Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemi con cavi e prese

Ho aperto una scatola dove c'erano due prese, una che funzionava ma solo se
vi si attaccava una spina SENZA massa, e l'altra che non funzionava.
Vi ho trovato due serie di cavi: una da 5 (blu, marrone, verdegiallo,
grigio, grigio) e una da 3 (blu, marrone, verdegiallo).
Come faccio a sapere quali portano corrente e quali no? Come faccio a sapere
se il verdegiallo è veramente la massa? Ho provato ad attaccare alla serie
da 3 una presa, ma NON funziona. Ho provato ad attaccare a un'altra presa i
tre cavi colorati della serie da 5, dopo aver isolato quelli grigi. La presa
funziona anche se attacco l'aspirapolvere da 1400W, ma se vi attacco il
frigo da 600W salta il salvavita. Allora ho fatto una prova: ho attaccato il
frigo attraverso una prolunga SENZA massa e FUNZIONA! Quindi ci sono
problemi con la massa. Come mai? Qualche idea? Un cortocircuito sulla massa?
Qualsiasi suggerimento è il benvenuto.
P.S. Devo avere un vecchio tester da qualche parte. Lo usavo per controllare
circuiti a basso voltaggio in continua. Posso usarlo anche per l'alternata?
L.S.

 Qualsiasi suggerimento è il benvenuto.
Chiama un elettricista, o un amico competente in campo elettrico, senza  
offesa : con l'elettricita' non si scherza, non e' un gioco dove si  
collegano i fili per vedere se va.
Ripeto: senza offesa, per la tua sicurezza ! Da quello che scrivi e'  
chiaro che non hai la minima conoscenza, non dovevi nemmeno aprirla quella  
presa :))
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 presa :))
Infatti è stato un amico ad aprirla :-)))
Ma evidentemente devo trovare un elettricista di professione.
Fata Morgana

 Ma evidentemente devo trovare un elettricista di professione.
Ti conviene, prima di fare una bella fiammata. Grossomodo ho capito la  
situazione, ma senza essere sul posto e' un casino. Un elettricista una  
cosa cosi' la sistema in meno di un quarto d'ora.
Se sei a Novara per caso, mi accontento di un caffe' :) ah, non sono un  
elettricista :)


 circuiti a basso voltaggio in continua. Posso usarlo anche per
l'alternata?
evita se non conosci come settare il tester rischia di scoppiarti tra le
mani
se vuoi ucciderti esistono tanti modi meno cruenti e più rispettosi di chi
ti vive vicino :-)

 elettricista :)
Ci sta prendendo in giro. Un frigo da 600W ? Un tester per la continua ?
Una presa che funziona solo se non tocchi la massa ?
Pekilan

 Una presa che funziona solo se non tocchi la massa ?
semplice, utilizza una linea servente un apparecchio con dispersione
se colleghi la massa crei un bel corto

 se colleghi la massa crei un bel corto
Ma in quel caso salta il salvavita. Da come scrive invece sembra che "non
arrrivi corrente" ...
Pekilan


fai confusione
ha detto che se collega la presa al gruppo di 5 fili funza ma se collega la
massa salta il salvavita
pertanto si ipotizza che quella che gli giunge non è la tensione diretta ma
quella di ritorno da parte di un utilizzatore con una dispersione
non ti è mai capitato di vedere il cercafase illuminarsi toccando il neutro?
quella è fase di ritorno da parte di altro utilizzatore
sempre 240 ma in serie e non in parallelo
esperienza pericolosissima
e se il tizio continua a usare quella presa con simili presupposti prevedo
una casa in fiamme a breve :-)

 Una presa che funziona solo se non tocchi la massa ?
Dici? :) io ne ho viste di peggio :))
Ciao.Alberto.


 quella di ritorno da parte di un utilizzatore con una dispersione
L'elettricista mi ha spiegato che è qualcosa dentro il frigorifero che non
va. Detto a modo mio, la terra del frigo che è andata in cortocircuito con
un condensatore.
Nulla di grave, è un fenomeno noto (questo afferma l'elettricista) ed io non
ho fatto lo sforzo di ricordare i termini tecnici che lui ha usato. Per ora
lo collego senza terra e appena possibile chiamo un tecnico della casa
costruttrice del frigo.
Grazie a tutti per la partecipazione :-)
-- 
Fata Morgana
in...@fata-morgana.it
www.fata-morgana.it

Problema risolto:
I cinque cavi in ingresso sono due set da due che portano corrente più un
cavo di massa. Gli altri tre cavi sono in uscita, ovvero vanno a un'altra
presa. In pratica il blu, il marrone e il gialloverde servono la prima presa
della scatola, i due grigi (più un ponticello sul gialloverde) la seconda
presa della scatola alla quale, collegati il blu, il marrone e il
gialloverde del secondo set, si porta corrente a una seconda scatola. Ho
usato il tester che dal manualetto ho scoperto avere anche una posizione per
l'alternata fino a 250V, 1000V e 2500V.
In quanto al frigo, deve avere un contatto interno a massa, dato che se
attaccato su una presa con massa fa cortocircuito, se attaccato a una senza,
no. Per quello bisognerà chiamare il tecnico.
P.S. Sono ancora viva.
L.S.

 per l'alternata fino a 250V, 1000V e 2500V.
Lo sospettavo :-)
Pekilan

 quadra.
Forse mi sono espressa male, visto che l'argomento non entra nelle mie
competenze :-)
Grazie, comunque.


 l'impianto delle prese.
Possibile che siano un prelievo. Comunque ho visto di peggio in certe case.
FM