Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scattato il contatore invece del magnetotermico da 16A

Salve a tutti!
C'č stato un corto circuito nel forno elettrico di casa mia, ma non č 
scattato il magnetotermico da 16 A di quella zona bensě l'interruttore del 
contatore, che č da 63 A... com'č possibile? E' guasto oppure ha un tempo di 
reazione superiore all'interruttore del contatore?
Dopo 18 anni e dopo diversi temporali subiti (abito in campagna) sarebbe 
bene cambiare tutti i magnetotermici del quadro?
Grazie!
  S.

 tempo di reazione superiore all'interruttore del contatore?
Io sarei per il tempo di reazione superiore.
Comunque, vediamo esattamente il modello, cosi' possiamo ragionarci, 
magari e' veramente molto vecchio.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 contatore, che è da 63 A... com'è possibile?
Pensi che l' Enel regali i superi di potenza ?
L' interruttore del contatore possiede una corrente di targa di 63 A,
ma è tarato alla corrente contrattuale, che per l' appunto è di circa 16 A
per una fornitura domestica standard.
Cordialità.
                   Paul

 contatore, che è da 63 A... com'è possibile?
1)Fai foto dell'automatico interno e del contatore.
2)Non è detto che l'apparecchio sul contatore sia un automatico. Nelle 
ultime versioni è un sezionatore. Comandato dall'elettronica interna. 
Quindi, se così fosse il valore di 63A non farebbe testo. Bisognerebbe 
conoscere i valori di taratura interni.
Comunque per cortocircuito netto, è difficile che ci sia selettività 
amperometrica tra le varie protezioni con tarature così vicine (63  e 16 
sono valori vicini per cortocircuito)..
La corrente di cortocircuito è nell'ordine di centinaia-migliaia di ampere.
Un interruttore automatico, interviene  per cortocircuito (scusate le 
ripetizioni)  a partire da un valore di corrente di circa 10 volte la sua 
corrente nominale.
Quindi il primo potrebbe sganciare da 630A in sù, l'altro da 160A. Siccome 
la corrente di corto ha fronte di salita molto ripido (=tempo molto breve), 
per un corto netto, può scattare l'uno o l'altro. Ancora più facile se 
l'apparecchio interno è molto vecchio.
--
Giorgio

 Grazie!
probabilmente è scattato il diffferenziale... 

 probabilmente č scattato il diffferenziale...
no, che differenziale, so distinguere gli interruttori
Grazie a tutti
Comunque era da 25 A l'interruttore interno, bTicino E81NA25 - se la potenza 
max mi dŕ 16 A, che senso ha mettere uno da 25 A? Bah...
   S.

 ampere.
BOOM peggio di un fulmine, cala.


   S.
Nienete da meravigliarsi, i magnetotermici dell'Enel sono in genere di 
qualitò suoeriore, più rapidi  e più precisi, sarà per caso uno Stotz?
Oldman

 potenza max mi dà 16 A, che senso ha mettere uno da 25 A? Bah...
Se è usato come generale, potrebbe voler dire che l'impianto è idoneo per 
contatore da 4,5 kW. Il magnetotermico, in quel caso, servirebbe a limitare 
la massima corrente prelevabile, ad un valore compatibile con il 
dimensionamento della linea.
Oppure... serviva un sezionatore, non lo avevano e hanno usato in 
sostituzione un apparecchiio disponibile. Un automatico di un valore 
"strano".
Se invece il magnetotermico da 25A protegge una linea  (prese, luci, ecc), 
probabilmnete c'è qualche problema. Verifica che la sezione dei fili 
collegati a valle sia idonea. Eventualmente ne riparliamo.
--
Giorgio 

 BOOM peggio di un fulmine, cala.
Ha ragione gs, subito a valle del contatore la corrente di corto 
circuito può tranquillamente essere di qualche kA.
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio 
news:48236fac$0$41662$4faf...@reader4.news.tin.it...

io direi che non e' scattato il magnetotermico ma semplicemente
hai superato la potenza erogata dall'enel di 3 kw (13 A)
sempre che non ti sei dimenticato di pagare la bolletta, nel
qual caso viene ridotta d'ufficio a un limite di circa 500 W
alberto