Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mettere valvole termostatiche

Ho trovato queste valvole termostatiche a poco prezzo
 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/testa-termostatica-elettronica-kit-3-pezzi-ttd101-34983942-p
 
 
ma ho un dubbio.
Le testine chiudono le valvole una volta che la stanza arriva a temperatura.
Ma la caldaia?
Non essendo colegate ad un cronotermostato cosa succede se tutti i 
termosifoni sono spenti (o se sono spenti quasi tutti) e nessuno dice 
alla caldaia di spegnersi?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


A naso direi che l'acqua praticamente non circola, la temperatura 
dell'acqua (praticamente ferma) in caldaia sale subito e la caldaia si 
spegne.
S



nella peggiore delle ipotesi la caldaia scalda solo l'acqua del suo 
circuito arriva a temperatura acqua superiore a quella limite e si spegne 
da sola in sicurezza. Non so se la caldaia digerisca la cosa 
tranquillamente e poi si riaccende quando c'è bisogno questo non te lo so 
dire

 spegne.
 
C'è una pompa che si brucia?
Lo spegnimento della caldaia è una cosa "naturale" o è un segnale 
d'allerme che la potrebbe mandare in blocco o che comunque la fa 
lavorare in modo difforme a come dovrebbe?


 dire
 
E' questo il punto.
Nel condominio dove c'è il centralizzato (ma parliamo di 40 appartamenti 
e non di 6 termosifoni) c'è una centralina a gestire il tutto.
In un sistema piccolo cosa succede?



 
 
di solito un termosifne va lasciato senza.....
oppure un termoarredo ....
 
MDJI



 
UN MINIMO DI CIRCOLAZIONE DOVREBBE GARANTIRE
CHE NON SUCCEDANO DANNI IN CASO DI NON CIRCOLAZIONE
ED EVITARE LA SOVRAPRESSIONE BAR3.


In un sistema piccolo cosa succede?
 
Succede che fai un lavoro alla fallo di cane e la pompa continuerà a girare 
per nulla consumando corrente per nulla.
Per la caldaia, come digerisce la cosa lo sa solo il termotecnico o forse il 
manuale di istruzioni.
Ci sono caldaiette che si piantano quando chiudi anche solo 1 o 2 
termosifoni... 
 


Il mio impianto (anni '90) ha 3 circuiti (piano terra, camere, bagni) con elettrovalvole collegate ad un anello collettore comandate da termostati di zona; l'anello ha una valvola di ricircolo tarabile per garantire un minimo di flusso in caldaia anche a elettrovalvole chiuse: penso sia l'unica soluzione semplice. Piero

oppure un termoarredo ....
 
che è quel che ho fatto io, anche se i
collettori avevano la predisposizione
per mettere un bypass....
 
su un circuito ho lasciato un termoconvettore
(senza valvola), nell'altro un termosifone
senza termostatica lasciato sempre aperto
 
e7

 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/testa-termostatica-elettronica-kit-3-pezzi-ttd101-34983942-p
 
 
Io ho preso queste:  Ottime e costano quasi la metà.
https://www.amazon.it/EQ3-130809-Termostato-per-radiatore/dp/B00DFYUDIW/ref=pd_sim_79_8?ie=UTF8&dpID=41exnQ91CEL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR141%2C160_&psc=1&refRID=QN13PCY2ZM9Q2RT8HMWT
 


Si certo si spegne perche' la pompa dopo che ha circolato a vuoto
per un bel po' si rompe.
Occorre collegare il contatto di chiuso delle valvole termostatiche al 
relativo ingresso
nella caldaia che varia da modello a modello.


Oppure nelle caldaia serie, tipo le Veissman, esiste un circuito
di corto circuito appunto, che in caso di totale chiusura
dell'impianto a monte consente un ricircolo interno.
Ma e' una Viessman e pare che in questo NG non siano ben viste.


E' tutto giusto ma la soluzione perfetta oltre a quello che hai
e' mettere in serie i 3 contatti chiusi del termostato
e portali alla caldaia dimodoche' quando sono tutti e 3 chiusi
la caldaia ferma la pompa e il riscaldamento.

 forse il manuale di istruzioni.
 
