Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riduttore di pressione su acqua potabile che si blocca

A causa di rotture frequenti della tubazione che dal contatore 
arriva a casa mia, ho deciso di installare subito a valle di quest'ultimo
un riduttore di pressione. Difatti l'acqua del comune supera anche i 6,5bar,
quindi il riduttore l'ho regolato a 3bar.
Ora succede che dopo poco tempo, al massimo 1 mese, tale regolatore 
smette di funzionare e in casa l'acqua arriva pochissima. 
La prima volta l'ho smontato e riportato in negozio, dove l'hanno sostituito  dicendomi che non era possibile, che non gli era mai capitato una
cosa del genere etc. etc. Comunque me lo cambiano e lo rimonto.
Dopo lo stesso tempo anche questo inizia a fare le bizze e allora mi son detto che dipende dal calcare. L'ho smontato, messo per un paio d'ore nell'aceto caldo, ripulito tutte le sedi e l'alberino e l'ho rimontato. Ora va come nuovo.
Preciso che di sottocontatori ne ho due, uno per la diretta e l'altro per l'addolcita e quest'ultimo mai dato problemi.
Quindi dipende dal calcare che blocca in poco tempo lo scorrimento
dell'alberino. Il bello è che quando succede e l'acqua non viene più in casa, anche se stringo la molla al massimo vedo che la pressione sale 
a 6bar ma l'acqua in casa non viene uguale. Ho fatto la prova a far aprire l'acqua quando il manometro è a 6bar e vedo che la pressione scende sotto 2bar. Considerando che il contatore è più basso di 6 metri della zona di utilizzo e che la lunghezza del tubo si aggira sui 90mt, si capisce perché in casa l'acqua non arrivi.
Ora è chiaro che le opzioni sono solo 2:  o eliminare il riduttore e rischiare 
ancora nuove rotture, o rassegnarsi a smontarlo e pulirlo in continuazione.  
Per cui chiedo a chi c'è ripassato, se esiste la possibilità di allungare quantomeno i tempi della manutenzione.
Poi so che esistono riduttori (che costano 3 volte questo) che hanno 
un filtro che li rende immuni dal calcare. 
Anche su questo punto sono perplesso... perché un filtro proteggerà si dallo sporco ( tipo sabbia, terra, ruggine e altro) ma non credo dal calcare.
Che ne pensate?

 Che ne pensate?
 
sarà un riduttore da poco.
prendi caleffi, di solito stanno su decine di anni senza problemi e 
filtri di sorta, acque dure o no.
 

Che ne pensate?
 
Che anche qui potrebbe starci la storia straripetuta dell'indicare
marca e modello dell'oggetto.
 
-- 

 marca e modello dell'oggetto.
 
Avrebbe piu' senso se qui ci fossero idraulici professionisti che in
base a marca e modello sono in grado di dirti difetti e caratteristica
di ogni modello.
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 ha scritto:

Giacomino monta un riduttore grosso, avevamo lo stesso problema in
 trentino, a volte si arrivava a 7 bar, dopo averne scassati un
 tot č arrivato un idraulico piů sveglio e ne ha messo uno che a
 detta sua non era un giocattolo bene va da 25 anni č il triplo
 degli altri.
-- 

 Giacomino monta un riduttore grosso, avevamo lo stesso problema in trentino, a volte si arrivava a 7 bar, dopo averne scassati un tot è arrivato un idraulico più sveglio e ne ha messo uno che a detta sua non era un giocattolo bene va da 25 anni è il triplo degli altri.
 
Per entrambi: vi dispiace condividere marca e possibilmente
 modello / dimensionamento? 
 
Grazie 
 
 
-- 
Love is the Dance of Eternity
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

 
 
Eh non ne ho idea è a 200km.
-- 


Se basta una immagine è quasi identico a questo:
https://i.postimg.cc/8k6YYxQ3/Riduttore-di-pressione-tre-quarti-femmina.png
 


Da considerare che la durezza dell'acqua arriva anche a 50° francesi.


https://i.postimg.cc/8k6YYxQ3/Riduttore-di-pressione-tre-quarti-femmina.png
 
 
Forse potrebbe essere utile metterci prima un filtro dissabbiatore.
 
