Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettrico

Buongiorno, 
 
ho un vecchio lampadario su cui sono montate 4 lampadine.
Volendo fare risparmio energetico, ho deciso di sostituire le attuali 
4 lampadine a incandescenza con altrettante a led. 
Una volta montate, ho constatato quanto segue:
A interruttore chiuso le lampadine funzionano perfettamente;
a interruttore aperto le lampadine non si spengono del tutto, ma 
rimangono leggermente accese fornendo una debole luce. Perchè?
 
Ho notato che:
1) togliendo una delle lampadine a led le altre giustamente si 
spengono del tutto.
2) mettendo al posto della lampadina a led una a incandescenza 
continuano a rimanere tutte spente.
 
In pratica il fenomeno si verifica solamente con tutte e 4 le 
lampadine a led montate. 
Inutile sottolineare che in con le 4 lampadine a incandescenza 
funzionava tutto perfettamente...
 
Immagino che la causa sia da ricercare nell'impianto elettrico 
all'interno del lampadario anche se non capisco perchè si verifichi 
solamente con le lampade a led.
 
Attendo fiducioso diagnosi e consigli degli esperti.
 
Grazie
 
 

 rimangono leggermente accese fornendo una debole luce. Perchè?
 
  Successo anche a me e credo a molti, ci sono stati diversi thread al
riguardo anche qui. Credo si tratti di un impianto elettrico malfatto,
con "passaggi di corrente" (hanno un nome che non ricordo) anche a
circuito aperto (fase presa da una parte, neutro dall'altra, forse cavi
non ben isolati o cose cosi') e i LED che sono piu' sensibili fanno il
flash mentre il filamento non ha abbastanza energia per arroventarsi e
far luce.
 
  Io ho risolto cambiando lampade, sempre a LED; da quelle da
supermercato ad altre, acquistate in un negozio di fiducia dopo aver
spiegato il problema, a costo solo leggermente superiore. Probabilmente
hanno un circuito interno che evita il fenomeno. Mai piu' avuto un
problema.
 
  Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi


Prova ad invertire la sase con il neutro (l'interruttore deve 
interrompere la fase)

Se c'è, potrebbe essere il dimmer/variatore,

 Se c'Ãš, potrebbe essere il 
dimmer/variatore,
 
Non c'è nessun dimmer
 
 

 ha scritto:

In realtà le lampadine sono comandate da due 
deviatori...
Non so quale sia a monte e quale a valle e 
soprattutto, non so se alle scatole arriva sia 
fase che neutro. Appena posso provo a 
verificare. 
Grazie
 
 

 verificare.
 
di norma il neutro arriva direttamente al/ai portalampade, mentre dai 
deviatori passa solamente la fase 
https://tinyurl.com/y2bxsp8n
 . Poi c'è 
qualche "creativo" che per "cause di forza maggiore" si inventa un 
percorso alternativo...
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

Il 17/02/2019, pippero69 ha detto :

Per caso un interrutore ha lucina di segnalazione? Tipo quelle presenti 
nelle scale per trovare interrutore al buio?
Nel mio caso succedeva per questo motivo, sostituito con interrutore 
standard e la luce led stava spenta del tutto quando doveva.
Max

La MIA esperienza dice che all'80% è il cablaggio dentro il lampadario. O i portalampade.
 
Quanto tempo ha il tuo lampadario?

 solamente con le lampade a led.
 
le lampade a led hanno una elettronica che le lampade a incandescenza 
non hanno. Se passa un po' di corrente non te ne accorgi.
Una ipotesi e' che l'elettronica delle lampade a led sia sensibile alla 
posizione di fase e neutro. Se un portalampada fosse cablato 
diversamente dagli altri, ecco che una lampada potrebbe determinare 
l'effetto che hai riscontrato.
Prove da fare:
verifica che l'interruttore (o deviatori, deviatori e invertitori) 
interrompa la fase e non il neutro.
Verifica che a interruttore spento non ci sia tensione (usa un tester 
dalla portata massima e uno step alla volta scendi)
per finire controlla il cablaggio del lampadario, e verifica che tutti 
i centrali dei portalampada siano collegati assieme e e tutte le parti 
filettato siano a loro volta assieme. RIcollega il tutto e prova. Se 
ancora non va, prova a invertire fase e neutro al lampadario.
Se ancora non va....o una lampada e' leggermete difettosa, o c'e' uno 
spirito burlone che ti gira per casa ;-)

 verificare. 
 
ad uno dei deviatori deve arrivare la fase. Da questo due fili vanno al 
secondo deviatore, e da questo la fase va alla lampada.
il neutro dovrebbe arrivare direttamente alla lampada

 ha scritto:

Si, questo lo so...
Stavo pensando al suggerimento datomi da Albo: "Prova ad invertire la fase 
con il neutro (l'interruttore deve interrompere la fase)".
Come posso fare senza rifare tutto l'impianto?
 
 
 

 Quanto tempo ha il tuo lampadario?
 
In effetti il lampadario è vecchiotto (40-50 anni) ed è stata la prima 
ipotesi che avevo fatto anche io...
 
 

 spirito burlone che ti gira per casa ;-)
 
Grazie 1000 :-)
 


Intervieni solo sul portalampada incriminato!
 
Guarda un portalampada smontato da dentro, cioè dalla parte filettata femmina: al centto c'è un contatto, che quando avviti la lampadina va a toccare sull'analogo contatto posto sul fondo della lampadina.
Al morsetto corrispondente a quello spinotto centrale, DEVE essere collegata la fase.
Il neutro invece DEVE essere collegato al morsetto che porta corrente alla parte in metallo filettata, esterna.
Questo perchè potrebbe capitare di toccare la parte metallica della lampadina, svitandola, anche s ele norme di buonsenso prescrivono d togliere tensione , prima di farlo!
Siccome pochi ci fanno caso quando collegano i portalampada, avrai uno di quelli collegato a rovescio.
Ovviamente devi poter accedere al lampadario.
Un metodo semplicissimo è di togliere tutte le lampadine, e con un banale cacciavite cercafase provare se la fase è sullo spinotto centrale.

 non hanno. Se passa un po' di corrente non te ne accorgi.
 
Ma se interrompo il circuito (aprendo l'interruttore) da dove diavolo 
passerebbe questa corrente?
 
Non é che scarica qualcosina a terra?

 ha scritto:

Se scaricasse a terra, salterebbe il differenziale.
In un impianto fatto decentemente.
 
 
 
 
 


Se l'interruttore interrompe il neutro invece della fase una minimissima 
corrente può passare, ma anche soltanto per induzione, e provocare la 
luminescenza dei led di quella lampadina.
IMHO, come sempre
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Il differenziale inteviene a corrente  <30 mA

 IMHO, come sempre
 
vero. Ma ho una lampada da tavolo che ha lo stesso problema comunque si 
inserisca la spina. A dire il vero lo fa se da accesa la si spegne. 
Come se ci fosse qualche condensatore che ci mette del tempo a 
scaricarsi, solo che ci mette un tempo davvero lungo, e partendo da 
completamente spento non lo fa, comunque sia inserita la spina