Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termostato termocucina

Salve,
ho un quesito da sottoporre al cervellone globale di it.hobby.fai-da-
te, innanzitutto saluto tutti e ringrazio anticipatamente chi vorra'
aiutarmi...
Ho una termocucina, o spargher per i poliglotti collegata al
riscaldamento di casa che ho ricevuto in eredita' con le mura e che ha
sempre funzionato, e' corredata quindi di termostato visivo e
termostato che, impostata la temperatura, avrebbe dovuto avviare la
pompa del riscaldamento. all'accensione della stessa si verificava il
mancato avviamento della pompa a causa del termostato, di conseguenza,
ora che la legna  cessasse di ardere mi trovavo con il vaso di
espansione divelto e con il termostato visivo che aveva fatto un paio
di giri.... Ora purtroppo sto cercando, ma non riesco a reperire pezzi
di ricambio. Sono qui a chiedere come potrei risolvere il problema,
magari con un circuitino elettronico, ma soprattutto, che tipo di
sensore doveri utilizzare?? Termocoppia, Termoresistenza?
Vorrei anche implementare un circuito di "test" che mi permetta di
verificare se la pompa va in moto anche a basse temperature (mentre
prima dovevo aspettare che arrivi a 70gradi), questo per una mia
maggior per sicurezza...
Ringrazio anticipatamente
Un saluto
Davide

 ha scritto nel messaggio 
news:f3201709-89e2-4d58...@g19g2000yqe.googlegroups.com...

far partire la pompa a 70� � un po' rischioso e poco funzionale, 35/40� max
 devi usare due termostati anche in parallelo in modo che uno faccia da 
sicurezza all'altro(collegati a *rovescio*)  tarati con temperature 
differenziali ed un terzo termostato per l'allarme che possa intervenire 
prima che  l'impianto diventi pericoloso, come test un interruttore che 
cortocircuiti uno dei termostati e una lampada spia per� non sei sicuro che 
la pompa si avvii e per essere pi� sicuro devi installare sulla tubazione un 
flussostato
queste sono le stesse cose che trovi in un impianto termico
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia, ma invecchia perch� non gioca
 

 queste sono le stesse cose che trovi in un impianto termico
cosa intendi collegati a *rovescio*?
La pompa la testo sempre prima con un interruttore in loco, mi e' gia'
capitato che si bloccasse. e ho un led sulla stufa che mi dice se la
pompa e' alimentata (che ho scoperto quando ho smontato la stufa e che
non funzionava..). Comunque al flussostato non ci avevo pensato,
bravo...
Grazie ancora
Davide
PS: ora mi manca solo il sensore :D

 queste sono le stesse cose che trovi in un impianto termico
cosa intendi collegati a *rovescio*?
normalmente i termostati *aprono* i contatti a temperatura raggiunta nel tuo 
caso*a rovescio* *chiudi* il circuito al salire della temperatura
La pompa la testo sempre prima con un interruttore in loco, mi e' gia'
capitato che si bloccasse. e ho un led sulla stufa che mi dice se la
pompa e' alimentata
che sia alimentata non vuol dire che gira
 (che ho scoperto quando ho smontato la stufa e che
non funzionava..). Comunque al flussostato non ci avevo pensato,
bravo...
grazie
-- 


 grazie
prego..  cosa mi consiglieresti come flussostato?
avrei bisogno anche di inserire un'elettrovalvola, poiche' ho il
sospetto che il boiler dell'acqua calda si raffreddi attraverso
la caldaia che col tiraggio naturale mi fa da refrigerante... cosa
dici???

 grazie
prego..  cosa mi consiglieresti come flussostato?
hai solo l'imbarazzo della scelta
http://www.directindustry.it/fabbricante-industriale/flussostato-72325.html
avrei bisogno anche di inserire un'elettrovalvola, poiche' ho il
sospetto che il boiler dell'acqua calda si raffreddi attraverso
la caldaia che col tiraggio naturale mi fa da refrigerante... cosa
dici???
alt, a questo punto sei tu a dovermi spiegare come � fatto il tuo impianto, 
fino ad ora non hai mai menzionato il boiler, come � collegato al 
riscaldamento?come lo alimenti?
il boiler sta pi� in alto o pi� basso della stufa?
in funzione delle risposte, le cose cambiano


grazie per la disponibilita', ho bisogno di un paio di giorni per
farti lo schemino dell'impianto, sto cercando anch'io di capire dove
vanno a finire le miriadi di tubazioni che ci sono... gia' l'impianto
elettrico mi ha fatto impazzire.
Grazie ancora, a Risentirci
Davide