Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aspiratore centralizzato: problema elettrico

ci sono 3 bagni di altrettanti monolocali affiancati.
Un solo tubo deve fornire areazione a tutti i bagni.
Un unico aspiratore e' posto al termine del tubo lato strada, come
mostrato qui:
http://i51.tinypic.com/vs2m1g.jpg
I monolocali hanno 3 contatori elettrici differenti.
L'aspiratore dovrebbe essere comandato e alimentato da uno qualsiasi
dei 3 contatori secondo necessita', senza ovviamente mischiare le
fasi.
Come si fa ?
Qualcuno ha esperienza in proposito ?
Grazie
Peppe Polpo

 ha scritto nel messaggio 
news:41950f60-e8b9-4332...@y31g2000vbp.googlegroups.com...

Si.
Ma... il gioco vale la candela? 

octopushole ha scritto:

Io ho la soluzione, ma siccome quà son tutti grandi esperti a dire cazzate 
mi riservo di comunicartela piu' in la e magari in privato, prima mi voglio 
gustare le risposte varie... 

 Ma... il gioco vale la candela?
non so quanto costa il gioco :)
Pero' direi che avere 3 bagni senza una corretta ventilazione (la
candela) sia piuttosto costoso :)
Ciao
Peppe

 ha scritto nel messaggio 
news:31093923-7b81-4b58...@hd10g2000vbb.googlegroups.com...

No, il problema "maggiore" consiste nel "farli funzionare" tutti e tre con 
un unico Aspiratore...  alimentato da tre Contattori ENEL diversi e 
"programmarli" in modo che non si "disturbino" tra loro...    :-)
Tipo A entra al bagno e B e C sono al lavoro..
oppure A entra a bagno e poco dopo entra anche B.   A esce e B è ancora 
dentro...
oppure C entra mentre c'è già A o B dentro...
oppure sono le 7.30 AM e A+B+C entrano in bagno contemporaneamente!
Per FARE una cosa seria... ti ci vuole un PIC oppure un SBC!
Per "questo" vale il discorso della "candela"!
Ciao.
PS.- OCCHIO che con una UNICA tubazione... la PUZZA del primo "si 
distribuirà" pure nei successivi!     ;-) 

 distribuirà" pure nei successivi!     ;-)
ma anche no, se c'e' un unico robusto aspiratore al termine della condotta...
Per tornare al problema, la prima cosa "rozza" ed "elettromeccanica" che mi
viene in mente e' comandare il tutto tramite tre rele' (uno per ciascun
pulsante di comando posto nel bagno) con almeno quattro serie di contatti
ciascuno; due (normalmente aperti) per fase e neutro che andranno
all'aspiratore (neanche i neutri vanno mischiati, oltre che le fasi); gli
altri due contatti (normalmente chiusi) andranno usati per interrompere i
comandi provenienti dagli altri bagni alle bobine dei rispettivi rele'. Poi
bisognerebbe pensarci un po' su perche' magari al momento mi e' sfuggito
qualche "configurazione particolare" che potrebbe mandare in malora tutto.
IMHO comunque la cosa che hai in mente mi pare un po' una porcata; pessima
idea quella di mettersi a incrociare tre impianti (con tutto cio' che
comporta) per un banale aspiratore; magari uno stacca il contatore del proprio
impianto per fare manutenzione e, per un qualsiasi guasto del sistema
"aspiratore", vengono a trovarsi parti inaspettatamente in tensione. Eviterei
nel modo piu' assoluto. Francamente attaccherei il tutto ad un solo contatore
e poi dividerei le spese per tre... quanto mai consumera' questo aspiratore??
ciao
hicks

 ha scritto nel messaggio 
news:201105190...@mynewsgate.net...

In Italia... per anni si sono usate le "Back-Houses" per fare i propri 
bisogni... e, In My Humble Opinion (IMHO), MOLTI le staranno ancora 
utilizzando qua e la per il Paese!
Ebbene... dopo miliardi di miliardi di utilizzi... dopo alcuni Millenni di 
presenza nel mondo occidentale...  NESSUNO è riuscito ad "eliminare" (o 
ridurre) i MIASMI che fuoriescono in dette Back-Houses...    :-)
Ci sono riusciti in Sud-America...  nelle Ande Boliviane...
Hanno fatto delle Back-Houses in cui... per un sistema di circolazione 
"originale" (simile a quello a termosifone) l'aria "pulita" entra dal Sedile 
e la"puzza" esce da un "camino" posto nel retro!
Nessuna "puzza" all'interno!
Meditate, gente, meditate!
Ciao.
PS.- Essere "esperti" nella merda... è una "cosa seria"!    :-)

 Qualcuno ha esperienza in proposito ?
ma perche' non metti un aspiratore in ogni bagno? ovviamente con valvola 
di non ritorno per evitare che la puzza di un bagno finisca negli altri 2 
quando solo uno ha la ventola accesa.
-- 
Luciano Tagliola
luciano....@gmail.com

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Gustavo dal paese di 
g.da...@tin.it

basta avere un unico aspiratore in fondo sufficente per il suo lavoro e un 
sensore di presenza ritardato o collegato alle luci sempre ritardato etctctc 
per ogni bagno, oppure aspiratori singoli muniti di serranda automatica, si 
apre se va la ventola s eno si chiude e ciao...ne ho messo uno io in una 
stanza dove lavoro per l'aspirazione saldatura taglio politirolo polistirene 
ctctct 

>Come si fa ?
Ora chi è il PIRLA?
Bye.

 Ora chi č il PIRLA?
Na competizione mica da ridere....