Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni rumorosi

Da quando ho montato le valvole termostatiche (sia digitali che le 
Caleffi "meccaniche"), ogni giorno e in momenti diversi, sento un 
rumore dai caloriferi.
Il rumorino e' come se ci fossero delle pietroline che sguazzano 
nell'impianto; ma perche' lo sento solo ora che le valvole aprono e 
chiudono il calorifero?
Abbiamo un video spero esplicativo 
http://goo.gl/GHMwj
 
 
-- 
J.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:51104219$0$40355$4faf...@reader1.news.tin.it...

innanzitutto un bravo per aver postato il video (cosa c'ï¿œ di meglio di un 
video?), poi dicci se lo hai postato tramite smartphone e come hai fatto. 
Torniamo al rumore che ï¿œ un problema di molti, innanzitutto quelle valvole 
termostatiche fanno parte dell'impianto condominiale o hai un impianto tuo 
autonomo e le hai volute mettere per legge? seconda cosa, hai spurgato i 
termosifoni? terzo se hai una caldaia prova a diminuire la potenza della 
pompa da 3 a 2 usa un cacciavite spaccato a testa larga e porta da III a II 
la pompa circolatore della caldaia. Sempre che il tuo impianto fosse 
autonomo. Ora le valvole termostatiche devono essere montate per legge, a 
che cavolo servono non si sa a meno che uno abbia una casa di 4 piani...mah 
 


wrote:

Secondo me si tratta di aria nel circuito, prova a spurgare.
 
-- 
Paolo "Spino"

caloriferi.
 
Succede anche da mia suocera, ma il rumore proviene dai montanti, infatti lo 
sentono su tutta la colonna.
Dicono che devono regolare dalla caldaia. Secondo me ï¿œ la dilatazione del 
metallo delle canne, prima avveniva soltanto all'accensione al mattino 
presto, mentre ora, con le termovalvole la temperatura dell'acqua, se pur di 
poco, varia e crea quel fenomeno; ma ï¿œ una mia idea e vale quel che vale.
 
Gi 
 

 cavolo servono non si sa a meno che uno abbia una casa di 4 piani...mah
 
non credo siano obbligatorie per legge.
 
-- 
J.
 
 

Sembra che Spino abbia detto :

grazie, ieri sera ho provato (anche se lo faccio spesso) e in effetti 
c'era un po' d'aria.
il fatto e' che il fenomeno e' nato da quando ho montato le valvole. 
forse l'apri/chiudi frequente durante la giornata favorisce il fenomeno 
della concentrazione dell'aria comunque gia' presente.
 
-- 
J.
 
 

 metallo delle canne,
 
ci avevo pensato anche io, ma nel video non e' proprio chiarissimo 
pero' non si tratta di scatti colpi TAC
e' proprio come se ti spruzzassi delle pietroline con il compressore in 
un tubo di metallo; i rumori mi sembrano piu' dei colpetti sul metallo.
 
-- 
J.
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:5110c9d9$0$26778$4faf...@reader2.news.tin.it...

Se provi ad aprire le valvole il rumore dovrebbe sparire. Ad ogni modo se 
apri la caldaia dovresti vedere subito il circolatore, rotondo diametro 
circa 8cm al suo lato ha un regolatore a 3 posizioni, prova a portarlo da 3 
a 2 
 

 8cm al suo lato ha un regolatore a 3 posizioni, prova a portarlo da 3 a 2
 
grazie provo a dare un'occhiata allora.
 
-- 
J.
 
 


 
Quella suggerita era solo una prova, peraltro corretta.
 
Se aprendo tutte le valvole il rumore cessa, significa che hai un eccesso di 
portata.
 
Con le valvole termostatiche si dovrebbe sempre montare un circolatore 
elettronico, in grado di adeguare automaticamente la  portata alle 
variazioni di carico prodotte dall'intervento delle valvole. In mancansa di 
circolatore elettronico ï¿œ  meglio ridurre la portata.
 
Controlla il tubo dove ï¿œ installata la valvola sia effettivamente il tubo di 
MANDATA  dell'impianto.
Capita a volte che l'idraulico per comoditï¿œ, specialmente in occasione di 
modifiche, li inverta, tanto l'impianto "funziona " lo stesso.
E' facile.
 Basta aprire la valvola, o accendere l'impianto con termosifone freddo e 
controllare con la mano la temperatura dei tubi che escono dal muro: quello 
che scalda per primo ï¿œ la mandata.
Se la valvola termostatica fosse installata sul RITORNO, con tutta 
probabilitï¿œ il rumore potrebbe essere dovuto all'intrappolamento di bolle 
d'aria  dal cielo del termosifone.
Per quanto sfiati un termosifone, il livello del liquido ï¿œ sempre 
all'incirca a metï¿œ dei tappi di chiusura, proprio al livello di 
installazione della valvola.
 
Se cosï¿œ fosse, lasciando perdere la modifica dell'impianto, hai ancora due 
possibilitï¿œ:
1) se l'elasticitï¿œ dei tubi lo consente, alza leggermente il termosifone dal 
lato della valvola di spurgo mentre rifai lo spurgo.
2) se sai come fare:  riduci la pressione dell'impianto di circa 0,6 - 0,7 
bar dal valore che leggi sulla caldaia,  rifai lo spurgo in queste 
condizioni e poi riporta la pressione al valore precedente.
 
Bye
 
Gigi
 
 
 

g.f. ha pensato forte :

Ti ringrazio per la spiegazione chiara e piu' che precisa.
Cerchero' di mettere in pratica le tue indicazioni.
Come avrai immaginato, non ho montato un circolatore elettronico (non 
sapevo proprio questa cosa) quindi grazie anche per questa indicazione.
 
-- 
J.