Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Derivare carico da 1800W da luce del bagno: fattibile?

Ciao a tutti!
Se vi ricordate chiesi qualche tempo fa lumi su di una lampada ad
infrarossi: finalmente mi è arrivata :)
http://www.vortice.it/default.aspx?idPage=39&idProdotto=142310
Ora dovrei fissarla in qualche modo alla parete opposta alla vasca da
bagno, ed ovviamente collegarla alla rete elettrica.
Il problema è che, giustamente, nell'intero bagno c'è un solo
interruttore che comanda la luce e, nella stessa cassettina, una presa
elettrica. Stavo pensando di derivare il cavo della lampadina del
bagno, che dista soltanto 50-60 cm da dove verrà posizionata la
lampada. Il mio dubbio è che non so se l'interruttore e il filo che
arriva alla lampadina riescono a reggere il carico. L'appartamento è
stato ristrutturato di recente, non credo ci siano fili "rigidi" o
cose del genere.
Sarebbe davvero comodo, perché in questo modo sono sicuro di non
dimenticarmi la lampada accesa quando spengo la luce :)

dimenticarmi la lampada accesa quando spengo la luce :)
è una cosa che farei solo previa adeguamento di sezione del cavo dai 
probabili 1,5 mmq a 2,5 mmq.
cmq per carichi fino ai 2000 W la sezione di 1,5 mmq ci starebbe ancora in 
teoria.
ciao.
Lo 

 dimenticarmi la lampada accesa quando spengo la luce :)
Diciamo che, prima ancora di 'derivare' dal cavo della lampadina, 
potresti ipotizzare di tirare un nuovo cavo, basterebbe fase+neutro ma 
se riesci a far passare anche una sua terra sarebbe meglio.
1800W sono 9A scarsi, quindi sicuramente la linea che arriva alla presa 
li supporta senza problemi. Devi vedere invece se li supporta 
l'interruttore, in genere sopra gli 8A non ï¿œ che sia una bella cosa 
farli lavorare.
Ipotizzando che ce la faccia, tiri due cavi da 1.5mmq minimo, e sei 
tranquillo. Volendo essere abbondante, tira due cavi da 2.5mmq e stai 
ancora piï¿œ sereno.
Altrimenti, per derivare dal cavo della lampadina, sempre dopo aver 
verificato che ce la faccia l'interruttore, verifica la sezione del 
cavo esistente, diciamo che con 1.5mmq sei al pelo, con 2.5mmq sei a 
posto.
Alberto


Miiiii che rabbia!! E' una volgarissima lampada alogena :(
-- 
Traveller, not tourist!
www.inter-rail.it


Ma se è quella che hai linkato, la Thermologika, è a raggi infrarossi.
Perchè dici che è una alogena ?
Ps: secondo me, se il bagno è piccolo e la distanza tra la lampada e la 
persona non è di almeno 2 mt, ti scotti con 1,8 Kw
-- 
Ciao
Michele


Ce l'ho accesa proprio qui a terra accanto a me, inclinata di 45° verso 
l'alto, con un solo elemento acceso (600W). A 50 cm di fronte la lampada 
faccio fatica a sentire il calore sul palmo della mano, mentre se la 
metto sempre a 50 cm ma sopra di essa perpendicolarmente al pavimento 
sento distintamente l'aria calda che sale per convezione. Senza contare 
che ci vogliono una 30ina di secondi per diventare "rossa".



La thermologika sarï¿œ sicuramente con una resistenza al quarzo, piï¿œ lenta 
nel raggiungere la temperatura, ma molto piu duratura e robusta di un 
riscaldatore infrarosso con elemento alogeno.
-- 
Ciao
Michele

 arriva alla lampadina riescono a reggere il carico.
sono verifiche che devi fare tu, mica lo possiamo sapere
noi che cavo e che interruttore ci stanno nel tuo bagno :)

 noi che cavo e che interruttore ci stanno nel tuo bagno :)
:P
Oggi faccio una foto e la posto :D


La cosa che non mi convince è che "di fronte", anche con 3 elementi
accesi, ad un paio di metri quasi non si "sente" nulla. Mentre sopra
la lampada sale aria caldissima e a stento riesco a tener la mano.
Questo mi preoccupa dato che la volevo posizionare nell'angolo tra il
soffitto e il muro e che i cavi di alimentazione passato sopra la
lampada. Non vorrei che la canalina e i cavi al suo interno si
sciogliessero.

 sciogliessero.
Io ho una lampada al quarzo da 600W+600W, montata sopra al banco da 
lavoro nella mia 'officina'. Ricordo che le istruzioni di montaggio 
(eufemismo, diciamo il fogliettino piegato in 4) dicevano di lasciare 
tot centimetri, credo una trentina, di spazio libero sopra alla 
lampada.
E la distanza per cui la trovo eccezionale anche montata in alto, ï¿œ 
quella a cui io lavoro, ossia da circa un metro a massimo due metri.
Oltre, effettivamente l'effetto irraggiamento diventa quasi nullo.
Io i cavi li ho fatti arrivare dal basso, piï¿œ che altro perchï¿œ cosï¿œ ho 
messo un interruttore nel 'quadretto' dell'officina, ma effettivamente 
avrei avuto forti dubbi a far girare i cavi sopra alla lampada...
Alberto