Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto - Calorifero perde acqua

Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche buon consiglio per un calorifero che perde
acqua. Ho traslocato da qualche mese in questo appartamento e ho
acceso la caldaia in modalità inverno per testare l' impianto solo
ieri.
Dunque, il calorifero perde acqua nell' angolo in basso a destra dove
c'e' la manopola per aprire il rubinetto. Penso che possa essere un
problema di guarnizione, ma non ho idea di come si possa smontare
senza allagare l' appartamento e ovviamente dovrei sperare di trovare
la giusta guarnizione...
Il calorifero (come gli altri della casa) è diverso da quelli che vedo
di solito: ingresso e uscita dell' acqua sono sullo stesso angolo.
Come devo procedere?
Grazie per le rsiposte,
Massimo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Intanto chiudi il rubinetto, anche tutti e due, starai al freddo ma non 
allaghi.
Se perde anche da chiuso e' la guarnizione del premistoppa.
Attendi consigli da idraulico non vorrei darli sbagliati. 

Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche buon consiglio per un calorifero che perde
acqua. Ho traslocato da qualche mese in questo appartamento e ho
acceso la caldaia in modalità inverno per testare l' impianto solo
ieri.
Dunque, il calorifero perde acqua nell' angolo in basso a destra dove
c'e' la manopola per aprire il rubinetto. Penso che possa essere un
problema di guarnizione, ma non ho idea di come si possa smontare
senza allagare l' appartamento e ovviamente dovrei sperare di trovare
la giusta guarnizione...
Il calorifero (come gli altri della casa) è diverso da quelli che vedo
di solito: ingresso e uscita dell' acqua sono sullo stesso angolo.
Come devo procedere?
La manopola è simile a questa:
http://img254.imageshack.us/img254/2802/55109919ix6.jpg


La manopola è simile a questa:
Ho segnato con le frecce rosse i vari punti di possibile perdita:
http://xs132.xs.to/xs132/08432/perdite260.png
Quale è il tuo?
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni,
la perdita e' in questa posizione:
http://img56.imageshack.us/my.php?image=perdite260ts7.png
Grazie per l'aiuto!

 Attendi consigli da idraulico non vorrei darli sbagliati.
Ciao Polesano,
Rubinetto gia' chiuso, grazie per il consiglio...
Massimo

la perdita e' in questa posizione:
http://img56.imageshack.us/my.php?image=perdite260ts7.png
Svita la vite in testa (quella con taglio da cacciavite) e sfila la manopola 
di plastica nera.
Prova a ruotare l'alberino con un pinza e dovresti vedere che la perdita è 
fra il perno rotante e la parte fissa.
Dove il perno si infila nel corpo valvola c'è un dado (di solito esagonale), 
prova a stringerlo di neanche 1/4 di giro, se non basta ancora un poco.
Abbiamo 99 probabilità su 100 di risolvere the problem.
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggionews:222ccb54-d386-4f9a...@f77g2000hsf.googlegroups.com...

Grazie mille Frabbrogiovanni,
oggi mi metto in opera, faro' sapere!
Grazie di nuovo, Massimo

Massimo ha scritto:

Se proprio non dovesse fare il bravo... avvolgi uno spago (10 giri...) 
intorno al perno che gira, poi rimetti la manopola. NON tirare troppo il 
dado che ti ha indicato Fabbrogiovanni: lavora su una piccola 
guarnizione in stoppa, che si deforma. Se lo tiri troppo inchiodi tutto 
e col calore c'è il rischio che si rompa. Con lo spago (non bellissimo, 
confesso) raddoppi la guarnizione interna con una esterna... in spago. ;-)
Alla peggio, lo tiri avanti così fino all'arrivo dell'idraulico...


All'accensione del riscaldamento, se vado a tampinare le manopole, anche se 
non serve farlo, capita che qualcuna perda qualche goccia.
Come i caloriferi raggiungono la temperatura la goccia non c'è più; 
praticamente con il calore e la dilatazione del metallo si risolve da se.
Chiaro, ben diverso è se invece delle gocce è un pur limitato flusso.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 ha scritto nel messaggio 
news:03235bfa-5e12-4438...@u57g2000hsf.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggionews:222ccb54-d386-4f9a...@f77g2000hsf.googlegroups.com...

