Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico - messa a norma

Ciao a tutti,
se volessi preparare l'impianto elettrico di una casa di circa 20 anni, in 
modo che sia a norma con le nuove disposizioni di legge, quali sono le cose 
che devo tenere presente?
Tipo: Neutro filo blu, terra Giallo verde, fase ?
E le dimensioni dei cavi, le normaticve dicono qualcosa in merito?
Devo fare scatole di derivazione o altro?
Insomma, cosa farebeb un elettricista per mettere a norma un impianto in una 
casa vecchia?
Grazie,
CLaudio 

 casa vecchia?
Io ho comprato un libro fatto molto molto bene, della serie "Guide
Blu" per una ventina di euro. Ho trovato tutte le informazioni di
carattere normativo. Per quelle di tipo pratico mi sono affidato alla
rete (ad esempio scelta dei relè, schemi per i deviatori, etc...).
Se segui le indicazioni della guida avrai un impanto perfettamente a
norma. A norma, non certificato, la differenza è un pezzo di carta.
Ciao
Giorgio

 norma. A norma, non certificato, la differenza è un pezzo di carta.
Ed e' quello che conta, finche' non c'e' quello l'impianto non e' a a
norma.
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 norma.
Io ho visto un impianto in cui conduttori del telefono (classici doppini 
bianco/rossi ritorti) e conduttori a 220V (normali corde da 2.5 mmq) 
montanti verso i piani degli appartamenti, viaggiavano tranquillamente 
all'interno della stessa canalina in certi tratti. Sono sicuro che 
l'impianto e' stato "ammodernato" da una ditta ed e' stato pure rilasciato 
il relativo certificato. Sara' a norma?
Eventualmente come muoversi per contestare la fattura rilasciata e 
saldata... anni orsono?
Contestare il lavoro all'amministratore dello stabile, di modo che si muova 
nei confronti della ditta esecutrice? Non saprei proprio quali iniziative 
intraprendere. So soltanto che ho pagato per un lavoro che non e' stato 
realizzato come la normativa invece prescrive, ma che viceversa come tale e' 
certificato...
Grazie.
Ciao.
Mirko.


Permettimi di dissentire, un impianto "a norma" è costruito seguendo e
rispettando alcune regole al fine di garantire la sicurezza degli
utenti.
Se l'impianto è fatto seguendo queste regole l'impianto è
ragionavelmente sicuro. Ed è questo quello che conta, almeno a casa
mia.
Poi qualcuno "certifica" che l'impianto a norma, ma questo è un altro
discorso, e ti assicuro che molti impianti certificati non sono
esattamente a norma ...
Saluti
Giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:e15cc546-e509-4375...@u18g2000pro.googlegroups.com...


 lavoro dell'elettricista.
Allora per sicurezza informati prima se trovi un elettricista disposto a
fare cio'.


 
Discorso fattomi da un elettricista: "Sai, potrebbe anche essere tutto 
perfettamente a norma. Ma io non so se il materiale usato è buono o 
falsificato, quindi tolgo tutte e reinstallo tutto con materiale che 
compro e ti fatturo io. Tanto, per me, nel momento in cui lo certifico, 
vale la regola che il fisco presume che abbia venduto il materiale 
relativo. Se invece non c'è fattura di vendita di TUTTO il materiale, in 
caso di controlli rischio l'accertamento.".
So che non c'entra con quello che chiedi, ma corri il rischio di 
spendere due volte i tuoi soldi.
Non penso troverai un elettricista (a meno che non sia un tuo CARO amico 
che ti fa un GRANDE favore, da contraccambiare adeguatamente...) che 
certificherà il tuo lavoro. Nemmeno rivedendolo tutto...
Ah, ps: non sono un elettricista!

