Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Addolcitore

Qualcuno conosce o ha montato un addolcitore
della AcquaLife?
Tra 2 settimane ho fissato un appuntamento con loro
(vengono a casa a fare le rilevazioni del caso) e vorrei
sapere se sono affidabili e se devo controllare qualcosa
prima del loro arrivo...

Ciole ha pensato forte :

Io ci avevo parlato, ma secondo me vendevano purificatori, non 
addolcitori...
Poi io del purificatore non ne sento minimamente il bisogno (l'acqua da 
me ï¿œ molto buona e il cloro ï¿œ in forma gassosa quindi evapora 
istantaneamente appena prelevato dal rubinetto), per cui non ho 
approfondito oltre.
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:945ac113-63e9-4f24...@x17g2000yqn.googlegroups.com...

per poterti dare consigli in merito (a parte l'affidabilit� dell'azienda che 
non conosco) sarebbe utile sapere dove vivi,
in molti hanno la psicosi dell'acqua, ma a parte pochi comuni con le falde 
inquinate, la qualit� media dell'acqua che esce dai nostri rubinetti 
italiani varia tra il buono e l'ottimo.
secondo me pu� bastare un filtro subito dopo il contatore per eliminare le 
parti grossolane di calcare, per evitare di intasare i rubinetti e lo 
scaldaacqua.
al massimo se c'� bisogno un filtro doppio tipo questi
http://effebigroup.it/area-pubblica.asp?Tipo=Trattamento%20acqua&STipo=%27filtri%27
ciao pelmo 

 scaldaacqua.
I residui di calcare che ho io, dubito che possano essere evitati con
dei semplici filtri...

 dei semplici filtri...
Si, per il calcare non c'entra niente.
Alberto

 di un'inutilità fuori dalla norma.
Questo è il "depliant" dell'addolcitore:
http://www.acqualifeacquabuona.com/upload/ADDOLCITORE_new.pdf

 
http://www.acqualifeacquabuona.com/upload/ADDOLCITORE_new.pdf
Ah, questo ï¿œ un 'acqualife' diverso da quello che dicevo io, proprio 
un'altra societï¿œ (magari, mettere il link giï¿œ al primo posto...).
Comunque ï¿œ un addolcitore a sali, come tecnologia quindi assolutamente 
efficace (intendo come tecnologia in sï¿œ, non mi esprimo sullo specifico 
oggetto).
E' sconsigliato l'uso alimentare, si consiglia di bypassare 
l'addolcitore con una linea dedicata all'acqua fredda del lavandino 
della cucina.
Ciao
Alberto

> 
http://effebigroup.it/area-pubblica.asp?Tipo=Trattamento%20acqua&STipo=%27filtri%27
il primo puo' essere sostituito da un magnete se caldaia istantanea?
inoltre cartucce si consumano in base alla durezza acqua?
il secondo se su lavatrice conviene cambiare la resistenza ogni 5-6 anni
e non metterlo affatto?
il 3� si usa su caldaia o solo per acqua da bere?

 Questo è il "depliant" dell'addolcitore:
http://www.acqualifeacquabuona.com/upload/ADDOLCITORE_new.pdf
è un addolcitore a scambio ionico monoblocco ( resine e tino del sale
sono nello stesso contenitore) .E' del tipo volumetrico quindi è
comodo perchè gli imposti la durezza della tua acqua e ti calcola
quanti litri è in grado di addolcire dopodichè quando avrai consumato
quei litri lui in automatico ti fa la rigenerazione delle resine  che
tu imposterai di notte perchè durante la rigenerazione l'acqua che
consumeresti in quella mezz'ora non viene addolcita.
Attenzione se usi l'acqua per uso alimentare devi rigenerare ogni 5
giorni a prescindere dai litri di acqua che hai consumato quindi
sarebbe meglio se avesse un contatore a tempo che prevale su quello
volumetrico ma mi sembra che non c'è l'abbia.
Attenzione che l'addolcitore deve essere collegato all'impianto
fognante perchè la soluzione salina usata per la rigenerazione deve
essere scaricata da qualche parte. Saranno almeno 50-80 litri  di
acqua a seconda delle dimensioni dell' addolcitore  ma spesso questo
dato non viene dichiarato.
Ogni rigenerazione si ciuccia almeno 2-3 kg di sale ma questo dato è
anche poco dichiarato.
Se hai un appartamento con 4 persone ti consiglierei  il modello da
15.
Prima di comprarlo comunque  fai una stima di quanta acqua consumi.
Devi anche montare un dosatore di polifosfati all'ingresso della
caldaia.

 il primo puo' essere sostituito da un magnete se caldaia istantanea?
I magneti non tolgono il calcare, ma lo 'trasformano' in una struttura 
che non incrosta.
Questa struttura perï¿œ non ï¿œ stabile, dopo un certo tempo tende a 
tornare calcare aggressivo come in origine.
Quindi vanno bene solo se l'acqua che transita nel magnete viene poi 
tolta dai tubi in breve tempo.
La temperatura, perï¿œ, accelera tantissimo, rendendolo quasi istantaneo, 
questo ritorno allo stato precedente, quindi l'efficacia ï¿œ ridottissima 
se l'acqua dopo il magnete viene scaldata.
Teoricamente se stai su un massimo di 45ï¿œC, la struttura resta 
abbastanza stabile da non dare problemi.
Se vai oltre i 50ï¿œC, l'efficacia ï¿œ nulla.
E' vero che per l'acqua calda sanitaria, 45ï¿œC sono perfino troppi...
Alberto

 Alberto
Inoltre la sua efficacia è variabile in funzione della velocità con
cui l'acqua transita nel magnete. E poi il magnete per quanto tempo
manterrà il suo campo magnetico?

 manterrï¿œ il suo campo magnetico?
Su questo mi sentirei abbastanza sereno, presumibilmente termina prima 
la sua vita utile un addolcitore a sali...
Alberto

 Alberto

 tubature,  come si misura in questo caso l'efficacia dello strumento?
Non saprei, ma puï¿œ anche essere che le 'gocce' reagiscano con il 
calcare 'innocuo' come se non ci fosse...
Dipende da cosa siano in concreto quei reagenti lï¿œ...
Alberto

 Alberto
vedrò di approfondire

 scaldaacqua.
I residui di calcare che ho io, dubito che possano essere evitati con
dei semplici filtri...
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>><<<
http://www.publiacqua.it/qualita/carmignano
secondo me tu hai un'acqua ottima...
come ti dicevo ti basta un filtro subito dopo il contatore per filtrare la 
sabbietta e piccoli pezzetti di calcare che potrebbero arrivare al filtro in 
caso di lavori sulla rete idrica....
ciao pelmo 

 E' vero che per l'acqua calda sanitaria, 45°C sono perfino troppi...
la questione è:
se l'acqua in uscita dal rubinetto è di 40 gradi, 
dentro al bruciatore in realtà a quanto arriva?
ricordo di aver letto, ma solo una volta che potrebbero esserci dei
problemi con i rubinetti miscelatori;
cioè se non ffa depositare il calcare nei tubi, comunque provoca qualche
residuo che rovina i miscelatori;
avendo letto tale info una sola volta non so la veridicità o se altre
concause

 residuo che rovina i miscelatori;
Diciamo che se il calcare c'è, si deposita, quindi col magnete è 'non 
peggio' che senza magnete. Si tratta di vedere quanto migliori.
Conosco comunque persone che ne sono contentissime, ma hanno apparecchi 
elettromagnetici oppure magnetici ma comunque molto ben fatti e 
'sofisticati', non i toroidi cinesi da applicare attorno al tubo...
Alberto