Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore Mitsubishi che non deumidifica?

Problema:
Ho un Mitsubishi C-Inverter 9000 BTU che, in fase di raffrescamento funziona 
senza evidenti problemi, deumidificando pure, ma, quando passo in sola 
modalità deumidificazione, il mio igrometro digitale rimane fisso al 70% 
(locale abbastanza umido)... da cosa può dipendere?
Premetto che da qualche giorno (ma forse è solo un impressione) mi accorgo 
del fastidioso rumore del gas all'interno dei tubi che prima mi sembrava di 
non sentire: i tubi sono per circa 30 cm a vista (devono essere ancora 
coperti da una canalina) ma, ribadisco, mi sembrava di non sentire il rumore 
del gas subito dopo l'installazione...
Può essere un problema collegato con il mal funzionamento in fase 
deumidicatrice inerente la possibile perdita di gas?
Se c'è una perdita di gas, è possibile che quello rimasto nel circuito 
faccia più 'rumore'?
Grazie!

 faccia più 'rumore'?
no ti dico di si perchè penseresti che è un indizio che hai una perdita.
tutti i cond fanno rumore, chi piu chi meno.
ma non in tutte le condizioni. vedrai che ti capiterà di non sentirlo piu e 
poi di sentirlo di nuovo è normale soprattutto se hai i tubi scoperti. Non è 
indice di malfunzionamento il rumore.
FLick

 uscita dal cond per stare al 50%).
Il mio Mitsubishi, in modo solo deumidificazione, non consente la 
regolazione della temperatura, andandola però a ritoccare verso il basso 
durante il funzionamento (credo proprio per ottenere la deumidificazione).
E' possibile che sia normale che, partendo da una situazione di 25 gradi 
centigradi e 70% di umidità, dopo circa 1 ora - 1 ora e mezzo - ottengo solo 
una situazione di 22-23 gradi e 69% di umidità? Dov'è la deumidificazione?
Cosa che invece non ottengo se utilizzo il modo raffreddamento a 20-21 gradi 
per esempio... in questo caso, la deumidificazione appare sull'igrometro... 

 ha scritto nel messaggio 
news:tZKpg.23724$zy5.4...@twister1.libero.it...

Di quanto ? Secondo me non piu' del 10 %a dessere ottimisti.
Comunque anche il mio Mitsubishi funziona cosi'.
In deumidificazione il compressore esterno e' molto rumoroso,
la temperatura interna si abbassa di 1-2 gradi, l'umidita' relativa
misurata con igrometro del piffero scende di poco, direi max 5%.

 misurata con igrometro del piffero scende di poco, direi max 5%.
In raffreddamento, l'ultima volta che l'ho testato, fissando la temperatura 
a 20 gradi, l'umidità è scesa dal 67% al 50%, mentre in sola 
deumidificazione rimane fissa (forse scende di 1-2 punti percentuali)...
A questo punto, ringrazio il rivenditore che, per gli altri due 
condizionatori di casa (12000 BTU) mi ha consigliato due PANASONIC... a 
saperlo, ne avrei preso uno da 9000 al posto del MITSUBISHI... 

 deumidificazione rimane fissa (forse scende di 1-2 punti percentuali)...
cosa succede alla temp della stanza in deum?
mi serve temp di uscita dal cond e temp della stanza per raff e deum allora 
posso dirti qualcosa.
FLick 

 per esempio... in questo caso, la deumidificazione appare sull'igrometro...
fai controllare il condizionatore allora. Io ho da pochi giorni un 
impianto mitsubishi electric e mi basta usarlo come deumidificatore per 
stare bene (non sto a verificare con un igrometro: la "sensazione" di 
benessere basta e avanza). Anzi, di notte dopo un po' devo spegnerlo 
perche' comunque raffredda abbastanza anche come deumidificatore.
Adriano

 ha scritto nel messaggio 
news:44a7f35a$0$1004$5fc...@news.tiscali.it...

La temperatura nella stanza, in sola deumidificazione, scende di poco (1 
grado circa) ma, paradossalmente, come mi dicevi nella tua prima risposta, 
l'umidità non solo non scende di molto, a volte aumenta (oggi è passata dal 
64% al 67%, con temperatura nella stanza che è passata da circa 23 a 22 
gradi centigradi)...
Per la temperatura di uscita del condizionatore non posso aiutarti: dovrei 
misurarla appositamente, ma non so quanto questa misura possa essere 
affidabile... 

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.145f7d677...@hotmail.com...

Infatti all'inizio era proprio così: messo in funzione, subito dopo 
l'installazione, dopo circa 1 ora la stanza era freschissima e la sensazione 
di aria secca era palpabile, mentre ora dopo un pò di funzionamento, non 
solo non ottengo la stessa sensazione di freschezza a pelle, anzi mi sembra 
(come oggi) di sentire un certo grado di 'afosità' nell'aria (infatti 
l'umidità è aumentata del 3%).
Anche per FLICK:
Ho contattato l'installatore che mi ha detto che neanche il rumore è 
normale. Ha pensato a un non perfetto vuoto nei condotti e mi ha anticipato 
che passerà a dare un'occhiata... 