 Claudio
Caro Claudio,
credo che sia...lapalissiano : Una volta che avrai effettuato tutti i 
lavori, (si badi bene, ho detto solo lavori senza specificare "a norma"), 
"devi" trovare un tecnico abilitato che possa certificare l'impianto .
Piu' semplice di cosi ' . Ovviamente non ha senso parlare di impianto 
semplicemente a norma : Nel momento in cui si avra' la necessita' di 
usufruire di quell'impianto, lo stesso per essere utilizzato, deve essere 
certificato da un tecnico abilitato .
Questo secondo la norma ed il buonsenso .
Parola di perito .
Saluti da Campobasso . 

 certificherà il tuo lavoro. Nemmeno rivedendolo tutto...
Mah... io anni fa ho fatto l'impianto elettrico da solo (dopo essermi 
procurato tutte le norme del caso), poi mi sono fatto rilasciare il 
certificato da una persona abilitata, per una cifra modestissima. Questa 
persona, giusto per scrupolo ha voluto installare un ulteriore salvavita.
Ciao, fms 

 certificato da una persona abilitata, per una cifra modestissima.
Non per polemica, dato che anche io sono seguace della religione 
"lasciatemi fare a modo mio e non rompetemi i maroni", ma solo per 
curiosità: la persona abilitata che per una modestissima cifra ti ha 
rilasciato il certificato ha aperto tutte le scatole di derivazione e ha 
controllato sezioni, percorsi, colori, giunzioni e poi ha aperto anche in 
tutti gli interruttori e in tutte le prese i morsetti fossero serrati bene e 
che non ci fosse nessun pelucco di rame un po' sbaffato?
Altra perfida supposizione: che magari in qualche corrugato non ci sia 
finito un filo giuntato attorcigliato e nastrato è sicuro perchè glielo hai 
garantito tu oppure ha fatto qualche verifica a campione?
-- 
Fabbrogiovanni 

 certificato, ma solo a norma, di che cosa devo tenere conto?
devi realizzarlo per come dice la norma CEI 64-8.
Purtroppo non è possibile dare consgigli spiccioli che ti permettano di punto in
bianco di mettere a norma un impianto, ma lo stesso deve essere realizzato dopo
aver valutato una sorta di progetto realizzato per come scritto sulla norma CEI.
Ovviamente le norme CEI sono a pagamento oppure potresti cercare qualche libro
che le spieghi e che ne faccia un sunto.
Ciao
Swift


 una casa vecchia?
Valutazioni sul posto, che da qui non sono fattibili e che tu probabilmente 
non hai la competenza per fare.
Come ti hanno già scritto, non è così automatico che anche con impianto 
nuovo e a posto, un installatore sia disposto a rilasciarti la 
"certificazione" (termine improprio). Infatti con la dichiarazione di 
conformità, l'installatore si assume la responsabilità dell'impianto. Cioè 
attesta che lui ne è l'esecutore, che i materiali sono idonei all'uso, che 
sono state rispettate le normative applicabili, fatte le verifiche ai 
dispositivi di protezione ed in generale controllato l'impianto. Insomma... 
che è stato eseguito un lavoro a regola d'arte.
Non sarebbe possibile rilasciare, anche volendo, dichiarazioni per impianti 
esistenti eseguiti da altri. L'unica eccezione ammessa, per quelli già 
esistenti al 27/03/2008. Per i quali è possibile rilasciare la dichiarazione 
di rispondenza.
Quindi, se proprio tu volessi operare in questo modo, dovresti prima trovare 
la ditta disponibile e, visto che questa dovrà assumerne la responsabilità, 
concordare materiali da usare, modalità installative e ... costi.
Imho, piuttosto accordati per dargli una mano e fai eseguire il lavoro da un 
elettricista. Un conto è aggiungere qualche presa. Cosa diversa pensare di 
poter fare un impianto da zero avendo conoscenze limitate o datate.
-- 
Giorgio 

 installare un ulteriore salvavita.
Potresti verificare cosa c'è scritto nella riga "esecutrice dell'impianto 
(descrizione schematica):.............."?
-- 
Giorgio

