Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rumore condizionatore

salve, vi sottopongo un problema che ancora non riesco a risolvere:
mi hanno installato due climatizzatori mitsubishi. le unità esterne sono
state installate su una unica parete perimetrale che è separata dalla parete
interna da un'intercapedine. il problema è che all'interno sento un rumore
ciclico molto fastidioso, inizia piano piano, aumenta, poi diminuisce fino
quasi a sparire, e poi ricomincia tutto questo in 10-15 secondi. il runore
ho accertato proviene dall'unità esterna posta verso il centro della parete
perimetrale. l'installatore dice che il rumore è dovuto alla parete che a
suo dire è "debole" e dall'intercapedine che gli fa da cassa di risonanza.
grazie a chi mi vorra rispondere ed aiutare a risolvere questo problema
jjsorr

 ha scritto nel messaggio
news:WoSJa.132422$pR3.3...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:TMSJa.132503$pR3.3...@news1.tin.it...


 suo dire è "debole" e dall'intercapedine che gli fa da cassa di risonanza.
Allora risolverai il problema montando sulle staffe delle unità
esterne dei distanziatori in gomma.
In pratica devi fissarli con dei gommini (gommoni! ma non quelli
che navigano) per isolare le unità dalla parete.
Cerca nei negozi di articoli industriali oppure adatta qualcosa
che trovi in ferramenta. L'importante è non collegare con nessuna
vite l'unità con la parete, ma solo tramite gomma.
..nixs..

 esterne dei distanziatori in gomma.
Si chiamano silent-block...
G.C.

 ha scritto nel messaggio
news:bd9b87$hlc$1...@canarie.caspur.it...


 dove si trovano? in un normale ferramenta? Li chiamo silent block?
Potrebbero essere questi?
http://www.atpgroup.it/antivibranti/index.php?famiglia=Cilindrica&id=1
Si trovano in negozi di articoli tecnici e forniture industriali.
Fabbrogiovanni.

 ha scritto nel messaggio
news:bd9g4e$hgv$1...@serv1.iunet.it...
Ha ragione il tuo installatore, il rumore nasce dalla risonanza provocata
dalle normali vibrazioni dell'unita' sull'insieme parete/intercapedine. Il
rumore e' variabile ciclicamente perche' le vibrazioni cambiano secondo lo
stato pressione/temperatura del fluido refrigerante.
La soluzione? Rompere la risonanza.
Come? L'isolamento con supporti di gomma potrebbe funzionare, ma e'
problematico perche' modificare gli staffaggi vorrebbe dire probabilmente
modificare anche il collegamento dei tubi con conseguente
svuotamento/ricarica del circuito frigorifero.
Una soluzione piu' semplice e' quella di provare a modificare la massa
vibrante, appendendo o fissando per esempio al condizionatore una qualche
massa metallica - puo' essere una lastra di piombo, di cemento ecc. Fare
alcune prove costa poco e puoi vedere qual'e' la massa piu' efficace.
Facci sapere, sono curioso.
Paolo

> Si chiamano silent-block...
Miiiiiiiiiiiiiii... ecco, non mi ricordavo il termine!!!
:-)))
..nixs..

 Si trovano in negozi di articoli tecnici e forniture industriali.
Perfetto!!! proprio quelli!
Fabbrogiova'!... toglimi una curiosità, ma tu sei sempre
attaccato al picci? Non lavori mai???
;-)))))
..nixs..

 ..nixs..
Lo sapevo che prima o poi qualcuno se ne sarebbe accorto.
Diciamo che lavoro quel minimo indispensabile per vivere e non vivo per
lavorare.
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni.
Ecco uno che ha capito il succo della vita :-))
Umberto

 Umberto
Prima che qualcuno pensi che sono un lazzarone..... i primi 30 anni di
lavoro li ho fatti a 10 ore al giorno,  al sabato solo 8.
Fabbrogiovanni.

 
http://www.atpgroup.it/antivibranti/index.php?famiglia=Cilindrica&id=1
Centrato !!!
G.C.

 lavoro li ho fatti a 10 ore al giorno,  al sabato solo 8.
allora ti avvicini alla pensione... :-))
Umberto

 Umberto
Ancora due o tre anni, sempre che questo governo, o il prossimo,
decidano che non bastano 40 anni di contributi.
Fabbrogiovanni.

 decidano che non bastano 40 anni di contributi.
auguri di cuore che ti bastino...
Umberto