Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: scelta tecnologica videocitofono multiutenza a distanza

buongiorno a tutti, ho la necessità di installare un videocitofono
multiutenza (circa una decina) con la particolarità che il cancello
dove è collocato il campanello è posto a circa un km dalle utenze. In
questo momento il collegamento è effettuato tramite un cavo, non sono
a conoscenza di quale tipo, collocato sotto terra che però ogni mese
si guasta. Il tecnico che ha montato l'impianto e che viene ad
effettuare le riparazioni mi ha detto che è colpa dei fulmini, ma a me
sinceramente sembra un po' strano che si guasti così frequentemente.
Vi chiedo un parere a voi: come costruireste l'impianto? se avete
bisogno di altre informazioni chiedete pure.
grazie

 si guasta. Il tecnico che ha montato l'impianto e che viene ad
la frase 'si guasta' puo' significare tante cose.
Cosa succede esattamente? Cosa deve fare l'elettricista? Sostituisce tutto
il cavo?
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


sostiutisce il cavo

sostiutisce il cavo
Ogni mese sostituisce 1Km di cavo ?
Mi sembra improbabile, per tirare 1Km di cavo interrato (che è la cosa + 
robusta di tutto l'impianto) serve un bel pò di tempo ed in ogni caso non si 
risolve il problema, se è effettivamente dovuto ad extratensioni/fulmini.
Più verosimile, potrebbe essere che lo stesso sia 'rosicchiato' dai topi, 
nel caso il tubo dove è posto sia di dimensioni tali da consentirne il 
passaggio.
Mi è già successo un paio di volte, è stato sufficiente chiudere il tubo 
alle estremità utilizzando delle griglie. 

 ha scritto nel messaggionews:a7a80f84-a003-4943...@79g2000hsk.googlegroups.com...

mi scuso, mi sono informato meglio e il cavo non viene sostituito, ma
non mi è stato detto con precisione di quale tipo di intervento si
tratti. Analizzando la tua situazione non ho capito, oltre alle
griglie, cosa hai fatto?
Soluzioni alternative?

Soluzioni alternative?
Per un cavo così lungo mi sembra che come minimo siano necessari 
scaricatori.
Non conoscendo come è implementato l'ingresso sulla scheda di controllo, non 
si può azzardare a più di tanto.

 Soluzioni alternative?
Il campo elettrico, a terra, è di circa 100 V al metro, ok, misurati in
verticale, ma in una giornata serena. 
Con un'antenna lunga un km, se cade un fulmine a 10 km di distanza capti
abbastanza roba da friggere un'elettronica mal protetta (o, più
precisamente, protetta per tutt'altre installazioni).
Direi che delle protezioni telefoniche dovrebbero andare benone. Non me ne
intendo granché, qualcuno saprà aiutarti meglio di me, ma se cerchi un
Transil od un Transzorb su 
it.farnell.com
 con una tensione di lavoro appena
superiore a quella usata dal tuo citofono, dovresti risolvere, mettendone
uno tra la massa ed i fili (non so se siano uno o più) di citofono
principale e telefoni dei vari appartamenti. Molto probabilmente, se c'è un
filo dedicato all'apriporta, non ci sarà bisogno di proteggerlo.

Esistono gli appositi scaricatori per bassa tensione, mi pare la "serie 
gialla" della Dehn oppure esistono gli analoghi della OBO... purtroppo gli 
elettricisti (io lo sono... ma mi interesso un pò di più forse) di solito 
non conoscono bene questo campo, sia come materiali sia come installarli: 
1000 euro di scaricatori installati male sono buttati via.
Comunque basta contattare il servizio tecnico delle suddette aziende x 
essere informati di tutto ciò che va fatto, con tutto quel cavo è normale 
che ad ogni temporale salti qualche scheda!
Ciao
Enrico. 

 1000 euro di scaricatori installati male sono buttati via.
Quali accorgimenti bisogna utilizzare per installarli bene?

 Quali accorgimenti bisogna utilizzare per installarli bene?
Curare il cablaggio in modo che l'anello che si crea tra conduttore da 
proteggere e terra sia il più breve possibile (max 30 cm... meno è meglio è! 
Su UN metro di cavo durante la scarica si inducono circa 1000V...). Sembra 
una cavolata, ed infatti mi capita spessissimo di trovare scaricatori 
installati nei quadri con magari 1,5/2 mt di cavo verso l'anello di terra :)
Poi bisogna valutare bene dove installarli, in linea di massima più vicino 
possibile alle apparecchiature da proteggere... cmq c'è una semplice guida 
al montaggio ordinabile sui siti dei costruttori citati, o almeno un tempo 
c'era, controlla...
Enrico. 

Soluzioni alternative?
Forse è meglio che tu fornisca qualche informazione, se ti aspetti 
soluzioni.
Descrivi impianto, guasto/i e rimedi adottati.
Non è che si guasta qualche scheda?
Non è che il cavo è molto vecchio, magari di tipo telefonico da interno (n 
coppie a fili rigidi)? E continua ad interrompersi perchè immerso 
continuativamente in pozzetti senza drenaggio?
Oltre alla banale (e frequente) causa topi
ecc, ecc
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 gialla" della Dehn
rossa fino a 24V, gialla per valori inferiori o bus

 c'era, controlla...
Ah, ok, grazie delle informazione. Io le protezioni, se del caso, le metto
direttamente sul circuito stampato delle apparecchiature che progetto,
quindi non mi ero mai posto il problema, sembrandomi evidente che andassero
messe dove, giustamente, precisi tu.

 filo dedicato all'apriporta, non ci sarà bisogno di proteggerlo.
Domanda:
se invece di montare protezioni si usasse del cavo schermato (meglio se 
"blindato") collegando la calza ad esempio a 500 mt ad un bel picchetto di 
terra e non a massa?
Potrebbe funzionare?
I cavi viaggerebbero in una sorta di gabbia di faraday messa a terra.
Il cavo blindato, servirebbe anche ad arrontondare la punta dei denti di un 
topo ingordo... 

 Potrebbe funzionare?
Forse. Di sicuro costerebbe 100 volte tanto che mettere gli scaricatori.

 terra e non a massa?
Perchè lo vorresti collegare ad un dispersore isolato?
Comunque dal punto di vista della sicurezza elettrica, potresti avere 
problemi.
Lo schermo, porterebbe ad inizio e fine cavo, un potenziale di terra diverso 
(o che potrebbe essere diverso), da quello della terra dell'impianto di 
alimentazione.