 
Caro adepto della mia stessa religione... :-)
Non per rincarare la dose, ma per dare un quadro completo all'amico che 
ha chiesto il nostro parere. Buona parte delle cose che scrivi, non sono 
ovviamente contenute in nessuna norma UNI ma fanno parte del normale 
bagaglio d'esperienza di un installatore con almeno 5 anni di pratica 
alle spalle: ciò che richiede la legge per poter iscrivere la ditta alla 
CCIAA.... guarda caso! E che consente alla ditta di cui sopra di firmare 
legalmente una dichiarazione di conformità.
E per essere chiari: la norma di cui parla la legge è un' (inesistente) 
norma dell'arte. Cioè il meglio possibile. Che comprende ANCHE (ma non 
solo) le norme UNI di buona costruzione, l'uso di materiali con 
specifiche e marcature adeguate, ecc. ecc.
Insomma: un impianto fatto da sè richiede il rispetto di norme precise, 
materiali adeguati, ma anche tanta, ma tanta, esperienza. Che non 
prevede la richiesta di lumi su un ng... ;-)

Grazie a tutti.
In effetti ho tralasciato, non in modo voluto, di dirvi che la ditta che 
rilascia la certificazione già c'è.
Dovrei solo fargli trovare l'impianto fatto, in modo regolare.
Ciao,
Claudio
"gs" <g1s2n...@infinito.itINVALID> ha scritto nel messaggio 
news:496d108a$0$1112$4faf...@reader2.news.tin.it...


 certificato...
E' un piacere sentire dei clienti così ben disposti ai lavori a norma!
Segue preventivo dei lavori per il passaggio delle nuove tubazioni e
ripittaggio a nuovo della tromba delle scale.
Nel contempo vogliano notare le S.V. che anche altri impianti sono forse
da rivedere.
Se avessimo saputo che eravate disposti a pagare tutto questo ben di Dio
lo avremmo fatto subito!
Ps i ponteggi, la direzione lavori e la sicurezza sono a parte e se
dovesse trovare dei fili del telefono con la 220 potrebbe essere a
norma...
Cordiali saluti
-- 
"Voglio sapere come Dio creò questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, né negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

Qui trovi tutto:
http://www.tne.it/html/prodotti/libri/scheda.asp?id=10
spendi 32 euro e sei tranquillo.
Ciao
Giorgio

 norma...
Secondo me la fai troppo semplice.
In origine non c'erano strani passaggi di 220V e tratte telefoniche nella 
medesima canalina!
Soltanto dopo la ristrutturazione del locale che ospita i contatori... ho 
scovato questa bella novita'.
Se c'e' un certificato di regolare esecuzione... credo vi siano elementi per 
contestare in toto l'intervento svolto.
E non mi pare che fili telefono con 220V possa essere a norma se il 220V 
corre in conduttori singoli a semplice isolamento.
Ciao.
Mirko.

 Dovrei solo fargli trovare l'impianto fatto, in modo regolare.
Beh... allora chi meglio di loro può darti indicazioni su come fare? A 
distanza, è difficile, se non impossibile dare risposta. Si possono solo 
fornire indicazioni molto generali,  oppure eventualmente provare a chiarire 
dubbi su problemi specifici.
Comunque, imho, lascia a loro almeno scelta, collegamento e verifica delle 
protezioni.
-- 
Giorgio

 spendi 32 euro e sei tranquillo.
E' vero che:
-un impianto di una abitazione "normale" non è difficile in termini di 
sicurezza (per la funzionalità altro discorso);
-Carrescia ed in generale gli autori di TNE sono sempre molto chiari;
-tra le guide Blu, il volume 1 sugli impianti civili è il più facile. Ricco 
di esempi e tabelle;
Da qui a far credere che lo studio (non la lettura), di una guida renda 
automaticamente capaci di realizzare l'impianto, imho non è proprio 
automatico. "Almeno" un minimo di pratica/di prerequisiti ci vogliono. 
Qualche lavoretto, modifica, manutenzione su impianti esistenti occorre 
averlo fatto (e chiedere il colore dei fili di fase, o se le norme 
prescrivono sezioni,  come ha fatto l'OP, non mi sembra indice di 
particolare pratica...)
Meglio se abbiamo qualcuno (chi poi si assumerà l'ingrato compito di 
rilasciare comunque la dichiarazione di conformità), che ci possa indicare 
almeno i punti non scontati. Ad esempio la necessità di eseguire i 
collegamenti equipotenziali, che le protezioni vanno provate dopo 
l'installazione, l'obbligo di tenere separati i circuiti a tensione diversa, 
che le scatole devono essere graaandi, ecc
-- 
Giorgio

