Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Installazione climatizzatore: il vuoto va fatto si o no?

Me l'hanno giï¿œ installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si 
o no.
E' un 12000 btu Zephir on/off
L'unitï¿œ interna dista da quella esterna per circa 1,5 metri.
L'installatore dopo aver collegato il tutto ha fatto solamente sfiatare 
e non ha creato il vuoto.
Io non sono esperto, ma alla mia richiesta se doveva fare il vuoto lui 
ha detto che per distanze brevi non serve.
Quindi, per voi esperti,  lo devo richiamare e fargli rifare il vuoto (e 
probabilmente rimettere il gas) oppure va bene anche cosï¿œ?
In uscita dal bocchettone dell'aria ho 12ï¿œ con una temp esterna di 31ï¿œ.
facendo il vuoto nel circuito quanto potrei guadagnare in temperatura in 
uscita dal bocchettone?
Grazie per le risposte.
Ciao

 uscita dal bocchettone?
 
Forse si, forse no. Il vuoto serve soprattutto per eliminare ogni 
traccia di umidita' che non giova al gas (che e' igroscopico) e al 
compressore.

 e non ha creato il vuoto.
 
Va fatto e basta ... se ne e' parlato appena sopra, ed altre volte.
Altrimenti non e' un'installazione ma una porcata, accettabile solo se te  
la fa l'amico ubriaco in cambio di un bicchiere di vino.
 
Contestate, cavolo ! fatelo non solo per voi, ma anche per i poveri cristi  
che lavorano come dio comanda
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

ha detto che per distanze brevi non serve.
 
Bene, ti ha inc*lato.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 non ha creato il vuoto.
 
Come hanno detto tutti il vuoto andrebbe fatto...
 
Io in casa ho 3 condizionatori Carrier installati dal distributore locale, 
senza vuoto e funzionano senza interventi da 14 anni...
 
Ho lavorato in informatica per 36 anni, ho visto installare condizionatori 
di ogni genere da installatori professionali che servono i grossi centri di 
calcolo e gli uffici, mai visto una pompa a vuoto...
 
Il vuoto andrebbe fatto... ma � prassi comune scordarselo...
 
Paolo 
 
 

    >> č prassi comune scordarselo...
 
    ... cosě ci va meno gas... :-) 
 

 Me l'hanno giï¿œ installato ormai ma volevo sapere se il vuoto va fatto si o no.
 
La vera domanda e' quanto risparmiano a non farlo ?
 
Il tempo ? Ci vogliono dai 5 ai 15 minuti ?
I soldi ? L'attrezzatura anche non professionale(pompa bistadio 40L) che ad okkio dura comunque minimo una 20 di installazioni meno 
di 200 euro.
 
Secondo me e' una questione di ingnoranza visto che tutti si improvvisano condizionatoristi.
 
Giulia
 


 
...e pure..... Commentatori e Opinionisti....     :-(
Se ogni mona accendesse un cerino...
....mamma che.... bubberata!
 
 

Gustavo. ha detto questo mercoledï¿œ :

Dopo il tuo intervento ...un cerino in piu',
mona.
 
 

io appartengo ad uno di quelli che è stato fregato senza che gli abbiano 
fatto il vuoto mai,possiedo 4 condizionatori in tutto installati nei vari 
anni,ora mi chiedo,se si volesse fare il vuoto ora che il circuito contiene 
il gas,come si procederebbe? PRima il vuoto e poi si dovrebbe ricaricare 
totalmente il condizionatore con il gas?
Seconda domanda,visto che loro si prendono almeno 80 euro a condizionatore 
per fare questo lavoro,sarebbe utile attrezzarsi di una pompa per il vuoto e 
il gas per ricaricare il condizionatore e farsi tutto da se e così in teoria 
si dovrebbe pure risparmiare,che ne dite?
 


ma una pompa da vuoto in mano a certe persone ï¿œ peggio dello spurghetto


o lo fai subito..dopo ha poco senso a meno che ci sia chiarametne molta 
aria nel circuito

 compressore.
 
 
cio� se non fanno il vuoto il condizionatore funziona bene comunque
solo che dura meno?
 
inoltre quando fanno lo spurgo non si sta facendo uscire l'aria?
non � un vuoto da pompa pero' di aria ne rimane poca dentro o no?
 

 non ï¿œ un vuoto da pompa pero' di aria ne rimane poca dentro o no?
 
Il vuoto deve essere fatto seriamente se si vuole eliminare ogni traccia 
di umidita'.
 
P.S. Una volta ho letto di un istallatore che faceva il vuoto... con la 
bocca!