Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [help] presa di corrente in prossimità del contatore

Ciao a tutti!
 
Ho assoluta necessità di disporre di una presa di corrente
vicino al contatore e al quadro elettrico (ahimé le prese
più vicine e la scatola di derivazione sono molto distanti
e dovrei aprire mezzo muro o passare metri e metri di cavo
lungo gli stipiti di due porte...). C'è un modo tecnicamente
sostenibile? Non voglio accrocchi improvvisati o soluzioni
anche solo lo 0,x% rischiose, voglio sapere se è fattibile
una cosa pulita e pienamente a norma. Ad esempio vedo che
nei negozi di elettricità vendono moduli presa di corrente
da inserire nei quadri elettrici (per me andrebbe benissimo,
ma non so cosa comporti inserire il modulo direttamente in
quell'area). Ovviamente farei fare il lavoro ad un
elettricista.
 
Grazie!


 
Link accorciato 
https://tinyurl.com/ubcv87j
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 vicino al contatore
 
se vuoi stare sicuro, prendi un quadretto da esterno a 6 moduli (scegli 
tu se del tipo stagno o meno), che fisserai al muro con tasselli.
 
assembli un differenziale, un magnetotermico, e la tua presa, tutto 
collegato a cascata con fili di idoneo diametro
 
poi derivi dal contatore una linea (meglio dentro una guaina spiralata) 
che servirà il nuovo quadretto che avrai realizzato,
e sei a posto
 
il difficile semmai, sarà portarci la terra, ma se sei fortunato, nella 
zona dei contatori trovi la derivazione per la terra, se è così la 
prenderai per collegarla alla tua presa

geppo ha scritto:

ma non fai prima a chiamare un elettricista (a cui delegherai
il lavoro) e chiedergli la fattibilità di quello che ti serve?
 

 
 
Difatti, sono dei veri misteri.
Dice che ovviamente farebbe fare ad un elettricista.
Allora probabilmente non si fida troppo del professionista,
ma vorrebbe un parere a distanza da illustri sconosciuti,
per eventualmente confutare ciò che il professionista propone.
Boh...


mi sembra piuttosto semplice, solo per la chiamata qualsiasi
tecnico ti prende almeno 45 euro solamente per il disturbo
(mi sembra anche giusto visto lo spostamento e il tempo
impiegato per arrivarti a casa, sono forse meno idonee le
tariffe). Quindi, se venissi a sapere che il tipo di
intervento richiesto sia in qualche modo poco tecnicamente
corretto o rischioso o di cervellotica risoluzione, eviterei
comunque di chiamare un tecnico a vuoto e mi rassegnerei
nel trovare soluzioni alternative.
 
Grazie a tutti per le risposte illuminanti!
 
Ciao! :)

geppo ha scritto:

  e chi cavolo chiami? Bill Gates...qui da me se vengono per farmi una 
offerta
per un lavoro non prendono nulla! e ci mancherebbe ....
si vede che da te ce né uno solo e si fa pagare come un primario
ospedaliero.
male che vada, vai tu da lui e spiegagli cosa vuoi fare...al max ti
prendera 15 euro per il "consulto" :-)
 

Ciao,
se hai spazio nel quadro una presa di corrente da barra Din
non comporta problemi particolari. Se hai un quadro con una
porta potrai avere il problema di dover aprire la porta per
usare la presa ma nulla di più.
 
Considera che in Francia è *obbligatorio* avere due prese 
da barra DIN nel quadro (norma NF C 15-100), per dire non 
stai chiedendo qualcosa di fuori dal mondo o di strano.
 
La barra (realmente una barra) in cui attacchi ogni cosa 
nel quadro si chiama DIN dalle norme di origine tedesca che
l'han definita. La sua dimensione si misura in moduli. Ogni 
modulo sono 18mm di larghezza ed una presa da quadro ne 
prende in genere 2 (36mm) quindi il tuo solo impedimento è
eventualmente avere abbastanza spazio libero. Sul piano 
formale potrebbe esserci nelle norme CEI una quantità di 
spazio minimo libero per certificare l'impianto, purtroppo
vivendo in Francia da un po' non sono aggiornato quindi non 
mi so pronunciare su questo. Comunque lo spazio minimo serve
per poter fare eventuali modifiche all'impianto e avere un 
po' di spazio per lavorare, non per "ragioni di sicurezza".
 
Se non hai spazio, in genere i quadri sono standard come 
larghezza, e si sviluppano in altezza, ovvero quadri da una,
due, tre o 4 barre din. Oltre le 4 in genere si raddoppia,
ovvero si fa un nuovo quadro a fianco al primo. Quindi se 
non hai spazio e ti serve aumentarlo puoi levare il vecchio
quadro e mettercene uno più grande al suo posto. Lavoro un 
minimo lungo dovendo staccar tutto ma non complicato. Se chi
ha messo il primo ha lavorato bene uno da una barra è un po' 
in alto per restare giusti come altezza se ne metti uno da 
due/tre/quattro barre.
 
Di norma ogni barra ha un differenziale di testa che riceve
corrente dal contatore e una serie di termici o altri 
apparati in serie quindi dovresti se usi una barra già con 
altra roba attaccarti in serie, se fai una barra nuova
prendere corrente dal borne (sorry, non ricordo il nome 
italico...) di arrivo dal contatore. Nei quadri moderni di 
solito non sono fili ma barre rigide che si montano a scatto
e si tagliano con un paio di tenaglia alla lunghezza voluta
poiché gli attacchi dei differenziali/termici sono tutti a 
passo standard. Questo potrebbe complicarti un po' la vita
poiché dovrai nel caso comprare due nuove barre (una di fase
ed una di neutro). Se sono a fili fai presto tagliando due
pezzi di filo rispettando i colori.
 
Non so che limiti di prese per circuito ci siano in Italia
ora, ma andando sul pratico stando così vicino al contatore
con le potenze ridicole che ci sono... Non hai ragioni 
tecniche per cui preoccuparti. Memento che di norma il neutro
è azzurro, la fase di altro colore (in genere rossa, marrone,
grigia o nera) e la messa a terra va collegata comunque ad 
ogni presa (di solito hai nel quadro un borne verde con tanti
ingressi e ci vedrai parecchi fili giallo-verdi o rame nudo 
attaccati).
 
Per farla breve:
 
 - non stai domandando nulla di strano ne di impossibile;
 
 - se hai posto metti la presa in uno spazio libero;
 
 - se non hai posto rifai il quadro con uno più grande
   che installerai nella stessa posizione del vecchio;
 
Lavoro pulito, costo stimato dei materiali una decina di 
euro per la presa da barra din, un 30-40 se compri un nuovo
quadro da 2/3/4 barre. Nel caso, se lo fai fare a terzi, e
sul piano formale credo in Italia sia obbligatorio, considera
che la manodopera avrà un certo peso poiché a staccare e 
riattaccare tutto comunque un po' di tempo ci perdi.
 
-- 
usenet⇒nntp per trovarmi