Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Corrente trifase

Ciao,
mi scuso per la domanda ingenua ma devo collegare delle apparecchiature trifase 
ad un impianto preesistente che č stato realizzato diversi anni fa e spesso 
non in modo pertinente.
E' capitato qualche volta che, pur mantenendo lo stesso standard di colegamento, 
venisse invertita una fase con i conseguenti disagi che questo comporta.
Immagino vi sia un senso universale e nella realizzazione dei nuovi collegamenti 
vorrei che venisse adottato.
La domanda č pertanto: in fase di realizzazione del collegamento come sincerarmi 
che le fasi siano corrette in modo che almeno all'uscita il tutto sia unificato 
(in futuro l'impianto verrą completamente ristrutturato)? 
Magari stupidamente pensavo di testare il tutto collegando un motore e verificandone 
il senso di rotazione, ma sono sicuro esista un metodo migliore.
Grazie. Ciao. Stefano.


E' la via più breve, che io sappia non esistono collegamenti standard
Ciao


Secondo me non pensi stupidamente,se per es.sostituendo un motore,ne
verifichi
prima il senso di rotazione,misurando pure l'assorbimento di ogni singola
fase,per evitare di rompere o sfasare l'utilizzatore finale.Ciao
-- 


Certo.
In pratica si fa cosě.   :-)
Ma, a quanto ricordo, i Tecnici ENEL dovevano avere un apparecchio apposito 
per controllare la "giusta" sequenza delle fasi.
Non so per quale motivo. Forse per suddividere il carico sui vari 
collegamenti sulla stessa linea portante o altro.... 


Più di una volta in seguito a riparazioni sulle linee i tecnici Enel 
telefonavano a me ( ero l' officina più vicina alla cabina) per 
chiedermi "gira giusto?" e io gli dicevo si o no.
Questo fino a pochi anni fa adesso o si sono attrezzati con sistemi 
appositi o si sono comprati un motore :-)
Ciao

vorrei che venisse adottato.
In Germania c'e' la norma/prassi/usanza/boh di collegare le fasi in
modo che nella presa girino in senso orario.
Esistono apparecchi appositi per la verifica, 
p.es
.
http://www.conrad.de/ce/de/product/101016/VOLTCRAFT-ST-16B-STECKD-TESTER-16A
PS: li usano le prese a 5 poli, poiche' c'e' anche il neutro.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio 
news:4e1d6bc4$0$15658$4faf...@reader2.news.tin.it...

Ciao Marco.
Sono come il pio bove: rimugino... rimugino...  fino a che...   :-)
Stavo giusto per scrivertelo io!
Gli ho visti all'opera tanti anni fa quando sono venuti a sostituire la 
"Punta" con un pacco di Contattori trifase "normali".
La "Punta" era in pratica un Amperometro a Doppia Lancetta:
Una "misurava" il consumo istantaneo e una misurava il Picco Massimo e li 
restava ferma.
L'omino della Luce passava... scriveva i numeri e "azzerava" la Lancetta per 
la prossima fatturazione.
Allora, quando vennero a sostituire il quadro... prima "rilevarono" il senso 
di rotazione delle tre fasi... quindi sostituirono il quadro e prima di 
sigillare il tutto "verificarono" se il senso di rotazione fosse rimasto lo 
stesso!
Ecco perché lo so e perche l'ho visto fare....   e "perché" glielo ho 
chiesto!   :-)
Trattasi degli anni 70!

    Mah... Nelle prese trifase non c'č scritto R-S-T-N?
    Esistono apparecchi appositi per rilevare il verso
http://www.google.it/search?q=triphase+checker
Il sistema piů semplice per verificare la sequenza č collegando un piccolo 
motore trifase, ma puoi anche costruire un piccolo apparecchio:
http://www.edn.com/archives/1998/042398/09di.pdf
a pag. 4. Per i nostri 50Hz usa 1,8uF anziché 1,5.
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=3+phase+sequence+diy#sclient=psy&hl=it&safe=off&source=hp&q=3+phase+sequence+diy+indicator&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fa4c116447f38fc0&biw=1280&bih=658
Ciao
-- 
Gianluca 

    Mah... Nelle prese trifase non c'è scritto R-S-T-N?
Se non sbaglio la cei 16-4 luglio 2008 dice che non si usa piu' RST,
ma L1 L2 L3


Il 13/07/2011 10:46, Stefano ha scritto:

esiste uno strumento atto allo scopo, che ha il nome di sequenzioscopio :-)

Ringrazio tutti per le risposte, interessante la presenza di misuratori appositi, 
su ebay ve ne sono alcuni.
Grazie ancora, ciao. Stefano.