Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tolleranza tensione 230V

Qual è per i gestori di corrente elettrica il limite di tolleranza
rispetto ai 230V nominali?
 
15V? 20V?
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 
 
Da 208 a 253V  quindi 23V il 10%
-- 
 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai mai se arrivi a casa...

 Da 208 a 253V  quindi 23V il 10%
 
 
E naturalmente le apparecchiature moderne arrivano fino a 240V ma non mi 
fiderei molto ti tale limite, specialmente se è una cinesata :-)
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 

 Da 208 a 253V  quindi 23V il 10%
 
 
Dubbio mio: sicuri che sia simmetrico, il limite? Se non ricordo male, 
per armonizzare con i paesi a 240 V (UK, credo), si scelse un limite 
asimmetrico per il 220, credo perché contestualmente si è passati ad un 
"centro" a 230V. Probabilmente non è più così, ma ricordavo un 230 V +5% 
-10%. Dovrebbe esserci qualche informazione in fattura (una volta c'era) 
o sul sito di Terna/vostro fornitore di energia elettrica.
Comunque, più la tensione è alta (entro limiti ragionevoli, ovvio), meno 
dispersione per calore si ha sui conduttori, perché a parità di potenza 
serve meno corrente.
Sicuramente, la presenza di molti pannelli fotovoltaici, allacciati più 
o meno correttamente alla rete, sta mandando a catafascio il 
bilanciamento di rete, ma questo è un altro discorso ancora.
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 serve meno corrente.
 
 
In caso di resistenze come nei forni elettrici, nei boiler, nelle 
lavatrici, più è alta la tensione più consumano quindi più dispersioni 
ci sono sulle linee, non che la differenza sia molta fra 220 e 240 ma 
tant'è :-)


+5%/-10%, quindi da 207 a 241V.
 
 
-- 

fiderei molto ti tale limite, specialmente se è una cinesata :-)
 
Normalmente sta intorno a 238-240.
Periodicamente ha degli sbalzi, che durano da mezzo minuto a un
minuto, intorno a 260.
 
Stamattina ne ha avuti parecchi. Uno a 270.


+5%/-10%, quindi da 207 a 241V.
 
Quindi asimmetrico?
 
Il mio UPS, nella regolazione delle soglie di intervento, non riesce a
scendere sotto al 10%.
Per la soglia superiore mi fa scegliere da 253 a 265 e per quella
inferiore da 196 a 208.


Cordy ha scritto:

ora la V normalizzata non è piu 220 ma 230
 

Stamattina ne ha avuti parecchi. Uno a 270.
 
E continua, ho attaccato il monitoraggio.
 
In 20 minuti 5 sbalzi a 260 e uno a 270. Ho l'UPS che clicca
continuamente perché attacca la regolazione del voltaggio o passa a
batteria.
E una lampada che, in quei momenti, si mette a sfarfallare.


 
 
La norma CEI 8-6 prescrive una tensione nominale al punto di consegna 
(contatore) di 230 V (per le alimentazioni monofase) con variazioni non 
superiori al 10%.
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast.
www.avast.com
 

 rispetto ai 230V nominali?
 
ti hanno già risposto i colleghi...
se qualcuno lamenta cali di tensione notevoli il consiglio è quello di 
chiamare il distributore e farsi cambiare la fase a cui si è allacciati...
 
io avevo cali di tensione clamorosi, evidenziati dal fatto empirico che 
alcune lampadine led abbassavano la luminosità quasi fino a spegnersi...
poi un giorno sull' app smartlife ho visto che la tensione calava fino a 
188 V, ho chiamato e-distribuzione mostrandogli gli screenshot e i 
tecnici mi hanno cambiato fase.
da quel momento niente più sfarfallii...

chiamare il distributore e farsi cambiare la fase a cui si è allacciati...
 
Qui erano sovratensioni.
Li ho dovuti chiamare due volte, perché risponde un'intelligenza
artificiale che nella prima non ha capito.
 
Dopo la seconda telefonata, in cui ho detto che la tensione era fissa
a 270, è stata aperta una pratica.
Nella prima, il fatto che in quel momento fosse regolare ha portato la
DA (deficienza artificiale) a concludere che tutto andasse bene.
 
