Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Probabile dispersione di corrente

Vorrei sapere se c'è un sistema veloce per controllare se a casa ho una 
dispersione di corrente o se c'è qualcosa che da i numeri.
Ho un contratto Enel con tariffa D2 uso domestico e ultimamente le 
bollette stanno raggiungendo cifre pazzesche ...venerdi ne è arrivata 
una da 301 euro e la media delle ultime 4 bollette è sui 270 - 280 euro.
Premetto che a casa dalla mattina al pomeriggio alle 14.30 non c'è 
nessuno....diciamo che la casa inizia ad essere "vissuta" dalle 16 alle 
22/23.
Ma non mi sembra ci sono consumi eccessivi l'unica cosa che abbiamo è lo 
scaldaacqua elettrico...che la prossima settimana verra sostituito da 
uno a gas.Molte persone mi hanno detto che potrebbe essere colpa dello 
scaldabagno che potrebbe avere la resistenza rovinata o il termostato 
danneggiato e che quindi si attacca durante il giorno molto spesso.
é possibile o c'è qualche dispersione da qualche parte?
Mi hanno detto di mettere una pinza amperometrica sotto i due fili che 
escono dal contatore e di contollare se il valore è 0 in caso contrario 
significa che c'è una dispersione....è vero quasta cosa
Grazie
Agostino

 significa che c'è una dispersione....è vero quasta cosa
La pinza deve "avvolgere" un solo filo altrimenti avrai lettura nulla.
--
Chopper
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 significa che c'è una dispersione....è vero quasta cosa
E'vero ma con la pinza amperometrica non misuri la dispersione ma la 
corrente che passa dal filo, sia che essa vada dispersa sia che venga 
mangiata da scaldabagno, lampadine e altri utilizzatori.
Senza conoscenze e strumenti da elettrotecnico facciamo presto a 
controllare.
Come dato certo abbiamo che una  bolletta da 270 euro corrisponde a circa 
1500 kWh al bimestre = 25 kWh al giorno.
Lunedì ore 8.00 prendo il totale del contatore
Martedì ore 8.00 rifaccio la lettura e calcolo la differenza.
Martedì ore 8.00 stacco lo scaldabagno e per 24 ore, tassativo inderogabile 
ci si lava con l'acqua fredda.
Mercoledì ore 8.00 nuova lettura e calcolo del consumo delle ultime 24 ore.
Il confronto dei due consumi giornalieri comincerà a dare un'idea se il 
fedifrago è  proprio lo scaldabagno oppure se c'è da proseguire e monitorare 
il frigo o altro.
-- 
Fabbrogiovanni 

 il frigo o altro.
ok grazie da domani inizia il test

ho dimenticato di aggiungere che per l'acqua ho il pozzo e quindi una 
pompa da 1.5 hp..ma non mi sembra che entri in funzione 
spesso..considerando anche il fatto che ho un autoclave e quindi l'uso 
non č continuo...poi la usavo anche prima e queste anomalie prima non 
c'erano

 ok ....ma qui dovrņ pure sopportare mia moglie e i figli ehehe!!
Prepara una serie di cartelli da appiccicare per la casa in zone 
strategiche:
"nelle prossime 24 ore č vietato sporcarsi".
Domanda magari inutile: hai gią il nuovo contatore elettronico e le boleltte 
sono a lettura reale e non consumi presunti, vero?
-- 
Fabbrogiovanni

sono a lettura reale e non consumi presunti, vero?
Qui da noi la lettura reale non e' ancora funzionante, mi dicono che
devono ancora pedisporre le apparecchiature necessarie nelle
centrali/stazioni/salamadonna
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 sono a lettura reale e non consumi presunti, vero?
no no ho il contatore elettronico da 3 anni

 che sotto il contatore bisogna "avvolgere" tutti e due i file
http://assets.fluke.com/manuals/i200s___isita0500.pdf


 Chopper
Per misurare se c'è dispersione dobbiamo mettere all'interno del toroide 
entrambi i fili attivi.
Se non c'è dispersione avremo "andata e ritorno" uguali e quindi lettura 0
Serve però una pinza apposita per basse correnti
giorgio 

 ha scritto nel messaggio 
news:fqgcjj$dkp$1...@nnrp.ngi.it...

Vero però serve pinza amperometrca per basse correnti. Non la classica pinza 
amperometrica
Inizia con la prova indicata da Fabbrogiovanni.
L'altra da fare è (nel caso tra contatore e quadro di casa sia presente 
linea interrata), provare a spegnere il generale del quadro in casa per un 
ora e vedere se il contatore all'esterno misura consumi.
giorgio 

