Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fiamma pilota della caldaia

Da qualche giorno la mia caldaia ha qualche problema a tenere le fiamma 
pilota.
Può capitare che si spenga.
Oppure può capitare che dopo essere stata accesa si spenga quando 
rilascio il pulsante della valvola. Spiego meglio: c'è un pulsante che 
va premuto per aprire la valvola del gas, nel frattempo si preme il 
secondo pulsante, quello per la scintilla. Dopo che la fiammella pilota 
si è accesa, dopo qualche secondo, si rilascia il pulsante-valvola e lo 
si ruota nella posizione "acceso".
Nel momento in cui lo rilascio, si spegne.
Idee?

 Nel momento in cui lo rilascio, si spegne.
dopo che e' iniziata la fiamma aspetta un po' prima di lasciare il pulsante
anche 30 secondi

pilota.
Qualcosa di sporco o intasato. 
La fiamma non e' sufficintemente grossa per tenere riscaldato il
sensore.
C'e' qualcosa di sporco tra fiamma o sensore, oppure sul sensore
stesso, che fa da isolante al calore.
Sensore difettoso, da sostituire.
Varie ed eventuali.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 anche 30 secondi
grazie, ma ho aspettato parecchio

 Idee?
Allora il pulsante va' premuto per almeno 60 secondi, perche una volta
avviata la fiamma deve andare in temperatura la termocoppia, che producendo
energia elettrica, attira a se' il pistone metallico dentro il solenoide e
tiene aperto la valvola del gas.
Se la tua fiammella pilota si spegne vuol dire che c'e' da rivedere la
termocoppia, se e' molto vecchia forse e' da cambiare, su alcune caldaie per
esempio della Chattox et etc.  la connessione elettrica della termocoppia
non e' diretta ma e' montato in serie un termostato di sicurezza, cioe'
quando la temperatura dello scambiatore di calore supera mi pare i 120-150
gradi viene chiusa la valvola del gas, perche significa che:
o manca acqua nell'impianto o la pompa non la fa' circolare e quindi va' in
ebbollizione producendo vapore con consequente borbottio, causato dalle
bolle di gas(vapore)

 sensore.
grazie,
sapresti dirmi com'è il principio di funzionamento di questo "sensore"?
Magari provo a pulirlo io.

Magari provo a pulirlo io.
Google con 'termocoppia' sicuramente trovi una marea di informazioni


E' un problema serio, che puo' comportare la pulizia o sostituzione dela 
termocoppia, sperando che vada in porto.  In passato ho avuto problemi 
simili, che alla fine della vita utile della caldaia ci hanno convinto a 
passare al sistema piezo senza fiamma pilota: la soluzione "definitiva" a 
tutti i problemi elettro-caldaistici di casa :)
Paolo
 

 Idee?
sonda K.O.
ciao.
Lo 

 Idee?
Cambia la termocoppia ;)
-- 
Scopri la nuova versione di MSN Messenger e di Messenger Plus!
su   
http://marcoge.splinder.com

 Può capitare che si spenga.
Prima di dare per morta la termocoppia (come hanno già fatto in molti) prova
la cosa più semplice, cioè pulite il condotto del gas della fiamma pilota.
Sul mio scaldabagno (Vaillant) la fiamma pilota è messa in orizzontale, se
il condotto si ostruisce anche solo parzialmente il gas non ha più la forza
di fare in modo che la fiamma raggiunga la termocoppia e il boiler si
spegne.
Basta smontare il tubicino del gas e dare una bella soffiata con il
compressore perchè ritorni magicamente a funzionare.
Repo

PMF ha scritto:

Mi auguro che tu non abbia deciso di sostituire un'intera caldaia solo per
non sostituire una semplice termocoppia dal costo di pochi euro ....
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Marco
Paolo

se prima funzoinava e ora fa cosi è il sensore della fiama pilota.
cambialo e tutto torna a posto.
è quell'ago di metallo che viene investito dalla fiamma e sente quando  è 
accesa.
quando si rompe non da il consenso e fa staccare il gas pensando che non ci 
sia piu fiamma.
E' una sicurezza e in quanto tale quando si rompe manda in sicurezza 
l'ìmpianto.
FLick