Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento.Problemi con un radiatore

Ho un impianto a gas in una villetta piano terra e primo piano. La caldaia e 
l'impianto sono nuovi. La caldaia tocca la temperatura di 78 gradi. Tutti i 
radiatori riscaldano molto bene meno quello del piano terra composto da 12 
elementi. Questo riscalda tantissimo nella parte superiore e sino a 3/4, 
l'ultimo quarto inferiore e tutta la parte inferiore è solo appena tiepida?
Ho provato a spurgare piu' volte ma non esce aria. la pressione 
dell'impianto è 1,5.
La caldaia è al piano superiore e questo termosifone malfunzionante è al 
piano inferiore.
Ho provato e riprovato a spurgare ed a cambiare la valvola detentore ma non 
è servito a nulla.
Mi hanno consigliato di bilanciare i termosifoni? Come si fa?
Chi mi puo' dare consigli?
Grazie

 Mi hanno consigliato di bilanciare i termosifoni? Come si fa?
apri del tutot il detentore del termo in esame. poi vai ai termosifoni poiu 
vicini alla caldaia e chiudi i detentori non del tutto ma un bel po. come ti 
ho detto dovresti usare un termometro e chiudere finchè la diff di temp è 
8-10°
per esempio se ora un termosifone alal mandata sta a 78° e all'uscita sta a 
75 il detentore va chiuso. se invece all'uscita sta a 30° il detentore va 
aperto (se non cambia niente vanno chiusi i detentori di altri termosifoni 
piu caldi come nel tuo caso).
Consiglio: se trovi che in una stanza faccia particolarmente caldo chiudi di 
piu il detentore, il contrario se fa freddo. in ultimis potresti avere un 
circolatore poco potente per il tuo impianto ma non credo.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:45a1578f$0$20820$5fc...@news.tiscali.it...

Ciao Flick ho fatto la prova di cui mi hai parlato, empirica perche' nona 
vevo il termometro. Il termo in questione ( di 12 elementi) ha cominciato a 
scaldare sotto. Forse ho risolto che dici? Se rifaccio la prova con il 
termometro dovrei raggiungere un risultato buono. Alcuni mi hanno 
consigliato di inserire un tubo di rame dentro il radiatore. Che ne pensi? 
Pensi che Cambiando caldaia (ho una Unicall) potrebbe migliorare la 
situazione o è un problema di impianto?
Grazie 

 situazione o è un problema di impianto?
secondo me non hai nessun problema è normale che se non regoli i detentori 
l'ìultimo radiatore sia piu freddo.
se non sei ancora soddisfatto chiudi ancora i termo con il ritorno piu caldo 
ti basta la mano per individuarli.
cambiare la caldaia è uno spreco di soldi vedi di risolvere come ti ho 
detto.
se poi hai altri problemi di comfort parliamone.
FLick 

 se poi hai altri problemi di comfort parliamone.
-----------
ma si può sapere come si regolano stì detentori ?
non ho mai trovato notizie in merito....quando è stato fatto l'impianto 
in casa mia circa 2 anni or sono l'idraulico dopo aver montato tutti i 
radiatori... penso abbia aperto tutti i detentori e così è rimasto il 
tutto... avete notizie in merito ???
giu 

 tutto... avete notizie in merito ???
L'ho scritto poco piu sopra.
i detentori devono essere regolati in modo che la differenza di taemperatura 
dell'acqua tra mandata e ritorno sia 8-10° su ogni radiatore. la caldaia 
infatti è progettata per avere un salto termico di 10°.
FLick

 di 10°. FLick
Io ho dei termosifoni con i tubi di andata e ritorno affiancati (non uno in 
alto e l'altro in basso). Dov'è il detentore? Non c'è?
-- 
Stefano 

 in alto e l'altro in basso). Dov'č il detentore? Non c'č?
non sono un encicolpedia dei radiatori, forse sono sui collettori.
FLick

 in alto e l'altro in basso). Dov'è il detentore? Non c'è?
Non tutte le valvole monotubo (di questo si tratta), dispongono di
un detentore propriamente detto. Alcune hanno una regolazione
coassiale con l' alberino del volantino di manovra (e da questo
nascosta), che sposta un' astina di regolazione della massima apertura
della valvola.
E' meglio non toccare niente...:-)
Cordialità.
             Paul

             Paul
Ho fatto delle ricerche in rete... secondo me è monotubo senza alcun tipo di 
detentore. Per ora non tocco niente, anche perché non sto abitando in questo 
appartamento, però se dovessi ritornare (ci ho abitato per 16 anni) mi sa 
che l'unica soluzione è aumentare la superficie radiante degli ultimi 
termosifoni... le 2 camere e il bagno sono moderatamente più freddi del 
resto dell'appartamento, vuoi perché sono esposti a nord, vuoi perché 
l'impianto è monotubo e quelli sono quasi sicuramente gli ultimi 3 radiatori 
dell'impianto.
-- 
Stefano 

Ciao Flick,
allora ho acquistato il termometro digitale, domani faro' la prova della 
temperatura tra valvola d'ingresso e d'uscita (detentore). Dimmi un po' la 
temperatura la devo misurare proprio sulle valvole o tra la parte alta e 
quella bassa del radiatore?
Grazie 

 Grazie
misura la temp delle valvole, quando tocchi il detentore aspetta molto prima 
di misurare di nuovo.
il mio congilio è di farlo in diversi giorni, oggi misura TUTTE le temp e 
segnale su un foglio.
Dove hai temp troppo alte chiudi i detentori a occhio e dove sono freddi 
aprili e domani rifai il tutto.
Ci metti una settimana ma ti viene fatto bene se lo fai di corsa sbagli 
qualcosa.
Inutile dire che la misurazione va fatta in regime, ovvero quando l'acqua ha 
raggiunto la temp che di solito usi per la mandata.
Quando avrai tarato tutto probabilmente ti renderai conto che in certe 
stanze fa troppo caldo e in altre troppo freddo, questo perchè è quasi 
impossibile che il numero di elementi in ogni stanza sia azzeccato.
A quel punto ritocca la taratura dei detentori chiudendoli dove fa troppo 
caldo e aprendoli dove fa freddo finchè raggiungi il comfort in tutte le 
stanze. Se hai le termostatiche si fa in un altro modo fammi sapere.
che termometro hai preso? ?? dove?
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:45a3ff5f$0$20804$5fc...@news.tiscali.it...

Ho preso un termometro digitale con sonda alla Melchioni va da - 20 a + 1000 
gradi.
Ti faro' sapere come va con il riscaldamento. Mi puoi parlare delle valvole 
termostatiche? Mi converrebbe metterle? si devono tarare anch'esse e c'è 
pericolo che con il rtempo si blocchino per il non uso?
Grazie Flick 

 e c'è pericolo che con il rtempo si blocchino per il non uso?
le valvole termostatiche interrompono il flusso e quindi richiedono degli 
accorgimenti nel resto dell'impianto, (ti puoi trovare con la pompa in 
funzione e quasi tutti i termosifoni chiusi) non si possono mettere  senza 
pensarci bene. In generale se messe su impianto esistente le consiglio solo 
negli ambienti dove la regolazione del detentore non va a buon fine.
Finisci di sistemare i detentori poi parliamo dei problemi che hai vedrai 
che difficilmente dovrai adottarle.
Non cercare soluzioni a problemi che non hai ;)
FLick