Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubi ferro riscaldamento marciscono?

...se lascio l'impianto senza acqua i tubi di ferro del riscaldamento
arruginiscono fino a perdere?


no, quel problema lo possono però soffrire i radiatori, se di lamiera, 
perchè di pochi decimi di spessore, i tubi hanno spessori generosi.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

arruginiscono fino a perdere?
 
 
SI.
 
Con e senza acqua... ma col tempo.     :-(
 
I tubi acquedotto sono di ferro zincato a caldo, ovvero vengono
"immersi" in vache di zinco in fusione e sono ricoperti da uno strato
di zinco sia all'interno che all'esterno.,, (però si arrugginiscono
sui tagli e sulle filettature fatte DOPO!).
 
I Tubi riscaldamento invece sono "Tubi Neri" ovvero al naturale 
altrimenti non sarebbero saldabili...
Idem per Curve, Raccordi, T ecc. ecc.
 
Il "tempo" fa la sua opera di Ossidazione e ciao-ciao tubo! :-(
 
Un fatto (QUASI) peggiore del consumo interno è la "Ruggine Esterna"!
Si comporta come il "ghiaccio"... ovvero AUMENTA il diametro esterno
del tubo arrugginito e fa "crepare" muri e pavimenti!
 
Personalmente ho un impianto "atmosferico" (a circolazione naturale)
detto "ad ombrello" fatto con tubi saldati da 2" (60 mm) nel 1962.
 
Nel sottotetto, la Mandata, ha la "classica" forma ad ombrello esterna
rivestita di isolante... mentre il Ritorno scorre DENTRO il pavimento
del piano rialzato... pavimento fatto in Palladiana di marmo o di
granito fatto in opera.
 
Ora, dopo cinquanta anni... un "tratto" del tubo di ritorno si è
arruggiito esternamente e ha "crepato e sollevato" il pavimento!
 
Riparazione impossibile senza "demolire" tutto!   :-(
 
Anche l'acqua interna, quando si scarica... è NERA come il carbone e
puzzolente come se fosse "marcia"!
 
Bie,
Luca G.
-- 


 arruginiscono fino a perdere?
 
si, dopo qualche secolo
 

On Thu, 14 Jul 2016 08:14:02 +0200, Luca Gava <Luca...@casa.tua>
wrote:

...perciò se volessi eliminare un termosifone lasciando poi i tubi
tappati (da tappi avvitati) questi tratti di tubi senza acqua (perchè
non circola) si deteriorebbero prima degli altri?

non circola) si deteriorebbero prima degli altri?
 
 
Prima o dopo non te lo saprei dire...
 
MA "arrugginerebbero"  (ossidererebbero) come tutte le parti ferrose
nel tempo...
 
Ad majora...    :-)
 
Bie,
Luca G.
-- 
 
---
Questa e-mail č stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Prima o dopo non te lo saprei dire...
 
Ottimo!


...e con l'acqua sempre dentro dopo quanti secoli?

perchè di pochi decimi di spessore, i tubi hanno spessori generosi.
 
Rimuovendo la ruggine 1,6 mm, da calibro: è generoso?

sst <Jo...@titor.fu> ha scritto:

Come lo può essere un tubo con mdre genovese e babbo scozzese.
-- 
Fabbrogiovanni
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 ...e con l'acqua sempre dentro dopo quanti secoli?
 
parliamo di epoche lunghe
 
perché cambia se il tubo è perennemente bagnato, umido  o asciugato, poi 
ci sono i parametri dovuti al fatto se il tubo è nuovo o usato (leggi 
patina interna magari calcare)
 
è molto difficile che si possa bucare un tubo per semplice corrosione, 
magari può capitare per correnti galvaniche o materiali differenti
 
 

Come lo può essere un tubo con mdre genovese e babbo scozzese.
 
 
...meglio se lo distacco?

perché cambia se il tubo è perennemente bagnato, umido  o asciugato, 
 
 
Un tubo collegato all'impianto ma che dentro non ha acqua in quanto
tappato e pieno d'aria. 10 metri andata 10 metri ritorno.


come al solito 3000 risposte menando il can per l'aia o parlando dei 
massimi sistemi, d'altronde quando non si ha nulla da fare si può 
disquisire su tutto,
io ho risposto, apteryx che mi sembra abbia dato la risposta più 
pertinente pure,
rileggi e trai e le tue conclusioni.



 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)



circostanze non rarissime. Inoltre anche coppie galvaniche 
"lontane" (pur a fronte di un ovvio rallentamento della 
corrente elettrolitica totale) sono attive.
 
Se interessa, tempo fa lessi una cosa che mi lasciò 
scontento, ossia questa
la corrosione in ambiente basico (tipica da incrostazioni di 
calcare), ha effetti molto più nocivi sebbene sia 
quantitativamente modesta (nel senso di meno corrente 
anodica e meno ferro totale che passa in soluzione), 
rispetto a quella acida (più corrente elettrolitica, più 
ferro totale).
Il fatto è che in ambiente blandamente acidulo il ferro si 
corrode in modo uniforme, perde spessore in ogni punto della 
superficie. In ambiente basico invece tende a "ticchiolare", 
cioè il 99 % della superficie è poco o nulla interessata, ma 
dove si forma il cunicolo, si concentrano le pur scarse 
correnti, sin quando si buca il tubo.
 
Questo vale se coesiste l'ambiente leggermente alcalino e 
una quantità di carbonati tale da non dare una "bella" 
incrostazione compatta. Ora l'addolcimento (= no carbonati) 
è una pratica assolutamente diffusa in quegli impianti che, 
non avendo scambiatori, fanno circolare direttamente in 
caldaia l'acqua del riscaldamento, che a quel punto deve 
essere addolcita sennò incrosta il fascio tubiero esposto ai 
fumi. E l'acqua addolcita non copre col calcare e non protegge.
 
Questo mi ha lasciato dei malumori, perché ero sempre stato 
abituato a considerare l'alcalinità, meglio se forte, 
protettiva per il ferro (nel Cls armato è vero). Ma 
nell'acqua dei tubi non è necessariamente così



considera che se è a tenuta d'aria e resterà tappato per 
sempre, l'entità del danno che può fare è minima, perché 
consumato tutto l'ossigeno, resta poi solo azoto e 
l'ossidazione si ferma. Quindi se l'aereazione è una tantum, 
non succede molto


 
 
Senza sapere di preciso cosa stiamo facendo e quale è la
 situazione  esistente non possiamo rispondere in modo
 pratico.
Ammettiamo che tu abbia misurato giusto.
1,6 non è  uno spessore generoso, da giovane il tuo tubo sarà 
 stato di almeno 2,3
Vale a dire che in quanti sono stati i suoi anni di vita si è 
 drasticamente corroso.
Quanti ne abbia ancora davanti chi lo può  dire?
Può  essere che dove hai misurato tu è  un piccolo e unico punto
 debole, come può essere che da qualche altra parte sotto al
 pavimento ci sono parti ancor più  corrose e dove il rischio buco
 è altissimo e imminente.
Quindi, meglio se lo distacco, dipende da cosa stai facendo.
Se stat tirando su i pavimenti è  saggio cambiare anche il tubo.
