Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come calcolare quantità acqua per umidificare.

Mi servirebbe una "forumella" che non riesco a trovare. Mi date una
mano?
Dato
T=temperatura ambiente (°C)
U=Umidità relativa ambiente (%)
Uf= Unidità relativa che voglio raggiungere (%)
V=volume d'aria totale (mc)
Come faccio a trovare L cioè i litri di acqua necessari da infilare in
un umidificatore, per far si che l'umidità presente (U) nel volume
d'aria (V) alla temperatura (T) diventi Uf?
Spero di essermi spiegato sufficientemente bene.
Ad esempio. Nell'appartamento ho 266mc (V) di aria a 40% (U) di
umidità ed una temperatura di 21 (T) gradi e voglio portare l'umidità
a 55% (Uf). Quanti litri di acqua (L) mi servono?
Grazie

 d'aria (V) alla temperatura (T) diventi Uf?
Vedo che cominci ad affrontare la cosa per il verso giusto: calcolare prima 
"quanto" e definire poi "come". :-)
Ti prendi un diagramma psicrometrico, per esempio su Wikipedia.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:PsychrometricChart-SeaLevel-SI.jpg
Cerchi la temperatura in ascissa, numeri verdi: facciamo 20 �C. (Lo so, hai 
detto 21, ma sono pigro).
Sali, sali sali sulla linea verde, fino ad incontrare la curva rossa 
corrispondente al 40% di UR.
A questo punto svolti  a destra in orizzontale fino ad incontrare l'asse 
delle ordinate e leggi (numeri blu scuro) il valore di umidit� assoluta, 
cio� i grammi d'acqua/grammi d'aria (oppure i kg d'acqua su kg d'aria, che 
numericamente � la stessa cosa, ma io preferisco perch� di pi� immediata 
percezione).
Io, ad occhio, leggo 0,0065. Tu con stampa del foglio e righello, potrai 
essere pi� preciso. Significa che l'aria di partenza contiene 6,5 g di acqua 
per ogni kg di aria.
Poi torni sulla linea verde dove hai incontrato la linea rossa, e sali 
ancora fino ad incontrare la linea rossa del 55%. Non c'�, ma non avrai 
certo difficolt� ad interpolare tra 50 e 60.
Come prima, svolti a destra, viaggi in orizzontale,  e sull'asse delle 
ordinate incontri poco meno di 0.008 (sempre secondo il mio occhio).
Vuol dire che l'aria di arrivo deve contenere 8 g di acqua per kg.
Va da s� che la differenza, 1,5 g, ce la devi mettere tu con qualcuno dei 
fantasiosi metodi che ti hanno suggerito.
Ora 266 mc corrispondono a circa 320 kg, per cui dovrai immettere in 
ambiente circa 0,48 litri di acqua.
Adesso puoi ripetere i conti con l'aria di partenza a 21�C.
Ti consiglio anche, visto che hai un impianto VMC da 1 ricambio/ora, di 
partire dalle condizioni esterne tipiche invernali (ad esempio 5�C e 90% 
U.R.) e calcolarti quanti l/ora deve erogare il tuo umidificatore.
Se hai tempo e vuoi complicarti un po' la vita, puoi sempre scaricarti un 
programmino Excel gratuito.
http://www.x-eng.com/Download_XSteam.htm
Bye
Gigi
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 4887 (20100222) __________
Il messaggio � stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
www.nod32.it

 programmino Excel gratuito.
Mizzega... troppi valori... ci capisco poco :-/
1000 grazie del tuo aiuto!

> Adesso puoi ripetere i conti con l'aria di partenza a 21°C.
ora che so come si chiama sta roba ;-)
http://www.sugartech.co.za/psychro/index.php
21°
40%
0.00617
21°
55%
0.00851
Quindi una differenza di 0,00234 cioè 2.34g che * 320 = 0.75 litri
:-)
Ora però che ho questo dato... mi sono accorto che non è
sufficiente... manca la relazione col tempo. Perchè visto che cambio
in continuazione l'aria, l'umidità tenderà sempre a scendere, quindi
quei 0.75 litri ogni quanto li dovrei immettere? E' chiaro che con
qualche provo riuscirò a capirlo. Posso fare così. Immetto 0.75l,
verifico quanto tempo impiega l'umidificatore a evaporarli tutti e
verifico l'umidità nel momento in cui i 0.75 sono finiti. Con questo
tempo e questa differenza di umidità. Poi vedo quanto tempo impiega
l'umidità a ritornare al punto di partenza. Con questi 3 dati dovrei
capire quanta acqua infilare e ogni quanto tempo serve rimetterla.
E' anche chiaro che sarebbe meglio una volta raggiunta l'umidità
desiderata umidificare pochino pochino per volta in modo da mantenerla
pressochè costante. Chiaramente un umidostato potrebbe aiutarmi in
questo :-)
Sono sulla strada giusta?

