Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: accendere 2 lampadine...

ciao ragazzi...
ho comperato una plafoniera con 2 lampadine..
e porta una morsettiera con il centrale di terra ed i soliti 2 ingressi 
per fase e neutro...
 
nel salone dove devo montarla vi è un interuttore con 2 pulsanti e che 
rispettivamente portano corrente ai 2 cavi blu che escono dal soffitto
fatta la prova accendendo e spegnendo l'interuttore...
 
mentre un cavo marrone non porta alcuna corrente...
 
mi spiegate come fare per accendere solo 1 lampadina e poi accendere 
l'altra ^?^?
grazie
prego di essere elemntari...grazie

mentre un cavo marrone non porta alcuna corrente...
 
 
 
Sei sicuro di cio'?
 
Perchè è da arresto se fossimo in un paese governato da gente normali (per 
chi ha fatto l'impianto si intende). 
 
 


Devi modificare la morsettiera o, se preferisci, i  soli collegamenti.
 
Dallamorsettiera dell aplafoniera partono 4 fili, due marron e due blu.
Stacchi uno dei due blu mentre nno modifichi nula per il centrale e il 
marron.
 
Dove devi fissare lòa plafoniera arrivano due fili blu e un filo marron. 
quindi un blu al blu della morsettiera, il marron al marron della 
morsettiera e l'altro blu al blu che hai tolto dalla morsettiera, usando un 
"cappuccino".
Oppure togli la morsettiera da 3 posti e ne metti una da 4 posti:
marron con marron, 1° blu con 1 blu, 2° blu con 2° blu, giallo verde con 
giallo verde
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

Joe ha spiegato il 08/03/2017 :

Prima cosa da chiarire: quelli che tu chiami pulsanti sono veri 
pulsanti o solo dei volgari interruttori?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 chi ha fatto l'impianto si intende).
esatto.. ma la casa è vecchia di un impianto penso fatto 30 anni fa...
allora ?
 
 
 


sono normali interuttori vecchi bticino... :-)
 

 l'altra ^?^?
 
Devi modificare la plafoniera, in modo che esca con un neutro e
 due fasi uno per ogni lampadina.
 
Adesso le lampadine sono in parallelo, attaccate insieme a una
 sola coppia di fili.
 
-- 
illuminismo e razionalità


ciao Gianpaolo... grazie della spiegazione... stamane mi accingo a fre 
il lavoro...ma volevo chiederti una cosa... se corretta...
 
siccome è una plafoniera è possibile utilizzare la morsettiera a 3 posti 
togliendo il giallo verde ??
quindi come dicevi tu sopra... però considerando che dal corrugato 
escono 2 fili blu che portano tensione ed uno marrone che dovrebbe 
essere un neutro...
il collegamento è uguale ??
grazie
 


 
se fosse come dici tu (fasi sul blu e neutro sul marron) sarebbero agli 
arresti mezzi elettricisti italiani.
Probabilmente hai messo poco le mani in impianti datati dove il colore
era un optional.
Io ho visto impianti con la terra rossa (e era un lusso perchè almeno
era rosso dappertutto)
Non dico che fosse giusto, ma erano altri tempi, e a volte si usava 
quello che si aveva sotto mano, ci si straccia le vesti solo qua
al cern de noaltri.
 

 premendo gli interuttori arriva tensione solo ai 2 cavi blu..
 
Se hai fatto la prova col cercafase, hai trovato la fase... :-D


Semplicemente erano diverse le Norme.

 ha scritto:

Questa mi sembra l'unica risposta razionale che hai ricevuto.
 
 
 


Non era diverse le norme, bensi' erano facoltative.
 
Prima della Legge 46/1990, molti elettricisti usavano le norme CEI per 
pulirsi ...