pareti dell'immobile.
 
credevo che i tubi del gas fossero più grandi.
Qui li ho notat perchè sono sulla facciata sulla via pubblica ,accanto ai 
citofoni, e salgono in bella vista,benchè siano di rame lucido, quasi 
cromato,a tal punto che da lontano pareva una decorazione
modernista dell'architetto! 
 

 
 
"sandro"  ha scritto nel messaggio news:obmg6g$1uda$2...@gioia.aioe.org...

un tubo così sottile ed esposto mi da l'idea di pericolo...
Ma nel mio condominio , del 1950,dove saranno questi tubi? saranno nella 
facciata che da sul cortile immagino!
 
 
 
 


Impossibile: se rileggi, noterai che ha scritto "condominio NUOVO".

 perchè non li hanno nascosti e messi in bella vista così?
 
Perchè i tubi del gas è meglio che non stiano murati.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 facciata che da sul cortile immagino!
 
Se non lo sai tu che ci abiti:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 grazie
 
Il gas č pericoloso e ci sono norme cogenti che vanno applicate alla 
lettera ...
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre


Intendeva negli altri miliardi di immobili in giro per il mondo.
 
 

 modernista dell'architetto!
 
nel giro di qualche mese saranno di marrone scuro
 

 Che tubi sono? perchè non li hanno nascosti e messi in bella vista così?
 
la prox vlta metti una foto
 
ok che questo è un ng di indovini,
 
ma messa così può sembrare anche una perculata stile banfi e il suo 
esame di orinitologia
 
https://www.youtube.com/watch?v=wqgVw-fIjlQ&feature=youtu.be
 
 
 
 

Il 31/03/2017 22:07, Davide ha scritto:

sono tubi del gas e fatti in rame con brasatura tipicamente dolce sono 
il miglior sistema per fare linee del gas a tenuta garantita nel tempo a 
differenza dei tubi zincati con la canapa che sono soggetti a finire per 
perdere
praticamente uno degli ultimi usi in cui si usa ancora il rame

 facciata che da sul cortile immagino!
 
Qualche volta i tubi sono nascosti da una grata decorativa che non 
impedisce il passaggio del gas che cosi' puo' ugualmente diffondersi 
nell'atmosfera.

 praticamente uno degli ultimi usi in cui si usa ancora il rame
 
Ma dai,
se dici che il rame è costoso e per questo lo usano in pochi, va bene.
Ma dire che tubi zincati e canapa sono soggetti a perdere non
si può sentire. In bassa pressione il 99% degli impianti è fatto con 
giunte in canapa.
 

giunte in canapa. 
 
E non solo bassa pressione..... 
Guarda per esempio gli impianti centralizzati di aria compressa nelle officine, quelli dell'acetilene sempre nelle officine (in rame per l'ossigeno), per il gas è sempre stato usato il ferro zincato con raccordi in ghisa. 
Da noi è stato fatto da poco il gas e c'è in tutte le abitazioni che hanno fatto richiesta, il tubo zincato fa 1 pollice.
Poi ci sono le abitazioni che hanno il gas sottotraccia che hanno il tubo in rame con la speciale guaina. 
Quindi totalmente d'accordo con lupino, non si può sentire che i tubi zincati tendono a perdere.


fidati che che il gas metano tubi zincati e raccordi in ghisa sono una 
chaivica..col tempo hai delle microperdite e se vengono a cambiarti il 
contatore o altro trovano che hai perdite e ti chiudono il gas chiunque 
abbia a che fare con queste situazioni te lo conferma
 
che poi si possano montare meglio questo geenre di raccordi è vero ma 
nella pratica comune se vai a provare la tenuta di un impianto del 
metano con tubi zincati e qualche anno alle spalle è quasi matematico 
che non supera la prova di tenuta
 

abbia a che fare con queste situazioni te lo conferma
 
Ti posso dire il caso mio:
Casa costruita una 60ina di anni fa, tubi di ferro zincati con canapa.
Quando hanno fatto il cambio del contatore hanno fatto la prova di
tenuta, tutto bene.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
 
ma tu credi a quelle fanfaronate?
(non discuto che non ci sia qualche caso di fallacità, come succede
in tutte le attività umane, ma siccome la stragrande maggioranza della 
distribuzione lato utente è fatta così, se esistessero problemi di sorta 
avrebbero provveduto ademanare delle norme vietando tubi zincati e 
canapa, siccome non è così è più probabile che MariaStella parli tanto 
per....)
 


puoi benissimo tenerti la tua opinione..
 
la percentuale di perdite per quel tipo di tubi è alta..perchè nel tempo 
la canapa si secca e il metano non è umidificato come lo era il vecchio 
gas di città
 
certo non è il 100%

 certo non è il 100%
 
Ascolta, io parlo di impianti e reti di metano NUOVI, non di adattamenti 
di reti ex gas di città.
Fai pure le tue valutazioni. ciao.
 
