Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: barometro caldaia

che cosa indica la pressione indicata dal barometro montato nelle
caldaie murali? Si tratta della pressione di ingresso dell'impianto?
Oppure della pressione all'interno della caldaia? Come varia questa
pressione in funzione delle fasi di funzionamento della caldaia? Quali
sono le principali cause di abbassamento della pressione? E come
comportarsi in questi casi? Grazie.

 comportarsi in questi casi?
Girando il rubinetto per ricaricare l'impianto... :-)
Archi

 comportarsi in questi casi? Grazie.
si apre per l'apposito rubinetto che carica acqua nell'impianto fino al 
raggiungimento della giusta pressione (1 - 1,5 bar in genere).
se la pressione va a zero molto frequantemente bisogna cercare il 
guasto nel circuito idraulico

 dovrebbe restare costante.
Hemm.... non vorrei fare il pierino ma variando la temperatura di un 
corpo solido di un fluido o di un gas questo si dilata...... sempre, 
quindi la pressione all'interno del circuito sigillato (non in contatto 
con l'atmosfera) aumenta.
Per assorbire le dilatazioni del fluido c'e` il vaso di espansione...... 
che e` un bombolotto con una vescica d'aria al suo interno che si riduce 
  di tanto quanto si espande l'acqua, ma questo processo comporta sempre 
un aumento di pressione.
Spesso la vescica di gomma si fora e l'aria si mescola all'acqua, 
venendo in parte assorbita da questa ed in parte espulsa dalle valvole 
di sfiato.
Non avendo piu` modo di assorbire le dilatazioni del fluido la pressione 
, durante il funzionamento, sale a valori proibitivi e viene espulsa 
dalla valvola di sicurezza.
Cio` accade lentemente, goccia a goccia e` spesso vista la modesta 
entita` della perdita, non si presat la dovuta attenzione, quato 
processo porta ad uno svuotamento parziale del fluido..... spesso la 
caldaia segnala un blocco, per eliminare il quale basta ripristinare la 
pressione con nuova acqua..... ma se non si elimina la causa (vaso di 
espansione inefficente) il processi ricomincia daccapo.
Quindi la prima cosa e` controllare l'efficenza del vaso di 
espansione..... si apre il mantello della caldaia e si fa sfiatare la 
valvolina dell'aria, se non esce o esce a pmalapena significa che la 
vescica e` sgonfia (nel migliore dei casi) o da sostituire. :-)
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

 aumento di pressione.
ovvio che sarà impossibile mantenere la pressione perfettamente 
costante. Quello che volevo dire è che, se tutto funziona a dovere, non 
si discosta molto dal valore a freddo.
Le altre precisazioni che hai fatto sono molto interessanti per capire 
quali sono le cause più frequenti di problemi di caduta della pressione 
nel circuito. Grazie.

 si discosta molto dal valore a freddo.
oh si, adesso ho capito cosa intendevi...... costante il valore della 
pressione a freddo (pressione minima) indicato dal manometro. :-)


 molto dal valore a freddo.
Se tutto funziona a dovere, cioè secondo le buone norme impiantistiche,
la pressione a caldo DEVE discostarsi dal valore a freddo.
Se non lo fa, è solamente perchè nel mercato delle piccole utenze
si fa affidamento a sicurezze previste dal costruttore della caldaia,
mancando competenze, tempo e voglia di coordinare la capacità del
vaso di espansione con quella dell' impianto.
Cordialità.
                 Paul