Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Magnetotermico 25A vecchio da cambiare?

Salve,
 
Il magnetotermico generale dell'appartamento 25A da qualche giorno a 
questa parte salta ed il prodotto in questione è "su" da circa una 
decina di anni.
 
Ci potrebbe essere qualche casino sul vecchio impianto di casa, di 
recente è stata fatta una modifica ovvero una presa finisce in cascata 
ad un'altra presa e questa a ad un'altra presa ancora il tutto eseguito 
con cavi di sezione adeguata e ben stretti compresa "la terra".
 
Il magnetotermico salta a random, per cinque giorni non è mai saltato e 
stanotte alle 5 è saltata ad un orario in cui tv, forno, etc. sono 
spenti anche se come già accennato non salta il contatore quindi non si 
tratta di problemi di "carico".
 
Ovviamente chiamerò l'elettricista di fiducia però è lecito pensare che 
un magnetotermico possa "invecchiarsi" o iniziare a funzionare male 
oppure è talmente "stupido" come apparecchio che di sicuro il problema 
sarà altrove?
 
Saluti.
GabrieleMax

 sarà altrove?
 
Circa un mese fa, anche a me, è successa una cosa simile.
Un magneto termico da 15 A. che alimentava esclusivamente poche prese 
per una postazione computer e TV che si mette a scattare a casaccio, 
preferibilmente alla accensione di una multipresa con interruttore.
Penso ad un guasto del gruppo di continuità che viene alimentato prima 
del computer, ma non è così.
Vedo qualche lieve sfiammata sull'interuttore e penso siano danneggiati 
i contatti; sostituita la multipresa senza risultato.
Propendo per un guasto a qualche alimentatore (computer, casse audio, 
monitor, tv, ecc.) ma prima di imbarcarmi in una ricerca lunga e forse 
infruttuosa visto che scatta di tanto in tanto all'accensione della 
multipresa, pur con scetticismo penso anche al magnetotermico; 
sostituito con uno da pochi euro e tutto si è risolto.
Morale (almeno nel mio caso): anche i magnetotermici si degradano e 
vanno a donnine allegre.
From

 vanno a donnine allegre.
 
Essendo qualcosa di "strano" ho voluto sondare il terreno, nel mio caso 
prenderò uno di quelli che si "riarma" da solo, anche se per sostituirlo 
ci vorrà più di qualche euro, visto che il contatore e l'interruttore 
generale si trovano al piano terra ed io al secondo...
 
Saluti.
GabrieleMax
 

 
Scusa ma scatta l'interruttore generale o il magnetotermico 
nell'appartamento.
Ma poi si mettono i differenziali con riarmo automatico e non i 
magnetotermici. Ognuno può fare ciò che ritiene opportuno ma se non 
scatta l'interruttore generale sul contatore non vedo problemi se non 
quello della sostituzione del magnetotermico se invece è il 
differenziale a scattare allora bisogna risalire al motivo dello scatto 
ed allora le cose si possono complicare.
From

 problemi di "carico".
 
Potrebbe esserci un corto "flottante", ma prima di puntare il dito sul
magnetotemico staccherei le "nuove" prese dal circuito, se smette di
saltare c'e' evidentemente un difetto nella nuova porzione d'impianto;
25 ampère però non sono noccioline: siamo sicuri che sia un "semplice"
magnetotermico e non un differenziale/salvavita + magnetotermico ? se 
e'
quest'ultimo caso non e' da escludere che un problema in uno degli
apparecchi collegati o (caso non raro) umidità nei tubi che penetra in
un filo di neutro danneggiato durante l'infilaggio che scarica a terra.