 
 

 imemdiata di pericolo, ma perche':
 
Ricordo di tanti anni fa, tornavo a Mestre da mia zia dopo una visita
a Venezia, di solito non c'era (e a quanto ne so non c'e' neanche ora)
traffico ma quel giorno da meta' del ponte della liberta' una coda,
andavano piu' veloci i pedoni. Arrivati all'uscita l'autobus e' stato
deviato.
Sulla rotonda un'autobotte si era rovesciata e si sentiva puzza di gas
per cui polizia e pompieri avevano chiuso al traffico tutta la zona,
all'arrivo di una squadra (penso da Marghera) hanno verificato che
l'autobotte non portava metano ma solo il mercaptano per cui nessun
rischio, solo un paio d'ore sprecate. 
 
-- 
Ciao
Andrea Malfatti


tu vuoi fare il saputello ma non sai nulla..basta che chiedi a qualunque 
addetto del settore e ti confermerà quello che ti ho detto io
Poi se il tuo non perde non significa che sia così con tutti

 ... hanno verificato che l'autobotte non portava metano ma solo il mercaptano
 
negli autobotti viaggia il GPL non il metano
 
http://tinyurl.com/kc9stfu
 



 
Se si rompe quello cosa succede, aspira tutto cio' che gli sta
intorno?


 intorno?
 
il vuoto serve per fare l'autospurgo
 
se si rompono da vuoti non succede niente
 
se si rompono da pieni allagano di merda l'incidente


 Poi se il tuo non perde non significa che sia così con tutti
 
non capisci un acca,
lasciatelo dire,
non parlo per UN impianto ma di chi gestisce migliaia di utenze fatte 
negli ultimi 5 anni causa metanizzazione in aree nuove, e il lato utente 
al 99% è fatto con tubi zincati e canapa.
Addio, non ho più voglia di perdere tempo.


la tua risposta è la conferma che sei tu a non capirci una acca..dalle 
mie parti il metano c'è da almeno 40 anni per cui c'è già una esperienza 
consolidata e tipicamente quando c'è un problema di perdite e c'è da 
rifare il controllo di tenuta è sempre o quasi sui tubi zincati e 
relativi racccordi che dopo tanti anni (non 5) possono perdere
 
Come puoi paragonare una brasatura con un raccordo con canapa..ovvio che 
la prima è infinitamente meglio e solo un incompetente può sostenere il 
contrario

 pareti.
 
è sicuramente gas, ma non è del tutto corretto che la legge vieti di
annegare le tubazioni sottotraccia. Si può fare (UNI 7129) a patto che la
tubazione non abbia alcun tipo di giunzione e sia posta all'interno di un
tubo guaina aperto ai due capi della tubazione. Queste due condizioni nel
caso di tubazioni molto lunghe tipiche dei palazzi potrebbero essere
difficili da rispettare o comportare troppa spesa. Nel caso di case
singole in fase di costruzione è comune mettere tutto sotto traccia.
 
Ciao
Swift
 
 
 


mi auto rispondo per aggiungere che il sotto traccia non si può fare lungo
le pareti esterne e quindi in caso di palazzi andrebbero passate nelle
pareti interne complicando il tutto.
 
Ciao
Swift
 

 abbia a che fare con queste situazioni te lo conferma
Posso confermare per esperienza personale:
Tubazione gas metano in una soffitta, di ferro zincato guarnito a canapa.
Dopo 40 anni di servizio e' stata rifatta in rame, passata sul tetto.
Probabilmente il tubo avrebbe superato la prova di tenuta, pero' l'odore 
di gas che si sentiva ha convinto tutti a sostituirlo velocemente.
 

 
Se fanno tempo a diventarlo ;-)
Il rame ormai è oro ;-) 
A costo di provocare una fuga di gas non ci pensano su molto a portarli via. 
 
-- 
Ricky
 
Scrivimi saltando i cancelletti ( * = . )
mb#ox#*#ric#ky@yah#oo*it
 
oppure usa il seguente link
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=19024