Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: installazione tubo gas in marciapiede

Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio. Ho casa in campagna
e dovrei cotruire tutto a torno l'abitazione, un marciapiede di
cemento. Il gas è fornito da un bombolone interrato esterno. Dal
bombolone arriva su un lato esterno della casa, un tubo di
polietilene. Tale tubo per l'intero percorso viaggia interrato fino a
casa, dovrebbe passare poi all'interno del marciapiede, uscire ed
entrare in caldaia.... Fino qui non dovrebbero esserci problemi, il
punto è che dovrei portare il gas alla cucina che si trova sul lato
opposto ad una distanza di circa 10 metri. Avevo pensato di far
passare un ulteriore tubo per il gas, forse con un T, proseguendo il
percorso del tupo in polietilene, un percorso che inizierebbe dalla
caldaia, poi giu all'interno del marciapide fino alla cucina. Non ho
minimamente intenzione di sostituiirmi ad un idraulico, mi rendo
perfettamente conto che questi sono lavori delicati, a me sarebbe
sufficiente sapere, come posso ciudere il marciapiede predisponendo i
tubi del gas ad un successivo intervento di un professionista. Grazie

tubi del gas ad un successivo intervento di un professionista. Grazie.
tu costruisci il tuo marciapiede lasciando annegati nei punti opportuni dei 
tubi da gronda in pvc di opportuno diametro in modo che il professionista vi 
possa poi far passare i tubi del gas giusti... 

 professionista vi possa poi far passare i tubi del gas giusti...
io aggiungerei dei pozzetti per poter far uscire il gas in caso di fuga
( credo anche che siano obbligatori per legge ) e per agevolare il 
lavoro dell'idraulico

 ha scritto nel messaggionews:9c155031-8c2f-435e...@t2g2000yqe.googlegroups.com...

non è che sapresti dirmi anche quanto dovrebbe essere grande il tubo
da annegare? Grazie. Ciao

da annegare? Grazie. Ciao
per un'abitazione il tubo gas č di solito da 1/2 pollice...
esagerando un eventuale tubo da 1 pollice ha un diametro di 33 mm...
io metterei un tubo in pvc da 50 mm cosě l'inserimento č agevole... 

 da annegare? Grazie. Ciao
questo dipendo molto anche dal numero di pozzetti e dal tipo di tubo che 
userà l'idraulico
io starei sui 10 cm

"gio712" <gioZZZ7...@ZZZtin.itZZZ> ha scritto nel messaggio 
news:4c7b7660$0$18989$4faf...@reader5.news.tin.it...

stiamo parlando di spezzoni di tubi in pvc larghi come il marciapiede aperti 
da ambo i lati per il passaggio di un tubo in ferro...
parlare di pozzetti di sembra esagerato... 

 parlare di pozzetti di sembra esagerato...
io sul post ho letto che il nuovo tratto č lungo 10 metri

 parlare di pozzetti di sembra esagerato...
io sul post ho letto che il nuovo tratto č lungo 10 metri

 io sul post ho letto che il nuovo tratto è lungo 10 metri
Si infatti dalla caldaia al lato esterno cucina ci saranno circa 10
metri. Cmq mi sembra di capire che per sicurezza è il caso di mettere
un tubo di circa 50 mm con dei pozzetti intermedi, penso che nel
marciapiede che devo fare un tubo del genere dovrebbe entrare.

Sergio ha scritto:



   No i tubi del gas interrati NON possono passare in cunicoli controtubi
   intercapedini e simili, il motivo è facilmente intuibile,inoltre nssuna
   giunzione,valvola o diramazione può restare interrata o inglobata in mu-
   rature, ma vanno poste in pozzetti ispezionabili e comunicanti con
l'esterno.
   ciaofelix:-)
 
-- 
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 marciapiede che devo fare un tubo del genere dovrebbe entrare.
   Semplicemente pericoloso non a norma e quindi vietato!
   felix.


 questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://
www.newsland.it/newssegnala
 gli abusi ad 
ab...@newsland.it
ah ecco e va beh, allora chiamero' un idraulico :) Grazie

 io sul post ho letto che il nuovo tratto è lungo 10 metri
evidentemente ho frainteso la domanda...
chissà perchè mi sono convinto che il problema fosse solo
l'attarversamento della larghezza del marciapiede una volta all'arrivo del 
tubo già interrato ed una volta
all'ingresso della cucina...
se così non fosse, chiedo venia e...come non detto..

 "gio712" <gioZZZ712ZZ...@ZZZtin.itZZZ> ha scritto nel messaggionews:4c7b7975$0$18995$4faf...@reader5.news.tin.it...

mi dice un amico che il tubo di polietilene dovrebbe arrivare sino al
marciapiede nella parte interrata. fuori dal marciapede ci dovrebbe
essere un pozzetto dal quale dovrebbe esserci un collegamente tra tubo
in polietilene e tubi del gas che attraversano il marciapiede. I tubi
del gas, per esempio in rame, potrebbero viaggiare nel marciapiede
all'interno di tubi in pvc fino alla caldaia e fino alla cucina....

all'interno di tubi in pvc fino alla caldaia e fino alla cucina....
premesso che in questo caso bisognerà prevedere un pozzetto ad ogni curva 
e/o ad ogni tratto rettilineo superiore a 6 metri per consentire la posa di 
tubi rigidi...
penso però che il professionista preferirà tirare i tubi a vista, così sarà 
più ligio alle norme e faticherà di meno...

    ciaofelix:-)
non so se č diverso rispetto al gas metano da fornitura pubblica;
perpassare sotto traccia i tubi devono essere posizionati dentro un altro
tubo apposito giallo che abbia sfogo aria verso l'esterno;
inoltre non č obbligatorio che tale tubo giallo sia connesso all'attacco
caldaia ; quindi sfogo gas non obbligatorio solo verso l'esterno ma solo
che ci sia ; se non ricordo male per evitar al gas di saturare i muri 

 che ci sia ; se non ricordo male per evitar al gas di saturare i muri
  Si il controtubo è obbligatorio solo quando si rende necessario l'attra-
  versamento di un manufatto per il più breve tratto possibile, muri,
fogne, cunicoli, linee elettriche etc.
  felix.
