Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto:riscaldamento, valvole, pompe di circolazione

Forse sono troppo esigente, ma il funzionamento del mio impianto di
riscaldamento non mi soddisfa per niente. Di seguito lo descrivo,
descrivo i
problemi, descrivo un po' la casa e faccio alcune domande.
Grazie a chi mi rispondera'...
Impianto:
- Caldaia Baltur Fida Smile
- termosifoni
- impianto a 3 zone regolate da 3 cronotermostati BTP
- non ci sono pompe di circolazione a parte il circolatore
della caldaia
Questo e' il collettore principale (ce ne e' uno in mansarda
con la terza zona)
 
http://www.erzensoft.com/CollettorePianoTerra.jpg
Come vedete ci sono due termosifoni dei bagni sempre
collegati e le due valvole di zona
(e' stato modificato da me:
ho aggiunto una zona per separare al piano terra zona giorno
e zona notte perche' la zona giorno era sempre fredda e la zona notte
sempre troppo calda)
Ho ancora questi problemi:
- i termosifoni della zona giorno, che sono i cinque del ramo
posteriore
(quattro a destra e uno a sinistra) CI METTONO UNA VITA A SCALDARSI
almeno MEZZ'ORA prima di sentire un lieve calore
(mentre quelli zona notte in un attimo sono bollenti, come pure per
masnarda
e bagni)
SERVE FORSE UNA POMPA DI CIRCOLAZIONE per questa parte dell'impianto?
Posso aggiungerla? Consigli? Come e' fatta? Modelli?
- le valvole di zona sono abbastanza lente di loro a cambiare stato
(2/4 minuti) e una a volte rimane aperta e bisogna smanettare
sulla molla perche' ritorni indietro.
Ci sono modelli di valvola a ON/OFF immediato invece che basate
sull'espansione di un materiale e ritorno a molla?
La casa
La casa e' singola piano terra + mansardato
 
http://www.erzensoft.com/casa1.jpg
 
http://www.erzensoft.com/casa2.jpg
 
http://www.erzensoft.com/casa3.jpg
- tetto ventilato
- muri di 30 senza intercapedine
- discreta dispersione di calore: nelle 8 ore notturne
perdo circa un grado e mezzo
Ciao e GRAZIE !
Roberto

    
http://www.erzensoft.com/CollettorePianoTerra.jpg







-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Io ho fatto da solo, ma e' stato un lavoro al limite
delle mie forze (!). Mettere le mani e modificare
un collettore e' tosto bisogna vedere se ci sono le condizioni.
Sono un hobbista, ma se posti le for dei tre collettori
forse ti posso instradare...
Si', i 1600 euro sono una follia, ma bisogna anche vedere
il lavoro che c'e' da fare. Fai vedere le foto ...
Ciao


delle mie forze (!). Mettere le mani e modificare
Anche leggere qui e' al limite delle tue forze?
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Ciao

-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


 e bagni)
Non ho ben capito come era/è fatto il tuo impianto.
Provo ad interpretare :
Una volta c' era un unico collettore di piano terra al quale erano attestati
8 radiatori, di cui 5 per la zona giorno e 3 per la zona notte.
Cioè il collettore che nella tua foto si vede in secondo piano.
I radiatori della zona giorno manifestavano un ritardo al riscaldamento.
Hai aggiunto in parallelo al primo un secondo collettore, (quello in
primo piano), al quale hai attestato i 3 radiatori della zona notte,
(quelli che funzionavano bene), scollegandoli dal collettore originario.
Risultato : i radiatori della zona notte  funzionano bene (peraltro come
prima della modifica), mentre quelli della zona giorno non funzionano
(si comportano come prima).
E' così ?
Cioè si può dire che l' aggiunta di un secondo collettore non ha modificato
minimamente il comportamento dei corpi scaldanti ante modifica ?
Ci sarebbero altre cose da chiedere, ma l' importante è quanto sopra...
Le mie scuse se non ho capito...
Cordialità.
               Paul

                Paul

 non so se e' una coincidenza.
Immagino che le elettrovalvole di zona comandino, tramite il contatto
ausiliario, la caldaia, e che quest' ultima provveda all' accensione
del circolatore.
Per prima cosa controllerei se c' è un selettore sul corpo pompa
che varia le caratteristiche di funzionamento di quest' ultima
(la Baltur dice che c' è). Posizionarlo sulla massima prevalenza/velocità.
In secondo luogo controllerei lo sfiato dell' aria dei radiatori della
zona giorno (ma probabilmente lo hai già fatto).
Per terzo controllerei l' apertura dei detentori dei radiatori.
Per ultimo l' apertura delle valvole sempre dei radiatori.
Forse è poco probabile sia il tuo caso, ma alcuni tipi di valvole
sono a doppio regolaggio, cioè, a parte la possibilità di regolare/
escludere la portata d' acqua che transita in esse, hanno la possibilità
di fissare la portata massima (ovviamente in diminuzione).
In poche parole, non è che l' impianto che si riferisce alla zona
giorno ha bisogno solamente di un buon bilanciamento ?
Cordialità.
                Paul

                 Paul