Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: messa a terra

Ho una domanda sulla messa a terra, tramite il collegamento a terra una 
correnete può risalire dall'esterno, passando dalla puntazza collegata 
nel terreno, e entrare nell'impianto domestico ?
Grazie

"Xenod" <x...@xxx.xx> ha scritto nel messaggio 
news:MPG.20e11b7f8...@News.Tin.it...

è difficilissimo ma non impossibile.
ciao.
Lo 

 nel terreno, e entrare nell'impianto domestico ?
No. Sarebbe come vedere un fiume che scorre dal mare verso i monti...
Però, se i dispersori (...le <<puntazze>>) non sono efficienti (perché 
sono consumato o alterati o mal collegati o altro) e si verifica una 
scarica da qualche parte in casa o nel condominio, non trovando un 
potenziale adeguato, cioè la <<terra>>, raggiunge il miglior potenziale 
che trova nella rete, ad esempio la massa metallica più grossa (ad 
esempio le carcasse degli elettrodomestici); e se questa non è 
sufficiente a gestire le cariche in modo capacitivo, ne cerca altre e 
così via fino a riequilibrarsi; ed a scaricare violentemente quando i 
capacitori occasionali vengono accidentalmente messi a massa.

 nel terreno, e entrare nell'impianto domestico ?
In condizioni molto particolari ed in presenza di un impianto di terra 
non a norme.
Il caso puo` essere questo:
Guasto permanente sulla media tensione (fase a terra), di una cabina 
nelle vicinanze, o grossi squilibri sul carico alimentato dalla stessa, 
con conseguente sovraelevaziuone della tensione di terra che da 0V (zero 
volt) sale a valori diversi e piu` alti.
Presenza di masse estranee (tubazioni metalliche) che importano 
potenziali lontani e quindi prossim allo 0V, non equipotenzializzate 
(impianto mancante o difettoso).
In questo caso e` facile intuire che la corrente fluira` dall'impianto 
di terra alla tubazione metallica avendo un potenziale piu` elevato.
Fortunatamente i guasti sulla media tensione, sono casi piuttosto rari 
mentre e` piu` probabile lo squilibrio dei carichi, ma per fortuna le 
sovraelevazioni di tensione in questo caso sono decisamente modeste.
Implicitamente si comprende quanto sia importante equipotenzializzare le 
masse estranee, cioe` collegare tra loro ed a terra, con conduttori di 
adeguata sezione, tutte  le tubazioni, le armature o qualsiasi massa 
estranea che entranti nel volume.
Per massa estranea si intende quella massa capace di importare il 
potenziale di terra o qualsiasi potenziale lontano.
ciao max

 non a norme. (cut)
Grazie 1000, non c'avevo pensato, sei stato CHIARISSIMO! A rileggerti,


non è usuale ma in casi particolari lo può anche fare ed direi che è molto 
più spettacolare di una puntazza malfunzionante
Anche se fino ai monti non ci arriva però può fare un bel casino.
quello del filmato qualche anno fa  l'ho visto di persona ma da un punto 
meno esposto. è veramente grandioso ma soprattutto rumoroso
Adesso lungo le sponde ci sono frangiflutti  a dente di sega che creano 
effetti veramente spettacolari come di una demolizione controllata
http://www.surfersvillage.com/news.asp?Id_news=7395
http://www.3bmeteo.com/giornale/meteo_articolo-605.htm
http://www.youtube.com/watch?v=asa6N2F5BNQ&mode=related&search=
tornando al quesito in oggetto a me risulta che in seguito a concomitanze 
sfavorevoli è  possibile che i disturbi elettrici possano transitare dalla 
puntazza all'impianto
in particolare in presenza di alte potenze in gioco, ad esempio una 
abitazione civile nei pressi di grandi impiani industriali.
direi però che deve trattarsi di impianti non eseguiti a regola d'arte o 
magari anche perfetti ma soggetti a interazioni con altre microrealtà locali 
che non sono state corettamente valutate.
dalle mie parti si racconta che quando era stato realizzato l'aeroporto di 
malpensa era stato installato un radar per avvicinamento degli aerei che 
funzionava come si deve e faceva perfettamente il proprio lavoro.
nelle vicinanze era stato realizzato un cavalcavia sulla superstrada di 
accesso ai parcheggi.
anche quello era stato fatto a regola d'arte secondo il progetto del ponte 
stesso e anche lui faceva correttamente il suo lavoro.
peccato che nessuno avesse analizzato la loro interazione nella microrealtà 
locale e il radar scambiava i cassoni di metallo dei tir con strani aerei in 
movimento attorno all'aeroporto. ( come per le lepri di linate)
non so se è solo una leggenda metropolitana ma può dare una idea di come a 
volte i progetti anche migliori non riescono a convivere insieme e posono 
dare risultati scadenti
ciao Abele

"Xenod" <x...@xxx.xx> ha scritto nel messaggio 
news:MPG.20e11b7f8...@News.Tin.it...

Oltre a quanto spiegato da Massimo Marinelli può anche avvenire che in caso 
di fulminazione diretta nelle vicinanze dell'impianto di terra si verifichi 
un passaggio di corrente verso l'impianto con ovvie conseguenze...
L'equipotenziale è parte integrante dell'impianto di terra, solitamente il 
"profano" per "terra" intende la puntazza... in realtà l'impianto di terra 
comprende tutta una serie di connessioni ed accorgimenti atti ad evitare per 
quanto possibile ogni probabilità che anche in casi "estremi" possano 
verificarsi situazioni di pericolo.
Saluti,
Enrico. 


Non esageriamo: per esser possibile, č possibile. In definitiva, non c'č
mica un ponte di diodi a proteggere la puntazza... :-)
Improbabile, e comunque con effetti limitati, ma possibile...
Saluti         Archi

 mica un ponte di diodi a proteggere la puntazza... :-)
Beh... anche il ponte a diodi ha un potenziale di rottura: in genere è 
più basso del potenziale di terra (-:

 verificarsi situazioni di pericolo.
bene bravo bis.... :-))
ciao max