Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Prescrizioni locale caldaia

 Salve a tutti,
vorrei sapere quali prescrizioni sono previste per adeguare il mio "locale
caldaia" (=la lavanderia, 20 mq), dato che la somma della potenza della
caldaia + scaldabagno č di 38400Kcal.
Sapete darmi precisi riferimenti normativi?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
AKG

 Sapete darmi precisi riferimenti normativi?
Non so darti i riferimenti normativi, però so per certo che, checchè ne
dicano i progettisti (che hanno tutto l'interesse a farti trasformare la tua
lavanderia in una sorta di base lunare), se l'impianto è costituito da due
caldaie SEPARATE (una per il riscaldamento ed una per l'acqua calda
sanitaria), anche se la somma è superiore alle 29900 Kcal, NON rientri nella
normativa per impianti al di sopra delle 29900 Kcal.
Saluti             Meneldil

 caldaia + scaldabagno č di 38400Kcal.
Immagino che  lo scaldabagno non sia elettrico, altrimenti non si porrebbe il
problema, in questo caso agirei in un certo senso d'astuzia.....
Se e` possibile separare fisicamente le due caldaie, costruendo intorno ad una
un cubicolo ben areato direttamente dall'esterno, utilizzando mattoni forati
classici ed intonaco, piu` una porta con caratteristiche REI 30 (Resistente
(E)stabile ed Isolante per 30 minuti in caso di incendio) il gioco e`
fatto..... naturalmente i condotti dei fumi non possono essere in comune, ma
devono essere completamente indipendenti.
Altro escamotage per risolvere il tutto senza dover fare una centrale termica
e` quello di integrare riscaldamento e scaldabagno in un unica caldaia di
potenza inferiore alle 30.000Cal/h o 35 kW, cosa economicamente conveniente se
le caldaie hanno gia` una certa vetusta`.
ciao max
P.S. con questo non e` che voglia glissare la tua domanda, ma le centrali
termiche sono un compito per specialisti, sono tante e tali le cose da
verificare e le disposizioni da osservare che non e` possibile pensare di
farlo in questa sede.

 farlo in questa sede.
Ti ringrazio.
Vedi il problema è che quando parli con questi specialisti la mettono giù
dura e mi sembra che vogliano complicare le cose più del dovuto. Anche voler
fare le cose come suggerisci tu, occorre spendere qualche milionata (penso
solo alla porta REI).
Ho bisogno dei riferimenti normativi, ovvero le prescrizioni, anche per
cercare di capire a quali sanzioni potrei eventualmente andare incontro se
non adeguassi il mio locale.
Grazie comunque della risposta.
Ciao Akg

 Grazie comunque della risposta.
ma ti pare... :-))
max

 normativa per impianti al di sopra delle 29900 Kcal.
posso assicurarti che non e` vero... :-)
ciao max

 ha scritto nel messaggio
news:3BF405CC...@montefusco.com...

Sapresti citarmi i riferimenti normativi?
Te lo dico perchè una volta ho assistito ad un gustosissimo match tra un
ingegnere (direttore dei lavori nella ristrutturazione di una casetta) ed un
perito termotecnico.
Il perito sosteneva, in una situazione simile a quella prospettata, la
necessità del progetto.
L'ingegnere sosteneva che non era necessario.
Il perito ha citato genericamente qualche legge (10, 36/90 ecc.)
'ingegnere lo ha sfidato a mostrargli gli articoli di legge o le norme
UNI-CIG che prescrivevano, alla lettera, ciò.
Dopo alcune arrampicate sugli specchi, il perito ha ammesso di avere le
ventose secche ed ha desistito.
E l'impianto è stato fatto con la sola dichiarazione di conformità.
Se vuoi un riferimento "concreto", ad esempio vai su:
http://www.comune.udine.it/edilizia/pag37.htm
Scoprirai che, per impianti di riscaldamento, secondo il comune di Udine
(che evidentemente ha interpretato correttamente la legge) è necessario il
progetto solo per impianti con potenza termica utile >35 KW (ovvero, le
vecchie fatidiche 29000 KCal...).
E se gli impianti per riscaldamento ed acqua calda sono separati ed
indipendenti...
Ed idem per gli impianti a gas...
Saluti                        Meneldil

