Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: selettivita magnetotermico

se ho un cavo e alla fine ho un magnetotermico c16, a monte che 
magnetotermico devo mettere per evitare che in caso di corto scattino 
entrambi?

 se ho un cavo e alla fine ho un magnetotermico c16, a monte che magnetotermico devo mettere per evitare che in caso di corto scattino entrambi?
 
Credo tu stia confondendo differenziale con magnetotermico. 
 
Di solito si mettono 0,3 A e 0,03 A ma ti suggerisco di
 confrontarti con un elettricista per il tuo impianto.
 
 
Dovresti poter valutare anche il tipo di diff a seconda di
 particolari esigenze (elettrodomestici a inverter, per
 esempio...). 
-- 
Love is the Dance of Eternity
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 


Dati insufficienti.
 
E comunque il CC non e' mica il sovraccarico, che lo gestisci di fino, 
ma genera una corrente talmente alta da non poter escludere che scatti 
quello che (in quel momento) risulta semplicemente il piu' veloce a 
sganciare, a prescindere dal suo calibro...
 
 
 
sandro


In ambito civile non è possibile garantire la selettività in caso di 
corto circuito.
In ambito industriale si può ricorrere alla selettività cronometrica 
dove l'ìnterruttore a monte è temporizzato e prima di intervenire lascia 
passare un energia svariate volte più alta che quella che lascerebbe 
passare un magnetotermico normale.
 
Volendo tentare la via della selettività amperometrica, dovresti andarti 
a scartabellare datasheet/cataloghi e installare a valle un interruttore 
con tempo di prearco nettamente più breve rispetto a quello a monte, 
ammesso che il tempo di prearco lo trovi esplicitato.
 

 Credo tu stia confondendo differenziale con magnetotermico.
 
no,non parlo di differenziali
parlo di magnetotermici, in particolare della parte magnetica
 

 Dati insufficienti.
 
 
che dati ci vogliono?
 
 

 
non riesco  a trovare una semplice tabella che mi dice chi salta 
certamente prima e chi certamente dopo
non sono molto portato per i grafici, ma mi sembra un casino

 
 
Stando a quanto scritto qui
https://it.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=idee-suggerimenti/guida-interruttori-magnetotermici
 
 
Puoi provare mettendo a valle un magnetotermico con curva B e a
 monte un curva D o K.
 
-- 
non firmo niente !

 
 
 
ho a disposizione anche dei megatiker ma sincereamente volevo evitare
troppo grossi
se si poteva volevo rimanere sui modulari
senno' metto tutti fusibili e buonanotte


Se stai guardando i grafici con le curve d'intervento, in caso di corto 
circuito sei su per giù dove la differenza tra le varie curve 
d'intervento si appiattisce.
 
Fregatene della selettività sul cortocircuito, è un evento rarissimo o 
perlomeno dovrebbe esserlo... Se non lo è il problema forse è un altro.
A me nei rari casi di cortocircuito che ricordo è sempre saltata tutta 
la catena di interruttori, contatore incluso, quindi puoi mettere 
l'interruttore che ti pare tanto ci pensa il contatore a lasciarti al 
buio :)
 

 
 
ho il contatore senza interruttore appositamente per evitare questo.


Sono impazziti, i gestori della tua linea...?
 
 
 
sandro

 Sono impazziti, i gestori della tua linea...?
 
perche'?
basta pagare la gabella...


Tradotto: e' previsto che (pagando) il fornitore rimuova la (sua) 
protezione, oppure di malaffare si tratta?
 
 
 
sandro

 
 
per es. se chiedi 40 kW il distributore da noi ti mette un contatore 
senza interruttore.
 
basta pagare l'aumento di potenza..
tutto legale