Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tubazioni sotto il pavimento del cortile. Cosa devo fare?

Mi spiego il piu' brevemente possibile.
Devo iniziare la pavimentazione del cortile antistante la casa
(utilizzero' del porfido in lastre, previa creazione di un nuovo
massetto armato). 
Sotto l'attuale pavimentazione costituita da cemento  MOLTO
deteriorato corrono per una decina di metri dalla casa fino al
cancello le vecchie tubazioni dell'acqua e del gas. 
Purtroppo non mi sara' possibile sostituirle in quanto le tubazioni
sono monte dei contatori (cioe' i contatori dell'acqua e del metano
sono dentro casa): Mi toccherebbe chiedere una tale caterva di
permessi all'ente di distribuzione acqua e gas e non ho la resistenza
ed il tempo necessario per averli.
Se lo stato in cui ho trovato le tubazioni interne delle casa (che ho
completamente sostituito) corrisponde a quello delle tubature nel
cortile prima o poi penso avro' degli spandimenti.
In tal caso, per evitare di rompere successivamente il porfido che
pavimentera' il cortile pensavo di disporre prima di gettare il
massetto due corrugati vuoti tra la casa e la pubblica via (da dove
arriva l'acqua ed il gas) da poter utilizzare successivamente per
infilare i tubi dell'acqua e del gas.
Mi sono stati consigliati quei tubi rossi di 10 cm di diametro, da
avvolgere con del nastro (giallo per il gas blu per l'acqua) e di
metterli almeno 60 cm sotto il piano del cortile.
Cosa ne pensate?. Esiste qualche normativa specifica a riguardo ?
Grazie anticipatamente
Lallo

 Cosa ne pensate?.
 Esiste qualche normativa specifica a riguardo ?
     Il tubo del gas non puo' passare in un controtubo, ed e' difficoltoso
   se non impossibile passare il polietilene da 3/4 in un corrugato da
100mm
   Tutti gli enti fornitori di servizi si stanno orientando per collocare
   i loro contatori al confine con la proprieta' privata,ti suggerisco di
   contattarli,non e' escluso che vedano favorevolmente la possibilita' di
   farlo, a questo punto il tratto a valle diventerebbe di tua competenza
   con innegabili vantaggi.
    Al limite predisponi i due tubi sotterrati e posizionati in modo tale
   da bypassare i vecchi tubi in caso di rotture, sempre spostando a valle
    i contatori.
    ciaofelix:-)
 
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 consiglieresti)'
    Usa il tubo di polietilene nero-giallo per gas  e nero-blu per acqua
    per i diametri e meglio che chiedi in zona poiche non conosco le pres-
   sioni erogate dai due enti,ne la distanza dei tratti ma visto che il
tubo costa pochissimo io suggerisco di abbondare un pochino, in una recente
    villa hanno montato il 32mm (esterno)PN16 per l'acqua e per entrambi i
tubi.


    
Grazie -come sempre- per i consigli!
Ciao
Lallo

 Anche con un controtubo di diametro maggiore?
      Sarebbe peggiorativo, poiche' il divieto e' da ricercarsi nel fatto
    che in caso di perdite il gas andrebbe ad accumularsi pericolosamente
    in un cunicolo, un tubo piu' grosso permetterebbe quindi un maggior
accumulo.


     etc etc...
Già che siamo brillanti e stiamo mettendo corrugati a destra e a manca......
aggiungiamone anche uno per il telefono?
Fabbrogiovanni.

Fabbrogiovanni ha scritto:



       Hai ragione l'ho pensato senza scriverlo, io metterei, ENEL ingresso
     poi corrugato per cancello citofono, telecom e future fibre ottiche
     tanto una ventina di ml di corrugato costano ben poco, e presumo che
     un pavimento in porfido, salvo capricci, duri 50anni almeno.
       ciaofelix:-)
      P.S. nei prossimi anni si parlera' anche di teleriscaldamento.



In effetti mi prpomgo di mettere anche questo, dopo aver sentito i
consigli di Felix. Attualmente il doppino della Telecom mi arriva da
un palo posto sulla proprieta' di un povero vicino e finisce quasi sul
colmo della casa (in soffitta)
Approfitto della tua proverbiale disponibilità: Cosa devo chiedere nel
negozio di idraulica?. Vengo proprio ora da li e mi hanno consigliato
di utilizzare dei tubi di un pollice. Ma di quale materiale?.
Ciao
Lallo

lallo ha scritto:



      Polietilene! Cosi'non farai nessun giunto interrato cosa oltretutto
      non consentita per il gas.


      ciaofelix:-)
Per il gas invece cosa devo usare e con quale diametro?
Ciao e grazie
Lallo


Scusate se chiedo ancora consigli ma lunedi, il posatore del porfido
dovra' lavorare proprio sopra la zona dove dovrebbero essere collocate
le tubazioni.
1) Come e' consigliabile preparare il letto per le tubazioni stesse?
Quale puo essere la distanza minima fra i tubi (vorrei aggiungere
oltre il corrugato della telecom, anche un corrugato per contenere un
eventualo cavo dell'ENEl; adesso l'elettricta' mi arriva sempre
dall'alto ccioe'  un palo posto all'esterno della casa)
2) Ho visto talvolta nell'insetimento di tubazioni fatte sotto il
manto stradale che queste sono collocate dentro una canaletta in
cemento della forma di C adagiata orizzontalmente. Potrebbe avere un
senso nel mio caso?
Ciao
Lallo

 Per il gas invece cosa devo usare e con quale diametro?
      Te l'ho gia detto, polietilene per gas,  e' nero con righe gialle,
sul
     diametro, non posso pronunciarmi,poiche' non so quanti utilizzatori
     hai, ne la pressione del tuo fornitore, comunque il massimo diametro
     consentito dall'uscita del contatore, puoi vederlo tu stesso.


 senso nel mio caso?
    Quelle sono le *coppelle* di protezione per segnalare la presenza
    dei sottoservizi e proteggerli in corso di scavo, nel tuo caso il
    massetto armato svolgera' il compito, per un privato la cosa piu'
    corretta e' fare uno schema ESATTO con l'ubicazione dei tubi, e con-
    servare il disegno fra i documenti relativi all'immobile.
    ciaofelix:-)
    P.S, Puoi mettere se vuoi il nastro segnalatore sopra la sabbia di
         ricoprimento.


      ciaofelix:-)
Ri-ri-rigrazie
Ciao
Lallo

On Sun, 07 Nov 2004 12:32:33 +0100, 
fdisc...@bbip.it
 (felix.)
wrote:

Ricevuto. Grazie ancora
Lallo

     servare il disegno fra i documenti relativi all'immobile.
questo è uno dei consigli più utili (di solito non ci si pensa)
ma felix è felix :-)
e allora aggiungerei di fare alcune foto con riferimenti dai 
quali si evidenzino distanze e profondità
ciao
Umberto

 quali si evidenzino distanze e profondità
    Meglio ancora! :-)