 Saluti                        Meneldil
Io ho la dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciatami
dall'idraulico che ha installato le caldaie (nel 1992), ma non c'è nessun
progetto... E' stato l'elettricista -o meglio il suo progettista- che
recentemente ha sollevato alcuni dubbi sulla conformità del locale,
facendomi notare che la potenza delle due caldaie andava sommata, e quindi
superiamo abbondantemente le 29000KCal.
(Gli ho chiesto i riferimenti normativi precisi ed ho capito che brancolava
nel buio. Ma non dovrebbe essere il loro pane quotidiano?)
Ho interpellato l'idraulico che mi ha detto che secondo lui non serve
nulla... bah...
Non so se possa avere rilevanza, ma abito in una casa bifamiliare e
l'impianto serve solo il mio appartamento.
In queste cose ho imparato che è meglio avere i riferimenti normativi
precisi, leggerseli ed eventualmente "interpretarli" correttamente.
L'impreparazione ed il pressapochismo in certi settori si quantifica in
percentuali rilevanti...
Proverò comunque a verificare le leggi citate nel documento del Comune di
Udine.
Grazie

 vecchie fatidiche 29000 KCal...).
Forse non sei a conoscenza  che le competenze in materia di contenimento dei
consumi energetici e di vigilanza sugli impianti, stanno passando alle regioni
(art 16 DPR 551/99 e D.L. N.112/98) per cui quel limite indicato nella tabella,
si riferisce al deposito delle pratiche e non al fatto che al di sotto non serva
il progetto, evidentemente quelle al di sotto dei 35 kW sono gia` passate alla
Regione Friuli venezia Giulia e non sono piu` di compeenza del comune di Udine.
ora penso proprio che basti..... definitivamente intendo, nel bene o nel male,
in futuro non rispondero` piu` a nessun quesito che sia inerente ad argomenti di
leggi o norme che escludano la possibilita` del  fai-da-te.
ciao max

 leggi o norme che escludano la possibilita` del  fai-da-te.
Beh, il fatto che tu ti possa rifare l'impianto di riscaldamento ricorrendo
solo ad un installatore competente (invece che un perioto termotecnico),
secondo me è IT.
Saluti                        Meneldil

scusate, ma nel quotare il msg precedente ho fatto un pasticcio...

  definitivo]...)
Si e` vero ... fatti salvi i tread pregressi pero`
Piuttosto visto che sei cosi` intenzionato a studiarti Leggi e Norme posso
fornirti di documentazione adeguata.. mandami il tuo indirizzo per e-mail e ti
spediro` quello che cerchi, pero` ti avverto che ti stai inerpicando per un
pendio scosceso.. :-))
ciao max

 svenarsi?
Il fatto è che se cadi nelle rescrizioni per centrali termiche sopra le
30.000 Kcal, è comunque un casino.
Tra gli altri:
- verifiche VVFF
- estintore
- nomina di un "terzo responsabile"
- impossibilità per te, proprietario, di accedere al locale (le chiavi
devono essere in possesso solo del "terzo responsabile")
- locale costruito con determinati accorgimenti (porte tagliafuoco, pareti
in calcestruzzo o, se in laterizio, intonacate con malte particolari ecc.)
- valvola di intercettazione gas esterna a sgancio rapido, ed evidenziata
con appropriato cartello
ecc. ecc.
Il tutto, dietro progetto di un tecnico abilitato...
Come potrai notare, il tutto non sarebbe precisamente economico, e fonte di
non poche rotture di scatole...
Saluti                    Meneldil