Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rilevare assorbimenti elettrici fai da te!

ciao
qualcuno forse si ricorda di me..e del mio differenziale! ;-)
come detto prossimamente lo sostituisco, devo solo valutare se con 1
gewiss, o un bticino..oppure un abb, probabilmente li predno resistenti
agli scatti imprevisti
detto questo, mi č venuta una mezza idea di utilizzare come test il
vecchio differenziale!
e se lo usassi per rilevare dove ho l'assorbimento???
ad esempio, ho dei sospetti sul pc vecchio..
se io prendo una vecchia prolunga, gli lascio l'innesto per la presa a
muro..
dall'altra parte attacco fase e neutro al difefrenziale dal quale esco
sempre fase e neutro e vado ad alimentare la ciabatta del pc vecchio..
cosi facendo..sbaglio o se la ciabatta..o il pc hanno perdite di corrente,
mi scatta giu il differenziale???
in teoria scatta giu questo differenziale, mentre quello che avro
sostituito al quadretto ingresso appartamento dovrebbe rimanere su giusto?
se cosi fosse..č 1 attimo a trovare dove vi č perdite di energia..
ecco uno schema del genere insomma:
http://img132.imageshack.us/img132/7518/senzatitolo1qt.jpg
pronta ad essere smentita
;-)
ciao
miriam
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 se cosi fosse..è 1 attimo a trovare dove vi è perdite di energia..
Puoi provare.
In teoria, se era difettoso e saltava 'ad minchiam', allora potrebbe 
non voler dire niente.
Se era semplicemente 'ipersensibile', nel senso che magari anzichè 
scattare a 30mA scattava a 20mA, allora si, potresti riuscire ad 
ottenere la selettività, in quanto appena la differenza arriva a 20mA 
scatta lui e la differenza non va oltre, per cui il generale non 
scatta.
Se invece non era difettoso, potrebbe scattare il generale anche se la 
dispersione fosse proprio nella ciabatta sotto al vecchio 
differenziale, perchè a quel punto lì va un po' a caso, salta quello 
che in quel momento è più sensibile. Anzi, per assurdo, potrebbe 
saltare sempre il generale anche se la dispersione fosse sotto al 
vecchio differenziale. Pensa ad esempio se l'apparecchio sotto 
'ciabatta differenziale' disperde 20mA, poi c'è qualcosa in giro per 
casa che disperde 10mA, il generale salta e la ciabatta no.
Comunque, per quel che costa, puoi provare.
Se come generale metti un superimmunizzato, allora l'esperimento che 
vuoi fare dovrebbe riuscire quasi sicuramente. Almeno, da me ha 
funzionato alla perfezione.
Ciao
Alberto

 se cosi fosse..è 1 attimo a trovare dove vi è perdite di energia..
bah se pensi possa essere utile..eprò sinceramente io mi rivolgerei più 
in lavanderia!
KK
Cai
-- 
Cai
(Pisa)

mi sa che volevo fare 1 esperimento..alla minchiam effettivamente ;-)
non avevo pensato..che potrebbe scattare x 1 somma di dispersioni..e
teoricamente vero, potrebbe saltar giu quello nuovo e rimaner su questo
del test su ciabatta-pc vecchio
vabbè dai lascio perdere..;-)
secondo me il top che potrei fare al mio quadro attuale è:
mettere 2 differenziali, 1 per l'appartamento..e l'altro per reparto
lavanderia( che in + da come ho verificato..comprende anche il citofono,
nonostante l'ho qui in appartamento..e furoi il citofono è sotto l'acqua!
l'unico problema di una scelta come questa..essendo la caldaietta sotto
appunto alla linea lavanderia..sarebbe che se mi salta il differenziale
lavanderia-caldaietta..essendo io in appartamento non me ne accorgo..fino
a quando sotto la doccia mia rriav sempre acqua fredda ;-)
l'ideale sarebbe forse. 1 differenziale per l'appartamento..ed i
magnetotermico a riarm per la lavandera..ma non so se mi ci sta il tutto
nel quadro..
insomma vorrei l'america..ma forse devo accontentarmi e tener cosi..certo
che cosi la somma delle perdite è maggiore..
ciao Miriam..aspirante elettricista


 vedere se la corrent di dispersione del solo pc può causare distacco .
Senza considerare che potrebbe essere l'attuale differenziale ad essere 
guasto ed a causare il suo proprio distacco e (una volta riciclato sul 
vecchio pc) far scattare anche quello del nuovo...
Se vuoi mettere + di un differenziale in cascata, conviene studiare in 
modo diverso la cosa, differenziando le curve d'intervento. In questo 
caso, non avrebbe senso, dovendo sostituire un certo tipo di 
differenziale con un modello, di fatto, identico (per tempo d'intervento).

 
dunque, quello che sto per scrivere e' pericoloso, quindi occhio se 
decidi di darmi ascolto.
Io farei cosi': prendi un differenziale sicuramente funzionante e diciamo 
abbastanza sensibile e costruisci con quello la tua ciabatta. Poi escludi 
tutti i differenziali dell'appartamento facendo un ponte (con cavi di 
adeguata sezione). A questo punto a casa tua non ci sono piu' protezioni, 
quindi occhio.
Adesso alimenta le varie utenze sospette tramite la ciabatta con il diff. 
funzionante e vedi se e dove scatta.
ATTENZIONE che in qualunque ambito non e' mai sano escludere i 
dispositivi di sicurezza, quindi fallo solo se sai bene cosa stai facendo 
e non c'e' nessun altro in giro per casa che tocca parti metalliche 
potenzialmente in tensione.
PS. te l'ho detto di fare attenzione, vero?
-- 
Luciano Tagliola
luciano....@gmail.com

 PS. te l'ho detto di fare attenzione, vero?
si si...ma non lo faccio cmq ;-)
grazie, ma è 1 pelo rischiosetto e poi non sono pratica di ponti ecc..
al momento attuale cmq non salta + il differenziale, evidentemente quel pc
imabllato lo aveva cotto quel giorno e lo ha fatto saltare 4 volte..
cmq il difefrenziale lo sostituisco cmq
ciao


 cmq il difefrenziale lo sostituisco cmq
ALT! Evidentemente funziona. Lo cambi con uno che FORSE funziona... Se 
(come pare) abbiamo il nostro colpevole, non mi sembra il caso di 
buttare euro dalla finestra.
Facciamo così: prima mi dici dove abiti, poi lanci i 50 euro dalla 
finestra. Mi faccio trovare pronto lì sotto... :-)

 finestra. Mi faccio trovare pronto lě sotto... :-)
tranquillo che di euro sotto la mia finestra non ne trovi ;-)
cmq ha 20 anni quel differenziale..
ma cmq a breve ho idea di rifare la prova on il pc vecchio per essere
sicura che era lui il colpevole..
ma cacchio..l'alimentatore č nuovo di quel pc...
;-(