 
ok grazie

Allora tra le altre cose ho approfittato per guardare l'ultima bolletta
dove viene riportato anche il consumo medio giornaliero per alcuni mesi
Ecco cosa riporta
Dal 15.04.07 al 15.06.07 consumo medio 11.9 KWh/giorno ...e qui mi 
sembra normale
Dal 15.06.07 al 15.08.07 consumo medio 14 KWh/giorno ...e qui mi sembra 
normale tenendo conto che innaffio il giardino e uso il condizionatore
Dal 15.08.07 al 15.10.07 consumo medio 13.8 KWh/giorno ...e qui mi 
sembra normale tenendo conto che innaffio il giardino e uso il 
condizionatore
Dal 15.10.07 al 15.12.07 consumo medio 18,1 KWh/giorno ...e qui e 
iniziato a fare freddo e mi ricordo di avere aumentato il termostato 
dello scaldabagno perchè la spia era sempre accessa e l'acqua calda 
molto poca
Dal 15.12.07 al 15.02.08 consumo medio 22 KWh/giorno ...consumo 
eccessivo e la prima cosa che abbiamo notato che la spia dello 
scaldabagno è quasi sempre accessa ma l'acqua calda e poca.
Questo assieme ai 301 euro di bolletta mi fanno capire che c'è qualcosa 
che non va ed è ora di porre rimedio
Sta sera dalle 19.30 alle 19.30 di domani vedo il consumo
dalle 19,30 di domani stacco lo scaldabagno come da indicazioni del buon 
fabbro e vediamo che succede
Vi faccio sapere se trovo il colpevole

 Vi faccio sapere se trovo il colpevole
Altra cosa che di solito non viene adeguatamente valutata (magari non è il 
tuo caso): pc acceso 24 ore su 24 per software P2P.
giorgio 

  
ok ma non è il mio caso :)

 sempre accessa ma l'acqua calda e poca.
Non so da quanto siano le resistenze degli scaldabagni.
Facciamo da 1 kW?
Basta che il tuo coso rimanga acceso inutilmente per 10 ore al giorno e 
fanno proprio quei 10 kWh al giorno in più.
-- 
Fabbrogiovanni 

scaldabagno č quasi sempre accessa ma l'acqua calda e poca.
Metti uno scaldabagno a gas


 Agostino
se la spia resta sempre accesa o quasi, forse il serbatoio è infognato
di calcare e altro, per cui la resistenza sta sempre accesa irradiando
all'acqua molto meno della metà del calore che produce..
Potrebbe anche essere pieno di sabbia.. per curiosità quando lo levi
prova ad aprirlo.. e facci sapere.. se hai voglia..
- lem


e si c'hai ragione fabbro....ma adesso lo tengo sott'occhio!!

 
si l'intenzione č quella di prendere uno istantaneo..ma poi avrņ un 
altro problema perche da me non arriva il metano
e adesso per la cucina uso due bombole.Per lo scaldaacqua credo sia 
necessario un bombolone interrato.

 - lem
si puo essere perche uso l'acua del pozzo che è ricca di calcare 
-prossima spesa un impianto per la depurazione dell'acqua (sto guardando 
ma è una giungla)- ma cosa dovrei fare per smontarlo?

necessario un bombolone interrato.
Oddio, non ho idea di quanto consumi uno scaldaacqua a gas, ma nelle
caratteristichge tecniche c'e' scritto sicuramente. Quindi puoi
calcolarti quanto durererebbe grossomodo una bombola normale.
E devi stare attento che sia un modello apposta per il gpl. 


ma č una giungla)- ma cosa dovrei fare per smontarlo?
Normalmente i boiler elettrici si aprono dal basso, per accedere a
resistenza/anodo sacrificale/frattaglie varie


 
ok ma da uno che ho visto a fiamma pilota non c'è indicazione per il 
tipo di gas
sembra che l'ugello li accetti tutti..magarti magari poi chiedo meglio 
per non sbagliare

 
si ho visto che ci sono i vari attacchi sotto..ma non c'ho mai messo 
mano e non ho idea di come funzioni e cosa fare

 mano e non ho idea di come funzioni e cosa fare
..sai che non mi ricordo.. mi pare che ci sia un bullone centrale che
tiene una staffa che 'tira' la piastra ovale della resistenza contro
il serbatoio.. oppure c'è un grosso esagono.. se è il grosso esagono
quella resistenza va 'svitata' .. è un po più complicata.. poi.. se
non ricordo male c'è anche la versione con sei bulloni in cerchio..
questa però prendila con beneficio di inventario..
PS. anche se si smontano 'dal basso' ..sarà il caso che lo giri per
smontarlo, insomma.. non smontarlo da appeso :D

 smontarlo, insomma.. non smontarlo da appeso :D
ok comunque oggi viene l'amico idraulico a dare un occhio :)

 smontarlo, insomma.. non smontarlo da appeso :D
senza averlo preventivamente vuotato/scaricato dell'acqua!!!


..ma in fin dei conti può anche aprirlo da appeso e da pieno.. un bel
gavettone non ha mai fatto male a nessuno :)
Agostino, alla fine come è andata?


Allora è venuto a casa l'amico idraulico e ha constatato un effettivo 
mal funzionamento dello scaldabagno. è stato a casa un ora e ha 
constatato che si accendeva e spegneva ad intervalli regolari di circa 3 
minuti e non portava a temperatura l'acqua ma solo ad un consumo di 
corrente.
Dato che in negozio non avevano a disposizione una caldaia a gas 
istantanea a batteria al momento ha provveduto ad abbassare un pò la 
temperatura e farcelo accendere solo quando serve...questo fino a 
venerdi...dato che dovrebbe arrivare lo scaldacqua a gas.
Una volta messo quello a gas mi ha detto che lo smonta e vediamo cosa a 
creato il guasto
vi tengo aggiornati