Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: GONFIARE VASO DI ESPANSIONE CALDAIA

Buongiorno a tutti,
ho una caldaia Baxi Luna e dovrei gonfiare il vaso di espansione interno.
Ho letto che bisogna gonfiarlo a 1,6 bar con impianto idraulico senza pressione "0" Bar.
Il mio dubbio sulla procedura è dato dal fatto che il mio impianto ha i tubi che nell'intercapedine del solaio percui il semplice peso dell'acqua forse crea una pressione.
Devo SVUOTARE l'impianto in questo caso??
E, devo portarlo a 1,6 Bar o nel mio caso è diverso?
 
Grazie mille,

 ha scritto nel messaggio 
news:f2c389e8-142c-40d6...@googlegroups.com...
Buongiorno a tutti,
ho una caldaia Baxi Luna e dovrei gonfiare il vaso di espansione interno.
Ho letto che bisogna gonfiarlo a 1,6 bar con impianto idraulico senza 
pressione "0" Bar.
Il mio dubbio sulla procedura č dato dal fatto che il mio impianto ha i tubi 
che nell'intercapedine del solaio percui il semplice peso dell'acqua forse 
crea una pressione.
Devo SVUOTARE l'impianto in questo caso??
E, devo portarlo a 1,6 Bar o nel mio caso č diverso?
 
---------
 
Non so la risposta precisa, ma in qualunque manutenzione che ho visto, 
svitano il cappuccio della valvola e gonfiano senza svuotare niente. 
 
 

 ho una caldaia Baxi Luna e dovrei gonfiare il vaso di espansione interno.
 
ma č una caldaia nuova?
non č gią a pressione?


Mettiamola così: l'ideale sarebbe avere la pressione a 0 bar, ma non è 
che si sta tarando un apparecchio di precisione.
Il punto è che se il vaso d'espansione è vuoto e il circuito è chiuso, 
abbiamo la pressione che aumenta immediatamente sensa aver davvero 
riempito con aria il vaso d'espansione. Quindi fai così:
con il circuito di ripristino dell'acqua chiuso, apri la valvola di 
sfiato del termosifone più alto che hai in casa (tipo uno del "piano di 
sopra" o se hai un piano solo uno qualsiasi) in modo da avere il 
circuito dei termosifoni aperto. Questo comporterà lo scarico di una 
certa quantità d'acqua. Poi, lasciando aperta la valvola di sfiato 
(occhio: durante la manovra uscirà dell'altra acqua!) gonfia il vaso 
d'espansione fino alla pressione dell'acqua di ripristino o indicata per 
l'impianto (1,6 bar potrebbe andare bene). Dopodichè chiudi la valvola 
di sfiato, apri il ripristino se serve, sfiata i termosifoni se è il caso.
 
    Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 

Ho letto alcuni articoli in giro per il WEB e la maggior parte raccomandavano che la pressione dell'impianto fosse a 0 (zero).
Purtroppo il mio impianto ha tutti i tubi nel sottotetto che poi scendono nei vari termosifoni.
Ho portato la pressione a zero, togliendo molta acqua. Poi ho gonfiato il vaso di espansione a 1,3 bar. Quindi ho aperto il rubinetto del rabbocco e ho reimmesso acqua nel circuito fino a portare la pressione anch'esso a 1,3 Bar.
 
Ora vedrò se funziona tutto bene.
 
Di base sto cercando di capire come mai la pressione del circuito dell'acqua saliva tanto rapidamente che mi si apriva la valvola di sicurezza e alla fine, calata la temperatura, me la trovavo a zero o quasi.
Essendo una caldaia di concezione abbastanza moderna ma installata in un impianto di 50 anni fa con tubi MOLTO GROSSI che girano nel sottotetto ho il dubbio che 1) il vaso di espansione della caldaia sia insufficiente o 2) sia stato tarato malamente. 
 
Vedrò nei prossimi giorni.


Il fenomeno che indichi normalmente è dovuto al vaso di espansione vuoto 
d'aria. A quel punto hai un impianto completamente pieno di acqua che 
quando si scalda dilata e la pressione aumenta fino a far aprire la 
valvola di sicurezza. Poi quando si raffredda scende fino al sottovuoto, 
eventualmente, e aspira aria dove può.
Se quando si gonfia il vaso d'espansione la pressione dell'impianto non 
è tenuta costantemente a 0 o comunque non si tiene l'impianto aperto 
verso l'esterno lasciando almeno una valvola di sfiato aperta, non puoi 
portare con sicurezza la pressione del vaso d'espansione a quanto 
previsto. Se ad esempio il vaso fosse bucato non te ne puoi accorgere 
perchè la pressione salirebbe comunque. Invece con l'impianto aperto non 
andrebbe mai in pressione (e dalla valvola di sfiato lasciata aperta 
uscirebbe tanta acqua quanta aria immetti, tramite il buco nella 
menbrana del vaso, nell'impianto).


non serve che lo vuoti č suff che la pressione a cui intendi gonfiare il 
vaso di espansione sia superiore a quello del circuito dell'acqua di 
riscaldamento della caldaia
 
se non lo č semplicemente quando attacchi la pistola per gonfiare il vaso di 
espansione ti ritrovi la pressione del circuito dell'impianto di 
riscaldamento
 
morale č suff che lo gonfi a impianto freddo da ore a circa 1 bar
 
ah per essere ultraprecisino dovresti usare azoto ma ovviamente non lo usa 
nessuno neppure in fabbrica 
 
 

 nessuno neppure in fabbrica
 
questa dell'azoto e' una di quelle pippe mentali
che fa il pari con i cavi dorati degli amanti dell'HIFI.
 
 


 
Ah ecco perchč a me lo gonfiano sempre a fine controllo fumi...
 
 


Dopo una settimana è ancora tutto apposto, la pressione non cala più come prima. Penso di aver fatto bene a svuotare l'impianto fino a Zero (e che fosse a zero anche mentre gonfiavo il vaso).
La procedura è stata questa: ho aperto una valvolina da un termosifone e ho fatto uscire l'acqua fino a portare il manomentro della caldaia a "0". Poi ho gonfiato il vaso di espansione a 1,3 Bar. Mentre gonfiavo (ancora prima di arrivare a 1,3 Bar) la pressione del manometro della caldaia è salito quindi mi sono fermato e ho fatto uscire ancora l'acqua dalla valvolina del termosifone fino a riportarlo a "0". Poi ho rigonfiato il vaso di espansione fino a 1,3 Bar e il manometro della caldaia segnava 0,1 Bar, allora ho deciso di togliere ancora acqua per metterlo a "0". 
Alla fine ho gonfiato il vaso di espansione a 1,3 Bar e il manometro della caldaia era a "0" spaccato o anche meno.
A questo punto ho aperto il rubinetto di rabbocco dell'acqua nell'impianto e in un secondo la pressione è andata a 1 Bar circa. E' andata pochissima acqua rispetto a quella che avevo tolto. Ripeto, pochissima.
Tutta questa operazione dall'inizio l'ho fatta con la caldaia a freddo.
 


Se hai gonfiato il vaso a 1,3 bar, con l'acqua dentro la pressione dovrà 
essere minimo 1,5 bar (a freddo)
Ciao
Albo
 

Il giorno sabato 22 novembre 2014 14:24:08 UTC+1, TiMaz ha scritto:
