Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Vaillant

Possiedo una caldaia Vaillant VMW IT 240 X da 5 anni.
Sono un paio di giorni che non riesce a scaldare l'acqua a
più di 30-35 gradi, accendendo invece i termosifoni la
temperatura si alza fino a 60 gradi e oltre, regolandone la
temperatura, ma l'acqua resta sempre tiepida si alza solo
di qualche grado, come se non funzionasse il regolatore
della temperatura dell'acqua mentre quello dei termosifoni
funziona correttamente, avete consigli ?
Inoltre capita spesso che la caldaia vada in blocco, e mi
tocca andare fuori a sbloccarla, questo difetto invece c'è
sempre stato.
Posso fare qualcosa, qualche controllo oppure devo
rivolgermi per forza all'assistenza Vaillant mettendo
mano al portafoglio che già sta piangendo ?
Ciao
Marco

 ha scritto nel messaggio
news:c0fcf7$c4s$1...@fata.cs.interbusiness.it...

 Non è facile senza vedere all'opera la caldaia però ci provo in ogni caso
penso che debba rivolgerti all'assistenza tuo  malgrado
  L'acqua resta tiepida anche senza aver acceso i termosifoni?
   Se fosse così hai lo scambiatore secondario intasato(calcare), da
sostituire, ai modelli a piastre non conviene eseguire il lavaggio non hanno
+ la resa iniziale
 Se invece x avere l'acqua devi accendere i termosifoni il problema lo causa
una levetta di nylon costo 1 euro*(difetto vaillant)* che non aziona il
microswicth della valvola a 3 vie.
 (Ipotesi) Per il blocco una delle cause frequenti è la sonda evacuazione
fumi, che non è il classico termostato di sicurezza
Non prendere x oro colato  quello che ho scritto ho ipotizzato da lontano
  ciao    edy

| penso che debba rivolgerti all'assistenza tuo  malgrado
|   L'acqua resta tiepida anche senza aver acceso i termosifoni?
|    Se fosse così hai lo scambiatore secondario intasato(calcare), da
| sostituire, ai modelli a piastre non conviene eseguire il lavaggio non
hanno
| + la resa iniziale
|  Se invece x avere l'acqua devi accendere i termosifoni il problema lo
causa
| una levetta di nylon costo 1 euro*(difetto vaillant)* che non aziona il
| microswicth della valvola a 3 vie.
|  (Ipotesi) Per il blocco una delle cause frequenti è la sonda evacuazione
| fumi, che non è il classico termostato di sicurezza
| Non prendere x oro colato  quello che ho scritto ho ipotizzato da lontano
|
|   ciao    edy
|
Accendendo i termosifoni la temperatura sale di qualche grado,
(non c'è bisogno di tenerli accesi per avere l'acqua calda)
in più oggi smanettando con i vari trimmer di regolazione sono
riuscito ad alzare la temperatura a 50 gradi ma non di più,
inoltre dopo una mezzora riprovando la temperatura non saliva
più di 35 gradi.
Per il blocco: la sonda è stata già cambiata e posizionata più lontana
dallo scarico proprio per evitare il blocco, quindi non penso sia ancora
questo il problema.
GRAZIE
Marco

 ha scritto nel messaggio
news:c0gdrp$adh$1...@grillo.cs.interbusiness.it...

Scambiatore secondario intasato(sempre da lontano)
   ciao   edy

 Scambiatore secondario intasato(sempre da lontano)
 P.S. prova a strozzare leggermente l'acqua in ingresso dovrebbe
aumentare un pò la temperatura se è così è con certezza lo scambiatore
   ciao   edy

penso che debba rivolgerti all'assistenza tuo  malgrado.......
Compari spesso nei thread di caldaie, deduco che sei "nel campo".
Ti chiederei un parere.
Dovendo prendere una caldaia da "pensile" (cioe' profonda max 34cm), ho
selzionata la Savio Acta, Leblanc Axelia, e molti modelli della Riello
(quasi tutte stanno nei pensili).
Cosa mi consiglieresti tra quelle 3 marche?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

    ciao   edy
Ieri sera ho fatto altre prove, e mettendo i termosifoni al massimo della
temperatura, sono riuscito ad ottenere acqua calda a 60 gradi, ho
impressione che il problema sia sulla regolazione della temperatura
dell'acqua o della portata del gas (dalle istruzioni sembra che la
regolazione del flusso di gas al bruciatore sia diverso per i termosifoni e
l'acqua calda). Ho controllato anche il trimmer di regolazione della
temperatura con un tester e sembra funzionare correttamente.
Un'ultima cosa potrebbe essere la sonda NTC che funziona male ?
Ciao e ancora GRAZIE

 dell'acqua o della portata del gas (dalle istruzioni sembra che la
Io non me ne intendo, ecco perché non sono mai intervenuto, però leggendo
questo post mi hai fatto venire in mente una cosa; per caso hai i caloriferi
con le termovalvole? Se si, erano tutte regolate allo stesso modo? Perché se
sono tutti chiusi o tutti regolati ad una temperatura bassa, ho sentito dire
che manda in blocco la caldaia; almeno un calorifero deve essere
completamente aperto.
Se così non è oppure ho male interpretato, ho detto una delle mie cavolate.
Cordialità
Gi


Non è il mio caso, non ho le termovalvole sui caloriferi, grazie comunque.
CIAO

 Ciao e ancora GRAZIE
Normalmente la vaillant lavora con una sonda sul tubo di mandata in alto a
sx  ed č la stessa che regola i riscaldamenti
poi modificando la regolazione sulla scheda con i trimmer hai una fiamma +
potente per l' acqua e meno x il riscaldamento
Un ultima cosa quando apri il rubinetto noti se la fiamma diventa + potente
e poi va in modulazione fiamma +piccola se fa cosi
 insisto con lo scambiatore
La vita media di uno scambiatore va dai 3 ai 6 anni dipende dalla durezza
dell'acqua(calcare) e dall'uso
  ciao   edy


No, la fiamma č sempre la stessa, non č piů alta all'inizio.
Ieri ho smontato lo scambiatore e l'ho lasciato 3-4 ore pieno di VIAKAL,
ma non ha funzionato, l'acqua era sempre tiepida.
Ieri sera invece con i termosifoni accessi al massimo
l'acqua era bollente, questa mattina purtroppo non ho avuto modo di
controllare, ma l'acqua era abbastanza calda ma non bollente.
Ciao Marco