 CLaudio

 norma.
non è vero, l'impianto potrebbe essere comunque a norma
sandro

 sandro
Scusate tutti ma mi avete fatto venire un dubbio. Supponiamo che uno
perda la certificazione e che nel frattempo la ditta sia fallita,
oppure ha acquistato una casa ed il vecchio proprietario è morto,
oppure etc. etc., diciamo la vecchia situazione in cui uno perdeva il
libretto di circolazione del motorino e andava alla motorizzazione per
farselo rifare (dopo collaudo!).
Non è contemplata una situazione del genere? non ci sono
professionisti/qualcunoabilitato in grado di rilasciare un certificato
di conformita "postumo"?
Grazie, siete un mito
io

 corre in conduttori singoli a semplice isolamento.
Magari può dipendere dall'isolamento del telefonico...


 di conformita "postumo"?
Io conosco uno che lo fa. Lo fa anche per gli elettricisti il cui potere
certificatorio non č totale : per particolari condizioni o estenzioni di
impianto debbono farsi fare qualche foglietto da qualcun altro.
un pň come il geometra e l'ingegnere...
-- 
"Voglio sapere come Dio creň questo mondo.


fai una ricerca per
dichiarazione di rispondenza e dm37/98
ciao
sandro

 dichiarazione di rispondenza e dm37/98
37/08 altrimenti è difficile che possa trovare risultati.
-- 
Giorgio 

 sia inferiore al k2s2
Perchè vuoi metterti a calcolare l'energia specifica passante? Cosa ti 
preoccupa? Inizio linea  o fine linea?
Imho sono verifiche superlfue (in quanto sempre positive) in ambito civile. 
Cosa non ti va di:
CEI 64/8 art. 435.1
Se un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi è in accordo con le 
prescrizioni della
Sezione 433 ed ha un potere di interruzione non inferiore al valore della 
corrente di
cortocircuito presunta nel suo punto di installazione, si considera che esso 
assicuri anche la
protezione contro le correnti di cortocircuito della conduttura situata a 
valle di quel punto.
-- 
Giorgio 

di conformita "postumo"?
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità, no. Poteva (e può 
tutt'ora) essere rilasciata solo dall'impresa esecutrice, al termine dei 
lavori realizzati. Eventualmente con qualche distinguo nel caso di 
subappalti.
Per questo era sempre un problema sanare la situazione di impianti 
esistenti, anche se magari tecnicamente a posto, ma realizzati come fai da 
te o da dopolavoristi o comunque da persone non in possesso dei requisiti 
per firmare la dichiarazione di conformità.
In assenza di forme migliori, l'escamotage era quello di fare un intervento 
sull'impianto (più o meno piccolo secondo incarico/situazione 
dell'impianto/coscienza) e  rilasciare "una" dichiarazione di conformità. 
L'installatore nella stessa specificava il lavoro eseguito, quindi veniva 
chiaramente indicato che la parte "in regola" era solo quella eseguita ma... 
pochi lo verificavano. Il cliente era contento perchè aveva in mano la 
dichiarazione di conformità.
Con il DM 37/08 che dal 27 marzo 2008 ha sostituito la legge 46/90, è stato 
introdotto un altro documento. La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), che, 
a certe condizioni, permette di risolvere i casi che hai indicato.
Assume la stessa validità della dichiarzione di conformità per gli impianti 
che ne sono privi. Può essere rilasciata da "imprese installatrici" 
(eletricista/idraulico/ecc)  o da professionisti (periti/ingegneri iscritti 
al relativo albo professionale) secondo competenza e consistenza 
dell'impianto. Ovviamente solo dopo ATTENTA verifica dell'impianto. Per i 
dettagli DM 37/08.
Cosa importante da ricordare è che la dichiarazione di rispondenza, non può 
essere redatta per impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008. Infatti dal 
giorno successivo all'entrata in vigore del DM 37/08, si suppone che tutti 
gli impianti vengano realizzati secondo il DM e quindi siano in possesso 
della dichiarazione di conformità
-- 
Giorgio 

