Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spia blocco caldaia sul termostato

Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa:
ho un termostato BPT TH24 collegato alla caldaia Vaillant VCW 242. 
Questo termostato ha in alto a destra la spia di "blocco caldaia". 
Vorrei sapere come fare il collegamento in modo che se la caldaia va in 
blocco me ne accorgo subito vedendo la spia del termostato accesa. 
Allego link alle foto.
Grazie.
Ciao.
 
https://imagizer.imageshack.com/img924/5265/lmR3Bs.jpg
 
https://imagizer.imageshack.com/img923/4062/WIDY84.jpg
 
https://imagizer.imageshack.com/img922/5600/DwRKaR.jpg
 

Dopo dura riflessione, Gigio ha scritto :

Hai bisogno di 4 fili al termostato poi segui lo schema, è facile

blocco me ne accorgo subito vedendo la spia del termostato accesa. 
 
Bisognerebbe intanto scoprire, quando la caldaia va in blocco, se essa
stessa ha qualche spia o altro che te lo segnala.
Quel segnale poi bisognerà adattarlo se necessario, e portarlo al
morsetto nr. 6 del termostato.
Hai uno schema elettrico della caldaia?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
Scaricato, ci sono le indicazioni su come collegare il termostato alla 
caldaia, ma niente riguardo il led di blocco


I 4 fili servono per alimentare il termostato e dare il consenso per 
accendere la caldaia

Scriveva Gigio venerdì, 08/05/2020:

Certo due fili sono il contatto puro per il consenso, poi serve il 
neutro e la fase di ritorno dalla caldaia per la spia


Ciao, dunque... quando la caldaia è in blocco viene segnalato da una 
spia rossa e si riarma il tutto premendo un pulsante, solo che la 
centralina è chiusa da uno sportello con calamita (allego foto presa dal 
web)
https://imagizer.imageshack.com/img924/2650/NZaVAS.png
 

 
Grazie cleber, vedo se riesco a capire quale filo/i portare al termostato

Scriveva Gigio venerdì, 08/05/2020:

Apri la centralina e collega due cavi in parallelo alla spia e portali 
al termostato, devi controllare il voltaggio delle spie deve essere 
uguale


La spia in questione è quella rossa sotto l'etichetta G13 e il pulsante 
di riarmo è quello nero a sinistra della spia.
Per lo schema della caldaia è stato postato gentilmente il pdf da cleber 
(riporto il link sotto)
https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/VAILLANT-scheda-tecnica-caldaia-murale-a-gas-VCWI-182-E-242-E-282-E.pdf
 

Il 08/05/2020, Gigio ha detto :

Nella morsettiera della caldaia hai i due morsetti per il contatto puro 
del termostato ma non hai la spia di blocco, devi aprire e collegare 
due fili alla spia e portarli alla spia termostato controllando che il 
voltaggio sia uguale


Dal pdf che ha postato cleber, ho visto (a pagina 11) che sul morsetto 
n. 11 della Vaillant c'è scritto "Spia blocco", quindi dovrei portare un 
filo dal morsetto 11 della caldaia al morsetto 6 del termostato.....


Scusa, ho scritto una cavolata....mi sembrava troppo facile

Gigio ha pensato forte :

No ti sbagli, 11 è solo il riferimento per indicare dove si trova la 
spia fisicamente, la spia non va in morsettiera

Gigio ha pensato forte :

no problem, se vuoi la spia del termostato devi per forza aprire la 
centrallina e collegare due fili alla spia esistente e portarli al 
termostato


Esatto, infatti me ne sono accorto solo dopo averlo postato. Grazie 
della precisazione


https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/VAILLANT-scheda-tecnica-caldaia-murale-a-gas-VCWI-182-E-242-E-282-E.pdf
 
 
Io lě schemi elettrici non ne vedo.
E collegare fili a casaccio lo lascio volentieri a te.
