Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Smontare split

Ciao a tutti, qualcuno sa come cacchio si smonta uno split dal muro? Ho cercato dei video su youtube, ho capito che c´é una flangia o dima che dir si voglia dove lo split va appeso/agganciato nella parte superiore e poi si dovrebbe incastrare, credo con una sorta di scatto, nella parte inferiore. Ma come minkia si fa a sganciarlo da questi attacchi sotto? Il mio split é della Tachiar ma credo che abbiano piú o meno tutti lo stesso sistema. 
Grazie!

Mh, i miei con due viti, ma tieni presente che c'è carico e scarico
gas e scarico condensa attaccati, non è che lo sganci e te lo porti
dove vuoi... Non ci sono, almeno sui miei, rubinetti sul gas lato
interno quindi dovresti almeno perdere il gas in linea dopo aver
chiuso l'unità esterna...
 
-- 
usenet⇒nntp per trovarmi

 Ma come minkia si fa a sganciarlo da questi attacchi sotto? Il mio split é della Tachiar ma credo che abbiano piú o meno tutti lo stesso sistema.
 
Lo tiri giù esattamente come lo metti su.
Dovresti tirare verso il basso la plastica sul lato inferiore in modo da 
sganciare le clip. Se è montato così bene che non riesci a infilarti e 
far presa da nessuna parte aiutati con una linguetta di metallo piegata 
a L. Una volta sganciate le clip inferiori potrai sollevarne la parte 
inferiore e accedere ai raccordi che potrai svitare solo dopo aver 
effettuato il pompaggio dall'unità esterna per richiamare il gas.
 


In realtá non mi serve smontarlo completamente. Devo mettere dietro lo split una controparete in cartongesso con coibentazione di lastre di polistirolo. Sono circa tre centimetri in tutto e spero che ci sia lo spazio necessario dei tubi e di tutto il resto per rimontarlo piú avanti di questi tre cm.
Pensavo quindi di staccarlo dal muro appoggiarlo su un supporto che metteró vicino, rimontare la staffa sulla controparete e riagganciare lo split.
Altrimenti l´alternativa, che non mi piace troppo ma che sarebbe facile, é quella di lasciare lo split leggermente incassato sulla parete dove é adesso e farci una cornice attorno con la controparete.

 
 
Solitamente é sufficiente premere perché il dentino che lo aggancia 
esca, peró in effetti spesso c'é da bestemmiare.
Mi é anche capitato di dover togliere il guscio frontale per entrare con 
un cacciavite lungo e sganciare, dal davanti.
 
Una volta smontato fai molta attenzione, appoggialo in un supporto lí 
vicino e muovilo il meno possibile, fino a tornare nella sua posizione.

 Pensavo quindi di staccarlo dal muro appoggiarlo su un supporto che metteró vicino, rimontare la staffa sulla controparete e riagganciare lo split.
 
(vado a memoria) Se è montato spalla a spalla (split da un lato del muro 
e unità esterna in corrispondenza dall'altro lato) con i tubi che 
attraversano il muro dal lato destro dello split mi sa che non lo 
schiodi di 1 centimetro, specie se il foro è stato riempito di schiuma. 
Se invece i tubi si infilano nel muro sulla sinistra dello split, di una 
decina di centimetri dovresti riuscire a muoverlo, ma sempre davanti 
alla dima ti resta mentre lavori... avrai di che bestemmiare.
Certo se ti scappa di mano quando è sganciato o rovini i tubi sei fottuto.
Provato a chiedere cosa ti fa un installatore solo per farti il 
pompaggio, mollarti i tubi e poi venire a ripristinare ?