Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ticchettio dai Termosifoni...

dopo l'interminabile lista di lavori da fare Finalmente mi sono trasferito
nella casa nuova... ;o)
Però, da quando ci sono dentro in pianta stabile, sto notando che sia alla
sera (quando li spengono) che al mattino (quando li accendono) dai
termosifoni, ma non da tutti, arriva un "fastidioso" rumore tipo
ticchettio di un cronometro...
A cosa può essere dovuto? secondo voi, si può fare qualcosa per eliminarlo?
m.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 eliminarlo?
Dilatazioni termiche...
Per eliminare il problema devi per prima cosa individuare il punto esatto 
che genera il rumore, punto dove si realizza qualche forma di scorrimento 
reciproco tra superfici a contatto.
Buona ricerca.
Ciao.
Mirko.

 A cosa può essere dovuto? secondo voi, si può fare qualcosa per eliminarlo?
Dilatazione termica dei tubi... e ringrazia che è solo un
"cronometro", nella mia vecchia casa era un fabbro intento a
martellare l'incudine... tutte le mattine, tutti i pomeriggi durante
la pausa, e tutte le sere :-)
Ci fai l'abitudine, dopo un po' :-)

 eliminarlo?
hai provato a sfiatarli bene?
ciao
Alberto 

 hai provato a sfiatarli bene?
purtroppo credo che non aver visto il solito "dado" per effettuare lo
spurgo dell'aria...
'nnaggia a loro!


 spurgo dell'aria...
Se l'impianto, come mi par di capire, è condominiale, le valvole di sfiato 
sono installate su ogni termosifone dell'ultimo piano. Ciò non toglie che 
non possa farle installare anche sui tuoi ma se l'impianto è fatto e 
funziona bene non servono in quanto ad ogni accensione annuale i condomini 
dell'ultimo piano dovranno procedere alle operazione di sfiato sino a che 
tutta l'aria eventualmente presente nell'impianto sia risalita e uscita.
Il ticchettio potrebbe essere determinato anche da presenza di aria, per cui 
l'acqua ha difficoltà a circolare e ti produce come un fastidioso e sonoro 
gocciolio.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 


non credo che gli impianti condominiali moderni siano realizzati a colonna 
ma che abbiano un solo collegamento per ogni appartamento da cui si diramano 
tutti gli altri termosifoni.
ciao Abele

 tutti gli altri termosifoni.
non è un impianto moderno...
è roba degli anni '50.
Questa sera quarderò bene se da qualche parte esiste la possibilità di far
uscire l'eventuale aria presente nelle tubazioni. Ma ho grossi dubbi ;o(



l'impianto del palazzo è degli anni 50 e i termosifoni li hai cambiati con 
quelli nuovi in alluminio?

 quelli nuovi in alluminio?
no... no...
i radiatori sono rimasti quelli originali.
sono i classici con i tubi a sezione tonda.
Magari fossero quelli in alluminio... ;o)



se fossero quelli in alluminio capirei le dilatazioni, ma se hanno 50 anni 
dovrebbero o essersi assestati o rotti  a forza di cirk e crak
li hanno spostati o smontati  per verniciarli o altro?
non è possibile che ci sia qualcosa nel termosifone?, magari un rimasuglio 
di calce o di lavorazione?

 di calce o di lavorazione?
no, non sono stati né spostati né smontati...
in quella stanza è solo stata fatta l'imbiancatura delle pareti e niente
altro.
 ;o(



I miei lo fanno da anni, ormai ci siamo abituati...
Però ho adottato un accorgimento per evitare di essere svegliati alle 6.00 
all'accensione mattutina della zona al piano giorno, e cioé:
se due o tre min prima della partenza della zona giorno, parte la zona notte 
(che non mi serve scaldare a quell'ora e si spegne 5 o 6 min dopo), il 
ticchettio non si verifica.
Durante il resto della giornata, quando parte la zona giorno e quella notte 
è spenta, il ticchettio è presente. Ma non da' tanto fastidio.
E' un escamotage che mi risolve il 95% del fastido, ma se riuscissi a capire 
esattamente la causa vivrei meglio.
Ho escluso la presenza di aria, sfiato sempre i caloriferi (ma cmq, trovo 
pochissima aria).
in bocca al lupo, ciao, s.

