Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Misure termosifoni

Vorrei sapere se le distanze tra i 2 tubi dove entra ed esce l'acqua calda è 
sempre la stessa indipenentemente dal modello del termosifone.
Vorrei sapere anche se le due mensole (o staffe) che sostengono il 
termosifone devono essere sostituite nell'eventualità cambiassi il 
termosifone, oppure se la loro posizione va bene anche su altri modelli.
Im pratica se cambio i termosifoni, con un modello diverso da quello che ho 
ora, è sufficiente smontare quello vecchio e rimontare quello nuovo ?
Grazie. 

 ora, è sufficiente smontare quello vecchio e rimontare quello nuovo ?
Se scegli un modello compatibile devi solo smontarlo e rimontarlo,
altrimenti devi fare modifiche.
Misura l'interasse dei tubi di ingresso e uscita e il passo degli elementi,
con questi dati e un catalogo di termosifoni, potrai trovare quello adatto
alla sostituzione.
Repo


No, ovviamente!
Ovvero: molti fabbricanti, più o meno, rispettano certi standard, ma 
nell'ottica di sostituire il termosifone considera che potresti dover 
fare qualche adattamento.
Le zanche non sono un problema: per quattro soldi prendi le Fischer 
universali in ferramenta che pianti col trapano di casa, l'interasse dei 
tubi invece sarebbe meglio rispettarlo con una certa precisione. Lo 
misuri, e nel scegliere un nuovo termosifone lo tieni presente.

 alla sostituzione.
Io dovrei predisporre i tubi nel muro senza sapere ancora che radiatori 
utilizzare, avevo visto una casa che era stata predisposta coi due tubetti di 
rame che uscivano appaiati a destra in basso del vano, uniti poi in un unico 
rubinetto/valvola,
si puo' fare cosi'? e' per radiatoro particolari?
ciao     Ranger 

 si puo' fare cosi'? e' per radiatoro particolari?
Non è per radiatori particolari, ma per un "impianto" particolare.
Quella che hai visto è una installazione cosiddetta "monotubo".
Cordialità.
              Paul

 Quella che hai visto è una installazione cosiddetta "monotubo".
Grazie della definizione, sai qualche caratteristica in piu' riguardo ad essa?
I radiatori saranno dunque particolari? sono ugualmente efficienti? c'e' scelta
o e' una soluzione rara? i tubi sono comunque due appaiati in basso, giusto?
Visto che il metano tarda ad arrivare nel luogo vorrei approntare la casa per
l'estate riservando le scelte su caldaia, elementi ecc in seguito (si parla di
un paio d'anni), intanto pero' i tubi devo metterli......
Ranger

 giusto?
Non so quanto sia vera, però "c'è scritto su internet" :-)
A pagina 19 di questo pdf c'è la risposta alla tua domanda:
http://web.taed.unifi.it/fisica_tecnica/Gabriele/03b-impianti%20di%20riscaldamento.pdf
-- 
Fabbrogiovanni

 
http://web.taed.unifi.it/fisica_tecnica/Gabriele/03b-impianti%20di%20riscaldamento.pdf
Al momento non mi si apre.... provero' domani.... grazie
ciao    ranger 

 Al momento non mi si apre.... provero' domani.... grazie
Un ritaglio della pagina:
http://xs127.xs.to/xs127/08223/monotubo160.png
-- 
Fabbrogiovanni 

 
http://web.taed.unifi.it/fisica_tecnica/Gabriele/03b-impianti%20di%20riscaldamento.pdf
Ciao, ho  letto il documento, molto chiaro per le nozioni base, ma non mi sembra
che dia risposta a quello che intendevo io, cioe' mi sembra che monotubo ecc.
siano i sistemi di architettura dell'impianto, che prevedono tutti un'entrata ed
un'uscita dell'acqua.che in un caso va al radiatore seguente negli altri casi
no;  mentre io mi riferisco specificamente alla valvola (una sola) che alimenta
e allo stesso tempo scarica il singolo radiatore.
Ad es. volendo usare lo schema a collettori, devo prevedere un tubo d'entrata in
alto a sin ed uno d'uscita in basso a dx (col problema di sapere gia' le misure)
o, come mi pare di aver visto, esiste sul mercato la possibilita' di riunire in
un unico angolo in basso sia il tubo d'entrata che quello d'uscita appaiati??
Ranger

 appaiati??
Solo per gli impianti monotubo, ma la sostanza non cambia.
Anche in questo caso devi sapere che tipo e grandezza di radiatore
monterai, non fosse altro che per "centrare" il radiatore nel vano
sottofinestra o comunque dove sarà messo.
Cordialità.
                  Paul

 sottofinestra o comunque dove sarà messo.
Si ma stimare una centratura di massima non sarebbe un grande problema....
ciao    ranger 

 al collettore, cosa cambia?
Cambiano tutti i parametri dell' impianto : portate al radiatore,
prevalenza, perdite di carico nei tubi (che sono di diametro più grande
nel monotubo), bilanciamento dell' impianto, ecc.
Insomma, nell' impianto monotubo, ognuno degli anelli che comprende più
corpi scaldanti viene considerato come un circuito chiuso a sè stante,
e al fine del dimensionamento ha la stessa funzione di un unico corpo
scaldante di un impianto tradizionale bitubo.
Non avrebbe nemmeno logica economica alimentare un radiatore
a collettore centrale tramite una valvola per monotubo, visto che
quest' ultima costa più di una valvola e detentore semplice.
Cordialità.
                Paul

 Solo per gli impianti monotubo, ma la sostanza non cambia.
shhhhh che Comparato poi sente :) 

 Cambiano tutti i parametri dell' impianto ecc
Ho capito.... mi tocchera' comprare subito anche i radiatori....:-(
grazie ciao
Ranger

 Ho capito.... mi tocchera' comprare subito anche i radiatori....:-(
Non è indispensabile comprarli subito.
Basta sceglierli a catalogo, individuare la grandezza di ciascuno,
e farsi una dima in legno per posizionare  le uscite dei tubi, sia
in altezza rispetto al pavimento come in larghezza per ottenere
la centratura del radiatore.
Occhio ai calcoli giusti...:-)
Cordialità.
                  Paul