Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia a pellet boiler e pannelli solari

Sto disperatamente cercando di capirci qualcosa ...
in una nuova casa isolata in sasso, muri da 50 cm, ho al piano terra dei pannelli radianti a pavimento mentre al piano superiore dei classici termosifoni.
La centrale termica è composta da una caldaia a pellet 28 kw, un accumulatore da 800 litri e 3 pannelli solari.
Sto cercando di capire come gestire al meglio le varie temperature da impostare su caldaia, accumulatore e pannelli per non dilapidare tonnellate di pellet.
 
Prima di entrare nel dettaglio c'è qualcuno che ha esperienza diretta? Qual'è la logica per gestire il tutto?
Impostare la temperatura più alta sulla caldaia, 5 gradi in meno sul bollitore ... ecc.

 Sto cercando di capire come gestire al meglio le varie temperature da impostare su caldaia, accumulatore e pannelli per non dilapidare tonnellate di pellet.
 
hai un impianto a pellet che scalda l'acqua che va dentro un puffer a 
tre zone una per acs dai pannelli solari integrata dalla stufa immagino, 
e immagino due zone una ad alta temperatura una a bassa temperatura 
(impianto misto)
 
diamo per scontato che tutto sia ok ed installato correttamente, credo 
che la tua ottimizzazione debba iniziare capendo di quanto puoi ridurre 
la temperatura dell'acqua che dalla stufa a pellet va nel puffer e i 
cicli di accensione della stufa stessa
 
poi ma sarebbe troppoc complicato per tutti (ci vuole lo schema) sarebbe 
da capire come è fatto il tuo impinato
 
 
 

 cicli di accensione della stufa stessa
 
Ok ... ma c'è un modo empirico per trovare le giuste impostazioni?
Metto 65 in caldaia, 62 nel puffer, 34 sui pannelli radianti, 60 nella valvola miscelatrice che va ai radiatori e 65 nei pannelli solari ...
 
Come impostazioni generali mi sembrano logiche. Perchè però con queste regolazioni a volte mi ritrovo il puffer a 30 gradi?
Malfunzionamento di qualcosa o impostazioni sbagliate? L'unica cosa che noto è che la valvola miscelatrice fatica a raggiungere i 60 ...

On Wed, 14 Feb 2018 03:41:48 -0800 (PST), zut

Ho caldaia a pellet con bruciatore da 20kW con accumulo da 200litri,
che alimenta il puffer da 750 litri. 
Solare termico per ACS non connesso al puffer. 
Casa in zona E, su due piani 200mq totali, solo un lato condiviso con
il vicino.
 
Attualmente caldaia a 75°C
Mandata al riscaldamento 42°C
Termostati in casa °20C
 
Tieni presente che io preferisco avere la temperatura di mandata del
riscaldamento un poco più bassa e tenere "acceso" più a lungo.
Se la temperatura è più bassa, si riducono le perdite per dispersione.
 
Ora bisognerebbe vedere come è fatto il tuo impianto e dove sono le
regolazioni.
 
Considera che il calore va dalla caldaia al puffer (qui se disponibile
si somma il solare) e poi va ai radiatori.
 
Potersti provare una regolazione partendo dal termostato ambiente.
Con sistema caldo, regoli il termostato ambiente, poi regoli quello
del puffer, e poi la caldaia, sempre con temperatura a salire, ma
considera che il puffer, per fare il suo lavoro deve ricevere e cedere
il calore, quindi non avrà mai una temperatura costante (da regolare),
sarà il termostato di casa che richiama il calore e la caldaia che
provvede a reintegrarlo anche in tempi medio lunghi.
 

 un accumulatore da 800 litri e 3 pannelli solari.
 
Ho qualche dubbio sulla effettiva utilita' dei pannelli solari nella 
stagione fredda, in un impianto simile al tuo.
 
carletto 
 
 


Oddio, dipende da:
 
dove abita
quanti pannelli
insolazione media invernale
 
IMHO, come sempre
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 insolazione media invernale
 
Beh questo si', ma in generale mi chiedo: a che temperatura possono portare 
i pannelli solari, nella stagione piu' fredda, l'acqua di ritorno (magari 
pure con uno scambiatore di mezzo)?
Non e' che alla fine il danno (la dispersione ulteriore) e' maggiore del 
beneficio?
 
carletto 
 
 


Nelle giornate soleggiate di gennaio in Emilia la temperatura dell'acqua può 
raggiungere anche i 40° centigradi. Naturalmente se la temperatura 
dell'acqua di ritorno fosse superiore a quella riscaldata dai pannelli il 
circuito verrebbe chiuso. Eventualmente il ricircolo verrebbe dirottato 
verso la acs.
Insomma, è evidente che l'impianto deve essere fatto molto bene.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 beneficio?
 
ma i tuopi pannelli non cedo che vadano ad integrare anche il 
riscaldamento, dovreste avere una centrale termica piuttosto evoluta per 
acs e riscaldamento, mi sembra strano