Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto! Che sta succedendo al mio impianto elettrico????

Prima di chiamare un elettricista vorrei almeno capire cosa ho di fronte.
E' da qualche mese che tutte le luci del mio appartamento (tutte,
lampadine e neon), "traballano", cioč la luce "balla", non sta mai ferma,
si affievoliscono poi tornano normali e cosě via...accendere le luci in
una stanza sta diventando un incubo!!
Cosa cavolo puň essere??!
Sono disperato...
-- 
Alessandro - Udine.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 una stanza sta diventando un incubo!!
Con che ritmo varia la luce? Più volte al secondo, una volta al secondo, una
volta ogni tanto...
Il tempo di "piena luminosità" è uguale a quello di "luminosità ridotta"
oppure no?
Abiti in città o in un piccolo centro o in campagna?
Più preciso sei, meglio è.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver

Prima di ricorrere ad un esorcista controlla le cose banali:
-il problema riguarda te solo?
Se la risposta e` no chiama l'enel...
-i morsetti dell'interruttore generale sono integri e ben serrati?
stringili, lo sfiaccolio potrebbe essere causa di problemi gravi
-senti in qualche locale odore di ozono (odore di scariche elettriche)
-Il limitatore salta piu spesso?
-Il consumo di energia e aumentato significativamente?
se la risposta e` si ad almeno una di queste domande c'e` una dispersione o
un corto...
-Hai nuovi vicini, hai installato nuovi impianti, pompe motori...Hai una
officina vicino...
se la risposta e` si controlla se c'e` una relazione fra il problema e le
loro attivita`...
Altrimenti chiama l'esorcista... :) :)
Paolo


 Paolo
Ragazzi io non azzardo a mettere mano sull'interruttore generale serrando
morsetti o cose varie...comunque ora ad esempio non lo stanno facendo,
vanno a momenti, comunque quando lo fanno non è che mi metto lì con il
cronometro a valutare gli attimi, dico semplicemente che la luce traballa
in maniera irregolare e molto velocemente, sicuramente 4/5 volte al
secondo, per questo dico che è impossibile stare in una stanza quando
questo problema si presenta!
Abito in città e non avevo mai avuto questo tipo di problema in 15 anni
che abito in questo appartamento. Frequento per motivi di amicizia anche
altri appartamenti nel mio condominio ma in nessuno di questi c'è il
problema...l'unica cosa che posso dirvi è che l'impianto è molto ben
tenuto, di recente ho iniziato a rinnovarlo lentamente sostituendo pian
piano uno alla volta tutti i frutti e le placche e ho potuto constatare
che i cavi sono in ottimo stato.


 che i cavi sono in ottimo stato.
      Hai fatto tu queste sostituzioni? 
      Hai qualche accensione con rele'?
      ciaofelix:-)
-- 


       ciaofelix:-)
Sě le ho fatte io, per questo me la cavo bene, ho visto spesso
elettricisti fare questo tipo di lavori e devo dire che sono semplici e li
so fare. Rele'? Perdona l'ignoranza, da cosa me ne accorgerei?
-- 
Alessandro - Udine.


 so fare. Rele'? Perdona l'ignoranza, da cosa me ne accorgerei?
          Alessa'...Prima hai detto che non osi toccare l'interruttore
          generale,(dovresti solo controllare se i morsetti sono ben 
          stretti),adesso scrivi che te la cavi bene con lavoretti all'im-
          pianto elettrico,e contemporaneamente ammetti di non sapere cosa
          sia un rele'!
          Forse e' meglio che chiami un'elettricista per una revisione ge-
          nerale dell'impianto! Il rele'e' un piccolo congegno che,ricevuto
          un'impulso,fa da interruttore!
          ciaofelix:-)
-- 


 Sono disperato...
Succede su tutte le luci di casa contemporaneamente? E' un lampeggio molto
irregolare e veloce oppure sembra seguire una qualche "logica" (acceso,
spento, fluttuante...)
Se è quel che credo si tratta di qualche vite che si è allentata oppure i
contatti di qualche interruttore ossidati... dovrebbe pure sentirsi
"friggere" da qualche parte, cerca di farci caso, magari vicino al quadro
elettrico o nelle cassette di derivazione, o addirittura potrebbe essere il
contatore dell'Enel...
Se è solo una vite allentata puoi risolvere tu, OVVIAMENTE staccando
corrente direttamente dal contatore dell'Enel!!!
Ciao,
Enrico.


 Rele'? Perdona l'ignoranza, da cosa me ne accorgerei?
 Da un'accensione ritardata di una frazione
 di secondo, ed eventualmente dal ticchettio
-
 **__C_O_M_U_N_Q_U_E__**
 Potrebbe essere accaduto, ad esempio,
 che tu in un qualche morsetto abbia serrato
 alcuni fili insieme ma non stabilmente,
 c'era dello spazio laterale in cui scivolare
 e, dopo un po' di tempo, vi sono
 scivolati rendendo instabile il contatto
 \_OPPURE_\
 Hai serrato un cavetto principale insieme a una
 parte della sua guaina di plastica, o insieme
 a della polvere di mattone o cemento, o a
 dell'ossido, o a dello sporco, grasso, eccetera...
 \_OPPURE_\
 Hai acquistato qualcosa di difettoso
 \_OPPURE_\
 Boh, per adesso basta
-
 Per cui, almeno dove hai messo le mani
 tu dovresti potercele mettere di nuovo
-
--
 groups.google mkr: light freckles
 colleen ann fitzpatrick vitamin c
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/