Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto...Questa caldaia è giusta?

Cari Ragazzi :-)
avrei bisogno di un vostro parere sul corretto dimensionamento di una 
caldaia Junkers 28kw modello ZWC 28-1 MF2A 23 a GPL installatami 
dall'idraulico per un impianto composto da 15 termosifoni in acciaio cosi 
divisi:
03 interasse 243cm
02 interasse  83cm
10 interasse 193cm
l'acqua contenuta in questi termosifoni č pari a 342 litri.
I watt erogati da questo impianto dovrebbero essere pari a 24,5Kw in base 
alle schede tecniche dei termosifoni.
I termosifoni piů alti sono a 260cm dal pavimento, il punto piů alto della 
caldaia č a 240cm dal pavimento.
La caldaia in questione č adatta all'impianto? vi faccio questa domanda 
perche ho come l'impressione che non lo sia in quanto sembra che l'impianto 
faccia fatica a salire di temperatura. Avete consigli su come regolare 
l'impianto, tipo temperatura di mandata, regolazione vaso di espansione, 
circolatore non sufficiente, aggiunta bollitore, ecc.
se possibile, non vorrei sostituire la caldaia.
Altro problemino, anche se si aprono i rubinetti dell'acqua fredda, appena 
attacca l'autoclave la caldaia va in funzione come se dovesse preparare 
acqua calda, con conseguente blocco temporaneo dell'impianto di 
riscaldamento. Flussostato troppo sensibile?
Per favore, rispondete. non so a chi rivolgermi.
Grazie mille.
Nunzio 

 ha scritto nel messaggio 
news:406bjpF...@individual.net...


up




 up
Nunzio: è inutile che uppi 3 volte in 24 ore. :-)
Se nessuno ti risponde o non lo si sa o non si ha tempo o voglia.
Per quel nulla che ne so, a spanne è un po' scarsina... però non vuol 
dire nulla: quello che importa sono i metri cubi da scaldare, a che 
altitudine si trovano, qual è la temperatura minima esterna, quante 
finestre ci sono...
La superficie radiante, una volta che c'è il minimo necessario a 
disperdere tutto il calore prodotto, va bene. Aggiungendo non fai danni 
se non al portafoglio.
-- 
Cinghiale
http://shop.portatilionline.com/
 

 se possibile, non vorrei sostituire la caldaia.
Se la caldaia fosse poco potente rispetto al carico temo che non avresti
alternative, il vaso d'čepansione non credo influenzi sulla quantitŕ di
calor, forse la pompa si ma non ne sono sicuro, il bollitore in genere serve
per l'acqua sanitaria (l'acqua del bagno) non per il riscaldamento.
dippiů ninzo
Lo

A   meno che tu non abbi una reggia il calcolo che hai fatto dei
termosifoni mi sembra troppo eccessivo in questo caso mi sembra normale
che ci metta un po di tempo per salire.
Il dubbio mi sorge nell' altezza dei termosifoni + alti (cioè siccome
l'aria essendo + leggera va sempre nel . + alto).
1    Siccome è quasi una reggia, anche se ti mettessi ogni giorno a
fare lo spurgo si formerebbe sempre un pò d' aria che ti interrompe il
circolo in continuazione.
Dovresti sostituire i normali valvolini di sfogo manuali con quelli
automatici almeno nei . + alti.
2    Devi verificare se sull'impianto esiste qualche strozzatura
eccessiva sui tubi e se il dimensionamento è a regola d'arte (se vuoi
puoi mandarmi uno schizzo per farmi dare un occhiata).
3    Controlla se i termosifoni funzionano bene, nel senso che il tubo
di sopra (mandata) deve essere + caldo di quello sotto (ritorno).
4    Controlla oppure fai un pò di bilanciamento fra i termosifoni.
5   La temperatura va regolata a 75 max.80 C°, non toccare il vaso d'
espansione e nient' altro.
Per quanto riguarda il problema relativo all' autoclave devi installare
una valvola di non ritorno sulla linea dell' ingresso della caldaia
(acqua fredda).
Spero di essere stoto almeno un pò chiaro.
Ciao.
5

 finestre ci sono...
i mc da scaldare sono circa550, abito a 100slm in provincia di napoli, 
pompei, qui da noi se fa freddo davvero arriviamo allo zero, finestre il 
giusto :-D
grazie comunque!

 Se la caldaia fosse poco potente rispetto al carico temo che non avresti
il fatto č che con 11gradi esterni la caldaia sembra non voler andare piu su 
di 65 gradi dopo tre ore di funzionamento. adesso ho fatto delle modifiche 
che racconto nella risposta successiva :-D
grazie comunque! 

Spero di essere stoto almeno un pň chiaro.
sei stato gentilissimo e io ne approfitto :-D
Nunzio. 

sopra (mandata) deve essere + caldo di quello sotto (ritorno).
direi di si
 Guarda che la differenza si deve sentire di molto (almeno una ventina
di gradi) xchè se no hai la mandata e il ritorno invertiti c' è poco
da fare.
proprio stasera ho calcolato approsivativamente le distanze dei vari
termo
dalla centralina di distribuzione e viene fuori:
non lo puoi fare così, specialmente se ogni tanto devi chiudere
qualche termo x (mi rendo conto) economia ed è anche giusto.
dovresti provare così a tatto e poi se mai farti un parere.
La temperatura va regolata a 75 max.80 C°, non toccare il vaso d'
63° sono pochi?
SI la temperatura va regolata sempre da 75 a 80° xchè sia la potenza
della caldaia che i termo si calcolano sempre co questi parametri.
vedi schede tecniche.
una valvola di non ritorno sulla linea dell' ingresso della caldaia
provero! 
questo è sicuro.
CIAO.

della caldaia che i termo si calcolano sempre co questi parametri.
vada per i 75, pensavo che a 60 si consumasse meno gpl e minori moti 
convettivi dell'aria...
Ciao! 

...dopo averla accesa un po questi giorni quello che noto è che dopo 5/6 ore 
di funzionamento con mandata a 63g il sotto dei termosifoni è ancira freddo! 
temperature esterne fra 0 e 6 gradi...
sarà il circolatore che non ce la fa? 

 sarà il circolatore che non ce la fa?
L'idea non è da scartare.
-- 
Cinghiale