Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldai Beretta scheda elettronica

Ho un grosso problema con la scheda elettronica della caldaia.
Quando occorre scaldare l'acqua calda (la caldaia ha un accumulo ) tutto è ok
Però quando l'acqua sanitaria è calda la caldaia resta come incantata.. scalda al minimo l'acqua poi si ferma un attimo poi la scalda al minimo.. e non torna mai a fare riscaldamento.
Devo intervenire a mano abbassando l'acqua calda sanitaria o spegnendola del tutto.. la caldaia a quel punto va perfettamente in riscaldamento.. fino alla prossima richiesta di acqua calda :(
 
La caldaia e' una beretta TOWER GREEN 28 B.S.I. 130 del 2009
Monta una scheda elettronica Honeywell modello MCBA 1434D rev4
pin number: 0063A02490
 
Purtroppo la scheda in questione pare introvabile e chi mi ha installato la caldaia non riesce a trovare il ricambio.. qualcubo ha idea se per caso sia possibile in qualche angolo del mondo trovare un ricambio (o qualcuno in grado di ripararla?)
 
La sonda della temperatura del acqua calda è già stata cambiata ma non è servito 
 
Sembra che la scheda sia 'sorda' .. se scaldo la sonda acqua sanitaria con accendino o se la metto nel ghiaccio non cambia nulla .. la caldaia la ignora e va avanti per la sua strada
 
Chiunque abbia una idea o un consiglio è benvenuto :) grazie

cbelloni ha scritto:

Flussometro IMHO 
 
 

Prendi una beretta vera,arma il cane e puntala sulla scheda e vedi come funziona 
Potrebbe anche perdere leggermente 
 
Bernardata del giorno eseguita 

 Bernardata del giorno eseguita
 
Dovrebbe chiedere un parere a Rexy:
 
https://www.youtube.com/watch?v=UD2lrwht6rk
 
 
 

 Purtroppo la scheda in questione pare introvabile e chi mi ha installato la caldaia non riesce a trovare il ricambio.. qualcubo ha idea se per caso sia possibile in qualche angolo del mondo trovare un ricambio (o qualcuno in grado di ripararla?)
 
Non per pensare male... ma io, fossi in te, mi metterei in contatto
direttamente con il servizio di assistenza ricambi della Beretta.
Gli mandi una mail con la foto della targhetta con i codici e senti
cosa ti dicono.
Io, per esempio, ho una Unical DUA del 1995 e le schede si trovano 
ancora tranquillamente. Per cui, che non si trovi la scheda della 
tua caldaia che è del 2009, non ci credo neanche se lo vedo.
 
 
Giovanni

Grazie a tutti dei consigli. Ho scritto alla beretta e sto aspettando notizie.
 
Il Flussometro cosa c'entra? La caldaia scalda l'acqua sanitaria e la mette nell'accumulo. Quando e' arrivata alla temperatura desiderata dovrebbe smettere di scaldarla (e tornare al riscaldamento, o andare in stby se la casa e' calda)
 
Invece continua a dare 'colpetti' di riscaldamento all'acqua calda sanitaria senza mai smettere
 
La caldaia non e' istantanea, quindi se apro o no un rubinetto di acqua calda in casa non cambia nulla 
l'acqua calda sanitaria viene messa nel accumulo, e la caldaia riparte a scaldarla quando rileva che l'acqua calda non e' piu' abbastanza calda.. ad esempio dopo un po' di ore (anche se nessuno apre un rubinetto). In compenso se apro un rubinetto per riempire un pentolino di acqua calda, e poi lo richiudo, la caldaia non parte (perche' l'acqua nell'accumulo e' ancora calda) .. quindi non ho capito cosa possa centrare il flussometro? (ma dato che in fatto di caldaie sono ignorante nel caso spiegatemi! ;) ) ..
 
grazie!

 ha scritto nel messaggio 
news:fcc7735e-5ff3-4bfc...@googlegroups.com...
Grazie a tutti dei consigli. Ho scritto alla beretta e sto aspettando 
notizie.
 
