Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore che scarica fuori e dentro

Ho un condizionatore MSZ Mitsubishi di 6 anni. Scarica fuori tramite la 
canaletta come deve essere, ma da ieri l'acqua di condensa cola anche 
dentro giù lungo il muro.
 
Ho controllato e aumentato la pendenza esterna della canaletta che porta 
l'acqua al pluviale per facilitare la fuoriuscita dell'acqua.
Ho scollegato dalla canaletta il tubo di scarico, in alto, appena fuori 
dall'uscita dal muro.
Ho aspirato l'acqua che poteva essere rimasta all'interno della 
vaschetta di condensa e controllato che non fosse otturato.
 
Ho rimesso tutto a posto. L'acqua esce all'esterno tramite canaletta e 
pluviale ma... continua ad uscire anche gocciolando lungo il muro 
all'interno fino ad arrivare, senza essere assorbita, al pavimento.
 
Succede che, anche dopo un'ora che ho spento il condizionatore, l'acqua 
continua a gocciolare, addirittura ancora più copiosa di quando è acceso.
 
Qualcuno mi sa dire cosa può essere successo?
Grazie


Maledetti castori! Fanno dighe dappertutto... :P
 
Che l'acqua continui a condensare sulle lamelle anche a macchina spenta 
e' normale, perche' la batteria interna ci mette un po' a tornare a 
temperatura ambiente visto che non e' piu' sventolata e, anzi, forse e' 
il momento che di umidita' se ne deposita di piu'.
Come quando tiri fuori qualcosa di metallo o di vetro dal frigo... dopo 
un po' e' tutto fradicio.
 
Per quel che riguarda la perdita, forse c'e' qualche problema tra la 
vaschetta di raccolta e il tubicino che porta fuori l'acqua dalla 
macchina. Forse non sara' otturato il percorso, ma magari gli 
accoppiamenti non sono cosi' perfetti.
 
 
 
sandro

 accoppiamenti non sono cosi' perfetti.
 
Ho chiamato il tecnico. Lunedì lo vedrò all'opera.

 A me sembra un tempo eccessivo.
 
Niente castori.... c'e' un troll molto raffreddato, la' dentro...
 
L'unica che mi viene in mente, e' che la vaschetta di raccolta condensa 
sotto la batteria si riempia (quindi non riesce a vuotarsi normalmente), 
e questo spiegherebbe come anche dopo tutto quel tempo ancora c'e' 
dell'acqua da smaltire via.
Potrebbe essersi spostata, cambiato pendenza e non essere piu' a favore 
della via di scarico.
 
Ma tu hai provato, una volta tutto asciutto, a verificare la 
funzionalita' dello scarico versando dell'acqua con una bottiglietta...? 
Se versi mezzo litro e alla fine del tubo di raccolta ne trovi la meta', 
o se comunque arriva a fascicoli settimanali, invece che come dovrebbe...
 
 
 
sandro

 o se comunque arriva a fascicoli settimanali, invece che come dovrebbe...
 
Ieri ho avuto la stessa idea! Ho riempito una bottiglietta da mezzo 
litro di acqua, ho forato il tappo e ne ho versato un po' sulle alette. 
Dall'altra parte è uscita ma non ho versato tutta la bottiglietta, ho 
solo visto che all'interno non usciva niente. Al test è mancato il 
controllo se tot è entrata e tot è uscita.
 
Adesso ho ripetuto l'esperimento.
Ho versato 500 grammi di acqua e in breve tempo ne ho recuperati 400.
Niente è uscito lungo il muro.
Premendo da sotto il condizionatore esce qualche goccia di acqua. 
Secondo me la vascetta è piena.
Altro non so dirti.

 Altro non so dirti.
 
Adesso, dopo un'ora, ho rimesso i filtri che avevo dimenticato di 
rimettere e ho richiuso il condizionatore che era rimasto aperto.
Sono usciti alcuni goccioloni che, lungo il muro, sono arrivati ad un 
metro da terra...

>
 
Nel mio del negozio succedeva di otturarsi il tubo di scarico
Mentre in casa siccome uno stop era "ballerino" allora bastava nulla 
xchè non fosse più in paino il condizionatore che usciva acqua
Di solito questi sono i casi diciamo più "frequenti"


L'acqua deve uscire tutta... non puo' rimanerne qualcosa per strada, se 
tutto e' fatto bene, e secondo i tuoi calcoli manca un 20% buono 
all'appello, per 100ml... indovelli...?
Rimangono nella vasca malposizionata, o in un primo tratto di tubo di 
scarico che s'e' otturato, o piegato male...? Oppure, finiscono nel muro 
che poi te li restituisce a rate...
 
In ogni caso, mi sembra che bisogna smontare un po' di roba per 
verificare, quindi l'assistenza di una persona pratica che sa come fare 
senza far danni, e' consigliata.
 
Evita ulteriori tentativi, perche' l'acqua di rubinetto contiene i 
classici residui che trovi sulle stoviglie, quindi si rischia di 
sporcare l'interno dello splitter. Tanto s'e' capito che c'e' una via di 
fuga da cercare...
 
 
 
sandro

 Qualcuno mi sa dire cosa può essere successo?
 
E' venuto un tecnico.
Ha aperto lo split. La vaschetta era pulita come tutto l'interno.
Ha tolto il tubo di scarico di destra (quello tappato in quanto l'uscita 
era a sinistra), ha tagliato un po' del tubo di sinistra che era 
abbondante. Le due appendici tolte fungevano da trasportatrici di acqua 
dalla vaschetta verso il muro. Lavoro rapido e pulito. Funziona tutto 
come nuovo.
 
 


Vedi, che era nell'accoppiamento tra gli elementi... ;)
 
 
 
sandro