Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone in serierie

Salve a tutti,
rieccomi.
 
Per quanti avessero letto la mia passata richiesta di supporto sull'areazione/ riscaldamento di un ambiente ipogeo...grazie al vostro supporto sto passando alla realizzazione. E questa è una notizia.
 
Ora, avendo deciso di realizzare un impianto di riscaldamento a termosifoni, vorrei qualche dritta su come procedere.
 
L'impianto a servizio dell'ipogeo si collegherà a quello già realizzato del piano superiore (già predisposto, ma ancora senza allaccio, termosifoni e caldaia...) che prevede uno scaldasalviette in bagno e tre termosifoni (in altrettamti ambienti), a servire una superficie totale di 50 m2 circa.
L'impianto in questione è stato realizzato da un professionista.
 
Ho pensato di scender giù dal collettore del piano di sopra (o direttamente dalla caldaia) con due multistrato coibentati da 20mm (mandata e ritorno) fino ad un altro collettore al quale andranno collegati un altro scaldasalviette e 3/4 termosifoni a servire un'altra superficie da 50 m2 circa.
A questo collettore collegherò i succitati termosifoni in parallelo, utilizzando tubi di mandata e ritorno coibentati da 16 mm. 
 
Primo quesito:
 
dovendo servire un ambiente più grande, di circa 25 mq/ 100 m3 con altezza variabile tra i 2 ed i 5 mt, avevo pensato, anzichè mettere un termosifone unico di metterne due. Data la lunga distanza per il secondo (15 mt dal collettore), pensavo di metterlo in serie con il primo (lontano circa 5 mt dal collettore). E' corretto?
Sono giuste le sezioni dei tubi? Posso metterli in serie? In tal caso devo aumentare la sezione del tubo fino al primo termosifone (es 20 mm) e poi continuare con il 16 mm?
 
Secondo quesito:
 
l'ambiente è quello in foto
 
https://www.dropbox.com/s/8kcq9gxpvijkyb1/3.jpg?dl=0
 
 
https://www.dropbox.com/s/kjh4umbpahsl08l/1.jpg?dl=0
 
 
Guardando la foto al primo link il primo termosifone lo metterei scendendo i tre scalini sulla a sinistra in prossimità del faretto a pavimento (per noi che guardiamo sulla destra prima di salire)
 
Guardando la foto al secondo link, il secondo termosifone lo metterei al centro della parete frontale (tra le due luci a pavimento). 
 
Ha senso mettere due termosifoni?
Ha senso disporli così (sono su pareti l'una frontale rispetto all'altra)?
 
Ringrazio al solito in anticipo chi vorrà suopportarmi
 
Nicolò


AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!
:-D

 Ringrazio al solito in anticipo chi vorrà suopportarmi
 
hai scritto troppo
 
allora devi aggiungere un temosifone ad un impianto
 
per sapere quanti watt ti servono calcola il volume del locale da 
riscaldare e moltiplicalo per 42, poi valuta com'è il locale quante sono 
le pareti fredde e decidi in base anche al risultato se meglio uno o due 
tradizionali, o uno alto (cioè sempre tradizionale ma invece dei 
classici 90 cm alto 180 cm)
 
una volta che sai quanti e come radiatori inserire
 
devi conoscere l'impianto e valutare l'opportunità se derivare mandata e 
ritorno da un unico radiatore (operazioen sconsigliabile) oppure 
(soluzione sempre da preferire) se derivarlo dal collettore complanare 
di distribuzione
 
aggiungo una nota, se è un lavoro in fai da te, io consiglierei di 
orientarsi su altro es un ventilconvettore a gas
 

 L'impianto in questione è stato realizzato da un professionista.
 
Rivolgersi allo stesso professionista no?
 
Per il resto, come ti hanno già detto, mettere in serie i due termosifoni 
non è il massimo.


 non è il massimo.
 
OK, grazie, prendo nota


grazie!