 Perchè vuoi metterti a calcolare l'energia specifica passante? 
dimmi dov'e' scritto che non si deve fare: la sezione 433 da te citata,
recita
433.1 GENERALITA'
"devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le
correnti di sovraccarico dei conduttori del circuito prima che tali
correnti possano provocare ubn riscaldamento nocivo all'isolamento, ai
collegamenti, ai terminali o all'ambiente circostante le condutture"
considera poi che l'articolo da te richiamato si riferisce solo alla
sezione relativa alla protezione contro i sovraccarichi...
in altre parole, io devo sempre essere certo che qualsiasi corto circuito o
sovraccarico non vada a "biscottarmi" l'isolamento del conduttore
ciao
sandro

 37/08 altrimenti è difficile che possa trovare risultati.
 si, naturalmente... era il 2008
 sandro

 sovraccarico non vada a "biscottarmi" l'isolamento del conduttore
Vero. Ma non è detto che si debba sempre verificarlo attraverso calcoli.
-- 
Giorgio 

 essere superiore a quella sopportabile dal cavo.
-- 
Giorgio 

 Sezione 433 
e cosa dice la sez. 433 :)
"... prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo
all'isolamento..."
in altre parole, la verifica va' fatta;tutto il resto è...
ciao
sandro
p.s. per caso sei anche tu un per.ind. ?

 p.s. per caso sei anche tu un per.ind. ?
Si
*eventualmente cosa ti lascia perplesso? ad inizio linea o alla fine?
-- 
Giorgio 

 Si
Ma guarda te,... io non ti facevo un per.icoloso ind.ividuo... :)
Ciao.
Mirko.

 *eventualmente cosa ti lascia perplesso? ad inizio linea o alla fine?
 nessuna perplessità :)
 un occhio di attenzione semmai alla fine linea, che sopratutto una volta,
era causa di incendi
ciao
sandro

 10m anni fa, verifica su un sistema TN, 
TT ...(la fretta)
p.s. poi, non sarei tanto certo della diffusione di interruttori
"limitatori" modulari negli impianti residenziali
sandro

 devi realizzarlo per come dice la norma CEI 64-8.
Mi cita la legge e l'articolo che IMPONE cio' ?
Roberto Deboni

 Poi qualcuno "certifica" che l'impianto a norma,
Non esiste previsioni di "certificazioni". Esistono "dichiarazioni"
(ovvero "affermazioni" di portata limitata a quanto descritto).
Ma una "certificazione" e' ben altra cosa.
Roberto Deboni