 GabrieleMax
 
Io ragionerei così.
Prima di tutto ripeto la domanda di From e di Franz: sei sicuro che si tratti di un magnetotermico puro e non di un magneto + differenziale? Dalla mia esperienza è più facile che scatti "senza motivo" (in realtà il motivo c'è sempre, eccome!) un differenziale, anziché un magnetotermico.
Poi, un magnetotermico da 25 A correttamente funzionante salta se la potenza assorbita supera i 6 kW (230x25 + tolleranze).
Hai un contratto da 6 kW o più con il tuo gestore?
Se no, cambia il magnetotermico senza esitare, perché dovrebbe prima saltare il contatore.
Se sì, armati di santa pazienza e verifica la parte nuova dell'impianto, magari, se ti è possibile, interponendo un magneto classico da 16A, fra la presa a cui viene allacciata e le successive.
Ciao
 
Beppe

 From
 
Saluti!
GabrieleMax

 Beppe
 
Saluti!
GabrieleMax
 

 Contatore che non è mai saltato.
 
Appunto. Se il contatore non è mai saltato, significa che la corrente non ha mai superato 16A (il massimo per un contratto da 3 kW). 
Si deduce quindi che:
1) Se quello da 25A è un magnetotermico puro e salta, non funziona correttamente e va sostituito.
2) Se è un magnetotermico/differenziale, come è probabile se è il primo dispositivo dopo il contatore, è altamente probabile che sia il differenziale che salta, ed in tal caso, come dicevo, occorre armarsi di santa pazienza perché le verifiche da fare sono parecchie, come ha già fatto notare qualcuno.
Se non sei pratico, è meglio se lasci fare all'elettricista.
Ciao
 
Beppe
 

 Beppe
 
Saluti e grazie per tutte le info! :)
GabrieleMax


Ho avuto un magnetotermico con differenziale che scattava a caso,
sostituito in garanzia e tutto risolto.
Quindi.... si possono guastare.
 
In alcuni interruttori è possibile disattivare (temporaneamente)
l'intervento del differenziale. Questo ti consente di capire meglio se
l'origine del malfunzionamento è l'interruttore o l'impianto

 l'origine del malfunzionamento è l'interruttore o l'impianto
 
Ora come ora potrei quindi o acquistare due prodotti separati oppure nel 
caso dell'all in one scegliere il modello che hai indicato ovvero quello 
che consenta momentaneamente di disattivare il differenziale!
 
Devo vedere se c'è qualcosa ma soprattutto a che prezzo "in casa" Bticino...
 
Saluti.
GabrieleMax
 

Ora come ora potrei quindi o acquistare due prodotti separati 
 
Io preferirei questo.
 
Motivi:
1) Se si guasta uno dei due, sotituisci solo quello e non tutto
l'insieme
2) Se scatta, vedi subito quale dei due e' stato. Se e' uno unico,
spesso e' difficile scoprire se e' stata la sezione differenziale
oppure il magnetotermico.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 oppure il magnetotermico.
 
Giusta osservazione, ora c'è un elemento all in one che occupa "due 
spazi" quindi un differenziale ed un magnetotermico separati ci 
starebbero, partendo dal contatore quale sarebbe l'ordine?
 
Saluti.
GabrieleMax

starebbero, partendo dal contatore quale sarebbe l'ordine?
 
Non so se esista un ordine corretto, probabilmente e' una di quelle
cose che se chiedi a 5 persone otterrai 10 risposte diverse.


 cose che se chiedi a 5 persone otterrai 10 risposte diverse.
 
il differenziale sempre a monte di tutto. IMHO
 
 
 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 decina di anni.
 
Non è vetusto, anzi.
Da me faceva così a causa del frigo.
 
 
 

 Da me faceva così a causa del frigo.
 
E come te ne sei accorto che il colpevole era lui?
 
Tra i tanti elettrodomestici prese etc. che ci sono in casa come sei 
riuscito ad arrivare al frigo? Hai usato qualche strumento di misura 
particolare?
 
Nel mio caso passano anche diversi giorni senza che salti, potrei 
iniziare a tenere spento il forno nuovo che è la "new entry" per una 
settimana o anche di più o semplicemente attaccarlo con una prolunga ad 
un'altra presa per capire se possa essere la nuova presa visto che 
anch'essa è stata una "new entry".
 
Saluti.
GabrieleMax