Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema salvavita

Buonasera a tutti,
a causa di una presa difettosa, si è creato un corto-circuito ed è
scattato il salvavita. Ho eliminato il corto-circuito ed ho rimesso a
posto l'interruttore del salvavita ma in casa non c'è corrente, ed il
contatore Enel non è staccato. Se premo il tasto "test" del salvavita
però, non succede niente.
Qual'è il problema?

 per�, non succede niente.
Non e' che tra il contatore ed il salvavita, c'e' qualcosa d'altro ? Un 
altro magnetotermico o salvavita ?
Sei in una casa singola o condominio ?
Sai usare e possiedi un tester ?
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

avrai dei fusibili o c' qualche altro interuttore o ti si sono bruciati i 
fili............il salvavita resta su?? 

Qual'� il problema?
Sicuro che vicino al contatore non ci sia un quadretto con un'altra 
protezione da ripristinare?
Se ti facciamo fare qualche prova rischi di farti male o hai un po' di 
pratica?
Abbiamo a disposizione un tester? oppure un portalampada "volante" o una 
lampada a cui poter tagliare la spina?
Comunque prova a spegnere e riaccendere tutte le protezioni (contatore, 
magnetotermico, differenziale alias "salvavita"), vuoi mai che ci sia un 
polo difettoso
--
Giorgio

>>>>>>>>
E' normale che in mancanza di corrente il tasto TEST non funzioni, il 
problema � da cercare altrove, magari c'� una scatola fusibili o un altro 
termico.
Resta sempre valida la domanda di Alberto sul tester.
Ciao 

Se hai il contatore nuovo e il display � acceso vuol dire che al contatore 
arriva corrente.
Ciao 

 Sai usare e possiedi un tester ?
Scusami. Solo dopo l'invio ho visto che avevi gi� posto le stesse domande.
--
Giorgio 

 Sai usare e possiedi un tester ?
Si.
Grazie a tutti per le risposte :)


Non ho capito perché google groups mi cambia nick. keplero e chameleon
sono la stessa persona ovviamente.

 Si.
Bene, allora misura la tensione all'ingresso del salvavita (generalmente 
in alto, ma controlla anche in basso, non si sa mai che sia montato al 
contrario).


 sono la stessa persona ovviamente.
A me non e' mai capitato , in tanti anni di internet e bbs ... strano :))


(luci accese).
Essendo un contatore elettronico i morsetti in uscita sono in tensione (nei 
vecchi modelli invece le viti erano isolate).
Puoi provare con il tester se su quelli c'� tensione.
Fai la stessa prova nel quadro di casa su entrambi i lati del differenziale 
(il test potrebbe non funzionare perch� guasto).
Se non arriva tensione al differenziale, controlla i fili in uscita dal 
contatore e quelli entranti nel differenziale. Pu� essere che fosse stato 
erroneamente inserito anche una parte di filo con l'isolante, poi scioltasi 
per la corrente di guasto. Stessa verifica da fare eventualmente anche sui 
magnetotermici. Controlla anche il serraggio dei morsetti (tutti)
Se trovi tensione anche sul differenziale, ripeti la prova sui 
magnetotermici a fianco.
Se anche su quelli trovi tensione sia a monte che a valle, allora la 
corrente di cortocircuito potrebbe aver fatto interrompere un filo 
nell'impianto o una giunzione.
Allora la cosa si complicherebbe. Imho oltre il fai da te.
Se non te la senti o se la cosa si fa lunga, chiama un elettricista. E' un 
orario ancora accettabile per trovare qualche artigiano con il cellulare 
acceso. Non chiamare il primo che capita, scelto a caso dalle pagine gialle 
(pena costo assurdo).
Nota: considera sempre l'impianto come se fosse in tensione. Quindi 
attenzione a dove metti le mani.
--
Giorgio


Quoto alla grande, ottimo consiglio.
Caio 

 ha scritto nel messaggio 
news:08595b17-e8a9-4010...@n30g2000vba.googlegroups.com...
Buonasera a tutti,
a causa di una presa difettosa, si � creato un corto-circuito ed �
scattato il salvavita. Ho eliminato il corto-circuito ed ho rimesso a


 Qual'� il problema?
  Cambiare il salvavita!
-- 
Video meliora proboque, deteriora sequor.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   Cambiare il salvavita!
Ma se non sappiamo ancora se a monte c'e' tensione o meno ...


Potrebbe essere il contatore ENEL.
A me e` capitato che anche se le spie erano accese non usciva
corrente; puoi verificare con un tester smontando la parte bassa del
contatore e comunque verifica se sul display e` comparso un minuscolo
triangolino....
Alex

ma come protezione hai solo il salvavita ?
te lo chiedo perche un salvavita puro ( senza magnetotermico) non ti
protegge da corticircuiti , se e cosi allora il cortocircuito  si e
propagatoi fino al contatore e forse oltre .
e buona regola avere dopo il salvavita un termico principale seguito da
termici secondari per sezionare l'impianto.

 Ma se non sappiamo ancora se a monte c'e' tensione o meno ...
  Ho avuto problemi, in cucina, per tre anni alla fine, ed � cosa di
qualche giorno fa tutto si � risolto cambiando quell' interruttore male-
 detto che apparentemente sembrava funzionare.
 ciaofelix:-)


  detto che apparentemente sembrava funzionare.
Tu hai avuto problemi :)) e tu hai risolto :)
E' una possibilita', non puoi farglielo cambiare senza che prima abbia 
misurato.
Dai :)


Eccomi qua.
Ho per fortuna risolto tutto. :)
Approfitto di questo messaggio per ringraziare tutti quanti: siete
stati davvero gentili a rispondere!
Stamane mi sono messo con una santa pazienza a cercare il guasto: dopo
aver appurato che ai morsetti del salvavita non era presente tensione,
sono andato direttamente a verificare la scatola all'ingresso
dell'appartamento, dove anche lì il tester non dava segni di vita.
Allora ho chiamato l'elettricista, preso dallo sconforto :/
Mentre aspettavo che il tecnico mi desse conferma, sono sceso di nuovo
in cantina a controllare il contatore: era acceso e funzionante. Son
rimasto lì a guardare come un ebete tutte le lucine dei vari contatori
per 10 minuti buoni, ricordandomi di chi mi aveva detto che forse
c'era un magnetotermico da qualche parte, quando finalmente mi sono
reso conto che, ben nascosto, c'era un nutrito gruppo di
magnetotermici sotto i contatori... Inutile dire che il mio era
abbassato. La casa è nuova ed il portiere non c'era, quindi non ero a
conoscenza della presenza di tali interruttori...
E dunque alla fine corrente ripristinata e appuntamento col tecnico
annullato. Tanti soldini risparmiati. E son potuto finalmente tornare
ai miei lavoretti, completando l'opera di sostituzione di tutti i
faretti alogeni con tante belle lucine a risparmio energetico :P
Grazie ragazzi, auguro a tutti una splendida serata!!!