Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: parafulmine

qualche idea per costruire/comprare a basso costo un parafulmine ?
vivo in una collinetta, e i fulmini mi hanno gia' fatto partire un
centralino telefonico (adesso ho schermato la linea telefonica....),
purtroppo qui i fulmini la fanno da padrone.
basterebbe un'asta infissa nel terreno ? e di che dimensioni ?
grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio
news:4EOCa.48797$g92.1...@news2.tin.it...


Ma i fulmini ti cadono sul tetto o arrivano dalle linee telefoniche?
Hai provato a mettere degli scaricatori sulla linea d'ingresso telecom e
sull'alimentazione a 220V? Sull'alimentazione potresti mettere anche un
trasformatore di isolamento...
Beh, ora devo andare, magari con un pň di informazioni in piů ti saprň dare
consigli piů dettagliati.
Ciao,
Enrico.

 Enrico.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Marco Madonia wrote:

Prima della relizzazione di un LPD (adesso il parafulmine si chiama 
cosi` :-)) deve essere fatta,  una valutazione tecnico-statistica sulla 
probabilita` che un fulmine possa colpire direttamente la struttura, 
questo perche` realizzare un impianto di captazione, ove non richiesto, 
anche se perfettamente dimensionato, secondo le norme (CEI 81-1) 
potrebbe portatre piu` inconvenienti che benefici.
C'e` da dire che oltre all'impianto pricipale (a punte o a maglia), che 
serve esclusivamente in caso di fulminazione diretta della struttura,  
deve essere realizzato anche l'impianto integrativo, cioe` una serie di 
disposizioni, che tendono a limitare i danni di una fulminazione 
indiretta, che avviene attraverso le linee elettriche o telefoniche, che 
entrano nel volume da proteggere.
E` raro, anche nelle zone molto soggette alla caduta dei fulmini, dover 
realizzare impianti di captazione a punte od a maglia, mentre e` sempre 
consigliabile l'impianto integrativo, cioe` l'installazione di 
schermature metalliche e dispositivi di protezione sulle linee entranti, 
come scaricatori, varistori o diodi zener  di potenza, ma anche questa 
e` una cosa che deve essere valutata caso per caso..........
Orientativamente, anche se sembra strano,  le protezioni piu` veloci e 
sensibili, devono essere installate il piu` lontano possibile dalle 
apparecchiature da proteggere, mentre quelle piu` "dure" in posizione  
intermedie in maniera inversamente proporzionale alla distanza, questo 
perche` se la perturbazione elettrica ha poca energia, per dissiparla 
basta il primo dispositivo, mentre interverrebbero poi gli altri, se la 
scarica e` robusta, anche se non e` sempre garantita la sopravvivenza di 
delicate apparecchiature elettroniche.
Dici di aver schermato il centralino telefonico....... che equivale ad 
essere sulla strada giusta ed a meta` strada :-)) provvedi a far 
installare anche dei dispositivi di protezione sulle linne elettriche 
entranti, anche se sarebbe meglio che un tecnico esperto (progettista) 
valutasse globalmente la situazione.
buone protezioni
ciao max
P.S. in ogni caso i parafulmini, o meglio le gabbie di captazione, sono 
realizzate in tondino o bandella di acciaio zincato, fissati con 
specifici accessori alle  coperture e pareti, pozzetti, puntazze ecc... 
tutto materiale a basso costo, ma che necessita` di molto tempo ed 
attrezzature per la sua messa in opera.

 cosi` :-)) ....
Ho letto con interesse, e mi intrometto solo per chiederti: che significato
ha la sigla LPD???
Grazie
Paola

 ha la sigla LPD???
Lightning Protection Device = Dispositivo di protezione dalle fulminazioni
-- 
Cinghiale (31, 54 RM) - '94 Punto 6 speed driver
Vendo: 1) altop. Pioneer TS-E1399 coassiali 3 vie da 13cm 20Eu.;
2) 2 woofer CIARE da 20cm AM200.38 C/Fx-W 30Eu.
ICQ 49579941