Missione.... ahimè fallita.
Svitata la manopola, la perdita è al 100 per cento nel punto dove il
perno si infila nella parte fissa. Ma non ci sono dadi da stringere!
Anzi c'era un rimasuglio di stoppa/calcare che smontando la manopola è
saltato via del tutto.
Provo a metterequalche giro di stoppa.... ma come risolvere il
problema?? Si tratta di un piccolo calorifero, all' ingresso della
casa, sarebbe già una bella cosa tenerlo spento senza perdite!!!

 Alla peggio, lo tiri avanti così fino all'arrivo dell'idraulico...
Penso che questa possa essere l' unica soluzione praticabile, come
detto non ho trovato traccia di dadi da stringere...
Grazie mille,
Massimo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Azzardo: tu stai cercando un dado, come da nostre istruzioni, perň potrebbe 
darsi che non sembri un vero e proprio dado,  c'č  ma tu non lo individui 
come dado.
Questo č lo spaccato di un rubinetto qualsiasi, dentro č diverso dal tuo ma 
guarda il particolare in alto, colore verde:
http://preview.tinyurl.com/6jwqqw
Deve essere qulcosa messo intorno al collo del perno rotante, come se fosse 
una sciarpa.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni,
sono d' accordo con te, domani con la luce proverò a gurdare meglio.
Intanto, aprofittando della tua disponibilità, allego una serie di
fantastiche istantanee per chiarire la situazione. Purtroppo non si
riesce a fare di meglio causa vicinanza con estrema con il muro (al
massimo un paio di dita).
http://img518.imageshack.us/img518/6977/22102008005ej4.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/9716/22102008vb4.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/810/22102008001xu0.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/7742/22102008002fg3.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/2890/22102008003th8.jpg
http://img75.imageshack.us/img75/9875/22102008004kn7.jpg
Come vuoi vedere c'è un perno quadrato (sul quale viene fissata la
manopola) che è un pezzo unico con una coroncina (veramente piccola)
rotonda.
Grazie ancora,
Massimo

rotonda.
Tu sei sul posto e potresti avere ragione, perň controlla bene, vedi foto 
con le freccine:
http://xs132.xs.to/xs132/08434/rubinetto219.jpg
Fai girare con una pinza il perno quadro e dammi conferma se davvero č 
solidale con il manicotto rotondo.
Se il perno gira e il manicotto rotondo sta fermo abbiamo individuato quello 
che doveva essere il dado che va a schiaccire la guarnizione interna.
Se  ho ragione io usa un pappagallo per stringerlo, se hai ragione tu mi 
arrendo perchč non so piů cosa consigliare.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
Ciao,
Ti allego l' immagine con le mie considerazioni.
http://img401.imageshack.us/my.php?image=22102008003th8ao2.jpg
Provo a guardare meglio, come detto sopra c'e' veramente poco spazio.
Alternativa e' la sostituzione del pezzo, sperando di trovarlo. Magari
nei prossimi giorni chiedero' consiglio su come procedere.
Una mia piccola teoria: potrebbe essere che una piccola ma costante
perdita nel corso del tempo (presumo che il calorifero sia li' da una
ventina d'anni, cioe' dalla costruzione del palazzo) abbia corroso il
dado, facendolo arruginire. Ho trovato infatti come dicevo dei resti
di filo/ruggine/qualcos'altro nel punto della perdita, proprio dove ho
evidenziato il gioco con la freccia blu. In ogni caso vi era
sicuramente  segno di un precedente intrevento.
Grazie di nuovo per l' interesse, stasera faccio un nuovo controllo.
Massimo

Ti allego l' immagine con le mie considerazioni.
http://img401.imageshack.us/my.php?image=22102008003th8ao2.jpg
Per quello che vale un consulto a distanza, potrei anche sbagliarmi, ma 
quello che hai segnato come
"questo non gira, fa parte della valvola" è il premistoppa, avvitato sul 
corpo valvola.
Prova a prenderlo con un pappagallo e vedi se si avvita di 1/4 di giro 
scarso.
-- 
Fabbrogiovanni

 Fabbrogiovanni
Ciao
con la presente vi comunco che ho risolto il problema... sostituendo
la valvola con una nuova!
Devo dire che si trattata di un operazione piu' semplice del previsto.
Ringrazio comunque nuovamente tutti coloro che mi hanno dato
"supporto" virtuale.
Massimo

>>>>>>>>>>>>>
Peccato, stavamo tutti facendo il tifo che ce l'avresti fatta a ripararla:-)
-- 
Fabbrogiovanni