Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone non riscalda bene

Come da oggetto, in una stanza ho un termosifone che non emana calore
come quelli delle altre stanze - non ho usato un termometro, ho
appoggiato la mano :) -.
L'anno scorso era non funzionante (rimaneva freddo) poi ho proceduto a
sfiatarlo e riscaldava (come adesso) in maniera molto blanda.
Quest'anno speravo che 'resuscitasse' del tutto ma non c'è paragone
col calore degli altri.
Sapete a cosa potrebbe essere dovuto?

 ha scritto nel messaggio 
news:1122f13e-fb48-4b83...@b36g2000hsa.googlegroups.com...
Come da oggetto, in una stanza ho un termosifone che non emana calore
come quelli delle altre stanze - non ho usato un termometro, ho
appoggiato la mano :) -.
L'anno scorso era non funzionante (rimaneva freddo) poi ho proceduto a
sfiatarlo e riscaldava (come adesso) in maniera molto blanda.
Quest'anno speravo che 'resuscitasse' del tutto ma non c'č paragone
col calore degli altri.
Sapete a cosa potrebbe essere dovuto?
Saracinesca di mandata o quella di uscita (se c'č) non completamente aperte. 
Elementi radianti otturati da una sorta di "fango" dovuto al degrado degli 
elementi ed altro. Questo se non ci sono problemi particolari nell'impianto. 
Ma una volta, scaldava bene come gli altri?
Ciao
dodi 

 dodi
Grazie innanitutto per la risposta, ma credo che ancora non ci siamo.
Ieri ho aperto completamente la valvola di uscita (quella in basso)...
di cui non sapevo l'esistenza e ora la situazione è migliorata
rispetto a prima, ma solo di poco perchè gli altri termosifoni
continuano ad essere 'bollenti', questo rimane solo 'caldo'.
Non so se è importante, comunque il riscaldamento è condominiale (non
autonomo).
Non so dire se all'inizio funzionava correttamente perchè sono in
affitto da poco.

cworange84 ha scritto:

Strano che il "detentore" (così si chiama la valvolina in basso) non 
fosse aperto completamente. Tu non sapevi nemmeno che ci fosse... Boh.
Due consigli, dato che stiamo parlando di un impianto di riscaldamento 
centralizzato: scrivi o telefona (meglio la prima.... ;-) ) 
all'amministratore, lamentando il guasto. Si metterà in contatto col 
vostro terzo responsabile (la ditta che gestisce l'impianto) che 
effettuerà le dovute verifiche/riparazioni.
*Prima* però, fai un controllino volante: non so l'età del tuo impianto, 
ma se ha qualche annetto, assai probabilmente è a colonne, cioè i 
termosifoni sono tutti nella stessa posizione, più o meno, in tutti i 
piani; quindi, chiedi a chi abita sopra/sotto di te SE hanno un 
termosifone in quella stessa posizione e se ha lo stesso problema. Ho il 
dubbio, come a volte succedeva, di una modifica post-installazione, con 
l'aggiunta di un termosifone dove il progettista non prevedeva di 
metterne. In quel caso, a volte idraulici un po' approssimativi per non 
tribulare mettevano il termo in serie ad un termo esistente, col 
risultato che il secondo termo prende il calore residuo dal primo, 
sempre insufficiente per un funzionamento uguale. Un altro metodo 
diagnostico potrebbe essere chiudere i termo uno alla volta e vedere se 
così facendo si chiude anche l'elemento tiepido.
Potrebbe anche essere una classica derivazione in parallelo da una 
colonna esistente, ma talmente lunga da risultare essa stessa un 
radiatore. In pratica, la stanza non si scalda solo con il termosifone, 
ma anche con i tubi immersi nel pavimento...

 - Mostra testo tra virgolette -
Grazie per la risposta esaustiva e la competenza :), vedrò quello che
si può fare,
Ciao


ciao dodi come s'inscerisce il disincrostante nei termosifoni

 ha scritto nel messaggio 
news:221b6b38-c422-4591...@googlegroups.com...

non credo risponderà dopo 8 anni: è morto assiderato... 
 


una domanda ha chi ne sa come s'immette il antigelo nei termosifoni grazie?

una domanda ha chi ne sa come s'immette il antigelo nei termosifoni grazie?
 
A cosa dovrebbe servire l'antigelo?
In inverno circola acqua calda, che quindi non gela.
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

In inverno circola acqua calda, che quindi non gela.
 
Serve se non usi l'impianto e la temperatura va sotto zero, coglione.

 
"marìo de janeiro" <De_ja...@nonvalido.falso> ha scritto nel messaggio 
news:9iut0bdj3dnkak6i0...@4ax.com...

vero anche questo ma in inverno, in genere, una persona a posto che sa di 
avere una casa che resterà disabitata e quindi a rischio, vuota l'impianto 
sia della caldaia che dell'abitazione. E mettere l'antigelo nell'impianto 
della caldaia e lasciare l'acqua nei tubi sanitari, quello sì che è da 
coglioni.