Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia esterna: può gelare?

Ho un appartamentino di 10-12 anni, con caldaia esterna (metano) sul
balcone. E' il primo inverno che è sfitto.  Il termostato  ha la
funzione antigelo, il riscaldamento funziona perfettamente e io tengo
la
rotella sui 7-8 gradi
 
Però mi è venuto in mente che sono 7-8 gradi INTERNI, ed è un
condominio
con intorno appartamenti riscaldati.
 
Per cui mi chiedo: la caldaia esterna può gelare?  Potrebbe
succedere
che dentro ci siano almeno 8 gradi e  non parta, e  fuori ce ne siano
parecchi sotto zero?
 
Il liquido che circola nei caloriferi e  nella caldaia ha un antigelo?

 ha scritto nel messaggio 
news:0e2f9343-e362-4076...@q5g2000pbk.googlegroups.com...
Ho un appartamentino di 10-12 anni, con caldaia esterna (metano) sul
balcone. E' il primo inverno che � sfitto.  Il termostato  ha la
funzione antigelo, il riscaldamento funziona perfettamente e io tengo
la
rotella sui 7-8 gradi
 
Per� mi � venuto in mente che sono 7-8 gradi INTERNI, ed � un
condominio
con intorno appartamenti riscaldati.
 
Per cui mi chiedo: la caldaia esterna pu� gelare?  Potrebbe
succedere
che dentro ci siano almeno 8 gradi e  non parta, e  fuori ce ne siano
parecchi sotto zero?
 
Il liquido che circola nei caloriferi e  nella caldaia ha un antigelo?
 
<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>><<
 
mi pare l'anno scorso in zona tradate (va) ci fu una vera strage di caldaie 
esterne anche di appartamenti abitati.
 le temperature arrivarono a 15 gradi sottozero.
io svuoterei l'impianto.
ciao pelmo 
 

 ha scritto nel messaggionews:0e2f9343-e362-4076...@q5g2000pbk.googlegroups.com...

Terrò in buon conto, però adesso ricordo che l'anno scorso ci furono -
15 per diverse notti, l'appartamento era abitato però di notte
l'inquilino non faceva andare il riscaldamento
 
Il mio caso è di questo tipo:
 
___________
 
Le caldaie esterne sono generalmente del tipo da incasso in apposito
armadio metallico di contenimento delle dimensioni orientative di 40 x
25 x 120 cm. da incassarsi in una parete perimetrale. Esistono sul
mercato anche caldaie da esterno non incassate da appoggiare
semplicemente a parete o a pavimento. Le caldaie esterne sono protette
con vari dispositivi, in genere termostatico, dall’eventualità di
gelate e sono generelmante adatte per temperature esterne fino a –10°
C.

 C.
 
Dipende da dove abiti, lo scorso anno in pianura  zona VA ne sono partite un 
sacco, molte con rotture interne e altrettante con i tratti di tubo scoperti 
rotti dal gelo, debbo pero' dire che si è arrivati la notte a punte di -22, 
una cosa veramente eccezzionale, sto freddo ha bruciato anche un sacco di 
siepi sempreverdi che erano li da decenni.
 
 

cut
 
la mia caldaia, che ha circa 5-6 ani ha una funzione che quando la
temperatura esterna scende sotto un certo valore si accende per evitare per
l'appunto questo problema. non penso che sia una tecnica cos� innovativa
quindi � probabile che ce l'abbia anche la tua se non � proprio vetusta.
magari cerca sul manuale d'istruzioni se ha una funzione simile. il
problema semmai pu� essere se va in blocco e in quel caso allora si �
fregati lo stesso
 
-- 
http://blubrando.blogspot.com
 
http://www.flickr.com/photos/76395844@N00/
 

 rotella sui 7-8 gradi
 
Se il termostato ha la funzione antigelo, gli avrai connesso anche la 
sonda esterna (altrimenti che antigelo potrebbe mai fare?).
 
Se invece non ce l'ha, auguriamoci almeno che la caldaia sia da esterno 
(è proprio una caratteristica delle caldaie, l'essere o meno studiate 
per l'esterno).
 
Altrimenti, si, il rischio c'è.
 
Alberto
 
 

 Alberto
 
 
 
Rispondo a  qui per tutti. Sì, la caldaia è da esterno e  mi dicono abbia 
la funzione antigelo. Tuttavia approfondirò
 
Intanto mi dico: visto che è già dentro un armadio metallico, mi 
converrebbe fare un'imbottitura di lana di roccia o di pannelli in 
polistirolo?
 
 

 polistirolo?
 
Se ha la funzione antigelo se già l hai messa in un armadio metallico
Se il freddo eccezionale è e venuto l anno scorso...
 
Se io fossi in te iniziere a preocuparmi di meno 😄 
 
-- 
 Studiare senza riflettere è vano; riflettere senza studiare è pericoloso

> Per cui mi chiedo: la caldaia esterna può gelare?  
 
si, e stava per succedere a me l'anno scorso.
il tubo di scarico condensa, pur essendo la caldaia accesa, poco per volta
si 
era otturato perche' la condensa gelava e poco alla volta riduceva la
sezione 
del tubo, quindi alla fine l'acqua di condensa non riusciva piu' a uscire. 
risultato: caldaia in blocco, che dopo poco, non potendo girare, gelava.
 
-- 
Be you!
www.shareyourproblems.org
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it