Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: giunte tubi rame condizionatori (brasatura)

Mi serve giuntare dei tubi in rame da clima, ma senza giunti rapidi, solo 
con brasatura, un tempo vidi installare un impianto complesso (varie 
macchine e split)  ginutavano i tubi brasandoli, ma prima dilatavano un tubo 
in modo che calzasse sul suo prolungamento usando un attrezzo a mano, ecco 
mi serve il nome per cercare questo.
 
Non rispondete "cartellatrice" che non c'entra un beato c... 
 
 


Penso che la keyword che cerchi, sia "Dilatatore tubi", oppure anche 
"Espansore tubi" oppure "Allargatubi".
 
Io ne a avevo uno per le pilette e le cannette di ottone. E' una specie 
di prolunghetta pesante, che si allarga pian piano, quello che avevo io 
aveva anche un lato cromato.
 
-- 
BArrYZ


infatti sarebbe piu` corretto dire bicchieratrice... ma e` un pessimo 
esempio di neologismo, anche se quello che deve realizzare 
all'estremita` del tubo e` proprio il "bicchiere" per la saldatura
http://www.esuberi-idraulici.it/product.php?id_product=1249
 
queste sono usate ma hanno il pregio di costare poco.
 
bye

 mi serve il nome per cercare questo.
 
In Italia non so, ma dove vivo io esistono gli appositi giunti a 
saldare, che costano una sciocchezza.
Se per esempio devi unire due tubi identici, esistono dei tubetti lunghi 
circa 2cm di diametro sufficiente ad accogliere i tubi da unire. Saldi 
di qua, di lá e via.
 

 saldare, che costano una sciocchezza.
 
esistono anche qui, si chiamano raccordi a saldare, sono di vari tipi a 
seconda delle necessità: a T, a manicotto, a U ecc ecc
 

 mi serve il nome per cercare questo.
 
qui lo chiamano allarga tubi, forse il nome italiano è espansore
 
è una pinza che assomiglia in tutto e per tutto a quelle che servono per 
i rivetti, soltanto che ha un spunzoncino che si infila all'interno del 
tubo, poi si preme ecc ecc
 
ma se a te serve una tantum, o te la fai prestare oppure compri un 
manicotto a saldare
 

 saldare, che costano una sciocchezza.
 
certo che esistono ma il giunto a singolo bicchiere offre una garanzia 
superiore alla tenuta di quello a manicotto che e` a doppio bicchiere, 
detto cio` la tenuta nel tempo la fa anche la lega saldante usata... con 
il Castolin (lega all'argento) si eseguono  Brasature Forti.
 
bye

 ha scritto nel messaggio 
news:nbru3i$jst$1...@gioia.aioe.org...

svasatubi? 
 

mi serve il nome per cercare questo.
 
Una volta, quando i tubi erano di piombo, si usava questo
http://www.faidate360.com/Allargatubi.html
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


ma in italia sono difficili da trovare con le misure in pollici perchè i 
tubi degli split anche se siamo in italia hanno le misure imperiali e 
non in mm

Il 10/03/2016 14:50, El_Ciula ha scritto:

ti serve un allargatubo..volendi ci sono anche i più economici punzoni
 
Il problema è che non puoi brasarli senza protezione di gas inerte 
all'interno (azoto in questo caso) altrimenti si formano scorie e ossidi 
che poi quando ricolleghi il clima vanno in circolo e fanno danni
 
Insomma la brasatura di quei tubi si può fare ma per fare le cose fatte 
bene ...bisogna conoscere il settore

 fatte bene ...bisogna conoscere il settore
 
Il settore lo conosco, mai visto nessuno farsi ste pippe. 
 
