Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come si chiama quel coso...

...che si occupa di ripristinare la corrente automaticamente
quando salta il salvavita ?
Vi spiego il problema : mi capita ongi tanto che mi "salti"
la corrente in casa e trovo il salvavita abbassato, anche se
in casa è tutto spento! L'elettricista ha detto che è dovuto
da sbalzi di tensione causati da alcune fabbriche vicine,
quindi lo sbalzo è esterno e non interno!
Ora, finchè sono in casa non c'è problema, ma se sono
in ferie ?
Spero di essere stato chiaro...

"Ciole"

è un salvavita a riarmo automatico , Gewiss lo vende sicuramente altri non 
so
Bacio
Cai

 quando salta il salvavita ?
http://www.fieramilanotech.it/pn/vetrinahit/1,2327,i%7C880,00.html
PS: 'Salvavita' e' un marchio di BTicino, gli altri lo chiamano
'differenziale'.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:1151314004.6...@u72g2000cwu.googlegroups.com...

Si chiama differenziale a riarmo automatico.
E' un consiglio ovvio, ma io più che spendere soldi per quell'apparecchio,
mi preoccuperei di capire il motivo per cui scatta il differenziale.
Ammesso che la spiegazione data dall'elettricista sia giusta, esistono
differenziali più "resistenti" a questi "sbalzi". Ad esempio sono quelli che
ABB chiama antiperturbazione e Merlin Gerin chiama Super Immunizzati.
Oltretutto ti costano anche meno.
Il problema dei riarmi automatici è infatti che, nell'ipotesi di intervento
per un guasto interno (mettiamo ad es. che la lavatrice abbia perso di
isolamento), scattano e poi, facendo il loro lavoro (di riarmare),
potrebbero riaccendere l'impianto anche se ad esempio tu sei ancora in
contatto con la massa in tensione (perchè stai cercando di capire perchè è
scattato). Non facciamo le cose troppo facili dicendo che la causa è fuori.
Si, può essere vero. Ma valuta attentamente cosa succede, in presenza di un
guasto interno all'impianto, se tu sei in casa. E' un rischio che ti senti
di correre?
Ciao
Giorgio

 Giorgio
Il fatto è che il differenziale "salta" quasi sempre quando non siamo
in casa o di notte, quando sicuramente non c'è assolutamente nessun
apparecchio elettrico di rilievo in funzione (frigo escluso).
Comunque se costano poco potrei provare prima con un differenziale
più "resistente".
Grazie.

apparecchio elettrico di rilievo in funzione (frigo escluso).
al differenziale non interessa la potenza assorbita dal carico collegato
(non è proprio così ma quasi)."Lui" interviene solo per correnti di guasto
verso terra. Quindi che ci sia tutto acceso o tutto spento cambia poco.
Additittura alcuni elettrodomestici hanno dei filtri che "scaricano" di più
quando l'apparecchio è spento.
Per i non del settore invece, i guasti/le dispersioni si dovrebbero avere
solo con gli apparecchi accesi.
L'elettricista ha misurato quant'è la dispersione "di fondo" dell'impianto?
Ha provato con lo stumento la soglia di intervento del differenziale?
Mi spiego: tutti gli apparecchi hanno una certa dispersione, chi più e chi
meno. Se c'è un solo differenziale (come purtroppo è prassi negli impianti
"standard" per risparmiare a scapito della continuità di servizio), questo
si becca tutta la dispersione. Considera poi che un differenziale può
intervenire già dal 50% della propria soglia. Quindi il differenziale da 30
mA che hai in casa può intervenire dai 15 mA in su.
Se la dispersione "fissa" dell'impianto è ad es. di 10-12 mA, basta qualche
piccola perturbazione sulla rete per farlo intervenire.
Io per questi problemi (oltre a fare le due misure sopra indicate per
scongiurare la possibilità di "salvavita" guasto), installo almeno un
secondo differenziale in modo da dividere luci e prese o giorno/notte, ecc.
In questo modo più o meno dimezzo la dispersione fissa e mi allontano da
quel valore di soglia di intervento. Di solito lascio "in prova" al  cliente
per un paio di settimane o un mese (dipende da quanto era prima la frequenza
di intervento). Se scatta ancora, almeno si dovrebbe sapere quale dei due
è(se il cliente lo ricorda) e procedo allora a  suddividere ancora in modo
da restringere "l'area" di ricerca.
Spero di non averti fatto più confusione.
Ciao
Giorgio

gs ha scritto:

Un pò confuso sono, ma ti ringrazio per l'aiuto.
Chiederò lumi all'elettricista che ha fatto l'impianto.