Il Flussometro cosa c'entra? La caldaia scalda l'acqua sanitaria e la mette 
nell'accumulo. Quando e' arrivata alla temperatura desiderata dovrebbe 
smettere di scaldarla (e tornare al riscaldamento, o andare in stby se la 
casa e' calda)
 
-----------
 
Eh il Cazzo... (è un francesismo).
 
Il flussometro misura la portata d'acqua e genera un parametro, esattamente 
come il sensore di temperatura, entrambi elaborati secondo curve specifiche 
tramite la cpu gestiscono la fiamma, se il flussometro legge alla penis 
segugiorum ti fa modulare male la fiamma oppure genera proprio il classico 
accendi- spegni.
 
 
 

 "cbelloni" ha scritto nel messaggio 

ok grazie della spiegazione, chiarissima :)
provero' a dirlo a chi mette mano nella caldaia

 grazie!
 
Questa dell'qaccumulo non la avevo letta, ora non so come venga gestito il 
bruciatore non ho mai visto una caldaia cosě, ma scusa sto accumulo dove č 
fisicamente, c'č un serbatoio?
 
Magari non ha manco il flussometro... 
 
 


si e' una caldaia con un accumulo.. scalda l'acqua e la manda in serbatoio.
qui vedi una immagine della caldaia aperta (verso meta' pagina)
http://www.efficaceclima.it/caldaie_basamento_beretta/cupra/cupra-mix_32_csi.htm
 
quel bombolone in basso a destra e' il serbatoio che si riempie di acqua calda.. l'impianto la preleva da li.
se si raffredda.. la caldaia la riscalda
e' una casa grande con 4 bagni e capita di usarne 2 o 3 insieme.. 
il flussometro non credo ci sia dato che il flusso di acqua calda richiesta dall'uso non ha a che fare con la caldaia ma solo con il serbatoio.
o sbaglio? :)
 
ciao e grazie

 o sbaglio? :)
 
Passo, non ho la minima idea di come sia fatta una cosa così...
 
Di la verità che prendi 12 000 euro al mese di pensione e pasteggi col Don 
Perignon... 
 
 

 Perignon...
 
ah ah magari
casa grande in campagna, ereditata.. alla pensione mi mancheranno 30 anni 
e la scheda di sta caldaia l'ho trovata ma costa una fortuna :(
(vorrei evitare di spendere una fortuna per poi scoprire che non e' la scheda)
spero che l'assistenza ufficiale beretta mi mandi qualcuno competente ..
 


Anche io prima accettavo quello che faceva l'assistenza: mi
cambiava la scheda, 200€ e finiva li. Poi, l'ultima cambiata
la portai da un mio amico che scopri che c'era solo da cambiare
un condensatorino elettrolitico.
Visto che si guasta sempre quel condensatore, da allora ci vado
a colpo sicuro cambiando da solo quel componente per pochi spiccioli.
Tanto per dire, adesso ne ho due riparate perfettamente funzionanti
di riserva... e per altri 10-15 anni quel problema li almeno è risolto.
 
 
Giovanni
 

 di riserva... e per altri 10-15 anni quel problema li almeno è risolto.
 
questa scheda costa 700 e rotti euro piu' iva :(
il tuo amico vuole fare un salto a controllarmi qualche condensatorino?? ...


Una scheda che costa quella cifra, di solito la riparano in fabbrica
e poi te la fanno pagare come rigenerata. 
Senti bene alla casa se te la possono riparare. Magari il problema 
sarà stare senza caldaia qualche giorno...  oppure te ne potresti 
far mandare da loro una riparata; poi codesta te la fai riparare e
la tieni di scorta.
Altrimenti devi trovare dalle tue parti chi fa di queste riparazioni.
Tu di dove sei? Dalle mie parti ce ne sono diversi che te la potrebbero riparare. Però un minimo di schema elettrico ci vuole.
 
 
Giovanni

 
 
grazie..direi che me la prendo nuova e poi mi tengo quella vecchia e vedo se si puo' ripararla.. cosi' me la tengo di scorta.
stare senza riscaldamento e acqua calda ora per tutta la famiglia sarebbe un po' un problema, sono in ballo da un po' di tempo e vorrei chiudere sta faccenda
 
inoltre non ho idea se esistano gli schemi elettrici
 
sono vicino a milano
 
ciao