Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifoni al rovescio

Ora (dopo 2 anni) mi sono accorto
che l'idraulico mi ha montato "al rovescio" 2 termosifoni.
Cio� ha montato i termosifoni con la valvola di chiusura (la manopola)
all'uscita del termosifone, e non all'ingresso, come invece dovrebbe essere!
Me ne sono accorto perch� l'impianto non sta funzionando:
alcuni termosifoni sono caldi, altri tiepidi, altri freddini.
Nell'impianto non c'� aria
(il tecnico della caldaia mi ha cambiato anche la pompa, ma senza 
miglioramenti!)
I due termosifoni montati "al rovescio" sono tiepidi
e hanno l'ingresso (senza manopola) bollente,
mentre hanno l'uscita (con manopola) tiedipo.
L'impianto � tutto su un piano con normale con cladaia esterna a gas,
e con la pompa che fa circolare l'acqua nei termosifoni
che sono tutti in parallelo fra loro.
Secondo voi c'entra qualcosa avere quei 2 termosifoni al rovescio??

 Secondo voi c'entra qualcosa avere quei 2 termosifoni al rovescio??
imho no.
Ma la domanda delle domande � quella che ho posto per prima, l'impianto si 
comporta cos� di punto in bianco, mentre pe un certo peritodo ha funzionato 
bene o ha sempre fatto cos�?
se fosse buona la prima allora ti dico che � il tipico comportamento del 
radiatore pieno d'aria (come fai a sapere che aria non ce n'�? che prove hai 
fatto?) o che la pressione non sia adeguata.
se l'impianto � nuovo, e la distribuzione � in parallelo, allora � evidente 
che la caldaia non produce abbastanza potenza per coprire la potenzialit� di 
emissione dei caloriferi installati, vengono scaldati prima quelli pi� 
vicini alla caldaia e gli ultimi rimangono via via sempre pi� freddi.
ciao.
Lo


Dipende da "come" � fatto e come funziona l'Otturatore della Valvola.
Se l'otturatore � di quelli che "si sollevano da soli" al passaggio 
dell'acqua...   (alimentazione da sotto la guarnizione).... ALLORA... 
alimentandoli "alla rivescia" chiudono da soli come se fossero una valvola 
di non ritorno.... o valvola a clapet.
C'erano pure questi!    :-(

 Secondo voi c'entra qualcosa avere quei 2 termosifoni al rovescio??
penso di no.
Pero' proverei se chiudendo il piu grande dei caloriferi che "funziona", quelli
che rimangono freddi si scaldano di piu.
Se sono in parallelo, l'acqua gira piu' volentieri per il tratto piu' breve/facile
scaldando i relativi caloriferi, ma ovviamente quelli piu' lontani/tortuosi avranno
un'apporto di acqua minore: chiudendo il piu' caldo/grande/vicino costringerai
l'acqua a circolare anche nei piu' freddi; per assurdo, se hai la predisposizione
alle valvole di zona con relative saracinesche, potrebbero queste ultime essere
intasate. 

 pi� freddi.
dopo il cambio della pompa, sto verificando come si comporta l'impianto.
Fra una settimana devo richiamare il tecnico della caldaia.
Ho notato che la situazione � leggermente migliorata ma rimane il fatto che 
alcuni termosifoni sono tiepidi,
e uno (il pi� lontano) decisamente freddino!
grazie molto per ogni consiglio!!! 

 ha scritto nel messaggio 
news:4cc44ba7$0$40000$4faf...@reader3.news.tin.it...

in questo caso per� non sarebbero andati fin dall'inizio.... 

 intasate.
non so cosa siano le valvole di zona!
L'appartamento � piccolo e i termosifoni sono solo 6
in ogni caso grazie tante anche a te! 

 all'uscita del termosifone, e non all'ingresso, come invece dovrebbe essere!
non ho capito, parli dell'ingresso (mandata) che anzi di essere da
sopra è da sotto? in tal caso se n'era parlato poco tempo fa, c'è un
lungo post al riguardo.. lo hai già letto? provo a cercartelo io o lo
cerchi da te?

 essere!
non ho capito, parli dell'ingresso (mandata) che anzi di essere da
sopra � da sotto? in tal caso se n'era parlato poco tempo fa, c'� un
lungo post al riguardo.. lo hai gi� letto? provo a cercartelo io o lo
cerchi da te?
no, il mio caso � diverso.
Ingresso e uscita sono entrambi in basso.
La manopola � messa sull'uscita, anziche all'ingresso.