> Quindi una differenza di 0,00234 cioè 2.34g che * 320 = 0.75 litri
Non avevo tenuto conto della mia altitudine (480m slm)
0,006538874447165214-
0,009026537208198478=
0,002487662761033264
Cioè 0.8 litri circa

 Penso ci siano troppe variabili per capire cosa fare,
In realt� le cose sono piuttosto semplici...
Ti calcoli il fabbisogno massimo d'acqua dell'umidificatore (nel tuo caso 1 
litro/h dovrebbe essere pi� che sufficiente).
Compri un umidificatore da 1 litro/h o poco pi� (pi� potente � un inutile 
spreco).
Lo installi nel canale (nel posto giusto, mi raccomando!)
Lo comandi con una sonda di umidit� relativa (inserita nel posto giusto, mi 
raccomando!)
Non dimenticare un programmatore settimanale per spegnere o ridurre al 
minimo  la VMC quando non vi � presenza "animale" :-)
Tenendo conto degli apporti interni di umidit�, dovresti non avere problemi 
anche con inverni di tipo Russo.
Se poi una notte l'anticlone Russo dovesse esagerare portandoti la UR al 
40 - 45%, avresti ancora una ragionevole probabilit� di sopravvivere...
Bye
Gigi
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 4888 (20100222) __________


 Sono sulla strada giusta?
Parrebbe di si.
Bye
Gigi
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 4888 (20100222) __________


 40 - 45%, avresti ancora una ragionevole probabilità di sopravvivere...
La mia umidità attualmente si aggira sempre sul 40%. Può essere
problematico per la salute? Secondo te, con 21 gradi quale sarebbe
l'umidità ideale da avere in casa? 55% giusto? Io ho 21 gradi in TUTTA
la casa 24h al giorno. Secondo te va bene, oppure sarebbe meglio ad
esempio dove dormo installare una termostatica e mantenere la
temperatura più bassa?
A questo punto mi viene da pensare che in estate avrò il problema
inverso giusto? Troppa umidità in casa.... L'anno scorso lo accendevo
solo di notte (per raffrescare anche un po' visto che fuori di notte
fa bello freschetto), ma se lo tenessi acceso di giorno... vediamo...
entra aria calda nello scambiatore, l'aria che esce è più fredda,
quindi condensa quella che entra mmmm... da qui non posso vedere il
tuo grafico (non posso connettermi a tutti i siti in ufficio), però
penso che lo scambiatore condensa, l'aria che passa ha il 100% di
umidità dici che sarebbe necessario un deumidificatore? Ma esiste una
macchinetta che mi fa da umidificatore in inverno e da deumidificatore
in estate? Chiaramente non voglio spendere un patrimonio, mi puoi
suggerire qualche marca/modello che potrebbe andare bene?
Grazie del tuo tempo.

 Parrebbe di si.
Grazie veramente del tuo aiuto... grazie

Scusate il disturbo, io ho un tema un po- differente da sottoporre alla vostra esperienza. Nel mio scantinato non riscaldato la temperatura durante inverno arriva a 12 gradi costanti e non meno. Quindi la mia domanda e- capire quanto puo- essere la umidita relativa ideale a 12 gradi in modo da evitare muffe e odori. Ad oggi non ho muffa ma quando scendo in scantinato essendo abitabile sento che aria e- umida e quindi mi sembra che la temperatura sia anche meno di 12 gradi. Desidero metterci un deumidificatore ma non capisco a che umidita dovrei arrivare per avere un confort a 12 gradi. Mi scuso di questa domanda ma desidero un aiuto. Grazie Fulvio



-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it