 

 > fatte bene ...bisogna conoscere il settore
Se non ricordo male l'operazione che desideri si chiama mandrinatura, ma non credo si possa fare senza costose attrezzature.
La usavano i miei colleghi nella costruzione degli scambiatori di calore, ma industrialmente.
Ho trovato questa:
http://www.mausitalia.it/ita/prodotti/produzione/mandrinatrici/portable-electric-equipment-for-controlled-tube-rolling/pr-1000.html
 
Salutoni

 non in mm
 
ma per favore...
te la sei sognata stanotte questa chicca?
 
bye

 bene ...bisogna conoscere il settore
 
 
Io ho come l'impressione che tu non sappia nemmeno cosa sia la 
brasatura... altro che gas inerti... Ah Ah Ah !! :)
 
 


 
se poi ad es ti si intasa il capillare del clima io ti avevo 
avvisato..liberissimo di fare come credi 
 
 

 non in mm
 
guarda non so cosa intendi ma si prlava di raccorderia in rame, beh 
tanto per citare un marchio la viega li fa e sono abbastanza diffusi, ma 
credo dipenda dai posti e dai negozi

 avvisato..liberissimo di fare come credi
 
Ma se metti le giunzioni (o allarghi il tubo come chiedeva chi ha 
iniziato il thread) e brasi ESTERNAMENTE al tubo sulla sovrapposizione, 
come fanno a esserci scorie ??!?
 
-- 
BArrYZ

 il Castolin (lega all'argento) si eseguono  Brasature Forti.
 
Sará anche vero, ma quando lavoravo nel settore vedevo piú che altro 
problemi dovuti alle cartelle da rifare.
Qui molti preferiscono tagliare i tubi all'evaporatore (togliendo i 
giunti da cartellare quindi) e saldare al castolin. Cosí sono costretti 
a cartellare solo sulla condensante, di fuori.


Ti sei un pò incartato con le unità di misura?


per brasarlo il rame diventa rosso ciliegia anche internamente e se c'è 
aria (quindi ossigeno) forma scorie e ossido

 aria (quindi ossigeno) forma scorie e ossido
 
Il rame si ossiderebbe comunque, e non credo proprio che un'alta 
temperatura (tra l'altro per pochissimi secondi) possa creare chissa' 
cosa come ossidazione e/o scorie. Dubito fortemente che cio' possa 
danneggiare poi l'impianto.
 
-- 
BArrYZ
 

 aria (quindi ossigeno) forma scorie e ossido
 
Se hai mai saldato un tubo in rame, sai che é vero... ma una volta 
raffreddato é solo di colore diverso. Quale scoria?


ma guarda che quello che dico io sono le cose basilari che insegnano ai 
corsi per frigoristi e che sono indicate nei manuali di installazione di 
tali macchine
 
Basta che scaldi un tubo di rame e poi lo tagli col seghetto e vedi l'ossido
 
Se poi in uno split per 2 saldature magari non sucede nulla è altra storia


vai a fare un corso per frigoristi e ti spiegano come si saldano i tubi 
per gas refrigeranti..non sono invenzioni mie

 Se poi in uno split per 2 saldature magari non sucede nulla è altra storia
 
Scusa, e di cosa stiamo parlando allora?
 
-- 
BArrYZ
 


 
è comunque una cosa malfatta..se poi sei fortunato che la scampi resta 
comunque una cosa da evitare

 comunque una cosa da evitare
 
Ma per due tre brasature che servono per un paio di split che residuo 
vuoi che si formi, stiamo parlando di nulla, IMHO.
 
Tra l'altro *qualsiasi* tubazione in rame puo' essere sporca e/o 
fortemente ossidata nella parte interna gia' quando la compri. Nelle 
linee frigorifere *grandi* con numerose brasature (e' li' che ha qualche 
vago senso brasare con dentro al tubo l'azoto per ridurre 
l'ossidazione), per fare un lavoro fatto bene si fa proprio il 
*lavaggio* (meccanico) delle tubazioni alla fine di tutte le brasature 
(si usano sistemi pneumatici di solito).
 
-- 
BArrYZ
 


no i tubi di rame per refrigerazione dentro sono puliti e non ossidati e 
andrebbero conservati ben chiusi
Tubi ossidati e sporchi non sono da usare
Il residuo c'è eccome anche con una sola brasatura comunque quello che 
dico io non è negoziabile o interpretabile nel senso che è assolutamente 
corretto e secondo la buona pratica di questo settore