Secondo me, la capacita' deumidificante, per fare un paragone significativo,
 la devi misurare dalla quantita' di acqua che esce dagli scarichi di 
condensa.
Quello che ti dice l'igrometro puo' essere esatto ma non a nulla a che 
vedere
 con la quantita' totale di acqua presente prima o dopo nell'ariama e' 
appunto
l'umidita' relativa, a che cosa dirai ?
E' il rapporto tra quanta acqua puo' essere disciolta in aria in assoluto 
(100%)
e quanta effettivamente e' sciolta. Ma tale rapporto ha senso paragonarlo a 
temperatura costante.
L'umidita' relativa e' un parametro che cambia con la temperatura dell'aria.
E' ovvio che scendendo di 5 gradi l'umidita' relativa scenda basterebbe 
guardare
sul diagramma di Mollier.
Prima di dire che non funziona fai una prova.
Misura quanta acqua ti si condensa in diciamo 4-6 ore in deumidificazione
e quanta nella stesso tempo in raffreddamento.
Se non sono paragonabili allora puoi dire che non funziona bene. 

 affidabile...
vabbè do per scontato che siano le solite temp.
Mo ti spiego che succede (è tutto in Mollier trova una guida):
dal tuo condizionatore esce aria a 13° la quale contiene per forza 10gr di 
acqua per ogni kg di aria (essendo satura).
10 gr/kg è l'umidità assoluta.
prima o poi tutta l'aria della stanza è passata per il condizionatore quindi 
avrai che tutta l'aria contiene 10gr/kg di acqua.
quando quest'aria viene scaldata dalla stnza a ogni temp restano 10 gr/kg ma 
cambia l'umidità relativa.
a22° avrai circa 60%, perchè quell'acqua c'è nella stanza e quella resta 
(non devi aprire le finestre ovvio).
Se ce ne fosse di piu quando passa per il cond verrebbe levata fino a 
tornare a 10gr/kg
se da 23 passi a 22 restano 10gr/kg ma invece la % sale, perchè a 22gradi al 
100% l'aria tiene 17 gr/kg (10/17=59%) mentre a 23 ne tiene 18 (10/18=55%), 
come vedi non cambia i lcontenuto di acqua cambia solo la um relativa.
se la stanza arrivasse a 30° avrsti il 30% di ur, pur restando 10gr/kg.
Come vedi è tutto normale, devi metterti in testa che i condizionatori (che 
vuttano aria a 13°) non consentono di scendere sotto i 22° tenendo un 
umidità RELATIVA inferiore al 55% e piu scendi piu si alza. E' una legge 
fisica no npuoi farci nulla.
FLick

 anticipato che passerà a dare un'occhiata...
allora ho frainteso il rumore di cui parli, facci sapere come va.
FLick

 mai bene.
La stanza in cui è posizionato, anche adesso in luglio, essendo 
seminterrata, ha una temperatura stazionaria di circa 22-23 gradi: da quello 
che mi dici, non riuscirò mai ad avere un'umidità di 50%, per esempio, a 
questa temperatura?
E, in ogni caso, visti i presupposti, dai tubi di condensa, non dovrebbe 
uscire nulla o no?
Ti chiedo questo perchè ho sistemato una bottiglia a raccogliere l'acqua di 
condensa esattamente alle 19.07 con temperatura 23° e umidità del 65% e, in 
questo momento, nella bottiglia (di plastica, quelle da 1,5 litri dell'acqua 
minerale) non si sono riempito nemmeno 5 mm di acqua. Lo split esterno è 
fermo e dentro la stanza non solo fa caldo ma si sente l'afa...
Presumo, quindi, che qualcosa non vada per il verso giusto visto che, con un 
deumidificatore portatile utilizzato prima dell'installazione del 
condizionatore, riesco ad ottenere un'intera vaschetta di acqua (circa 10 
litri, credo) in 10-12 ore.
Inoltre ora l'aria che viene buttata fuori dal condizionatore appare 'a temp 
ambiente', sembra quella di un ventilatore... presumo che ci sia qualcosa 
che non vada...
Per la cronaca: ora alle 19.47 (40 minuti dall'inizio della 
deumidificazione), la temperatura è a 23° (non si è mossa dall'inizio) e 
l'umidità è salita del 5% (siamo al 70%). Nella vaschetta non ci saranno più 
di 3 cl di acqua...

 Se non sono paragonabili allora puoi dire che non funziona bene.
Per ora sto misurando l'acqua di condensa in deumidificazione a 23° e 65% di 
umidità di partenza:
dopo 40 minuti avrò si e no 3 centilitri di acqua condensata in bottiglia e 
l'umidità che è salita al 70% (temp. costante a 23°) 

 ha scritto nel messaggio 
news:jKTpg.24292$zy5.5...@twister1.libero.it...

Da quello che dici ora sembrerebbe proprio che non funziona.
Le cose che servono si guastano sempre al momento giusto.

 Le cose che servono si guastano sempre al momento giusto.
Ti confermo che alle 20:57 (1 ora e 50 minuti dopo dall'accensione), l'acqua 
è rimasta com'era (appena il fondo della bottiglia, forse nemmeno) e la 
temperatura è scesa di 1° (22°) e l'umidità si è attestata al 67% (2% in più 
dall'accensione, ma 3% in meno da un'ora prima)...
Poi l'ho spento, in attesa del tecnico... 

 Poi l'ho spento, in attesa del tecnico...
Eh si qualcosa non va, ma sto casino te lo fa solo in deum? è assurdo che in 
raff funzioni.
Otterene il 50% a 22° è possibile solo se il cond è in grado si raffreddare 
l'aria fino a 11° cosa che il tuo probabilmente è in grado di fare. Ho 
ritrovato un tutorial sul condizionamento magari ti interessa spiega questi 
principi in modo abbastanza semplice se mi mandi la mail te lo spedisco.
Mi fai sapere cosa è successo al tuo condquando lo aggiustano? fatti 
spiegare nel dettaglio se ti va che poi ci ragioniaom insieme.
FLick

 ha scritto nel messaggio 
news:44a8ae55$0$996$5fc...@news.tiscali.it...

Per la mia mail aggiungi @
libero.it
 al mio nick
Ti ringrazio e ti farò sapere non appena passa l'installatore!
Ciao!