Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rumore d'acqua nei radiatori

Ho da qualche mese fatto montare caldaia e radiatori in casa.
L'impianto era preesistente e l'inquilino precedente da cui ho
acquistato la casa si era portato via radiatori e caldaia.
Ora... ogni volta che entrano in funzione i riscaldamenti e si attacca
la pompa, nei tre radiatori piů piccoli (tre e quattro elementi),
sento rumore di acqua, come se l'acqua iniziasse ad entrare nei
radiatori vuoti pian piano gocciolando.
Dopo una decina di minuti tutto va a regime e non ci sono piů rumori.
Secondo voi č una cosa normale oppure l'istallatore ha sbagliato
qualcosa?
Ciao
 Marcello
-Catania-

 radiatori vuoti pian piano gocciolando.
Uhm... aria nel circuito?
A circuito fermo, prova a aprire le valvole di scarico e vedi se esce
aria o acqua.
Se esce aria, tieni aperto finche' non esce solo acqua.
cia'
Max

>Uhm... aria nel circuito?
Già svuotati
...ora riprovo ma quest'operazione era già stata fatta
dall'installatore.
Io l'ho ripetuta una settimana dopo e usciva solo acqua
Ciao
 Marcello
-Catania-


probabilmente c'è aria in qualche ansa dei radiatori.
Fai andare l'impianto al massimo per un po in modo che l'acqua circoli
abbastanza vorticosamente e smuova eventuali residui di bolle d'aria.
Poi spegni tutto, aspetta un 15 minuti che si ristabilisca la "pace"
nel circuito idraulico e porcedi allo spurgo dell'aria: vedrai che ce
ne è ancora.
Tutto questo vale SE la pressione nel circuito è corretta e
sufficiente.
Per ulteriori info vedi anche free.it.mestieri.idraulici
Saluti,
KMo

Poi spegni tutto, aspetta un 15 minuti che si ristabilisca la "pace"
Forse questo è stato il mio errore.
Lo spurgo la scorsa volta l'ho fatto con la caldaia in funzione.
Ora ho provato con la caldaia spenta ed in effetti è uscita un bel po'
d'aria.
Quando si attacca la pompa il rumore d'acqua ora è quasi nullo.
Il fatto che su qualche radiatore ancora non è nullo mi fa supporre
che un po' d'aria c'è ancora
Tra un po' di giorni provo nuovamente a vedere se c'è aria
Ciao
 Marcello
-Catania-

Ho anch'io questo problema solo che la caldaia è più alta rispetto ai 
radiatori quindi presumo che l'aria nell'impianto tenda ad accumularsi 
nella caldaia... cosa potrei fare?
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?


La caldaia deve essere comunque dotata di una valvola di
sovrapressione. Di solito basta agire su quella....

 -Catania-

Ho cercato sul manuale della caldaia, ma non sono riuscito a trovare 
nulla a proposito di come spurgare l'aria. La valvola di sovrapressione 
di solito che caratteristiche ha? Come la individuo?

 ha scritto nel messaggio 
news:e700o2hrjnmfi425r...@4ax.com...

Qualora dopo aver tolta l'aria ,rimanga il rumore ,strozza il detentore( in 
basso) fino a che il rumore sparisce
-- 
ciao Edy  (;o))) 

 solito che caratteristiche ha? Come la individuo?
Non credo che si chiami valvola di sovrapressione una semplice valvola sfogo 
aria automatica *Jolly* comunque la puoi trovare vicino e leggermente sopra 
la pompa la puoi riconoscere perchè in testa ha un tappo nero come le ruote 
auto, lo allenti e lo lasci lento e così svolgerà il suo compito
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family020_Automatic_air_vents_MINICAL/path/5~5020~5020-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
ciao Edy  (;o))) 

Marcello wrote:

Ps: probabilmente devi poi fare entrare un po d'acqua nel circuito dopo aver
tolto l'aria
-- 
Controlla gli errori per rispondermi in e-mail!