Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perdita collettore complanare riscaldamento

ciao
ho un problema nel mio impianto di riscaldamento...
ho una perdita al collettore complanare del 2ï¿œ piano dell'abitazione...
il collettore ï¿œ monolaterale con valvola di zona...
la perdita ce l'ho dove, uno dei due tubi che arriva dal piano di sotto, 
entra nel collettore...li dove c'ï¿œ il dado che aggancia il tubo al 
collettore ho la perdita...
ora non so se il tubo che perde ï¿œ quello della mandata o quello del 
ritorno perchï¿œ non so come distinguerli...
ho provato a tirar un po' il dado ma non cambia nulla...
che fare? ci sarï¿œ qualche guarnizione da cambiare?
ho notato che la perdita non ï¿œ regolare...ci sono momenti nella giornata 
(anche mezza giornata di fila) che non perde e momenti in cui 
perde...non ho ancora ben capito se c'ï¿œ un nesso in tutto ciï¿œ...
che fare? qualche consiglio?
intanto giusto per capirci qualcosa di piï¿œ qualcuno mi spiega un po' 
meglio come funziona il collettore complanare e l'impianto di 
riscaldamento in generale cosï¿œ da aver delle basi su cui ragionare...
grazie
 
-- 
Ciao
O.


 
dovrebbe essere uno di quei raccordi col dado e quindi con una 
guarnizione che si è indurita e non svolge il suo lavoro
 
tipicamente dovresti vedere la perdita col tubo  freddo..quando ci passa 
l'acqua calda potrebbe perdere meno e l'acqua evaporare
 
puoi provare a mollare il dado (dopo aver tolto pressione all'impianto) 
e poi metterci del sigillante anaerobico sempre per idraulica tutto 
attorno come gira la guarnizione(quello che si usa al posto della canapa 
per intenderci) poi riserri il dado ..aspetti qualche ora e speri

 per intenderci) poi riserri il dado ..aspetti qualche ora e speri
 
intendi il nastro teflon?
 
per svuotare l'impianto immagino che devo svuotarlo integralmente (se 
non erro c'è un rubinetto sotto la caldaia per svuotare rapidamente 
tutto) o posso svuotare solo il 2° piano?
 
per capirci qualcosa di più ho provato a cercar su google spiegazioni su 
come funziona un impianto di riscaldamento e nello specifico questo 
collettore ma non ho trovato nulla...riesci a darmi un'infarinatura? (o 
qualche link se li conosci)
 
-- 
Ciao
O.

intendi il nastro teflon?
 
Ho inserito "sigillante anaerobico" in google.
Escono fuori tante robe, ma nessuna mi pare assomigli al nastro di
teflon.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
ok ho ricercato ora anch'io, così da capirci qualcosa...
 
ma non si può partire dalla soluzione più semplice e cioè sostituire la 
guarnizione?
 
-- 
Ciao
O.

guarnizione?
 
Se riesci a smontarlo completamente, direi di si.



 
perchč dici che non riesco a svitarlo completamente?
 
-- 
Ciao
O.

perchè dici che non riesco a svitarlo completamente?
 
Dovre avrei detto cio'? Ho detto "se ci riesci", non ho detto "tanto
non ci riuscirai".
 
Il "se" e' dovuto al fatto che non so nulla della tua abilita'
manuale, della tua dotazione di attrezzi e di come e' fatto il
collettore.



 
certo che se puoi è meglio cambiare la guarnizione ma tipicamente c'è da 
sfilare il tubo per farlo
 
è possibile sfilare il tubo facilmente?? credo di no
 
puoi provare anche a fare un bel anellino di teflon potrebbe funzionare 
anche lui


 
la mia puntualizzazione è stata fatta perchè pensavo che sapevi già di 
qualche intoppo, chessò tubo impossibile da far uscire, per esempio...
 
-- 
Ciao
O.

 anche lui
 
 
-- 
Ciao
O.

Ciao Outlaw,
scusa se ti disturbo.
Ho visto la tua discussione del 30/12/12 con Brusshless e Bernardo Rossi.
Ho il tuo stesso problema e per sfilare il collettore complanare dovrei abbattere mezzo metro quadro di parete.
Sarei curioso di sapere se sei riuscito a risolvere il problema e come.
Grazie, Alessandro

Ciao Ragazzi, anche a me stesso problema. la perdita è in fase di raffreddamento dell'impianto, dal giunto tra il tubo della mandata e il collettore complanare. il tubo è un multistrato del 32 che fa in un giunto a stringere. Pensando di fare meglio ieri ho provato a serrare di più e invece pare perda maggiormente.
Avete risolto con il teflon o con il sigillante anaerobico?
Grazie in anticipo a tutti

 collettore ho la perdita...
 
Ho avuto lo stesso problema poco tempo fa. Il mio non e' "complanare" ma penso che sia la stessa cosa.
Nel mio all'ingesso c'e' una riduzione da 1" a 3/4" che in origine era di ferro e si era finita dalla ruggine e come ho provato a stringere si e' rotta.
Ho sostituito la riduzione con una di ottone e rimontato tutto il collettore.
 
Non ho vuotato completamente l'impianto, ma ho chiuso tutte le valvole e detentori dei termosifoni che sono piu' in alto oltre a chiudere l'ingresso alla caldaia e levato l'acqua da un termo fino ad azzerare la pressione. 
VitT