Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Coabitazione Enel e Telecom

Ieri, preso da insolita e insana voglia di far qualcosa ho iniziato una
piccola modifica in camera.
Ho spostato di 50 cm. un gruppo di prese Enel e la presa del telefono.
Ho usato una canalina rettangolare da mm. 10 x 30 per collegare le vecchie 
scatole murate alle nuove applicate esterne.
Avendo messo però UNA canalina ora ci  passano insieme i fili della corrente 
e del telefono.
Assorbimento di corrente praticamente ininfluente, c'è attaccato la base del 
cordless e d'estate le pale a soffitto.
Collegamenti e cablaggi a regola d'arte, non ci sono giunte nel percorso in 
comune.
La domanda è: pur consapevole che non sarà un lavoro a norma il peccato 
commesso è mortale o solo veniale?
-- 
Fabbrogiovanni

 La domanda è: il peccato commesso è mortale o solo veniale?
Se quella è una normale presa telefonica il peccato è veniale.
Alla peggio un ronzio di sottofondo a bassa frequenza (100 Hz).
Se proprio non sei ultra-sfigato è a mala pena avvertibile.
Se ci devi attaccare l'ADSL il peccato è grave. Confessati e
metti una seconda canalina per il cavo telefonico...
Ciao.
Mauro / IMVHO ;-) 


in alternativa esistono canaline divise in corsie schermate tra di
loro
davide

 tra di loro
Sì... se ci avesse pensato prima. La prima l'ha già posata.
Ciao.
Mauro 

Fabbrogiovanni ha scritto:

Da che punto di vista, fratello? :-)   La... no, scusa, IL CEI non ti 
assolve, ovviamente. Ma questo già lo sapevi.
Ora, insieme, ragioniamo. Diciamo che PRIMA della modifica i cavi 
facevano lo stesso percorso, concedendoti però la piena libertà di 
inciamparci (almeno con l'aspirapolvere). Adesso, fanno lo stesso giro, 
ma in modo + ordinato. Una specie di "organizer dei fili", insomma... Se 
è così, sei assolto dai tuoi peccati...
:-D

 ha scritto nel messaggio 
news:1W68j.192894$%k.32...@twister2.libero.it...

Il progetto iniziale prevedeva appunto la posa di 2 (DUE) canaline e il 
materiale non mancava dato che la canalina comprata era lunga due metri.
Però quando le ho presentate erano proprio brutte da vedere, è stata solo 
una scelta estetica.
-- 
Fabbrogiovanni

 metti una seconda canalina per il cavo telefonico...
Nessun ronzio che il mio orecchio riesca a sentire, e l'ADSL è attaccata ad 
un altra presa.
Grazie per avermi assolto:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 :-D
Esatto, prima i fili uscivano ed erano penzoloni più o meno vicini, ora sono 
proprio accostati.
Lo spostamento è stato deciso perchè le prese erano dietro al comodino e 
questo rimaneva un po' scostato dal muro.
E' dal 1995 che la gentile consorte ogni tanto mi chiedeva di provvedere, 
ieri quando ha visto l'opera finita mi ha abbracciato e ha ribadito che è 
davvero fortunata ad avere un marito che, sue testuali parole,  "sa fare 
tutto"
-- 
Fabbrogiovanni

 
quando la mia fa cosi', controllo che la carta di credito sia ancora al suo 
posto. lo stesso con la figlia...
Paolo


certo 12 anni non sono proprio un amen
hai una moglie proprio paziente
davide

   
M'hai fatto tornare in mente la mia povera suocera, che scherzando, 
ammirata per le mie capacità (per lei) soprannaturali in ambito 
elettrico, mi diceva facendo l'occhiolino: "sei proprio capace di 
tutto". In dialetto, come sai, dalle nostre parti non è proprio un 
complimento... "l'è bòn dal tuut!". :-D
Santa donna... riparava (sue parole) la spina del ferro da stiro rotta o 
schuco (e quindi non entrava nella prima serie magic che aveva in casa) 
tagliando il filo e montando la spina in bachelite del suo primo ferro 
da stiro. Come isolante, scotch da pacchi o carta gommata!!!!!
Vista la situazione nella mia prima visita ufficiale in casa, mi sono 
presentato la volta dopo a recuperare la morosa dotato di spina e 
cassetta degli attrezzi.... sono strategie anche queste! ;-)  Meditate 
single del ng, meditate...

 degli attrezzi.... sono strategie anche queste! ;-)
certo ma non funzionano oggigiorno... si fa più colpo con la carta di 
credito (piena)
-ice- 


Il peccato è "assente" se non succede niente.
Se per caso (corto,contatto,..) mandi la tensione sulla linea telefonica è 
un niente che salti qualcosa in centrale Telecom e allora sono c - - - i.
Nel caso smonta immediatamente tutto. 

