Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pannelli solari manutenzione

Ciao a tutti, e' ormai l'era dei pannelli solari nei tetti delle
abitazioni, io ne ho uno e devo dire che mi sta' facendo risparmiare
un botto di soldi evitando di consumare il gas.
Il problema adesso e' : come fare manutenzione, come per esempio
effettuare il rabbocco del liquido antigelo che circola nel circuito?
Come pulirlo, come fare per preservarlo dall'usura e cose varie ??
La cosa piu' importante adesso pero' e' che qualcuno mi dica come
effettuare il rabbocco del liquido perche' credo per effetto
ebollizione non ce ne sia piu' infatti non esce piu' acqua calda.
Grazie a tutti a presto,
	Gabriele
Write to: mfl...@tiscalinet.its
P.s.: togliere la "s" antispam

 Come pulirlo, come fare per preservarlo dall'usura e cose varie ??
Eccoti alcune piccole note per la manutenzione del fluido vettore
per impianti solari.
Innanzi tutto la compatibilità. L' aggiunta deve essere fatta con lo stesso
tipo di miscela originaria. Se non sai la composizione, e soprattutto se
ha già un pò di anni, scarica l' impianto e rinnova il contenuto.
Il nuovo fluido deve essere composto da acqua (possibilmente
demineralizzata) e glicole propilenico a bassa tossicità nelle proporzioni
adatte ad assicurare l' incongelabilità. Sulla confezione in genere ci
sono le proporzioni. Se il tuo impianto, come di norma, è composto
da varii materiali (alluminio per i pannelli, rame per i tubi, acciaio
zincato per il bollitore), il glicolo deve contenere sali inibitori, e
quindi essere espressamente formulato per circuiti multimetalli.
Misurare sempre, con le cartine al tornasole, il ph della miscela  nuova,
che deve essere compreso tra 7,5 e 8,5 o comunque come indicato
dal fornitore. Ogni anno si dovrà verificare il ph, spillando un pò di
liquido, per avere la certezza che il valore non cambi.
E veniamo al caricamento vero e proprio, che, per un fai da te è la
cosa più difficile, in quanto difficilmente disporrà della pompa adatta,
sia essa manuale od elettrica.
A costo di sembrare macchinoso e/o astruso, consiglio di realizzare
(o far realizzare), un piccolo recipiente a pressione (una piccola
autoclave, insomma), da collegare permanentemente al tronchetto
di riempimento dell' impianto.
Basta uno spezzone ti tubo di circa 10-15 cm di diametro, chiuso
alle estremità con flange saldate. La flangia inferiore porterà il foro
per il raccordo all' impianto, quella superiore due  fori valvolati, uno
per il riempimento del liquido, l' altro per pressurizzare l' interno del
tubo tramite l' aria compressa di un piccolo compressore.
Se vorrete fare le cose proprio per bene, forate il mantello del tubo
in alto ed in basso lungo una generatrice, inserite due raccordini
a gomito nei fori, e collegate i due raccordini con un tubo in plastica
trasparente (il tutto lo trovate nei negozi di forniture tecniche
per poche lire). Avrete così un ottimo indicatore del livello del
liquido nel tubo.
Con questo sistema, non solo il primo riempimento sarà facile, ma
soprattutto disporrete di una riserva di liquido sempre pronta da
immettere nell' impianto.
Il funzionamento del marchingegno è intuitivo, ma se servono ulteriori
spiegazioni....
Quando si carica, ricordarsi ovviamente di aprire le valvoline di sfiato
in alto sui pannelli, caricare lentamente, tenendo d' occhio il manometro
dell' impianto. La pressione finale dovrà essere, in corrispondenza
dei collettori, di 1,6 Bar. Se disponete solamente di un manometro in
corrispondenza del bollitore (e quindi più in basso), aggiungete alla
misura l' altezza piezometrica dei collettori. Che significa semplicemente,
senza adoperare i paroloni che piacciono ai tecnici, aggiungere la
distanza verticale tra il bollitore ed i pannelli :-).
Avviare successivamente e manualmente il circolatore del fluido vettore,
lasciare circolare per una mezz' oretta, e verificare il tutto,
eventualmente integrando.
Se il circuito del fluido vettore dispone di valvola di ritegno
unidirezionale (come dovrebbe essere in un impianto ben fatto), và
bypassata per non ostacolare il caricamento.
Controllare, ad impianto in funzione, che la pressione non aumenti troppo.
In questo caso và verificata la precarica del vaso di espansione.
Dal momento che salirete sul tetto per aprire le valvoline di sfiato, date
un' occhiata ai fori di drenaggio e di aerazione del materassino isolante
sul retro dei pannelli. Le vespe ed altri insetti hanno una speciale
predilezione per questi tappi, ed un materassino isolante umido, perchè
i fori sono otturati,....non è più molto isolante.
Basta così, credo che per un paio di fine settimana ne avrete abbastanza !
Buoni lavori.
              Paul

