Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia murale - pompa di circolazione e My Home

Salve a tutti,
scrivo qui la domanda, anche se forse un po' OT, perché sono sicuro che 
qualcuno sa rispondermi... :-)
Sto realizzando un impianto con il BTicino My-Home (Sistema a bus che 
gestisce luci, allarme antintrusione e riscaldamento).
Per quanto riguarda la termoregolazione mi assale un dubbio, forse banale, 
ma che vorrei togliermi...
L'impianto presenta 6 elettrovalvole di zona (e altrettante sonde di 
temperatura) e una caldaia...
Negli schemi BTicino viene illustrato il comando delle elettrovalvole e 
della pompa di circolazione (o delle pompe)....
Non si fa mai riferimento alla "caldaia", ma io, che di caldaie e 
riscaldamento proprio non mi intendo, ho pensato che posso "vedere" il 
consenso alla pompa di circolazione (che nel mio caso è interna alla caldaia 
stessa) come il consenso che nei normali impianti monozona si collega con il 
termostato ambiente (e negli impianti con elettrovalvole al parallello di 
queste ultime)...
Che ne dite? Vado tranquillo?
Grazie e ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:47efcbfe$0$37205$4faf...@reader3.news.tin.it...

Salvo applicazioni particolari, la caldaia sarà "gestita" tramite il normale 
contatto disponibile per il termostato., che tu invece farai comandare dalle 
elettrovalvole di zona.
Le elettrovalvole (o meglio valvole motorizzate), dovrebbero avere 
alimentazione + contatto pulito.
Metterai in parallelo tutti i contatti delle valvole motorizzate e li 
collegherai sul contatto "termostato" della caldaia. Finchè almeno un 
termostato ambiente del tuo impianto richiede calore ( e di conseguenza la 
relativa valvola motorizzata è "meccanicamente" aperta), il contatto 
elettrico della valvola  è chiuso e quindi la caldaia produce acqua calda 
per riscaldamento.
P.S. ma è una tua scelta un sistema di riscaldamento così gestito?
Bisognerebbe avere qualche dato in più sull'impianto (e sarebbe più "pane" 
per i termotecnici), ma di solito, più che tanti termostati e valvole 
on/off,  io preferisco consigliare regolazione climatica sulla caldaia. 
Abbinata a valvole miscelatrici motorizzate gestite da centralina con sonda 
esterna (+ eventualmente per strafare sonde interne per la regolazione 
"fine").
Non usando centraline Siemens che costano uno sproposito, io consiglio 
prodotti kromschroeder. Non sarà nome conosciuto, ma in realtà è uno dei più 
grandi fornitorei OEM ai produttori di caldaie. Ha ottimi apparecchi a 
prezzo abbordabile e facilmente configurabili.
Sulla parte termoregolazione del My Home , non mi esprimo più di tanto 
perchè non l'ho mai usata (usato invece il loro bus energia ed automazione). 
L'ultima volta che avevo guardato la documentazione non mi aveva 
particolrmente impressionato. Sicuramente c'è il plus dell'integrazione 
nell'impianto (sia estetica che funzionale tramite bus), ma non mi sembrava 
avesse possibilità di avere regolazione climatica. Mi sembra gravissima 
mancanza.
--
Giorgio
 

 Giorgio
Marco. 

 climatica?? Non vedrei controindicazioni...
Si, è comunque abbinabile. La caldaia eviterà di lavorare ad alta 
temperatura quando non necessario (quindi maggiore condensazione -> minor 
consumo)
Probabilmente, sarà necessario impostare il punto di partenza della curva 
climatica, ad un valore leggermente più alto di quello che si userebbe per 
lo stesso impianto con valvole motorizzate. E' una mia ipotesi, magari un 
termotecnico potrà essere più preciso.
--
Giorgio