Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mettere presa incasso in bagno.....

Dovrei mettere una presa ad incasso nel bagno. Vorrei fare un buco nelle
mattonelle, per mettere un supporto (Quelli della ticino per cassette
tonde).
Come devo procedere, devo usare una fresa per mattonelle???
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Occhio che in bagno vanno installate prese a tenuta stagna IP40 e non devono
essere montate a meno di 1,3 m da terra.
Per venire al tuo problema suppongo che tu abbia la possibilità di prelevare
la rete dalla parte opposta del muro o quantomeno di poter fare una traccia
per andare a collegarti in una scatola di derivazione, per quanto riguarda
lo scasso da fare per l'alloggiamento di una casseta penso che ti convenga
sostituire l'intera piastrella, martella con uno scalpello a punta al centro
e pian pianinino ti allarghi verso i bordi, ad un certo punto i pezzi di
piastrella dovrebbe venire via quasi da soli, ripulisci le fughe, realizzi
l'alloggiamento per la scatola la fissi con un po' di cemento rapido, prendi
una piastrella nuova segni dove fare il buco sul retro e tagli col frullino
piccolo ed il disco per pietra.
Se usi una scatola rotonda ti toccherà fare un buco quadrato che entri di
qualche millimetro nel diametro della scatola, poi la placca della presa
coprirà il tutto. Ma esistono prese IP40 che montano su scatola tonda?
Bye
Allanon

 essere montate a meno di 1,3 m da terra.
Dove hai trovato queste indicazione per l'installazione delle prese nel 
bagno?
A me risulta che le prese nei bagni pubblici dove si utilizzano getti 
d'acqua
per le pulizie devono essere IPX5 e posizionate in zona 3. Per tutti gli 
altri bagni
è sufficiente il grado di protezione IPX1 sempre posizionate in zona 3.
Per l'installazione della scatola rotonda probabilmente con una fresa a 
tazza adatta
e con un po di pazienza si riesce a fare il foro senza rompere niente.
ciao
ftaba

"ftaba" <filippo.tabarelli**-**n...@tin.itno> ha scritto nel messaggio
news:_r_ug.44236$_J1.5...@twister2.libero.it...

L'elettricista che mi ha fatto l'impianto mi ha fatto "'na capa tanta" nel
posizionare le prese in bagno ed in cucina, siccome oltre al certificato di
conformità mi ha rilasciato una garanzia sul'impianto di 15 anni ritengo si
sia tenuto molto largo sulla sicurezza e dimensionamento.
Per la fresa a tazza credo che ne serva una con i denti in widia (o come
diavolo si scrive) e non ne ho mai viste nei brico, le ho solo viste in
dotazione agli impiantisti quindi credo costicchino un pochino, e comunque
una piastrella sollecitata in questo barbaro modo regge? Bho!!! aspettiamo
conferme da chi ne sa di più.
Bye
Allanon

 essere montate a meno di 1,3 m da terra.
Il grado IP40 non è stagno (la seconda cifra è quella che riguarda i
liquidi, mentre la prima riguarda i corpi solidi/polvere). Inoltre da dove
salta fuori la quota di 1,3 m?
Lasciando stare casi particolari ed esclusioni, diciamo che in linea
generale non è ammessa l'installazione di prese di alcun tipo nella fascia
"di rispetto" che si estende per 60 cm fuori da vasca e doccia e fino ad una
quota di 2,25 metri da terra. In questa zona, (definita dalla norma Zona 2),
sono vietati gli apparecchi e le prese a spina.
Io di solito inoltre non installo prese al di sotto del bordo del lavadino e
ad un distanza orizzontale inferiore a 30 cm dal bordo dello stesso.
Non ci sono prescrizioni sulle altezza delle scatole (escludendo la presenza
di disabili), se non le normali quote di installazione.
Ciao
Giorgio