Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riduttore di potenza

Ho una caldaia a biomasse utilizzata in prevalenza con nocciolino di
olive.
Ho sostituito il motoventilatore (rotto) che immette aria nel
bruciatore con uno identico per tipologia e produzione . Tuttavia il
nuovo motoventilatore essendo di recente costruzione ha una potenza
maggiore di quello rotto. Questo mi comporta dei problemi nella
regolazione della combustione. Mi hanno consigliato di collegare al
motoventilare un riduttore di potenza e quindi del nr. di giri tipo
quello al link allegato. Costicchia un po'. Qualcuno può consigliarmi
qualcosa di più economico? Quai informazioni/caratteristiche deve
avere il riduttore per andar bene con il  mio motoventilatore? Come
faccio a ricavarle da quest'ultimo?
link:
http://www.mercateo.com/p/115-390702/VEV_07757_220VAC170W_Drehzahlregler.html

cosa vuol dire 'motoventilatore' ?
è un classico motore elettrico a induzione con una ventolina, tipo la
pompa delle lavatrici?

maggiore di quello rotto.
Cosa intendi per potenza?
Il motore consuma piu' corrente di quello precedente?
Ha un numero di giri al minuto diverso?
La ventola soffia piu' aria?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 faccio a ricavarle da quest'ultimo?
visto cosi' sembrerebbe un dimmer. Questi possono essere un po' diversi 
a seconda che debbano regolare un carico resistivo (caso tipico la 
lampadina) o induttivo (per es. un motore; trapano ecc). In ogni caso, 
credo che 28 euro non siano una gran cifra. Anche se volessi 
autocostruirtene uno seguendo qualche progetto trovato in rete il 
rasparmio sarebbe molto relativo.
Imho non ne vale la pena.
dovresti comunque trovarli a cifre simili anche in Italia 
(probabilmente anche su ebay)
Adriano

in effetti convoglia troppa aria; si trattasi di un dimmer
"induttivo"; ma non si può ricavare da qualche elettrodomestico
vecchio?


Certo: da un buon aspirapolvere tipo Hoover et similia!
Bettylacozza
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 vecchio?
No, non si può, come non si può utilizzare quelli pronti in vendita.
I regolatori "dimmer" non funzionano su motori elettrici ad induzione,
ma solamente su quelli a collettore.
Ed il tuo ventilatore è di sicuro del primo tipo.
Inoltre, pur non conoscendo la tua specifica caldaia, ti posso dire
che la regolazione della portata dell' aria non si fa regolando i giri
del motore, ma strozzando più o meno l' aspirazione dell' aria.
Controlla bene : dovresti trovare una serranda apposita, e munita
di un sistema di regolazione dell' apertura.
Cordialità.
                  Paul

 ha scritto nel messaggionews:6687f615-ba31-4053...@e25g2000prg.googlegroups.com...

ecco mi accodo qua perchè.. a me servirebbe un regolatore per un
motore a induzione, ne ho uno di un motore a spazzole e mi hanno detto
che non è idoneo (ma se provo a collegarlo cosa succede?) quel
aggeggio del link postato da pippo andrebbe bene anche per pilotare un
ventilatore a soffitto ?

 ha scritto nel messaggio 
news:39342cc8-d7b8-43c7...@u69g2000hse.googlegroups.com...
Ho una caldaia a biomasse utilizzata in prevalenza con nocciolino di
olive.
Ho sostituito il motoventilatore (rotto) che immette aria 
nel..ecc...ecc...ecc...
Ecco un link dove puoi costruire un variatore di velocita' (inverter) per 
motori asincroni, oppure si trovano facilmente nei mega rivenditori di 
materiale elettrico, prezzi lontano dai 28 euro.
http://www.gofluid.com/scheda_pubblicazione.php?id=196

 faccio a ricavarle da quest'ultimo?
è molto semplice metti una ghigliottina sulla mandata di aria dopo il 
ventilatore e sei  posto.
-- 
Oronzo Canà mentre calciava il pallone declamò:
CULTURISTA Villeggiante gay

in effetti convoglia troppa aria; si trattasi di un dimmer
Stringi il condotto dell'aria, allora, cosi' ne passa di meno.


 Stringi il condotto dell'aria, allora, cosi' ne passa di meno.
di solito i costruttori montano una ghigliottina, o serrande che alzano 
o abbassano per ridurre la portata di aria, m aun regolatore è mille 
volte più semplice e dovrebbe funzionare meglio.
Lo montano già di serie le caldaie a pelletts automatiche.
-- 
Oronzo Canà mentre calciava il pallone declamò:
ANALITICO Epoca storica in cui si suppone gli uomini avessero il culo 
di pietra

lemuel ha scritto:

ci sono dimmer specifici per motori ad induzione, per esempio:
http://www.delpiano.biz/dimmervariatorevelocitamotorilivingclassic100500w-p-8587.html
Niente a che vedere con gli inverter che sono apparecchiature ben più
sofisticate, costose e sovrabbondanti per i tuoi scopi; non so cosa
potrebbe accadere se ci colleghi un dimmer generico.
La storia secondo cui questi motori non sono regolabili variando la
tensione di alimentazione è una leggenda. In realtà ciò dipende dalla
curva di coppia del carico che il motore dovrà trascinare; siccome la
coppia del motore prima sale ma poi DECRESCE al diminuire della velocità
(ovvero all'aumentare dello scorrimento tra campo rotante e indotto), se
la coppia resistente rimane costante o non scende più di quella del
motore (tipico caso di una macchina volumetrica come per es il classico
compressore), si avrà una situazione di instabilità e ci si ritroverà
presto col motore bloccato (e poi fumante...).
La cosa funziona invece con utilizzatori la cui coppia resistente cala
rapida al diminuire della velocità come ventilatori e macchine
centrifughe in generale che sono a coppia quadratica; praticamente OGNI
piccolo motore ad induzione regolabile lo è in questo modo, o con dimmer
o selezionando una diversa quantità di spire sull'avvolgimento, che è
più o meno equivalente.
Esempi tipici sono i circolatori degli impianti di riscaldamento o i
ventilatori da soffitto.
pier

oh perfetto.. quindi questo variatore che ho tra le mani, proveniente
da un aspirapolvere, posso tranquillamente infilarlo in un box e
usarlo per il ventilatore.. giusto per muovere un filo d'aria..
naturalmente da quanto ho capito (ed era ovvio) dovrò dare sufficiente
tensione per far almeno muovere l'elica..

lemuel ha scritto:

se il dimmer che hai era destinato a regolare un motore a spazzole
POTREBBE non essere adatto per un motore ad induzione, perchè i motori a
spazzole sono insensibili alla polarità dell'alimentazione (girano nello
stesso verso sia che li alimenti con tensione alternata, continua o
pulsante unidirezionale), mentre i motori ad induzione necessitano (!)
di corrente alternata anche se non necessariamente sinusoidale; quindi
se per caso il tuo dimmer contiene un raddrizzatore, non ci serve.
Se decidi di fare la prova, ti consiglio di tenerti pronto a staccare
tutto al primo indizio di anomalia...
pier


vedo un solo diodo ed è al terzo piedino del .. . 'transistor' (?) (lo
so che non è un transistor) guardandolo dal lato della scritta..
insomma, ci sono un diodo, un coso nero a tre piedini, un condensatore
ceramico presumo, un condensatore. . . non ricordo comunque è un
parallelepipedo, il potenziometro e 5 resistenzine..
..per quel poco che so di elettronica non vedo raddrizzatori..

lemuel ha scritto:

allora direi che il "transistor" è un TRIAC, il "diodo" è un DIAC ed in
uscita ti dà quindi un'alternata parzializzata.
Potrebbe funzionare.
pier

 di pietra
lol
e ANALISI?
-- 
"Voglio sapere come Dio creò questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

Corrisponde al vero quello che dite a proposito della "ghigliottina"
strozza aria: la mia caldaia ne è dotata. Solo che, visto la maggiore
potenza della motoventola, sono stato costretto praticamente a
chiuderla tutta lasciando proprio un filino di apertura   (ma proprio
un filino). Questo mi inibisce eventuali ulteriori regolazioni in caso
di utilizzi di altri bio conbustibili (legna, cippato, ecc.) per i
quali magari è richiesta ancora meno areazione. Da qui il consiglio di
utilizzare un riduttore di potenza dello stesso produttore del
motoventilatore il quale dovrebbe consentirmi una riduzione del nr. di
giri e quindi della portata dell'aspirazione. Spero di essere stato
chiaro.

potenza della motoventola, sono stato costretto praticamente a
Non puoi prendere la ventola vecchia che soffiava meno, e metterla sul
motore nuovo?



ok, ho provato e non funziona.. ovvero.. supponendo corsa del
potenziometro 100punti, nei primi 49punti la ventolina non si muove,
poi ci son due punti in cui il motore sembra andare in stallo, nei
rimanenti 49 punti il motore gira al massimo come fosse collegato
direttamente alla presa..
..peccato..
grazie per i suggerimenti

No, a parte l'involucro esterno, tutto il resto è diverso, di nuova
generazione.

pippo scriveva il 21/02/2008 :

perfetto ho anche io questa caldaia ed ho risolto con un riduttore 
elettronico autocostruito da un amico, funziona benissimo.
-- 
Oronzo Canà mentre calciava il pallone declamò:
ACQUA PESANTE - Acqua che ha bisogno di una dieta

ok, e me chi lo costruisce?
come l'hai montato?

 come l'hai montato?
in pratica taglia è un Dimmer induttivo specifico per quel motore e 
funziona abbastanza bene.
C'è un triac, due condensatori e qualche resistenza, e me sembra anche 
un diodo.
SI monta in serie sulla fase.
-- 
Oronzo Canà mentre calciava il pallone declamò:
ACULEO (2) Spina ficcata nel posteriore