 
Sono di quelli appesi o con la parte inferiore fatta a mò di piedino? Se 
sono appesi potresti provare ad infilare qualche pezzetto di legno fra i 
ganci murati ed il termosifone. Se sono materiali diversi, la diversa 
dilatazione potrebbe fare rumore. Se poi funziona, estendi il metodo, 
magari con un sistema meno rudimentale, a tutti i termosifoni.
Potrebbe anche essere un rumore veicolato tramite i tubi ma non 
proveniente da parti del tuo impianto: tubi che vibrano nel 
seminterrato, pompe con gioco eccessivo, dilatazioni in caldaia, ecc. Se 
non risolvi in modo semplice, chiedi chi è il vostro terzo responsabile 
all'amministratore e lo investi del problema.

 seminterrato, pompe con gioco eccessivo, dilatazioni in caldaia, ecc. 
io sono al quarto piano e dai miei che sono al primo piano, ma fanno parte
dell'altra colonna, il rumore non si manifesta.
Questo dovrebbe escludere che la causa sia di provenienza dal lato
caldaia... o no?!
C'è da dire, poi, che il rumore cessa dopo un X di tempo dall'accensione e
dallo spegnimento... per lo spegnimento non è un grosso problema perchè
avviene in orario in cui sono ancora sveglio e magari sto facendo altro e
non me ne curo... ma l'accensione è diventata praticamente la sostituta
della sveglia e questa avviene molto prima di quando dovrei effettivamente
svegliarmi :(


 queste.
La speranza è che il rumore sia generato dalla ghisa che saltella sui 
supporti perchè si dilata. Tipo corda di violino. Purtroppo a volte è 
proprio la ghisa o (dicono) fenomeni di cavitazione dei liquidi nelle 
canne. Quindi:
1. come già detto, cerca di alzare di qualche frazione di mm il 
termosifone sui ganci, infilando qualcosa che faciliti lo scorrimento 
reciproco. Se riscontrassi che funziona, penseremo ad una soluzione + 
definitiva. Per ora va bene tutto.
2. prova a chiudere di un giro o due il rubinetto. La temperatura non 
cambierà granchè, ma potrebbe diminuire la risonanza.
3. Rompi le scatole all'amministratore...

 svegliarmi :(
Ti sei trovato la soluzione! Fai cambiare l'orario di accensione 
dell'impianto in modo che coincida con quello a cui devi svegliarti.
Se non ci riesci, cambia lavoro in modo da doverti svegliare quando 
l'impianto parte :)
Comunque 90% se lasci appeso il termosifone ai tubi, e togli le zanche per 
prova... elimini il ticchettio. Poi... devi trovare un buon metodo per 
sorreggerli senza reintrodurre il rumore.
Ciao.
Mirko.

 sorreggerli senza reintrodurre il rumore.
Ci penseremo, eh? Ad esempio, infilandoci in mezzo delle lastrine di 
teflon? Od altro materiale a basso attrito che non soffra il calore.
Ma prima cerchiamo di capire se il problema è quello. A volte è proprio 
la "canna" in ghisa che amplifica il normale ticchettio termico. In quel 
caso, meglio dei bei tappi da damigiana in silicone fra una canna e 
l'altra a metà altezza. O... beh, una cosa alla volta, eh? ;-)

 uscire l'eventuale aria presente nelle tubazioni. Ma ho grossi dubbi ;o(
Ammesso che fosse l'aria, puoi smollare appena con una chiave inglese il 
dado che dalla valvola porta al radiatore; abbi cura di tenere con l'altra 
mano uno straccio ben spesso con cui fare fronte all'ovvia uscita d'acqua, 
attenzione che sarà bollente. L'operazione è da fare a caldaia accesa, negli 
orari cioè che l'impianto è in funzione. Se c'è aria, come smollerai il dado 
sentirai che insieme ad un po' d'acqua sibilerà l'uscita dell'aria.
Personalmente, essendo un impianto condominiale, chiamerei l'amministratore 
che farà uscire il manutentore; non tanto per fare l'operazione di cui sopra 
ma perché poi deve essere ripristinato il livello dell'impianto.