Dopo un po' mi ha chiamato un tecnico, e mi ha detto che oggi hanno
avuto un problema su degli apparati e che gli risulta risolto alle
18:10. Quindi mi ha detto di richiamare se ricapita.
 
In effetti l'ultimo evento registrato risale alle 18:05.


 E una lampada che, in quei momenti, si mette a sfarfallare.
 
E ci credo...
 
 
 
sandro

Come lo fai?
 
Col programma di gestione dell'UPS, "powerchute serial shutdown".
Ovviamente ho fatto anche una prova col tester, che ha confermato i
valori rilevati dall'UPS. Quando diceva 240 l'UPS, diceva 240 (volt
più o volt meno) il tester.
 
C'è un registro di eventi (gli ultimi provocati da uno stacco
all'ingresso):
01/07/23	11:34:17	Non più alimentato a batteria
01/07/23	11:33:22	Alimentazione a batteria
01/07/23	11:30:52	Utente connesso
01/07/23	11:30:48	Utente disconnesso
01/07/23	11:17:43	Utente connesso
 
E un registro di dati, con l'intervallo configurabile fino a 10
secondi:
Temp interna UPS (°C)
Data		Ora		Ingr	Usc	V Bat	Carica	Freq
Freq	Carico	Temp 01/07/23	11:35:11	231,8	231,8	27,4
98	N/A 50,0	31,2	32,4
01/07/23	11:35:01	230,4	228,9	27,1	97	N/A
50,0	26,6	32,4
01/07/23	11:34:51	230,4	228,9	27,1	97	N/A
50,0	26,6	32,4
01/07/23	11:34:41	230,4	230,4	26,7	97	N/A
50,0	27,3	32,4
01/07/23	11:34:31	230,4	230,4	26,5	97	N/A
50,0	30,5	32,4
01/07/23	11:34:21	230,4	230,4	25,9	97	N/A
50,0	27,3	32,4
01/07/23	11:34:11	0,0	228,3	24,7	97	N/A
50,0	28,6	32,4
01/07/23	11:34:01	0,0	228,3	24,6	98	N/A
50,0	29,2	32,4
01/07/23	11:33:51	0,0	229,6	24,6	98	N/A
50,0	29,2	32,4
01/07/23	11:33:41	0,0	229,6	24,4	99	N/A
50,0	34,4	32,4
01/07/23	11:33:31	0,0	231,0	25,0	100	N/A
50,0	27,9	32,4
01/07/23	11:33:21	0,0	227,5	27,4	100	N/A
50,0	23,4	32,4
01/07/23	11:33:11	226,0	227,5	27,4	100	N/A
50,0	26,6	32,4
01/07/23	11:33:01	230,4	230,4	27,4	100	N/A
50,0	26,6	32,4
 
Vedo adesso che l'ultima versione, installata ieri sera, non rileva
più la frequenza in ingresso (N/A). La vecchia che ho installato nel
pomeriggio (powerchute business edition) la rilevava.
 
E c'erano, durante la giornata, dei piccoli sbalzi da un quarto a
mezzo hertz.


In effetti l'ultimo evento registrato risale alle 18:05.
 
Non è più capitato da quel momento, evidentemente era quel problema
che hanno avuto.
 
Anche la tensione media da allora sta sui 230, solo stanotte alle 4 è
stata qualche minuto a 240.



 
ma e quella del 2022 ? Non meraviglia i tanti dubbi.
 
 
In ogni caso, con ragionevole (<100%) certezza posso raccontarvi
che l'evoluzione in Italia e' stata questa (tra legge 105 e norme
CEI 8-6):
 
fino al 1987, era 220V -10%/+10%, cioe' 198V - 242V (e qualcuno
di noi li ha visti i 198V al morsetto ENEL).
 
Poi e' era 230V -10%/+6%, cioe' non meno di 207V - 243,8V
 
Ma dal 2003 in Europa (e 2012 In Italia), abbiamo
 
230V -10%/+10% ovvero minimo 207V e massimo 253V
 
che risponde alla sua domanda.


 
come fare funzionare un motore da 400V sulla rete 690V ...

 23V, ma e' interessante vedere come e' cambiato l'approccio.
 
bella lì...