Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tormentone scelta relè guida DIN

L'ode a voi supremo NG
 
Ho la necessità di accendere PC e forse anche stufa
elettrica da remoto; sul NG di elettronica mi è stata
consigliata una soluzione furba (avevo chiesto goffe 
indicazioni su relè da PCB) ovvero prendere uno zoccolo 
per montaggio su guida DIN e relativò relè. Sono andato 
sul catalogo RS online ma non mi so orientare, non riesco 
a capire se sto scegliendo bene dato che i prezzi sono 
alti, parliamo di 35-30 euro a relè e un errore mi 
costerebbe caro, dato che me ne servono almeno 4. Ho il 
sospetto che non so valutare cosa acquisterei.
 
In soldoni vi chiedo consiglio su che modello di zoccolo e
relativo relè io possa prendere. Mi serve sostanzialmente
un comportamento da interruttore bipolare, ovvero un relè
DPST ma anche un DPDT se più facilmente reperibile, bobina
12 V e diciamo almeno 10 A sulla tensione di rete (potrei 
stimare massimo 2000 W ma per mia indole preferisco sempre 
stare largo).
 
Ho visto che ci sono relè che formano un blocco intero che
va sulla guida oppure zoccolo più relè; ovviamente questa
seconda soluzione sarebbe meglio per i costi di
manutenzione. Naturalmente senza sacrificare sicurezza e
affidabilità vorrei non spendere un capitale.
 
Inoltre vi chiedo un po' di indicazioni sulle dimensioni
di questi dispositivi. In altre parole, se prendo una
qualsiasi cassetta tipo quella dei salvavita con relativa
guida DIN dovrebbe comunque andare bene: mi pare di aver
capito che l'ingombro dei dispositivi è standard eccetto
che in larghezza. Suppongo si vada a multipli di una
dimensione minima. Se invece la cosa è più complessa dove
potrei trovare indicazioni che mi portino a non sbagliare
acquisto? Qualcosa tipo "il manuale del piccolo elettricista".
 
E naturalmente: dove acquistare queste cose online? Non ho 
mai trovato un buon negozio online di cose 
elettrotecniche, già che ci sono mi servirebbero pure cavi 
di grossa sezione, sopra i soliti 6 mm^2...
 
grazie mille come sempre
 
Apx.
 
 

di questi dispositivi. In altre parole, se prendo una
 
Questi qui costano 4 euro e qualcosa l'uno, guarda le caratteristiche
e dicci se corrispondono alle tue necessita'
http://tinyurl.com/le2rjcg
 
 
In fondo alla pagina trovi gli zoccoli.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 di questi dispositivi.
 
fatti dare dal grossista un catalogo anche vecchio... li troverai 
ingombri pesi e caratteristiche elettriche.
 
se sono a modulo DIN tipo questo 
http://media.rs-online.com/t_large/F0159773-01.jpg
 possono essere messi 
affiancati agli interruttori modulari 
http://test.musicartenet.it/57677-large_default/interruttore-magneto-termico-1p-n-2-moduli-modulo-din-norme-cei-23-3-23-18-17-5-ce-73-23.jpg
 
  altrimenti quelli su zoccolo vanno montati entro quadro o cassetta e 
non fronte quadro insieme agli interruttori.
 
bye
 

 massimo 2000 W ma per mia indole preferisco sempre stare largo).
 
Allora sicuramente un rele` da 16A, la potenza attiva commutabile dai 
contatti risulta alla fine sempre molto inferiore a quello che si 
potrebbe pensare facendo 230*10. I rele` 10A li danno per circa 300W o 
2000VA, meno ancora se si tratta di piccoli rele` per pcb (fanno ridere 
i rele` 5V 10A per Arduino spacciati per 2000W!).
 
L'alternativa sarebbe un contattore, in questo caso un 10A viene 
garantito per oltre 2.2kW. Cambiano le caratteristiche del contatto, 
forma, dimensioni, forza (e consumo bobina), potere di interruzione ecc.
 


