Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia e acqua che congela

Ciao a tutti,
 
  e' la prima volta che scrivo qui, non avendo trovato soluzioni
altrove. Spero di non disturbare. :-)
 
  Ho una casa in campagna dove vado molto di rado, riscaldata a
termosifoni con caldaia a GPL; per trovarla calda, ho installato
sulla 220V che alimenta la caldaia uno di quei telecomandi GSM che
danno corrente chiamando un numero di cellulare e la cosa funziona
egregiamente. Il problema e' quando d'inverno si congela l'acqua nel
boiler e, verosimilmente, anche nei termosifoni.
 
  Sto cercando di studiare un modo per risolvere il problema, con
l'importante requisito di non mantener la caldaia accesa 24/24h, cosa
che comporta un consumo eccessivo di GPL perche', oltre alla fiammella
pilota, la fiamma si attiva periodicamente per mantenere calda l'acqua
nel boiler. :-/
 
  A me e' venuta in mente questa soluzione: realizzare due circuiti in
parallelo che agiscono sulla 220V, accendendo quindi la caldaia, di cui
uno si chiude quando la temperatura scende sotto un determinato livello
(tramite un termostato nel vano caldaia per prevenire il congelamento)
e l'altro "a richiesta" utilizzando il telecomando GSM collegato in
parallelo con il termostato di casa (per trovare la casa calda).
L'interruttore che attiva la pompa del riscaldamento viene ponticellato
non essendo piu' controllato da alcun termostato.
 
  Spero di essermi spiegato. Riassumo dicendo che secondo me questa
soluzione ha il difetto che ad ogni attacco/stacco dei termostati la
caldaia viene accesa e spenta (la 220V viene attaccata/staccata), quindi
ipotizzo numerosi arresti e riavvii giornalieri. Il mio dubbio e' che
questo gran numero di accendi/spengi possa danneggiare l'elettronica o
la caldaia piu' in generale.
 
  Avete consigli in merito? Il dispositivo anticongelamento della
caldaia non puo' essere usato perche' a caldaia spenta non va; avevo
pensato all'anticongelante nei radiatori ma non mi protegge l'acqua del
sanitario... un aiuto? :-D
 
  Un saluto,
 
 
-- 
Gianfranco Bertozzi


TUTTI i crono termostati appena decenti hanno una posizione "antigelo" 
che consente di mantenere una temperatura minima (di solito intorno a 8 
gradi), per evitare problemi di gelo in casa. Non sono solo boiler e 
termosifoni a soffrire il freddo, ma anche i wc (l'acqua sul fondo li 
spacca in due, col gelo intenso), i sifoni degli scarichi di tutti gli 
altri sanitari ed i tubi dell'acqua.
 
Ti dico subito che in funzione del clima esterno la soluzione potrebbe 
costare poche decine o alcune migliaia di euro all'anno di gpl...
 
Detto questo, non vedo problemi: metti in parallelo al cronotermostato 
il tuo combinatore gsm. Quando il combinatore non lavora, la caldaia 
viene accesa dalla temperatura (cronotermostato in antigelo). Quando 
stai per arrivare, chiami il combinatore, lui commuta e così bypassa il 
comando del cronotermostato. Poi, quando sei sul posto, lo resetti, 
metti il cronotermostato in funzionamento normale e ti godi la casa. A 
fine vacanza, rimetti in antigelo il cronotermostato e parti.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano

 ha scritto nel messaggio 
news:slrnm3ne4m.5...@debian.asus.home...

Nella situazione analoga di casa mia in campagna ho protetto il
circuito radiatori con l'antigelo, e quando chiudo casa svuoto l'impianto
del sanitario, aggiungendo antigelo (o alcool denaturato) in tutti i sifoni 
(wc compreso).
Quando a suo tempo ho fatto l'impianto lo collaudai mettendolo in pressione 
e quindi
svuotandolo; ebbene la poca acqua che non riesci a togliere dal fondo dei 
radiatori
gelò e mi fece fuori diversi elementi.
Certo che svuotare un boiler è un po' più complicato, anche se per gelare 
tutto occorre
del tempo.
Secondariamente non mi fido molto dell'opzione antigelo delle caldaie né 
della possibilità
di mettere il termostato a 2-3 gradi, in virtù del fatto che, per lo meno 
dalle mie parti, l'Enel
ha spesso delle defaillance con quello che segue.
Infine in quella seconda casa ho l'abitudine di lasciare sotto tensione solo 
il frigorifero, staccando tutto gli apparecchi, caldaia compresa,
che non godono in occasione di temporali.
ciao
marco 
 


 
 
per la parte riscaldamento, potresti aggiungere glicole per far abbassare
il punto di congelamento.... ma ti pizzico l'idea... basta che l'acqua
si muova... non dico sempre... ma pochi minuti ogni tot ore.... e
questo evita che si ghiaccino i tubi con l'acqua dentro
 
 
diverso il boiler... ti dico secco... SVUOTALO... quando ti serve
la casa di inverno lo ricaricherai.
 
mario benedetto e prediletto dal signore
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 segue.
 
  Anche io ho spesso dei problemi del genere, anche per i fulmini: ho
risolto con gli "Stop and go" della b-ticino che al ripristino della 220
riarmano in automatico il generale mentre per i fulmini al contatore mi
hanno messo due "scaricatori" (penso sian condensatori) che assorbono la
sovratensione. Da quando ho installato questi due accrocchi non ho piu'
avuto problemi (ma forse son stato fortunato). :-)
 
  Grazie ancora a tutti,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

Gli "scaricatori" sono "scaricatori". :-)
Googla!
 
 
--