Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: revisionare rubinetto murato... senza fare danni!

L'acqua calda a casa mia scorre molto più piano della fredda.
Il tecnico della caldaia (gente brava, mi fanno assistenza da molti anni
e sono sempre rimasto soddisfatto...) dice che la caldaia è a posto,
sospetta una ostruzione di calcare nei tubi dell'acqua calda. in
particolare sospetta del rubinetto generale dell'acqua calda, murato
sotto la caldaia.
Il rubinetto in questione è il classico rubinetto a vite, murato, come
si faceva molti anni fa, incrostato da decenni di calcare e di ossido.
una cosa simile a questa...
https://i.ebayimg.com/images/g/BAQAAOSw5IJWeX70/s-l300.jpg
 
 
Il problema è che per revisionarlo debbo smontarlo senza smurarlo e
senza rompere niente... altrimenti resto senza acqua, ne calda ne fredda
per giorni.
 
L'idea sarebbe di rimuovere il vitone, sostituire la guarnizione di
gomma e la stoppa, pulire tutto quello che è accessibile e vedere come va...
 
Come faccio a smontarlo senza romperlo? Sono attrezzato, ma è bloccato
da strati di calcare e di ossido, se rompo qualcosa trovare un ricambio
è un problema, sostituirlo significa smurare tutto...
 
Suggerimenti, accorgimenti?
 
Paolo
...che fa la doccia con il contagocce...

 Suggerimenti, accorgimenti?
 
premesso che la pressione dell'acqua calda è sempre minore dell'acqua 
fredda, vuoi soprattutto per le perdite di carico dovute ai differenti 
tragitti, ma se ora è troppo bassa signifiuca che hai un problema
 
e questo problema, un tempo, cioè se la pressione era bassa idem la 
portata, si cercava il difetto nello scambiatore, ed il più delle volte 
era proprio la serpentina intasata dal calcare, elemento che veniva 
pulito facendoci girare un po' di acido
 
io proverei a fare così
 
in alternativa per valutare se è davvero il rubinetto, prova 
semplicemente a byapassare la caldaia, cioè staccando i tubi e 
collegando direttamente ingresso fredda uscita calda, in questo caso se 
davevro  il problema è lui ti basta farci scorrere un po' di acido, o 
del banale viakal

Mh,
se vuoi potresti "pulire" un po' l'impianto mettendo
qualche decapante (sostanze acide, anche acido
cloridrico non troppo concentrato, sui 10-12 volumi)
e farlo girare. Questo si mangia il calcare e cola
il tutto dai rubinetti.
 
Vendono solventi pronti in tanche per la detartrazione
dei boiler, certo per un impianto te ne serve di più...
 
Comunque come sono molto convinto che sia calcare a
tappare lo sono altrettanto che il calcare non sia
solo in un punto specifico (rubinetto) ma sparso un
po' ovunque, quindi anche a cambiare il rubinetto non
è che ottieni granché...
 
--
usenet⇒nntp per trovarmi

Il 03/12/19 10:59, xte ha scritto:

rispondo a tutti e due:
1) l'acqua esce dalla caldaia a getto sostenuto, test fatto dal tecnico,
quindi la caldaia è innocente.
2) l'acqua calda esce piano da tutti i rubinetti, quindi il problema
almeno la sua parte più importante, deve essere in un punto centrale.
 
dalla caldaia escono con regolarità "sassolini" di calcare che si
accumulano nelle strozzature.
Il primo punto di strozzatura è il rubinetto in questione.
Tanto che il tecnico suggeriva di smontare il rubinetto e attaccare un
raccordo al posto del vitone (tappando il resto) e attaccare la caldaia
li... certo è un obrobrio, ma a mali estremi... se non riesco a liberare
il rubinetto potrei pure rassegnarmi...
Paolo

Devi per forza togliere il vitone come lo chiami tu e tappare con un tappo invece di rimettere il vitone con le guarnizioni nuove , quindi faresti diventare quella valvola un semplice raccordo dritto.
Però se c'è molto calcare una volta che hai tolto il vitone dovresti provare a pulire l'interno con un fil di ferro piegato da usare come raschietto.
O almeno io proverei a fare così. 
Di solito quel filetto che ferma il vitone dovrebbe essere un 3/8.

Il primo punto di strozzatura è il rubinetto in questione.
 
Hai provato ad aprire e chiudere più volte il rubinetto?
Se la caldaia manda scaglie di calcare queste si accumulano
senza essere incollate, un pò di movimento le fa uscire.
Io le tolgo spesso dai filtri.
 

> [...]
 
La mia proposta non era per accusare la caldaia ma
semplicemente per passare nell'intero impianto
qualcosa che sciolga il calcare perché ritengo poco
probabile si tratti solo di un punto "tappato" ma
sia piuttosto un problema di "sporco generale".
 
Essenzialmente si tratta di far circolare qualche
liquido acido in tutti i tubi dell'acqua calda,
entrando da un punto e uscendo da tutti gli altri
per esser sicuri di lavare bene.


 Paolo
 
-- 
David

 Tanto che il tecnico suggeriva di smontare il rubinetto 
 
il rubinetto si può pure pulire
 
 

allo scaldabagno e in uscita un filtro.
 
Che tipo di filtro?
Anche qui dopo la pulitura della caldaia e montato il dosatore
continuano a venire fuori particelle che otturano la doccia.
 

John Doez ha pensato forte :

https://www.amazon.it/FILTRO-OTTONE-ACQUA-CALDAIA-micron/dp/B07HQZ6KMT
 
 
Io ho cominciato a vedere una riduzione delle particelle dopo un 
annetto dal montaggio del dosatore, probabilmente incrostazioni dello 
scambiatore che mano a mano si staccano
 
-- 
David

> Mh,
 
Ragionevolmente risolto.
Ho smontato il vitone dal rubinetto, pulito tutto, cambiato guarnizioni
e rimontato con il vitone tutto aperto... prima era aperto a metà e non
si muoveva...
ora la portata di acqua calda e normale...
Ho provato a vedere se trovavo il vitone di ricambio, ma qui da me
niente da fare, mi sono dovuto arrangiare con il vecchio...
 
Paolo
 
 

 ora la portata di acqua calda e normale...
 
bravo, che vuoi di più