 Nel caso smonta immediatamente tutto.
Ok, in caso di guai provvedrò immediatamente.
Comunque la vedo dura che possa capitare un contatto fra i vari fili.
-- 
Fabbrogiovanni

Se per la 220v usi il cavo doppio isolamento (quello delle ciabatte per 
intenderci isolamento bianco estero colorato all interno) il filo del 
telefono ce lo puoi avvolgere anche intorno,
se usi gli unipolari singolo isolamento (quelli che si mettono nei 
corrugati NO!
Giulia

 corrugati NO!
Di cavo a doppio isolamento  tripolare nel mio magazzino-ripostiglio non 
c'era disponibilità e ho usato le cordine, una blu, una marrone e la terza 
giallo-verde.
Il tuo NO è riferito a "NO non posso spiralarci intorno il doppino 
telefonico"  oppure NO anche se viaggiano paralleli accostati?
Se fossi cattivo potrei chiederti perchè pensi che possa venirmi voglia di 
attorcigliarci intorno il doppino:-))
-- 
Fabbrogiovanni

commesso è mortale o solo veniale?
Per 30 cm veniale... ma io spaccherei tutto e metterei na sconda
canalina.. per la gioia della moglie.. che però visto che è in
"debito" per l'albero nulla potrà dire :)
-- 
*** Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
 ***
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 - 
http://www.wordpress-it.it
 

 "debito" per l'albero nulla potrà dire :)
L'idea iniziale era proprio di scavare la traccia, murare i due corrugati, 
murare le nuove scatole, chiudere le tracce, rasare con intonaco fine, 
ripitturare (ma siccome non ho il colore uguale avrei dovuto rifare tutta la 
parete, e magari tutta la stanza.
Però non sono lavori da fare i ninverno, avrei dovuto rimandare ancora :-))
-- 
Fabbrogiovanni

 Comunque la vedo dura che possa capitare un contatto fra i vari fili.
Comunque io ho passato i cavi della mia rete domestica nei tubi della 220 e 
sono chiaramente collegati al router che è chiaramente collegato a 
........... 


wrote:

      Esiste un peccato......"diffuso"?  :-))

> commesso è mortale o solo veniale?
  >    Esiste un peccato......"diffuso"?  :-))
Diffuso nel senso se lo fanno tutti non è più un peccato? :-))
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto nel messaggio 
news:fjqs8b$cq8$1...@tdi.cu.mi.it...

Ciao, io ho fatto peggio di te e nella canalina ci passa l'alimentazione del 
pc e di altre cose, non ho nessun problema ne al telefono collegato alla 
stessa presa del pc ne alla ADSL.
Poi considera che tutta l'accozzaglia di fili che normalmente stanno dietro 
al mobile del pc superano abbondantemente i 50cm e non creano problemi.
Saluti da Drizzt. 

 attorcigliarci intorno il doppino:-))
Con il cavo a doppio isolamento non ci sono vincoli di norma.
L'esempio era un paradosso , con il normale cavo da corrugato non puoi fare quelle manovre, ci vuole il corrugato intorno(leggi 
doppio isolamento).
Giulia.

Stai confondendo i disturbi elettrici dai problemi di elettrocuzione/isolamento!!!
Giulia



Ciao, non ho detto che sia a norma far passare dalla stessa canalina il 
telefono, la tv e l'alimentazione, di fatto pero', se uno non ne puo' fare a 
meno, specialmente se e' in una canalina esterna al muro, ispezionabile, non 
succede nulla.
Le norme vanno sempre seguite, specialmente per la sicurezza, ma in questo 
caso non mi sembra un grosso problema, ripeto, considerato che nel retro del 
mobile porta pc c'e' sempre un bel casino di cavi intrecciati. (almeno nel 
mio ^_^)
Saluti da Drizzt. 

Fabbrogiovanni ha scritto:

Il problema è di sicurezza elettrica ovvero, le norme relative alla 
realizzazione dei raccordi telefonici in cavetto impongono l'uso di 
canalizzazioni separate da altri servizi elettrici (rete a 230V, 
antenna, 12V, IMPIANTI DI TERRA, ecc.), ho visto che qualcuno ha detto 
che ci possono essere guasti per gli organi delle centrali telefoniche e 
niente altro. Tieni presente che talvolta sulle linee telefoniche devono 
intervenire i tecnici e questi talvolta toccando direttamente i 
conduttori attivi per prove, manutenzioni, riparazioni,od altro. Questo 
personale agisce considerando gli impianti interessati da tensioni 
inferiori a livelli che possono essere pericolosi. In centrale può 
saltare qualche scheda, ma se qualcuno si fa male lavorando sulla linea 
stai tranquillo che un giudice segue poi il filo e arriva a trovare 
sicuramente da dove viene la tensione che ha fatto il morto.
La probabilità è remota ma non da escludere a priori, poi ogniuno fa ciò 
che vuole se non del caso risponderne.
Prescindo inoltre dal disposto normativo al riguardo di interventi su 
impianti elettrici e/o telefonici effettuati da chi non è abilitato....
chi ti ha consiglito due canaline oppure una con scomparti segregati ti 
ha dato la soluzione
Saluti
Stefano

 che vuole se non del caso risponderne.
Non so se l'hai scritta ora o se è rimasta parcheggiata in qualche server ed 
è arrivata in ritardo.
Grazie comunque per la chiarissima spiegazione.
Al momento lascio così,  penso di poter essere sicuro che in quei 50 cm. di 
canalina e senza nessun stress fisico-meccanico non possa accadere che i 
fili si possanio cortocircuitare.
Fra un paio d'anni prevedo di pitturare la camera e allora provvederò a 
spostare le scatole e metterli sottottraccia in corrugati separati.
-- 
Fabbrogiovanni
Piccolo mercatino:
http://search.ebay.it/_W0QQsassZclara.123
 

> commesso è mortale o solo veniale?
fino a qualche anno fa i tecnici telecom facevano passare i fili da ogni 
parte.
Quindi, non credo troverai mai nessuno che ti faccia contestazioni