Dilatazioni termiche dovute alla vecchiaia dei tubi zincati o in ferro 
normale, capita spesso negli impianti vecchi che hanno quei tubi, dove 
abitavo prima, quello che abitava sopra di me aveva questo problema che gli 
e' sorto solo negli ultimi 4 anni, infatti prima non lo avevo mai sentito e 
dai miei la stessa cosa, negli ultimi anni, un tubo ha cominciato a fare 
quel ticchettio fastidioso e col tempo aumentera' di intensita'.
Purtroppo non si puo' fare nulla se non escludere un  termosifone alla volta 
sperando che basti.
Altrimenti ti metti i tappi alle orecchie ^_^
Saluti da Drizzt. 


non me lo so spiegare se non come una dilatazione termica
a questo punto temo che dovrai conviverci purtroppo
ciao Abele 

 m.
A me è successo questo. Quando sono venuto ad abitare in questa casa (un
edificio condominiale del 1937) diversi anni fa, poiché la prima stagione
invernale non ho utilizzato l'impianto di riscaldamento ho chiuso tutti i
radiatori per riaprirli alla stagione successiva. Da quel momento
l'inquilino del piano di sotto ha cominciato a sentire dei rumori (colpi)
nella fase di accensione mattutina del riscaldamento ed ha collegato questo
rumore fastidioso ai lavori fatti nel mio appartamento. Dopo anni di
indagini (e di discussioni) siamo finalmente riusciti a venire a capo del
problema.  Dopo aver rotto, nell'appartamento sotto, il muro nella zona di
provenienza del rumore abbiamo scoperto che quando i tubi nell'appartamento
sotto al mio (originariamente esterni) erano stati murati, fra i tubi e la
muratura erano stati messi dei cunei di legno per evitare che i tubi, che al
momento dell'accensione si dilatano, sfregassero contro la muratura stessa.
Ebbene, proprio nel periodo in cui sono venuto ad abitare in questo edificio
un cuneo di questi ha pensato bene di cadere dal punto dove era stato messo
lasciando libero il tubo di sfregare contro la muratura dando origine ai
classici fastidiosi "colpi". Dopo una piccola riparazione  il rumore è
sparito.
Racconto questo episodio perché potrebbe servire per indagare sull'origine
del rumore, cercando di capire cosa avviene nel punto incriminato e se si
può intervenire in qualche modo per eliminarlo.
Saluti
Pat

 ghisa per giunta PIENO d'acqua....
Opperbacco, che fossero di ghisa me l'ero perso.
Se cosi' fosse, ovviamente bisognerebbe adattare il mio suggerimento in modo 
da non trovarsi il termosifone per terra.
In ogni caso, per togliere le zanche, bisognera' comunque provvedere a 
sollevare un po' il corpo radiante con un semplice sistema basato su 
assicelle, cunei ed una qualche forma di leverismo.
Ciao.
Mirko. 

 a questo punto temo che dovrai conviverci purtroppo
nel weekend farò un esperimento:
metterò un assicella di legno sotto il radiatore
e proverò a sollevarlo leggermente con il cric a pistone che
avevo comprato al Lidl qualche tempo fa...
Se il ticchettio svanisce, vorrà dire che metterò
qualcosa sui supporti per tenerlo leggermente sollevato.
se non svanisce... boh!
cercherò qualche altra soluzione ;o(


 m.
 se fai una cosa del genere potresti procurargli  uno stress meccanico e 
capire da dove arriva il ticchettio.
se ti va bene si potrebbe anche ridurre o cambiare il ticchettio.
male che vada gli dovresti fare cambiare il suono e se ti ci metti con 
impegno magari riesci ad  accordarlo e farci un concertino (;o))
ciao Abele