 casa vecchia?
Prima dovrebbe decidere "quale norma".
Un ripasso del regolamento disposto Ministero dello Sviluppo Economico
con Decreto Ministeriale n.37 del 22 Gennaio 2008. Questo regolamento
sostituisce la ("famosa"?) Legge n.46/90, di cui, mi pare, sono rimasti
in vigore solo gli art.8(finanziamento al CEI) - 14(verifiche) -
16(sanzioni)
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
Comma 1 - Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola
dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili
della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformit� alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
Traduzione :-)
a) Gli impianti devono essere fatti secondo la regola dell'arte ed in
conformita' alla normativa vigente
b) Se un'impianto e' fatto (e dichiarato) essere conforme alle norme
UNI, CEI oppure di uno dei Comitati di altro paese dell'Unione Europea
(ed anche non, se c'e' un'accordo tra gli stati) ALLORA si considera
soddisfare il requisito di legge.
Nota: c'e' una tautologia (pleonastica ?) nello specificare "normativa
vigente", perche' nel primo capoverso si IMPONE la conformita' alla
normativa vigente, percio' il citare che il rispetto della normativa
vigente vale come rispetto della regola d'arte fa solo confusione (IMHO).
Art.6 - Comma 3. Gli impianti elettrici nelle unit� immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se
dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Traduzione:
E' vero che i "vecchi" impianti possono essere ritenuti adeguati, ma
solo dopo avere fatto alcune verifiche:
1) se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto (punto di presa del distributore elettrico, ad
esempio, ENEL Distribuzione)
2) di protezione contro i contatti diretti
3) di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA
Queste verifiche non sempre sono banali, specialmente se i cavetti sono
murati direttamente nella malta.
D'altra parte, i requisiti da rispettare per un'impianto elettrico
domestico sono sostanzialmente semplici, e tutto quello che e'
necessario per fare un'impianto "a regola d'arte" puo' anche essere
raccolto in un modesto opuscolo.
Intendo che, per i "fai-da-te", puo' anche essere piu' semplice (e piu'
sicuro) rifare completamente l'impianto seguendo un ben preciso canovaccio.
Quello che manca e' una normativa dedicata per l'uso domestico, per i
"fai-da-te". Infatti, praticamente tutte le normative dei vari enti
normatori europei sono "proprietari". E costano cari. Cosi' cari, che ho
il sospetto che molti elettricisti non posseggono le pubblicazioni con
le norme. Ovvero, rilasciano in abbondanza "Dichiarazioni" di essersi
conformati, ad esempio, alle normative CEI (Comitato Elettrico
Italiano), ma se io gli chiedo: ma come fa a sapere che il suo impianto
e' conforme alla norme CEI ? ... schivano la risposta. Detto fuori dai
denti, la loro biblioteca si compone di un libretto comperato in
cartoleria, qualche ritaglio dei giornali e delle pubblicazioni del
settore (pubblicazioni gratuite, finanziate dagli inserzionisti del
settore elettrico), e un po' di passa parola ... (sic!).
Eppure non e' difficile, per ingegneri e periti di esperienza, studiare
e proporre una serie di prescrizioni/indicazioni da applicarsi
specificatamente per la realizzazione di impianti elettrici domestici,
da formalizzare con il metodo "open-source" e quindi pubbliche e (cosa
che sento in questo NG e' di sicuro interesse ... gratuite).
Il risultato finale potrebbero essere alcune pagine pubblicate su
wikipedia, e sicuramente nelle nazioni piu' "liberali" (penso a quelli
scandiavi), se si tratta di un lavoro serio (ovvero fatto talmente bene,
che non si presta ad essere contestato nella sua sostanza dai vari
comitati europei), assurgere a normativa realizzante la regola d'arte.
La spinta per questo potrebbe venire da un progetto indirizzato a
livello europeo (la legislazione ha valore europeo), con le ovvie
differenze dipendenti dal diverso tipo di gestione del neutro/terra e
alcune caratteristiche delle prese elettriche. In questo modo si
potrebbe superare l'empasse dovuta alla sicura scarsita' in Italia di
persone competenti disposte a "regalare" un po' di tempo alla
collettivita' (eppure probabilmente molti ingegneri e periti usano senza
scrupoli Linux che e' un risultato ad alto livello professionale
ottenuto proprio grazie alle "donazioni" di tempo di svariati
professionisti).
Per la CEI, per fare un'esempio, lo stretto ambito dell'impiantistica
domestica non sarebbe una grande perdita (come detto, dubito che gli
elettricisti siano "grandi" acquirenti delle loro pubblicazioni).
E la diffusione di una "norma pubblica", nota (e spiegata in modo
semplice) a tutti i consumatori puo' solo aiutare a moralizzare il
settore impiantistico italiano (e magari evitare alcuni straffalcioni a
certi impiantisti un po' "sempliciotti"), perche' metterebbe in
condizione anche i consumatori con un poco di cognizioni tecniche di
capire se i loro impiantisti stanno operando razionalmente.
Ed aumentare la sicurezza, perche' anche oggi, in ogni caso, come si
deduce dalla lettura di svariati thread su Usenet, ci sono fai-da-te che
insistono a farsi/curarsi l'impianto elettrico di casa. Magari spendono
soldi in piu', ma tralasciano pochi euro di spesa ove veramente serve.
Il tutto per semplice ignoranza, non per volere fare "scorciatoie".
Roberto Deboni