Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: puzza di fogna dal condizionatore?

quando parte la caldaia per scaldare  i termosifoni,
appare una strana puzza di fogna in una precisa zona del soggiorno.
Dapprima pensavo fosse una pianta in un un portavaso dove c'era
acqua ristagnante, ma poi mi sono accorto che probabilmente
la puzza viene dal condizionatore, che è in alto sulla parete!
In effetti lo split deve avere anche uno scarico per l'acqua, giusto?
...scarico che scarica nel normale circuito fognario, o no?
Sto solo ipotizzando e chiedo scusa per ogni eventuale cavolata che 
scrivo....
Dunque, anche nello scarico del condizionatore c'è un sifone?
D'inverno il condizionatore non lo uso mai,
e un eventuale sifone è sicuramente non funzionante...
E poi, perchè la puzza si sente solo quando partono i termosifoni??
...forse che sia lo scarico del condizionatore
che passa vicino a un tubo del riscaldamento??
...e i gas scaldati risalgono il tubo ed escono???
boh!
e la soluzione?
come posso eliminare sta puzza di fogna?
grazie davvero. 

 la puzza viene dal condizionatore, che è in alto sulla parete!
Nel codizionatore  (soprattuto se non usato) si formano delle Muffe A volte
pure pericolose (tipo legionella)
Ci sono degli appositi prodotti Sanificanti, (spray) da utilizzare..... per 
eliminare dette Muffe.
-- 
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso da non potersi fermare un 
attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono 

 per eliminare dette Muffe.
grazie.
...però le muffe solitamente non odorano di fogna!
Non potrebbe essere un ritorno di puzza dallo scarico??
Sto dicendo un'assurdità? 

 ...scarico che scarica nel normale circuito fognario, o no?
In un impianto fatto bene, si cerca di evitare come la peste di 
scaricare in fogna. Perchè prima o poi il sifoncino si asciuga e lo 
split puzza.
Quindi devi cercare lo scarico. Se va in fognatura, allora sì, 
probabilmente si è asciugato il sifone, basta che tu immetta un po' 
d'acqua nello split e lo riempi. Magari basta farlo andare in 
deumidificazione per un'oretta.
Se invece lo scarico è all'esterno, potrebbe essere qualche muffa...
Alberto

 lo riempi.
Chiedo venia per il congiuntivo mancato...
Alberto

 Chiedo venia per il congiuntivo mancato...
A me pare giusto, sei sicuro di averlo mancato?
-- 
Fabbrogiovanni 


se ti avesse sentito la tua professoressa del liceo:-)

Sembra che Fabbrogiovanni abbia detto :

In effetti, può anche essere letto come "basta che tu immetta acqua 
COSI' lo riempi".
Ma non era ciò che intendevo.
Avrei dovuto scrivere: "basta che tu immetta un po' d'acqua nello split 
e lo riempA"...
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:id80m6$4tq$1...@tdi.cu.mi.it...

grazie, ora provo ad accenderlo in modalità deumidificatore.
Domani vedo, anzi annuso, se ci sarà ancora puzza...
il fatto è che non lo uso mai come deumidificatore
perchè ovviamente raffredda, e io il problema di umidità
ce l'ho d'inverno, quando è già molto freddo! 

 split puzza.
uhm... parliamone.
Tu dove lo faresti scaricare?
Di solito si cerca di farli andare sotto allo scarico di un lavello, ma 
anche da lì puo succedere quello che lamenta l'OP.
A me è capitato qualche inverno fa ed ho fatto come suggerisci, 
deumidificazione. Mai più capitato.
Da qualche parte st' acqua dovremo pur farla finire no?
ciao!

 lo riempA"...
Che è "riempA"???????????????????
-- 
Fabbrogiovanni 

 come posso eliminare sta puzza di fogna?
CUT
potrebbe essere sia lo scarico in fogna con i problemi che ti hanno già 
detto che lo scarico non con la corretta pendenza, in questo caso 
l'acqua tanda a ristagnare nei tubi di scarico. Basta anche che ci sia 
un piccolo avvallamento nei tubi, che l'acqua si deposita e non ne esce 
+ sino a che non si accende il condizionatore. Questo spiegherebbe la 
puzza che senti solo quando lo accendi...
o sistemi i tubi di scarico o usi a palla gli spray appositi.
Se va in fogna... son problemi...
o riempi sempre il sifoncino o togli lo scarico diretto in fogna e lo 
mandi in qualche posto con un sifone proprio (sotto il lavandino)
-- 
Grazie
Red Wolf

 come posso eliminare sta puzza di fogna?
Si svuota il sifone dello scarico della condensa, come ti hanno già 
detto. Accendi la deumidificazione di tanto in tanto.
Il fatto che la caldaia peggiori il fenomeno potrebbe essere sintomo del 
fatto che lo scarico dei fumi sia nella colonna di sfiato degli scarichi 
dell'acqua; l'ho visto svariate volte nei palazzi dove è stata aggiunta 
in un secondo momento la caldaia/boiler a gas.
Controlla perchè è pericoloso.


il congiuntivo in 3a persona singolare di "riempire"?
o che noi al sud del Po usiamo una lingua diversa? :-)
cia!

 o che noi al sud del Po usiamo una lingua diversa? :-)
Spero di non fare brutta figura a insistere, quando discuto di grammatica 
non me la sento di scommetterci le palle.
Però, e se fosse vera la tua ipotesi, che a sud del Po la lingua che usate 
ha subito inquinamenti afro-arabi?:-)
Se crediamo a questa pagina, la 3^ persona singolare non è "riempIa"?
http://www.wordreference.com/conj/ItVerbs.asp?v=riempire
-- 
Fabbrogiovanni