Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: eccomi ancora qui

tornando ai vari collegamenti caldaia/termostato/testine
elettrotermiche.... (vedi post di ieri)
allora, porto alimentazione alle testine con filo marrone L1
proveniente dal termostato, N1 direttamente dalla rete
poi collego il microinterruttore alla caldaia per l'azionamento....
sullo schema elettrico della caldaia, trovo la descrizione della
morsettiera:
1- terra
2- neutro
3- fase
4e5 - termostato ambiente
come mi collego?
sullo schema della testina indica che il microinterruttore comanda un
relè che aziona il circolatore.
azz, non so come allegare lo schema el. della caldaia....
saluti
Andrea

 azz, non so come allegare lo schema el. della caldaia....
Sarebbe bene capire prima cosa vuoi/sai fare del tuo impianto
di riscaldamento. Io capisco dal tuo post attuale che vuoi avviare
la caldaia con il microinterruttore di un attuatore elettrotermico
di zona.
Perchè ?
Cordialità.
             Paul

              Paul
praticamente, ho l'impianto idraulico con riscaldamento diviso per
zone (una ogni stanza), comandato appunto da testine elettrotermiche.
saluti

ti posso mandare per mail lo sche della caldaia?
Andrea

 zone (una ogni stanza), comandato appunto da testine elettrotermiche.
Quindi hai più zone ma un solo circolatore.
Ho detto bene ?
E vuoi attivare la caldaia se una soltanto o più zone contemporanamente
devono essere riscaldate ?
Cordialità.
              Paul

               Paul
si, il circolatore è nella caldaia
saluti
Andrea

 si, il circolatore è nella caldaia
Allora il circuito è quello riportato sul PDF della Giacomini, relativo
al comando di un circolatore.
Solo che al posto del circolatore sostituisci la caldaia, attestando
ai suoi morsetti 4 e 5 (termostato ambiente) i contatti NA di un relè
libero da tensione.
In poche parole il funzionamento dell' impianto sarà questo :
Alla chiusura di uno o più termostati di zona verrà data tensione al
motore elettrotermico delle valvole di zona.
Dopo un po' di tempo queste chiuderanno il contatto del loro
microinterruttore, che attiverà la bobina del relè ausiliario.
I morsetti normalmente aperti di questo relè, ai quali sono attestati
i fili del termostato di caldaia 4 e 5, si chiuderanno e daranno
consenso alla caldaia per l' avviamento.
Ti ricordo comunque che questo genere di interventi deve essere
fatto da un tecnico in possesso dei requisiti necessari.
Cordialità.
              Paul

               Paul
quindi è come pensavo, devo inserire un relè ....
cosa intendi per relè libero da tensione?
sono a conoscenza che deve essere fatto da un tecnico, ma è in
ferie ...
quindi è mia intenzione fare i collegamenti e, previo suo controllo al
ritorno, dare corrente :-)
grazie 1000
Andrea

 cosa intendi per relè libero da tensione?
Intendo che ai capi dei contatti del relè non deve pervenire direttamente
la tensione di rete (come è mostrato nel PDF della Giacomini),
ma i fili dei morsetti 4 e 5 della morsettiera della caldaia.
Insomma il relè alla chiusura non deve dare tensione ad un
utilizzatore, ma soltanto mettere in corto i fili del termostato
di caldaia previsto, per l' appunto il 4 ed il 5.
Cordialità.
               Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:1186734276....@i13g2000prf.googlegroups.com...


Come il mio caso, 3 zone.
In pratica alla caldaia vanno solo 2 fili che sono il contatto
in OR dei 3 microinterrutori delle testine termiche.
In pratica il termostato aziona la valvola termostatica
di zona, quando questa e' aperta apre (o chiude) un contatto.
Le 3 coppie di file dei 3 microinterrutori sono collegate in parallelo
(OR logico) e danno origine ad una sola coppia che va in caldaia.
Basta che una sola (o 2 o tutte) valvola dia il consenso per attivare il 
circolatore.
Spero di essere stato chiaro.
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:46bc3a4b$0$4796$4faf...@reader4.news.tin.it...

Se le valvole termostatiche sono come le mie,
ritengo di si perche' saranno un po' tutte uguali,
non serve rele' perche' il contatto che queste generano
e' un contatto pulito libero da tensione.
La tensione esiste invece tra termostato e valvola termostatica.
ciao

 e' un contatto pulito libero da tensione.
Sì, è vero.
Se i contatti del microinterruttore delle valvole di zona
devono comandare solamente i contatti del termostato
di caldaia (e quindi non il/i circolatori relativi alla zona),
è più semplice fare come dici, risparmiando un relè.
Cordialità.
               Paul

 saluti
scusate, ma a che serve? UN ATTUATORE PER OGNI STANZA LO VEDO UTILE SOLO
IN UN'ALBERGO (ops il caps!)
-- 
"Voglio sapere come Dio creò questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

 -- 
Non lo devi chiedere a me.
Io ho una zona per piano.

 wrote:

Mi ero accorto della quotata selvaggia, appena dopo  l'invio. Tu però mi
hai dato una mano...
ciao:-)


 ciao:-)
Pur stando, di solito, attento al quoting mi accorgo che spesso
le cose non vanno sempre bene.
Io credo che molto dipenda dai diversi newsreader che vengono
usati.
Qualcuno aggiunge le  >  al testo precedente qualcuno invece no.