Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita pressione caldaia

L'ode a voi sublime NG,
 
Ho una Joannes Clizia installata 3 anni fa, revisionata a
novembre scorso con esito positivo. Tempo fa l'ho trovata
spenta a pressione zero, l'ho portata al solito 1 bar e ha
funzionato per una decina di giorni. Poi stessi eventi ma
via via più ravvicinati nel tempo. Adesso ogni giorno
trovo la pressione a zero, devo mandare acqua,
riaccendere, ed è chiaro che c'è qualche problema da
qualche parte.
 
In casa non vedo niente di strano ma del resto i tubi sono
murati e io sono al piano terra, quindi non esistono 
vicini del piano inferiore che potrebbero notare qualcosa. 
Non ho cantine sotto, soltanto le fondazioni.
 
La caldaia pare a posto e non si vedono perdite dai tubi, 
almeno fino a che non entrano nel muro...
 
Ho chiamato il tecnico e verrà quanto prima. Vorrei però
chiedervi cosa mi devo aspettare secondo voi e con sintomi
così vaghi. Nel peggiore degli scenari, come si fa a
trovare una perdita nei tubi? Devo demolire mezza casa?
Qualsiasi info sarà apprezzata.
 
grazie
 
Apx.
 
 
-- 
- mi legga le carte.
- sua suocera avrà un grave incidente stradale.
- questo lo so, voglio sapere se la polizia
   mi scoprirà.
 


 
Io comincerei a cercare con attenzione tracce di macchie di umidità.
Se la perdita è interna alla caldaia potrebbe, per un caso su un 
milione,  infilarsi direttamente nello scarico condensa e così non 
essere visibile.
Oppure potrebbe essere un rubinetto di scarico aperto....
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 qualche parte.
 
Io voto per il vaso di espansione con la membrana bucata.
 

 Qualsiasi info sarà apprezzata.
 
innazi tutto va valutato se c'è sporcizia nelle canalizzazioni 
dell'idrometro, poi il vaso di espansione ed infine la valvola di 
scarico di sicurezza
 

Apx.
 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 


ok, ammettiamo pure che sia bucata, in fondo come se il vaso di 
espansione non ci sia proprio.
Portiamo la pressione a 1 bar.
Convieni che da qualche parte un pò d'acqua dovrà uscire se dopo
qualche giorno troviamo la pressione a zero, o no?


 Qualsiasi info sarà apprezzata.
 
 
Se la perdita è nei muri e di piccola entità, magari l'assorbe il pavimento e non te ne accorgi. Esistono delle ditte che hanno le apparecchiature idonee
per sentire anche la più piccola perdita. 
A me si era bucato un tubo dell'acqua dopo il contatore, e me ne accorsi solo perché questo girava anche a rubinetti chiusi. Decisi di chiamare questa ditta specializzata, che ci perse diverse ore ma alla fine trovò il punto preciso della perdita. I muratori trovarono il tubo sotto due metri del piano stradale e a uno distanza di soli 30 cm dal punto indicato dalle apparecchiature.
Considerando che i tuoi tubi saranno al massimo a 10cm dalle pareti, la ricerca della perdita (se c'è) la trovano in mezz'ora al massimo.
Però, visto che queste ditte costano un occhio della testa, il farei altre prove da solo... tipo quella di aumentare gradatamente la pressione fino a 2.5bar, prima che apra la valvola di sicurezza, e vedere cosa succede.
Se davvero c'è una perdita da qualche parte, caldaia o tubi nel muro, non tarderà a manifestarsi.
 
 
Giovanni

 qualche giorno troviamo la pressione a zero, o no?
Dopo che la membrana del vaso non tiene separata l'aria dall'acqua, 
l'aria si lega all'acqua, piano piano trova il modo di accumularsi in 
qualche punto dell'impianto e poi sfiatare da una valvola jolly.
Con il vaso sempre piu' scarico bastera' aggiungere sempre meno acqua 
per ripristinare la pressione e far partire la caldaia. Al successivo 
riscaldamento la valvola di sicurezza lascera' trafilare poco per volta 
la poca acqua (ormai calda) aggiunta che evaporera' quasi subito, la 
pressione crollera' a zero e la caldaia si fermera'.
Almeno in teoria.
 

 come si fa a trovare una perdita nei tubi? Devo demolire mezza casa?
 
Ciao, anni fa ebbi anche io un problema analogo al tuo. La caldaia perdeva pressione e non c'erano segni evidenti di perdite. L'idraulico inizio a rompere il muro seguendo i tubi, partendo dalla caldaia. Fortunatamente trovo' quasi subito la perdita, basto' rompere un paio di metri di muro e togliere 5 o 6 mattonelle dal pavimento. La colpa era di una raccordatura (una cirva) fatta male che aveva ceduto e c'era una piccola fuoriuscita di acqua. I tubi erano quelli di plastica, quindi rifece la saldatura e tutto fini' li'. Poi ho dovuto richiudere il muro, ma il lavoro fu "chirurgico" quindi poco invasivo
 
--
<)<)
L'Infante di Spagna

 Io voto per il vaso di espansione con la membrana bucata.
 
IMHO pero', se il vaso ha la membrana bucata, l'OP dovrebbe accorgersene
perche', ripristinando a impianto fermo la pressione e facendo scaldare
l'impianto, dall'aumento della pressione (2-3 bar) sino a causare per
l'appunto la fuoriuscita di acqua dalla valvola di sicurezza.
 
ciao
hicks
 
 

 Qualsiasi info sarà apprezzata.
 
servirebbe UNA IDEA sui calorifeeriri, numero interasse ed elementi.
la perdita piu frequente è da un calorifero controlla se sono bianchi...
la presenza di acqua o colore ruggine sugli elemeti e valvole.
 
se è da li è facile, altrimenti vanno fatte prove partendo dai vari
loop del casetto delle derivazioni.
 
l'altra ipotesi è un guasto in caldaia... ma anche li dovresti vedere
la perdita ..... non escludo nemmeno che dopo il controllo ti possono
aver lasciato aperto un qualche rubinetto... di svuotamento... questo
potresti controllare subito manuale... e chiuderlo se aperto o chiuso
male.
 
MARIO DELLA JULIA INVITTA


Grazie mille a tutti, mi sento un po' tranquillizzato
sapendo che prima di dover demolire qualcosa ci sono altre
cause candidate. Vedremo cosa dirà il tecnico.



Per come hai descritto il problema, oltre alle possibili cause già
citate aggiungerei lo scambiatore primario forato/fessurato.
Comunque, giustamente, attendiamo il responso del tecnico ...
 
Miro
 


