Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Testare impianto con salvavita

E' possibile senza rischiare la vita? :)
La casa in cui mi trasferisco ha un impianto apparentemente osceno ma ha 
lo scatolotto col salvavita.... Vorrei essere sicuro che in caso di 
bisogno funzioni.

 bisogno funzioni.
Mi pare che tutti i salvavita (nome comune di interruttore differenziale  
magnetotermico) abbiano il pulsantino apposito per la verifica. Prova a  
premerlo, deve scattare.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

Mormegil ha scritto:


Ti prendi una normale spina. Colleghi uno dei morsetti con quello di terra.
La infili nelle prese che vuoi testare. Se il salvavita non salta, prova a
girarla di 180 gradi. Se il salvavita non funziona ancora, č kaputt.
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
**********************************
Se stai scappando da un leone, non occorre per forza
esser piů veloce del leone. 
E' sufficiente non essere il piů lento
tra tutti quelli che stanno scappando.
**************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 girarla di 180 gradi. Se il salvavita non funziona ancora, è kaputt.
E se funzionava si prende una tecca che non finisce piú...
Soluzione raffinata:
A monte del salvavita fai un ponte tra neutro e terra.
In una presa collega neutro e terra assieme.
Accendi un carico che assorba almeno una cinquantina di watt.
Il salvavita deve staccare.
Finito di giocare ;-) ricordati di togliere il ponte tra terra e neutro.
Boiler
-- 


 E se funzionava si prende una tecca che non finisce piú...
No. Se funziona, non se ne accorge praticamente neanche.
Se il salvavita NON funziona, salta il magnetotermico (anche se,
effettivamente, nel frattempo qualche piccolo fuoco artificiale sulla
presa lo vedi...)
Soluzione antinfortunista  e (quasi) conforme alla 626: invece di fare un
ponte "nudo" tra fase e terra, mettici in mezzo una lampadina... ;-)
Comunque i rudi elettricisti di una volta facevano come al primo punto da
me esposto... ;-)
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
**********************************
Se stai scappando da un leone, non occorre per forza
esser più veloce del leone. 
E' sufficiente non essere il più lento
tra tutti quelli che stanno scappando.
**************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


 presa lo vedi...)
È vero che non dovrebbe avere problemi, ma è un sistema che non mi piace:
quando il differenziale prende una legnata mi viene sempre da chiedermi "E
se questo colpo l'avesse rovinato?".
Per questo preferisco farlo staccare a 200mA.
C'è da dire che fare da me un lavoro del genere vuol dire propinare agli
organi di protezione un picco tra le 200 e le 800A 
(vivo in un sistema TN-C-S).
Ciao Boiler
-- 


"Mormegil" <morm...@NOSPAMemail.it> ha scritto nel messaggio 
news:Wm7Je.52604$fm.33...@news4.tin.it...

Premesso che esistono in commercio spine con un piccolo carico inserito fra 
fase e neutro fatte appositamente per collaudare i salvavita, se vuoi 
risparmiare senza fare numeri strani come quelli che ti sono stati 
suggeriti, semplicemente prendi una piccola lampada da circa 20W e la 
colleghi ad una spina fra un laterale ed il centrale poi la inserisci in una 
presa e successivamente provi a girarla.
In una delle due posizioni il salvavita deve intervenire.
In questo modo lo collaudi con la giusta corrente di perdita verso terra e 
non rischi ne' di fare botti clamorosi.
Giorgio
www.contoenergia.info

 fase e neutro
Fase e terra?


 Per questo preferisco farlo staccare a 200mA.
Mi sembra di molto piu' corretto. A nessuno verrebbe in mente di
controllare un termostato da 37 °C  mettendolo nell'olio bollente a
200°C. Molto meglio controllare il suo punto di lavoro!
ciao

 Boiler
YESSSS  fase e terra.
Giorgio
www.contoenergia.info

"Mormegil" <morm...@NOSPAMemail.it> ha scritto nel messaggio 
news:Wm7Je.52604$fm.33...@news4.tin.it...

Fatti un bagno e butta il phon nella vasca.
Se ci racconti com'è andata funzione! :-)
Ciaoo