Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto pozzetto fognario faidate.

devo rifare tutto l'impianto di un pozzetto fognario di sollevamento.
 
vi finiscono dentro gli scarichi di bidet lavandino e cucina (non WC)
 
anche qui devo trovare una soluzione di compromesso tra affidabilità e costi.
 
per le pompe ho acquistato queste
 
hanno un sistema di attivazione elettronica, non a galleggiante (potrebbe bloccarsi). e hanno garanzia di 3 anni.
 
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pompe/pompa-sommersa-per-acque-sporche-sterwins-900-dw-2-34656510-p
 
 
ne metto due.
 
il pozzetto come tutti ha il problema delle formazioni solide dovute ai saponi e ai grassi. Pensavo di prendere una valvola di flussaggio Flygt, ma non so dove trovarla e mi sa che costa un botto.
 
le due pompe saranno protette ciascuna da un differenziale a 30ma, e un salvamotore 4-6A, inoltre saranno attive alternativamente, con scambio ogni 12 ore. Questo per un motivo preciso: se una delle pompe è difettosa, entro 3 anni posso farmela cambiare/riparare in garanzia, ma appunto devo farla funzionare.
 
Le pompe saranno fornite ciascuna di valvola di ritegno in gomma, e tubo di collegamento spiralato trasparente. Altra valvola d'ottone all'imbocco del tubo di scarico (polietilene da 40), 
 
Sto cercando un raccordo a Y a stringere, perchè a T non mi garba.
 
inoltre inserisco nel pozzetto un III sensore di livello in caso vi sia un problema ad entrambe le pompe o a una sola, collegato a un allarme.
 
il tutto verrà completato da gruppo elettrogeno.
 
certo si puo' fare di piu, ma tenendo conto del budget mi sembra che intanto possa bastare.  
 
idee perpplessità suggerimenti?
 
cv

 
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pompe/pompa-sommersa-per-acque-sporche-sterwins-900-dw-2-34656510-p
 
 
 
ho approfittato di un'offerta del momento e l'ho prese a 75 euri!
 
cv

900W per bidet, lavandino e cucina?
Sono esagerati, anche se avessi doccia, lavatrice, condizionatore e tritaghiaccio!
 
Comunque se l'avessi vista io a 75 euro l'avrei presa eccome.
 
Quant'è grande il pozzetto? Ovvero quanta roba tiene prima che parta la pompa?


in ogni caso, le sterwins vendono vendute come copie delle speroni. ci sono cascato ben tre volte. Poi mi sono arreso all'evidenza di tenute che non tengono, giranti che si scollano e altre varie fregature. Spero proprio che le tue vadano meglio delle mie.  Non sono affatto sicuro che le pompe così montate ti durino più a lungo, però capisco che il sistema dovrebbe essere più affidabile. In realtà tute queste sicurezze le avrei viste meglio su un impianto di raccolta pluviale, dove se fi cilecca allaghi. In un albergo a Roma ho realizzato un pozzo simile per una cucina seminterrata, convogliando inoltre anche acque scure. La singola pompa (lowara) funziona da 5 anni senza alcun problema. Piuttosto valuta bene il problema del sollevamento, aerazione dell'impianto, compensazione delle pressioni, situazione dei sifoni prossimi alle tubature sulle quali la pompa agisce.
ciao

 ciao
 
ciao
cn.

mi scuso per il ritardo, ma ho preso l'influenza.
 
dimenticavo : il pozzezzo raccoglie anche l'acqua di falda drenata dalle fondamenta, che in estate è zero, ma in inverno quando piove è tanta.
 
il pozzetto ha un'apertura di 60 x 60, ma dentro ha un cilindro di penso 80-100 cmm di diametro e altrettanto in profondità.
 
la pompa rimane scoperta a metà. il pozzetto quindi dopo che la pompa si spegne è riempito per un 10-15%.