Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia murale savio

qualcuno mi puo'aiutare a sistemare la mia caldaia savio????alla richiesta di acqua calda la caldaia non parte nonostante abbia pulito lo scambiatore....oppure se parte l'acqua esce limitata.

 scambiatore....oppure se parte l'acqua esce limitata.
 
altre info please, solo acqua sanitaria oppure anche riscaldamento? se apri 
l'acqua parte il bruciatore? oppure parte il bruciatore ma arriva poca 
acqua? come hai pulito lo scambiatore? 
 

 lo scambiatore....oppure se parte l'acqua esce limitata.
 
Guarda se c'č un riduttore di portata, ormai lo montano in molti, ma č 
spesso appena prima del rilevatore di flusso internamente alla caldaia. 
Trattasi di retina come quella dei rompigetto dei rubinetti. 
 
 

 Art
 
Ma che cazzo fa pensare??? 
 
 

 ???
 
Ma sai leggere quello che ha scritto, o solo fare ipotesi basate sulla tua 
fantasia? 
 
 

 qualcuno mi puo'aiutare a sistemare la mia caldaia savio????
 
+++ quale? non ne esiste solo 1 modello!
 
alla richiesta di acqua calda la caldaia non parte nonostante abbia pulito lo scambiatore....oppure se parte l'acqua esce limitata.
 
+++ parlo per la mia, che è una 120MFS di oltre 15 anni.
Lo scorso anno l'acqua calda partiva con ritardo, dopo svariati minuti si sentiva un click di commutazione, partiva il bruciatore, ed usciva acqua calda.
Causa: valvola a 3 vie incrostata; smontata, pulita con acido e problema sparito.
Quest'anno stesso problema: l'acqua calda usciva (calda) dopo 5-6 minuti. Pulita la valvola, pensando fosse la causa, ma nulla. Alla fine il problema era il sensore di "pressione" (mi sfugge il nome), cioè quello che sente l'acqua scorrere e fa partire il bruciatore. Uno dei 2 buchi del tubo d'acqua dove è posizionato il sensore si era parzialmente otturato per la limatura di ferro dell'impianto (ci sono vecchi termosifoni di ghisa) che avevo svuotato varie volte per interventi.
 
Nel tuo caso pero' mi sembra di capire che l'acqua calda esce, ma limitatamente; a me successe dopo la scorsa invernata e trovai i filtrini dei rubinetti sanitari intasati di un'ossidazione verdastra, probabilmente a causa di un tubo di rame che si era ghiacciato. 
In quel caso non c'entrava la caldaia, ma il risultato era simile a quello che descrivi.
 
Saluti
Costas
 
 

 qualcuno mi puo'aiutare a sistemare la mia caldaia savio????alla richiesta di acqua calda la caldaia non parte nonostante abbia pulito lo scambiatore....oppure se parte l'acqua esce limitata.
 
grazie a tutti..allora lo scambiatore l'ho smontato e messo a molle per una mezz'oretta   in acido muriatico diluito  con acqua e mi sembra sia uscito pulito. praticamente manca pressione. quando apri acqua fredda ho un tot di pressione dal rubinetto ma quando apro acqua calda la pressione e' la meta' della fredda e la caldaia savio 424s non parte proprio. per farla partire devo aprire un secondo rubinetto con acqua calda. allora la caldaia si avvia. dopodiche' chiudo il secondo rubinetto che ho aperto. torno al primo e l'acqua arriva. che posso fare???

 Trattasi di retina come quella dei rompigetto dei rubinetti.
 
cosa e' il riduttore di portata...dove lo trovo per pulirlo???non sono un tecnico cerco di risparmiare un po' di soldi visto i tempi...

 Art
 
no non parte per niente.. devo aprire un secondo rubinetto di acqua calda e poi parte...usa un linguaggio schietto non sono un tecnico cerco di risparmiare un po di soldi facendo da solo visto i tempi che corrono oggi.grazie


savio 424s.grazie non sono un tecnico ma cerco di risparmiare un po di soldi percio' scrivi chiaramente...aprendo l'acqua calda mi arriva alla meta' pressione della fredda ma la caldaia non parte quindi sono costretto ad aprire un secondo rubinetto. a qeul punto la caldaia parte. chiudo il secondo rubinetto....torno al primo sempre aperto e arriva acqua calda.....che devo pulire????di sicuro qualcosa e' intasato dal calcare...non ho radiatori in ghisa...mi sembra di capire che menca pressione in entrata ma non so come intervenire..non voglio far danni e spendere soldi solo per voler fare troppo da me....grazie mille

 savio 424s.grazie non sono un tecnico ma cerco di risparmiare un po di soldi percio' scrivi chiaramente...aprendo l'acqua calda mi arriva alla meta' pressione della fredda ma la caldaia non parte quindi sono costretto ad aprire un secondo rubinetto. a qeul punto la caldaia parte. chiudo il secondo rubinetto....torno al primo sempre aperto e arriva acqua calda.....che devo pulire????di sicuro qualcosa e' intasato dal calcare...non ho radiatori in ghisa...mi sembra di capire che menca pressione in entrata ma non so come intervenire..non voglio far danni e spendere soldi solo per voler fare troppo da me....grazie mille
 
controllato che non siano intasati i rompigetto/aeratori sui rubinetti?
o i filtrini nei rubinetti di intercettazione sottolavello/lavabo?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


si grazie........tutti controllati e tutti puliti. ma la pressione dell'acqua calda e' molto inferiore della fredda tanto da non far partire la caldaia per riscaldarla.......che faccio?????

 sono costretto a chiamare l'assistenza????avevo pensato di fare il lavaggio della caldaia da solo con una pompa da collegare all'ingresso dell'acqua fredda e l'uscita della calda facendo circolare dell'acido muriatico diluito.....che ne pensi???risolvo un bel niente??? 
 

 Art
 
si il rubinetto d'ingresso acqua fredda e' tutto aperto e il manuale non mi parla di filtri. pero' ho letto che c'e' il vaso di espansione che deve avere la pressione a 1bar. quello non l'ho controllato. mi sembra di capire che c'e' una camera d'aria che da' pressione. ci incastra qualcosa???mi sto' organizzando per fare il lavaggio.........rovino qualcosa???usero' qulle piccole pompe che si mettono in cima al trapano......cosi avevo pensato.......un amico mio idraulico ma non tecnico dice che puo' andar bene.......grazie del tuo aiuto......una domanda..ma tu sei un tecnico???

 Art
 
ok grazie mille........il tentativo del lavaggio lo faro'

 Art
 
LAVAGGIO FATTO.................UNA BOMBA...............FUNZIONA BENISSIMO...........CIAO E GRAZIE ANCORA

 Art
 
ho utilizzato acido muriatico al 33% diluito al 5% con acqua........ha distrutto tutto......solo schiuma usciva i primi due minuti di circolo dell'acqua dopo non vedevo altro.ho fatto circolare il tutto per una decina di minuti. risultato perfetto

 qualcuno mi puo'aiutare a sistemare la mia caldaia savio????alla richiesta di acqua calda la caldaia non parte nonostante abbia pulito lo scambiatore....oppure se parte l'acqua esce limitata.
 
problema risolto da solo senza l'intervento di nessun tecnico........almeno duecento euro risparmiate.......con i chiari di luna che corrono................