Ma per quale motivo li cerchi per barra DIN???
Al 90% si usano barre Omega.

Al 90% si usano barre Omega.
 
Dipende da cosa si intende per barra DIN.
Ne esistono tipi diversi, la omega e' uno di questi.
Vedi 
p.es
. 
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_rail
 


Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, Archaeopteryx il 20/03/2017 ha pensato 
bene di dire:

Non ho letto tutto il post...
 
Dove devi metterli questi rele? In un quadro elettrico (centralino) con guide per 
interruttori modulari (barra DIN o le più utilizzate barre omega) ?
 
Se devi pilotare una stufetta fino 2500 w va benissimo un relè bipolare da 16A se devi 
andare oltre come potenza puoi prendere un quadripolare modulare e doppiare i contatti 
due a due.
 
I rele zoccolati io li sconsiglio in quadri modulari in quanto non corrispondono quasi 
mai con le misure delle chiusure creando solo rogne. I zoccolati vanno bene solo in 
quadri ciechi dove non ci sono problemi di ingombri. Come marche puoi guardare Finder 
(listino vastissimo e dove la scelta per un profano può essere difficoltosa) oppure 
Schneider o Ticino per stare sul sicuro. In ogni modo se i carichi sono puramente 
resistivi non hai problemi, basta valutare correttamente la corrente circolante nel 
circuito senza troppe pippe mentali.
 
-- 
Franco
 
 


 
presumo che quella che tu chiami barra a omega il 90% la chiami barra DIN


in pratica quelle in alto nel link di bernardo


E' esattamente il contrario: fra noi elettricisti il 90% chiama "barra Omega" quella in alto, e "barra DIN" quella che nel suo link chiamano "G".
Qui da me è così, ed era così in tutti i posti dove ho lavorato e nei vari magazzini di materiale elettrico.
Magari in altre zone le chiamano tutte "DIN", ma qui a Ravenna è così.
Devo controllare, ma mi sembra si chiamino "Omega" anche nelle confezioni Ticino.


L'unica cosa che ti chiedono, quando ordini "barre Omega", è se vuoi le "alte" o le "basse".


 
quella e` la barra DIN 35 per l'appunto
 
bye


un ottimo esempio di professionalita` da "bancone"
 
bye


boh, noi chiamiamo barra DIN la solita che si usa sempre nei quadri 
civili, e i fornitori (ditte con decine di punti vendita in tutto il 
nord, non il negozio sotto casa) non si sono mai sbagliati, mai nominato 
barra Omega, non so che dirti, può darsi che ci sbagliamo da 20 anni e 
lo standard sia il tuo.
Cmq tanto per curiosità mi informo.


NO: tecnicamentequella che io chiamo "barra Omega" è normata "DIN 35 qualcosa...", ma quando io a Rexel, ELFI etvc. chiedo "barra DIN", mi danno la "G", se invece chiedo "barra Omega" mi danno quella, la 35, alta o bassa, forata o piena, ma sempre quella.
Però, ti ripeto, non so se sia una consuetudine della zona di Ravenna o una regola.
E' come in ferramenta quando chiedi "bulloni M6" e il commesso ti porta dei dadi.
Il 90% non sa che il "bullone"non è il dado, ma è l'insieme dado+vite, ma campa tranquillamente lo stesso.

 doppiare i contatti due a due. [...]
 
Ottimo, tengo presente questo e il resto!
 

Dato che il thread pare esaurito è il momento di
ringraziarvi tutti come sempre ^_^ Appena posso vado dal
mio spacciatore di roba elettrica, spero solo che non
abbia tagliato i relè (OK, battuta scema...)
 


Nemmeno tanto: negli impianti elettromeccanici quando si vuole disabilitare momentaneamente un sensore o altro, si toglie il relais buono e se ne mette uno con i contatti della bobina tagliati.
Da qui la battuta: "portami due relais tagliati".
E la risposta di solito è: "io spaccio solo roba buona" !