Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Disastro....SOS

Sono nel panico piu totale in attesa di prendere la decisione piu
giusta(anche se credo non ci siano tante possibilita)........problema?
Che un tubo dell'impianto di riscaldamento perde,ed anche tanto (all'incirca
una 30ina di litri in 7-8).
Per adesso ho escluso quel radiatore ,staccando la mandata e il ritorno dal
collettore di zona.
Il problema adesso e saper dove spaccare .Il percorso del tubo lo conosco
(oltre a veder anche la chiazzona di umidità).
Ma non vorrei spaccare nella zona sospetta,senza trovare la parte rotta.La
zona sospetta e in zona cucina (sopra al lavelllo),piastrellato.
Il tubo di rame e inguainato,e la guaina stessa puo fare da tubo portando la
perdita in altri posti(questo e quello che ipotizzo io su 2 piedi).
Sono un po confuso,ed anche un po stupito che un tubo di rame venga
perdere(dopo circa 8 - 9 anni).
Aspetto qualsiasi tipo di suggerimento per cercar di individuare il punto di
rottura,limitandone i danni.
Ringraziandovi.
ciao
pao
PS:ma paulhass ..?qualcuno ne ha notizie?

 perdere(dopo circa 8 - 9 anni).
puo non essersi corroso ma magari è stato piegato e raddrizzato e poi
ripiegato perchè si erano sbagliati stressando il tubo oppure è giuntato
perchè molti per non tribolare ad infilare i tubi li tagliano e giuntano
spero non con un raccordo a compressione

 Ma non vorrei spaccare nella zona sospetta, senza trovare la parte rotta.
Data la situazione, non credo tu possa far altro che spaccare e sperare.
Se ti dice male, occhio perché se la guaina fa da "collettore" potrebbe
essere bagnata anche la zona opposta al punto della perdita, per cui tu
magari continui a spaccare mattonelle pur avendo superato il guasto.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Visita 
www.genialpoint.it

collettore di zona.
ciao
Invita l'installatore a casa e offri un caffè avvelenato ma non troppo
poi offri l'antidoto se ricorda dove ha fatto un saldatura.
puoi anche solo dire che era avvelenato, risparmi e non inquini.
seller1 :-))

 rottura,limitandone i danni.
Mi sa tanto che hai trovato uno di quegli emeriti imb.....i che x non
buttare 4-5 metri di rame ti hanno fatto un giunto sottotraccia.
Se poi come dici è inguainato è un bel casino scoprire dove realmente è
stato giuntato.
Se così fosse, appurato che il giunto realmente c'è, mi farei ripagare
tutte le spese da chi ha fatto l'impianto, così forse, un'altra volta
prima di rifarlo ci ripensa 1000 volte.
Penso, ripeto penso, che i presupposti ci siano visto che il lavoro non
è stato fatto a regola d'arte.
Luca
-- 
--->> per le risposte eliminare $$$ dall'indirizzo di posta <<---


 CUT
premesso che fare giunte in tubi in rame da riscaldamento è VIETATISSIMO
puoi procedere rompendo dove vedi la macchia, ma come già detto non è sicuro
che sia lì la giunta
oppure dividere a metà la tratta totale del tubo e rompere
poi isoli la metà buona e rompi a metà della metà con la perdita,
continuando a suddividere finchè non trovi con certezza il problema.
si rompe tanto, ma almeno non si procede alla cieca e buona parte del
pavimento è salvo...
ciao
Andrea

 premesso che fare giunte in tubi in rame da riscaldamento č VIETATISSIMO
mi riferivo ovviamente all'imbec... che ti ha fatto l'impianto!