 centralino telefonico (adesso ho schermato la linea telefonica....),
schermare la linea temo non serva a nulla: tu non sai in che punto 
entra il fulmine.
Posso dirti che qualche anno fa ad un mio amico e' successo 2 volte 
in 15 giorni.
La prima volta il fulmine e' entrato (pare) dalla linea telefonica; 
cavi colati, propagazione all'impianto elettrico con interruttori 
letteralmente sparati fuori dal muro, lampadine bruciate, danni vari 
ad elettrodomestici, fino all'antenna radioamatoriale esplosa.
Si e' fatto installare da una ditta specializzata la messa a terra 
dei 2 pali delle antenne con nuovi pozzetti, oltre alla verifica di 
tutto l'impianto elettrico e della messa a terra gia' esistente e 
dopo 15 giorni altra botta e altro regalo, sempre via linea 
telefonica (tutta la zona ha avuto problemi con i telefoni, quindi 
sembra accertato che sia arrivato da li')
Se vuoi mettere un parafulmine fai pure, ma fallo fare da una ditta 
specializzata che oltretutto ti possa rilasciare una certificazione 
(magari puoi risparmiare qualche cosa sull'assicurazione, se ce 
l'hai), ma non credere di essere del tutto al sicuro
Adriano


bravo cinghiale.... :-))))   
.......ecco un altra conseguenza dell'europa :-))
ciao max

 qualche idea per costruire/comprare a basso costo un parafulmine ?
Con la luciditā di adesso [:-DDD] ti consiglierei di fare cosė: collegare
una protezione da sovratensioni sulla linea telefonica, all'ingresso della
stessa in casa, stessa cosa per la linea d'alimentazione 230V, poi colleghi
i morsetti di terra degli scaricatori all'impianto di terra con un cavo di
buona sezione ed il pių corto possibile, usa un filo da 6mm e fagli fare
meno curve e percorso che puoi.
Poi se vuoi una protezione ulteriore interporrei tra scaricatore e
centralino anche un trasformatore di isolameno... io ho cominciato a farlo
con gli impianti d'allarme di un certo livello in zone molto a rischio ed ho
notato un notevole miglioramento... valuta tu se il gioco vale la candela.
Ciao,
Enrico.


non e` per fare polemica, ma un trasformatore con rapporto 1:1  serve a 
poco, nei disturbi di modo differenziale, (cioe` tra i due conduttori, 
enel o telecom che siano) proprio perche` si comporta da trasformatore, 
restituendoli tali e quali al secondario.....
ciao max

 restituendoli tali e quali al secondario.....
In effetti ci ho pensato pure io, eppure ti garantisco che funziona, in una
villa su un monte ad ogni temporale saltava la centrale telefonica,
l'alimentatore dell'impianto d'allarme, avvolte il centralino TV... le
abbiamo provate tutte, scaricatori di ogni genere... poi abbiamo provato a
mettere anche il trasformatore di isolamento e da allora non si sono più
verificati grossi problemi, tranne cosette di piccola entità, e son 3-4 anni
ormai...
Io ho fatto alcune supposizioni:
1) Una scarica atmosferica genera degli impulsi molto alti e stretti, ovvero
è alta frequenza, e credo che il trasformatore abbia una banda passante tale
da riuscire a tagliare via, almeno in parte, un pò di roba...
2) Ho sempre notato che quando si buca l'isolamento negli impianti il più
delle volte avviene tra fase/terra o neutro/terra... evidentemente perchè la
linea che arriva in casa, nel momento in cui porta in casa un'onda migrante
(impulsi elettrici indotti sulle linee per effetto dell'impulso
elettromagnetico del fulmine, per chi non è esperto) questa è riferita alla
terra locale, a potenziale zero... se l'alimentazione entra in
un'apparecchiatura e vi veicola un'impulso bello tosto non c'è scaricatore
che tenga, se c'è un punto debole ecco che salterà... se c'è il
trasformatore di isolamento invece tale differenza di potenziale graverà
sull'isolamento tra primario e secondario... e li bisogna sperare che tenga
tale isolamento e/o che non ci sia un accoppiamento capacitivo tra primario
e secondario tale da rendere vano l'isolamento galvanico stesso... ma non
credo, finora con tali trasformatori ci ho salvato un sacco di roba,
comunque ci sono anche quelli resinati con gli avvolgimenti adiacenti e non
sovrapposti, e di sicuro sono meglio ancora.
Dimmi cosa ne pensi, è un'argomento interessante.
Ciao,
Enrico.

> Dimmi cosa ne pensi, è un'argomento interessante.
per tutti

 da riuscire a tagliare via, almeno in parte, un pò di roba...
Bè sì, in realtà un trasformatore taglia sia i picchi di ampiezza (perché
satura) sia le frequenze più alte. E quindi un fulmine, che mediamente in
100 microsecondi è già finito, dovrebbe segarlo via bene. Ovviamente si
parla di correnti di fulmine lontano veicolate sulla linea, perché se ti
cade qualche decina/centinaio di kV direttamente dentro casa i problemi
diventano di altro tipo.



devo ritrovare un sacro testo, forse prestato....... poi ne 
riparliamo... :-)))
ciao max