Ho parlato col tecnico della caldaia adesso.
Mi ha detto che se dovessi mettere valvole a tutti i termosifoni e 
lasciare la caldaia accesa, la caldaia continua a funzionare qualche 
minuto finché l'acqua non arriva a temperatura, poi si spegne.
Tuttavia devo riprogettare il tutto in maniera diversa lasciando il 
cronotermostato come termostato principale.



Sono programmabili da computer?


 Ma la caldaia?
 
se è recente ha un bypass se è antica è meglio non metterle nei bagni
 
 

 Sono programmabili da computer?
non so, ma non credo. 

 non so, ma non credo.
 
C'è una presa usb?
Sono settimanali? L'intervallo minimo è di mezz'ora?



 
IO USERI  i migliori valvole... come tempo e sensibilità.....
LDDOVE NON HAI PICCOLO O GRANDE... O TANTO O POCO TEMPO...CHE
GESTISCI DA CRONOTERMOSTATO... MA DOVE HAI APPORTI.... luce sole
cucina persone.... li le valvole fanno la differenza maggiore.
 
MDJI



e neanche nella stanza col termostato.

Ragnarok ha scritto:

  Le ho prese identiche ad ottobre da Amazon, non hanno USB , ma si 
programmano in meno di un minuto.
Sono settimanali e mi sembra che l'intervallo minimo sia di 10 minuti.
 
Per ora stanno andando bene, vedremo l'anno prossimo se mi hanno fatto 
risparmiare qualche soldo di riscaldamento.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre


 
 
scusa... ma come prova sul campo.... applicate ai termo,
messe le condizione che hai voluto.... rispetto a una
stagione precedente, hai modo di capire come hanno
inciso sui consumi ?
 
MDJI



 
MAH... Purtroppo se non hai tenuto un tabell sarà dura...
questo anno quelli che vanno a gas, finora, della mia zona,
sono FORTE AUMENTO CONSUMI... chi poco sta consumando 5 %
in piu... con media 15 %
mdJI



Esatto.
Come si possono fare raffronti sui consumi di anni diversi<'
Le temperature esterne mica sono le stesse.
"Nel 2012 ho consumato di più..." e grazie al cazzo, abbiamo avuto la neve per dei mesi anche in pianura!!!!
Stessa cosa succede quando isoli la casa.
Ti chiedono: ma consumerò di meno?
"In proporzione sì".
In assoluto, come posso saperlo?


 
 
SPERO di essere stato un po di spiegazione , altrimenti
devo metterti i dati .... anzi faccio foto... al mio
foglio cosi capisci....
 
MDJI



 
QUI HO COLONNE E RIGHE... LEGGILE NELLE FOTO CON LE INTESTAZIONI...
è ESEMPIO... ne....  ma è l'unico modo.... non è perfetto
perchè andrebbe calcolato il freddo nelle ore effettive di consumo...
ma il prinicipio è quello che chiedi ... come paragonare consumi
al freddo.
 
https://postimg.org/image/oowkrt1mh/
 
 
https://postimg.org/image/l6kkvf0qh/
 
https://postimg.org/image/4k30mc7sp/
 
 
https://postimg.org/image/f86rl6hrt/
 
 
 
mdJI


Tizio.8020 ha scritto:

Hanno installato le valvole termostatiche e i ripartitori di consumo a 
Ottobre, fino all'anno scorso il condominio ripartiva secondo i millesimi.
 
Ho montato le testine cronotermostatiche in modo da adeguare il nostro 
consumo al tempo che siamo in casa.
 
Purtroppo non ho tempo per fare indagini e analisi più sofisticate, mi 
limitero a verificare i dati a consuntivo delle spese condominiali 
verificando se la precedente ripartizione a millesimi corrisponde a 
quella a consumo.
 
Per ora sto scaldando l'appartamento circa il 25 % di tempo in meno 
rispetto al tempo di accensione del riscaldamento.
 
Ma credo che in parte questo vantaggio lo perdo nel riportare a 
temperatura dopo la pausa giornaliera dove la temperatura è impostata a 
17°C.
