Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema Caldaia

La mia caldaia stanotte ha pensato bene di andare in blocco e così mi sono 
svegliato con la casa congelata. 
E' una Superexclusive Ecomix Beretta, quando apro l'acqua calda non 
sento il piezo accendersi e così dopo poco va in blocco con codice d'errore 
01. 
Qualche idea prima di chiamare l'assistenza ?
-- 
Michele.

Michele A. ha spiegato il 04/03/2011 :

In molte occasioni ho trovato utile leggere sul manuale cosa significa 
il codice di errore.
Alberto

 il codice di errore.
Vero, ma questa volta č inutile, 'Assenza di Fiamma' eh, grazie al c. 
Il manuale č sarcastico. 
-- 
Michele.

Vabbè ma se non parte il piezoelettrico saranno le batterie esauste, oppure 
hai il gas chiuso (succede a volte), o l'acqua chiusa. Ma sul manuale ci 
dovrebbe essere sc ritto c odice 01 a cosa corrisponde 

 manuale ci dovrebbe essere sc ritto c odice 01 a cosa corrisponde 
La caldaia č connessa all'impianto elettrico, non credo ci siano batterie 
per il piezo, comunque verifico. 
Acqua e Gas sono ok.
L'errore 01 significa, secondo il manuale:
- 01 Blocco fiamma
Viene visualizzata nel caso in cui nella
fase di accensione o di funzionamento
del bruciatore si verifichi un funzionamento
non corretto
Quel che č sicuro č che non sento il piezo partire, 
non so se sia il piezo stesso o la scheda.
-- 
Michele.


Dico la mia.....
potresti prova ad accenderla tu al momento opportuno con un fiammifero o 
simile, se la prova va a buon fine il problema è l' accensione.
Ciao

 o simile, se la prova va a buon fine il problema è l' accensione.
E' a camera stagna, non mi fido molto ad accenderla senza protezione 
frontale, comunque provo a vedere se c'e' odore di gas togliendo la 
copertura, dopo aver provato una volta l'accensione. 
Grazie. 
-- 
Michele.


Ok facci sapere
ciao

Michele A. ha scritto:



Dico anco'io la mia: scarico intasato e/o presa d'aria tappata.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


 > che esagerato!congelata.., pensa un pò che io alle 22 al massimo stacco!

Adriano ha scritto:

Chi puo' dirlo, magari lui abita qui
http://it.wikipedia.org/wiki/Laghi_di_Fusine


 
http://it.wikipedia.org/wiki/Laghi_di_Fusine
E se tu ci fossi passato, come è successo a me, in piena notte, con una 
bufera di neve ghiacciata, e col finestrino del guidatore sganciato 
dalle guide e caduto dentro alla portiera, te lo ricorderesti...
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:Xns9E9E815287...@127.0.0.1...

Dai una controllata alla pressione dell'acqua.
Se è bassa non parte nulla.
Il pressostato dice alla scheda che non c'è acqua e la caldaia rimane 
spenta per evitare danni aggiuntivi.
Normalmente, se la pressione è al limite minimo è sufficiente 
ripristinare un pelino la pressione e tutto funziona.
Da tenere controllata per vedere se la perdita di pressione continua ad 
esserci.
A volte succede in caldaie ferme da un pò di tempo che nel circuito 
hanno la presenza di bolle d'aria.
Guido 

 hanno la presenza di bolle d'aria.
Mi pareva fosse in pressione ma non ero molto sveglio, 
prima cosa che farò sarà controllare e al limite la carico un po'.
Ti faccio sapere dopo le prove che faro' domani. 
Grazie !
-- 
Michele.

 ha scritto nel messaggio 
news:Xns9E9EA62081...@127.0.0.1...

OK!
E' la prima cosa che mi è venuta in mente perchè il mese scorso è 
successo allo studio veterinario di mio figlio dopo che la caldaia
aveva lavorato da ottobre ma prima era rimasta ferma per sei anni.
In un mese non ha più perso pressione e quindi penso che il tecnico 
dell'assistenza che l'ha fatta ripartire abbia caricato poco la 
pressione.
Ciao, Guido 

Michele A. scriveva il 04/03/2011 :

Potrebbe essere un problema di pressione del gas.
Avevo una Beretta che era sensibilissima a questo
e mi andava sistematicamente in blocco nelle giornate
piu' fredde quando c'era molta richiesta di gas dagli utenti.
Se e' questo il blocco c'e' un pulsante di reset nel "trabiccolo"
dell'accensione, se non lo resetti non riparte.

 ha scritto nel messaggio 
news:4d711923$0$1369$4faf...@reader1.news.tin.it...

Penso che il "reset" sappia che esiste..... 


Con le caldaie a camera stagna c'č sempre da prendere in considerazione anche
la questione del fottutissimo "pressostato fumi"...

>Qualche idea prima di chiamare l'assistenza ?
1. verifica la pressione dell'acqua e se necessario rabbocca.
2. togli la vite centrale dal circolatore (la pompa) e fai girare il rotore 
con un cacciavite) (a caldaia disalimentata, poi richiudi e riprova ad 
accendere).
3. non so.
-- 
Cinghiale (38, 110+21, RM)
http://www.azzurra.org/jafirc/chat.php?stanza=idairc

 pressione.
Nulla, oggi viene il teNNico che intanto doveva fare il controllo fumi, 
così vediamo che dice. 
-- 
Michele.

 3. non so.
Fatto tutto cio' ma non ho risolto, oggi alle 13 arriva il teNNico. 
Vi faro' sapere, grazie comunque per il supporto morale :)
-- 
Michele.

 Penso che il "reset" sappia che esiste..... 
Era la scheda che comanda l'accensione, 90 euro. 
Vabbè, almeno ci ho provato. 
Grazie a tutti ! 
-- 
Michele.

guybonet scriveva il 04/03/2011 :

e se non lo sa gliel'ho detto, comunque era la scheda di comando
che, come avevo detto e' troppo sensibile alla pressione
del metano.
Un difetto cronico delle Beretta.