Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompa sommersa, interruttore galleggiante pigro

In un pozzetto di drenaggio ho una pompa sommersa di marca "roma" e
dichiarata professionale.
L'interruttore a galleggiante, a 5 anni dalla messa in opera, e' diventato
pigro, cioe' anche se l'acqua sale e lo fa mettere quasi in verticale, non
attacca la pompa. Pero' se gli do' un colpetto, cambia idea e la pompa
parte.
L'interruttore non dovrebbe essere a mercurio, a me sembra di sentire una
pallina che si muove.
Prima di valutare se fargli qualcosa, e cosa, vorrei sapere cosa ne pensate,
se e' un problema insolito, e se avete esperienze  di smontaggio o
sostituzione di un simile componente.
Grazie ciao
B.

 sostituzione di un simile componente.
      Il solo galleggiante e' comunemente in vendita,ma ripeti piu' volte
     l'azione di attacco e stacco,manualmente,potrebbe trattarsi di un
banale falso contatto!
      ciaofelix:-)
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sostituzione di un simile componente.
Forse ho capito male cosa intendi, ma gli interruttori a galleggiante sono
in vendita a pochi euro presso qualsiasi negozio di termoidraulica.
Sostituirli presenta tre piccolissime difficoltà (o meglio tre momenti in
cui devi stare un po' attento):
1) scegliere i fili giusti (c'è un comune e due contatti in scambio);
2) Regolare la lunghezza libera del cavo e la posizione della zavorra perché
la pompa si accenda e si spenga al momento giusto;
3) isolare bene le giunzioni dei cavi con due passate controavvolte (questa
parola me la sono inventata ora, chiedo scusa ai puristi) di nastro
agglomerante.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM) - 94.6s driver
CERCO usato cordless DECT GAP anche senza base radio
(ma con caricabatteria) - ovviamente funzionante - a poco prezzo

 3) isolare bene le giunzioni dei cavi
l'impermeabilita' del passacavo e' il punto che mi preoccupa di piu'
ciao grazie
B.

 ha scritto nel messaggio
news:c04rnl$12p06s$2...@ID-163647.news.uni-berlin.de...

   Il galleggiante è quello tondo che va collegato all'esterno tramite una
scatola di derivazione o *collegamenti volanti*
  se è quello lo trovi facilmente in termoidraulica se è quello piatto che
fa parte integrante della pompa è un pò difficile che riesci ad intervenire
dovrai fare un lavoro certosino e di microchirurgia come già ti hanno
consigliato
      ciao   edy

 fa parte integrante della pompa è un pò difficile che riesci ad
intervenire
Io ho una pompa sommersa grossomodo cilindrica, che aspira da una bocca
posta nella base d'appoggio. Dalla parte alta della zona  motore esce un
cavo di 30 cm che finisce con una specie di peretta o saponetta in plastica
galleggiante, contenente l'interruttore a pallina (o a mercurio?), quando
l'acqua sale lui si rizza e la pompa sommersa parte.
Detto pendaglio non sta in una scatola di derivazione e non e' integrato
dentro nella pompa, esso sbuca da un lato e pende, come entita' separata.
Del resto tutte le pompe sommerse sono fatte cosi'.
Mi sorprende il fatto che una entita' sigillata come l'interruttore
galleggiante a un certo punto lavori male, come se si fosse ossidato, come
fa a ossidarsi se e' sigillato?

 fa a ossidarsi se e' sigillato?
   non è la prima volta che il galleggiante fa capricci
    p.s. sei sicuro che il galleggiante raggiunga l'altezza massima? ovvero
la vasca si riempie totalmente ?
     ciao     edy

 la vasca si riempie totalmente ?
Eh si', la prima volta mi sono accorto perche' a momenti il pozzetto
tracimava, il galleggiante era in verticale e c'era una spanna d'acqua
sopra.