Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto di condizionamento AERMEC con il Chiller ... cos'e' ?

Ciao a tutti,
In una casa nuova,ancora da costruire, ho chiesto la predisposizione per
l'aria condizionata.
Il costruttore mi ha proposto un sistema di condizionamento ad acqua che
dovrebbe utilizzare la stessa acqua dell'impianto di riscaldamento.
Mi ha detto che l'impianto sarebbe dell' AERMEC con il Chiller ...
Qualcuco sa dirmi qualcosa ? cos'e' il chiller ?
Amici architetti mi hanno detto che questi apparati consumano parecchia
acqua. e' vero ?
Grazie a tutti.

 parecchia acqua. e' vero ?
... si ...

 acqua. e' vero ?
se ha lo scambiatore acqua-acqua si, in genere si usa quando si ha a 
disposizione acqua di pozzo o un laghetto, molto piu` efficente, 
silenzioso e piccolo di scambiatori acqua-aria, che di acqua non ne 
consuma affatto.
assicurati che il "water chiller" in questione non vada ad acqua o 
procurati una fonte di acqua che non manchi nei periodi caldi.
ciao max


Non è assolutamente vero un chiller (= refrigeratore d'acqua) che sia
raffreddato in aria cioè come un comune condizionatore NON CONSUMA neppure
un litro di acqua
Lascia fare agli architetti il loro lavoro per gli impianti c'è chi ne
capisce + di loro..............
Poi ci sono anche modelli che usano l'acqua per smaltire il calore qualora
non si possa per vari motivi usare l'aria ma non'è la regola anzi
Il vantaggio dell' impianto che ti hanno proposto è di poter mettere tutti i
terminali interni che vuoi


... mi scuso per l'errore e le inesattezze che ho potuto scrivere ...
... pensavo che chiller fosse sinonimo di condizionatore raffreddato ad
acqua ...

 ha scritto nel messaggio
news:39o26mF...@individual.net...

Ciao e Grazie Tante.

 ha scritto nel messaggio
news:Q_AZd.658820$b5.30...@news3.tin.it...

Grazie Tante e Saluti.
Ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:d16g6b$2f8g$1...@stargate1.inet.it...

In ufficio (400 mq su due piani) abbiamo l'impianto (di condizionamento e 
trattamento aria) con il chiller in cortile (grande come due frigo 
doppiaporta affiancati).
Come ti hanno già detto il chiller è la parte esterna dell'impianto che 
raffredda l'acqua (se con pompa di calore può anche riscaldarla).
L'acqua fredda (impostata a circa 10°) circola poi nei fan-coil (nei quali 
d'inverno circola l'acqua calda) da cui esce alla fine l'aria fresca. :- )
Quindi a casa dovresti installare anche i fan-coil e non quelle unità 
classiche (molto più piccole e con molte più funzioni) dei climatizzatori 
"split".
Oppure dovranno fare delle canalizzazioni e montare all'interno della casa 
una unità di trattamento aria (nella quale l'aria viene a contatto con 
l'acqua fredda prodotta dal chiller) che poi servirà i diversi locali.
Per una abitazione l'idea del chiller mi sembra non adatta.
Al di là di eventuali considerazioni di efficienza energetica, un'impianto 
che funziona con un chiller è molto rigido nelle regolazioni. Oltretutto 
funziona bene solo se viene lasciato acceso per periodi più lunghi, in 
quanto ci mette di più a raffreddare lavorando a temperature più alte 
rispetto alle macchine che utilizzano il gas.
Non so quale possa essere il motivo per il quale ti hanno proposto il 
"chiller", ma anche eventuali problemi dovuti alla dimensione possono essere 
risolti con più unità multisplit.
L'unica cosa che mi viene in mente è la possibilità di installare il chiller 
lontano dall'abitazione, dato che con tubazioni coibentate l'acqua fredda 
può coprire distanze maggiori rispetto al gas.
Oppure il fatto che il riscaldamento sia previsto con i fan-coil e quindi la 
parte dell'impianto interna alla casa risulta già pronta.
Saluti
Johnny

 Per una abitazione l'idea del chiller mi sembra non adatta.
Che fessi quelli dell'aermec che hanno inventato e per anni prodotto 
l'idrosplit
http://www.aermec.it/prodotti/default.asp?id=133&ftype=isys&sun=id
 ..... 
e che ora diabolicamente perseverano nel loro "peccato" producendo 
l'idrobloc. 
http://www.aermec.it/prodotti/default.asp?id=133&ftype=isys&sun=idb
 :-))
Dai non te la prendere per questo mio gigioneggiare..... ma francamente 
mi sembrano um po' ardite le tue argomentazioni :-))
ciao max

 ha scritto nel messaggio
news:39t3rsF...@individual.net...

Grazie a tutti per avermi risposto.
Ciao !

 ciao max
Saluti  :-))
Johnny 


Saluti :-)
Johnny