Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lavatrice che fa saltare il salvavita

Ciao a tutti,
oggi mentre la lavatrice stava andando mi ï¿œ saltata la corrente in casa. 
Un rapido controllo e ho visto che era scattato il salvavita. In bagno, 
dove ho la lavatrice, sentivo il classico odore di plastica bruciata 
tipico di un problema elettrico; controllando meglio ho constatato che 
l'odore non proveniva dalla lavatrice ma dalla presa a muro con 
interruttore a cui ï¿œ attaccata la spina della stessa. L'ho smontata, ma 
non ho trovato segni di bruciature sui fili, nï¿œ fili staccati, solo uno 
dei due in ingresso all'interruttore aveva la parte in rame che non era 
ben inserita dentro il suo alloggio, ma la sporgenza era millimetrica; 
l'ho comunque "ficcato dentro" un po' meglio e stretto bene il morsetto.
Il mio dubbio a questo punto ï¿œ che il problema sia da imputare alla 
riduzione della spina: infatti la presa a muro ï¿œ di tipo tedesco a due 
fori, mentre il cavo della lavatrice ï¿œ quello classico italiano a tre 
pioli, e per adattare il tutto ho acquistato una riduzione 
italiana->tedesca che riporta su di essa la dicitura "max 1500W". 
Secondo voi puï¿œ essere che la potenza assorbita (con un lavaggio a 40ï¿œ 
che ho fatto per 5 anni senza problemi) sia maggiore e faccia 
surriscaldare qualche componente della riduzione o della presa?
Grazie in anticipo dei suggerimenti.

 surriscaldare qualche componente della riduzione o della presa?
Visto che anche le classe A e le A+ l'acqua la devono pur scaldare (a
meno che non siano modelli con ingresso acqua calda) e visto che la
potenza delle resistenze e' notevole (1900 watt e oltre), le triple o
le prolunghe da 1500 watt NON si devono usare! A meno che non sia un
modello con controllo elettronico della potenza di riscaldamento (non
so nemmeno se esistano, io le ho sempre viste col termostato on/off),
quando scalda assorbe TUTTI i 1900 watt, e ne assorbe anche di piu'
durante la rotazione del cestello (si aggiunge la corrente assorbita
dal motore). Sostituisci la presa tedesca a muro con una presa 16A
italiana.

 Sostituisci la presa tedesca a muro con una presa 16A italiana.
Per� � sfortuna... � la prima volta che leggo di uno con un impianto con una 
presa scuko che poi ha una lavatrice con la spina italiana...
:)
--
Giorgio

 Giorgio
Effetivamente nemmeno io ho mai visto una lavatrice con presa 16A 
italiana, comunque meglio cambiare la spina alla lavatrice che la shuko 
a muro!

 muro!
ciao
non zi puo fare !!
la garanzia decade ze cambi preza inzdallada dal cozdruddore !
ciao
Z B
P Z
non e zfoddo' ma dazdiera che non ne puo piu.... :-P 

Il 23/05/10 22.41, Salvatore B ha scritto:

Ma non ha detto che ï¿œ nuova e ancora in garanzia! Probabilmente se fosse 
nuova avrebbe giï¿œ la schuko come tutte le altre!

 nuova avrebbe giï¿œ la schuko come tutte le altre!
Sï¿œ infatti, la lavatrice ï¿œ in dotazione all'appartamento in cui sono in 
affitto ed ha un etï¿œ maggiore o uguale a 5 anni, quindi nessun problema 
per la garanzia. Ci sono avvertenze particolari nel caso del cambio 
della spina?
Il mio dubbio ï¿œ che la presa non sia sia comunque giï¿œ danneggiata, 
dovrei smontarla completamente per verificarlo.

 smontarla completamente per verificarlo.
Cambia la presa con una uguale e monta una shuko sulla lavatrice spendi meno 
di 10 euro, cosa vuoi verificare... 


Questo non lo so, se ad esempio io cambio la presa e poi si rompe la 
pompa ( per esempio) io chiedo la riparazione in garanzia e il 
negoziante si rifiuta, nell' ipotesi che io gli faccia causa dovrei 
avere moltissime possibilit� di vincerla e lui moltissime di pagare la 
riparazione e la causa, secondo me questa storia � pi� un luogo comune 
che non una realt�.
E poi il tecnico mica � obbligato a dichiarare che la presa non � 
originale, lui fa la riparazione e si fa rimborsare, che problema c'�?
Ciao

 typed:

Ogni manomissione viene considerata come causa che fa decadere la 
garanzia.
Nel periodo di garanzia ti consiglio di munirti di un adattatore, usare 
una presa valida e controllare il serraggio dei fili.
Mi � capitato di sostituire una presa con interruttore da 16A che si era 
fusa perch� chi l'aveva installata si era "scordato" di avvitare i 
morsetti.
Controllato tutto l'impianto....ne ho trovate altre tre nelle medesime 
condizioni, una con la vite spanata per avere stretto troppo (si vede 
che dopo l'installatore ha pensato di non stringerle a 
sufficienza...!!!!!).
Ciao, Guido 

 morsetti.
Questo mi incuriosisce: la fusione era dovuta a un corto circuito 
causato dall'uscita del rame dai morsetti o a cos'altro?

 typed:

Era dovuta allo scintillio dato dal falso contatto del filo non bloccato 
nel morsetto.
Con la potenza in atto in fase di riscaldamento dell'acqua nella 
lavatrice ci dovevano essere dei bei "archi"!!! 


Quindi il fatto che io aprendo la presa abbia trovato un po' del rame di 
uno dei fili che non era stato inserito perfettamente nel morsetto 
potrebbe aver causato un problema simile?
Con non inserito bene intendo che si vedeva il rame sporgere di qualche 
millimetro dall'alloggio di plastica in cui si infila il filo, il 
morsetto era comunque stretto e il filo non si muoveva.


Bï¿œ, almeno dove sono andato a vedere io, la presa universale 
shuko/italiana costa 12,5 euro, la spina 2 euro, per non parlare se 
dovessi cambiare anche l'interruttore affiancato alla shuko...

 era comunque stretto e il filo non si muoveva.
Se il morsetto era stretto bene, e lo era, dato che il filo non si muoveva, 
la parte sporgente non isolata non provoca danni.
Pu� essere pericolosa se la vai a toccare o se fa contatto con gli altri due 
fili.
Tanto per approfondire: ricordi se il filo � ancora di un bel color rame 
vivo oppure � diventato scuro o vaiolato?
E l'isolante l� vicino, � rimasto morbido oppure lo senti secco e indurito?
Sono entrambi sintomi di surriscaldamento dovuto a cattivo contatto.
-- 
Fabbrogiovanni 


Non posso staccare la corrente al momento per controllare la presa, ma a 
memoria ricordo che il colore del rame era ok, mentre non saprei 
dell'isolante. A questo punto propenderei dunque per un danno causato 
dalla riduzione non adeguata al carico di potenza.