-- 

 
 
Monta un caleffi o altro marchio valido da minimo 1" 1/2, piů son
 grossi piů sono immuni a problemi queste le parole del mangia
 canederli che ha risolto.
-- 

 
 
Honeywell da dieci anni sull'entrata in caldaia.
Tarato a 3 bar e lavora come da nuovo regolarmente nonostante
 nella mia zona ci sia l'acqua molto dura.
-- 
bye Guybonet 


Purtroppo lo spazio non c'è e anche questo mi ci è entrato per miracolo.
Ecco una foto del riduttore:
https://i.postimg.cc/rpVt7Dnm/Riduttore-di-pressione-acqua-diretta.jpg
 
Comunque ho capito il perché del malfunzionamento: su questo riduttore
non c'è una membrana sulla quale poggia la molla di regolazione, ma uno 
scodellino di circa 40mm di diametro con un OR che scorre in una sede
sul corpo del riduttore. Tale scodellino ha un perno che passa nella camera
inferiore dove attraverso una guarnizione chiude e apre il passaggio a valle.
Anche tale perno scorre, sempre a sua volta con un OR di tenuta in un altra sede sul corpo del regolatore. 
Quindi io l'ho interpretata così: i pochi centesimi di tolleranza fra i due accoppiamenti in poco tempo vengono riempiti dal calcare il quale ne blocca lo scorrimento.
Mentre ciò non avverrebbe se invece dello scodellino scorrevole con OR ci fosse stata una membrana elastica. Magari anche quest'ultima col tempo si rovinerebbe e andrebbe cambiata, ma almeno il calcare non gli darebbe noia e per qualche anno del riduttore me lo scorderei.
Ecco lo schema corretto di un riduttore a membrana:
https://i.postimg.cc/qq4qSRxw/Riduttore-di-pressione-schema.jpg
 
E qui una marca a caso che lo fa:
https://wattswater.it/catalog/sanitary-devices-systems/pressure-reducing-valves/eleven-do/
 
L'importante è aver stabilito la causa del malfunzionamento... poi,
un domani, se trovo il sistema di montarcelo (visto lo spazio a disposizione)
sono sempre in tempo a farlo.
 

 
 
Minchia sherlock ti fa un pippone! :)
-- 

Secondo me più che del calcare (sulla fredda i depositi sono molto
 bassi) dovresti aver timore dello schifo che arriva dalla strada.
 Non avere neanche un filtro a monte del riduttore lo mette nelle
 condizioni di smerdarsi di fango e sabbia ogniqualvolta qualcuno
 tocca qualcosa in strada.
 
Se scarichi qualche schema di impianti di trattamento acqua vedrai
 che il riduttore è previsto a monte dell'addolcitore, e viene
 protetto unicamente da un filtro da 100 micron o simili.


   degli altri.
 
Esempio, se hai la linea da 3/4" non ha senso metterne uno da 1",
è la marca che conta.
La mia l'ho già detta.
 
 

"d.Martin" <vent...@CALDOmail.com> ha scritto:

No ha senso invece, è tutto più grosso e meno influenzato da
 diversi fattori "ambientali".
-- 

 protetto unicamente da un filtro da 100 micron o simili.
 
Ok, tutto corretto quello che dici: sia che il calcare nella fredda non
precipita e che quindi la causa del blocco è lo sporco proveniente dai
lavori fatti sulla strada e allora serve un filtro a monte. Però nel mio caso il 
risultato non cambia: il filtro non c'è e nemmeno si può mettere.
Quindi la soluzione è sempre la stessa: un riduttore a membrana, dove 
la regolazione non si basa sullo scorrimento fra due parti meccaniche, ma in base all'elasticità della stessa. In quel modo il riduttore diventa immune allo sporco
e autopulente.

 ha scritto:

Scusa, dici che lo spazio non c'è, ma fai una foto della zona più
 ampia che vediamo. Per me c'è, sopra.
--