Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora cavi elettrici in esterno...

Ancora una grazia dagli elettricisti...
La storia...
Ho bisogno di un filo elettrico aggiuntivo per le luci esterne
(al minimo mi basta un solo polo che mi piloti
l'accensione da un attuatore bticino myHome; posso
prendere neutro e terra da una giunzione gia' in esterno)
Ho cercato di far passare un tripolare o bipolare  FG7
in una delle canaline che vanno verso l'esterno, ma niente da fare.
Sono tutte dimensionate al  minimo e il cavo non passa, non c'e'
speranza.
Ho usato prima una molla in fibra, con la molla in fibra ho poi fatto
passare
una molla in nylon (che non si rompe a tirare e si puo' piegare),
poi ho attaccato alla molla in nylon il cavo FG7 (con un uomo che tira,
un uomo che spinge, con oli e saponi vari) ma niente da fare.
Un cavo unipolare di 1,5 o 2,5 passerebbe, ma non e' a norma, credo,
dovendo raggiungere l'esterno, poi girare in un paio di pozzetti.
Pero' e' l'unica speranza che ho  (credo) e allora vi chiedo:
- qual'e' il rischio effettivo ? e' un rischio di disprsione di
corrente
attraverso l'isolante del cavo (in caso i pozzetti si allaghino , per
esempio)
o e' un rischio di tranciamento? (contro il quale potrei cautelarmi
proteggendo
il cavo unipolare in un corrugato specifico per lui che poi girerebbe
dentro i maxi corrugati
rossi delle tubazioni esterne
Che mi dite ?
Grazie
Roberto
cha da dentro casa vada nel
pozzetto esterno (mi basta un solo polo

 ha scritto nel messaggio 
news:1151053364.5...@b68g2000cwa.googlegroups.com...

se è in tubazione potevi usare N07V-K....  non vedo dove è scritto che non 
sia a norma. Dovevi usare invece FG7(O)R nel caso dovevi interrarlo senza 
tubazione.
Prego
Linus
FG7(O)R Cavo dallo speciale isolamento in gomma silanica di tipo EPR ad alto 
modulo sotto guaina in PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione 
di gas corrosivi. Il cavo tipo FG7(O)R, omologato IMQ, è particolarmente 
adatto per installazioni fisse di tipo civile e industriale nella quali si 
richieda un cavo energia per posa fissa dall'alta resistenza. Consigliamo 
l'FG7(O)R per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, che esterni; ne 
è possibile l'interramento diretto oltre che l'installazione su murature o 
strutture metalliche. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Temperatura massima 
di esercizio: 90°C. Tensione di prova: 4 kV in c.a.
N07V-K Cavo unipolare flessibile per interni e cablaggi, si presenta come un 
cavo unipolare senza guaina con conduttori flessibili in rame e isolamento 
in PVC non propagante l'incendio e a contenuta emissione di gas corrosivi. 
Omologato IMQ, il cavo N07V-K è particolarmente adatto per installazioni 
entro tubazioni a vista o incassate o in canalette. Specialmente 
utilizzabile all'interno di quadri elettrici di segnalamento e comando, è 
disponibile in tutte le varianti di colore ammessi dalla norma CEI 20-22/II. 
Anche disponibile nella versione H05/07V-K omologata secondo IMQ/HAR. 
Tensione nominale Uo/U: 450/750V. Temperatura massima di esercizio: 70°C 
Tensione di prova: 2500V. in c.a. 

 tubazione.
Lo dice la 64-8, in ambiente esterno vanno usati cavi con isolamento FG7 o 
equivalenti, in interno cavi N07V-K, FROR e similari...
In esterno le tubazioni si riempono d'acqua ed a nulla servono le cassette 
stagne... l'acqua ci va e stop. un cavo N07V-K (la cordina unipolare) a 
bagno nell'acqua dopo breve tempo va in dispersione e saltano i 
differenziali!
Se proprio non passa un 3 x 1,5 FG7 io proverei con un 3 x 1,5 FROR o 3 x 1 
FROR... non a norma ad essere pignoli, ma perlomeno č un cavo a regge meglio 
l'acqua.
Enrico.

 ha scritto nel messaggio 
news:449da2c6$0$5085$4faf...@reader2.news.tin.it...

hai ragione...ma potrebbe passare un FG7R, RG7R o UG7R. 

 > 1 FROR... non a norma ad essere pignoli, ma perlomeno è un cavo a regge