 tubo tramite l' aria compressa di un piccolo compressore.
Quindi se ho ben capito ci sono 3 valvole (manuali): nel disegnino le ho
chiamate:
- V1 Collegamento al compressore
- V2 Ingresso liqido di rabbocco
- V3 Collegamento al riempimento impianto
          V1      V2
         | |     | |
         | |     | |
        ++ |    ++ |
        ++ |    ++ |
         | |     | |   +------+
         | |     | |   |+----+|
      +--+-+-----+-+---++-+  ||
      |                   |  ||
      |                   |  ||
      |                   |  ||
      |                   |  ||Indic.
      |                   |  ||
      |                   |  ||livello
      |                   |  ||
      |                   |  ||
      |                   |  ||
      |                   |  ||
      |                   |  ||
      +--+-+-----------++-+  ||
         | |           ||    ||
         | |           |+----+|
        ++ |           +------+
        ++ |
         | |
         | |
          V3
Correggimi se non ho capito bene... per riempire dovrei nell'ordine:
1) Chiudere la valvola V3
2) Aprire V2 e versarvi il glicole fino a riempire il tronchetto
3) Chiudere V2
4) Aprire V1 e cominciare a comprimervi aria fino alla pressione richiesta
5) Aprire V3 fino ad esaurire il glicole nel tronchetto o finchè non sia
uscito dagli sfiati sul tetto (allora bisogna essere in due per non mandare
alla fine aria nell'impianto)
--
                                           Ciao dal Giampi
  Per rispondere è meglio far sparire "via-tutto-questo"

mandare  alla fine aria nell'impianto)
Hai capito benissimo come funziona l' accrocco.
Ricorda comunque che, essendoci un indicatore di livello, per non
immettere aria nell' impianto basterà chiudere V3 quando si vedrà
nel tubo trasparente che il liquido sarà prossimo all' esaurimento.
Basterà allora chiudere V1 (raccordo aria), aprire V2 (immissione nuovo
liquido nel tronchetto), e ripetere la procedura.
Il tronchetto può rimanere permanentemente pressurizzato, se la
valvola V3 è a perfetta tenuta. In caso di piccoli rabbocchi quindi
non è nemmeno necessario collegare il compressore.
Due finezze per comodità d' uso :
- oltre le due valvole V1 e V2, in testa ho aggiunto anche un manometro,
così non è necessario fare riferimento al manometro del compressore,
che tra l' altro è in un altro locale.
- se attorno al tubicino trasparente dell' indicatore di livello si mette un
anellino scorrevole a frizione, si ha un riferimento del livello del
liquido.
Così si può sapere, in caso di rabbocco, quanto liquido si è immesso,
oppure quanto se ne toglie all' impianto.
Buoni lavori.
               Paul

di riempimento dell' impianto.
Io adoperato un metodo differente.
Devo dire che il metodo descritto dal buon Paulhass e molto piu
semplice,pratico (paul riuscissi a fare qualche bella foto faresti cosa
gradita).
Nel mio caso l'impianto e alimentato da un comune riduttore di pressione,con
valvola di non ritorno in ingresso(credo sia fondamentale la valvola
europa,in modo che non si possono mischiare il liquido del fluido vettore
con l'acqua dell'acquedotto).
Nell'impianto ho poi un rubinetto(dopo il riduttore) ,che mi permette di
scaricare l'impianto ,oppure di rabboccarlo con nuovo liquido attraverso una
pompa.
La funzione del riduttore e solo quella di mantenere sempre alla stessa
pressione l'impianto,e quindi di rabboccare in automatico con una minima
parte acqua.(la maggior parte del fluido vettore, composto da glicole
propilenico,  viene pompato subito in impianto).
ciao
pao

 parte acqua
Questo sistema č vietato dalla legge e dalla tecnica.
Dalla legge, perchč in caso di guasto al riduttore e/o alla valvola
di ritegno si potrebbe avere un rientro di glicolo nella rete idrica.
Dalla tecnica, perchč potresti non accorgerti di una perdita all' impianto
del fluido vettore.
Aggiungi perciň un rubinetto di separazione.Se vuoi.
Buoni lavori.
                Paul

 un botto di soldi evitando di consumare il gas.
ne approfitto per chiederti una cosa, li vorrei installare anche
io (anche se probabilmente attendero' notizie&certezze sul fatto
del finanziamento del 70% per chi installa pannelli per la
produzione di elettricita' e poi magari montero' quelli)
L'unico mio dubbio e': in caso di grandine cosa succede? come
sono protetti? 
-- 
nebbia

per impianti solari.
Write to: mfl...@tiscalinet.its
