Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressione caldaia sale

Dopo aver notato per alcuni giorni la pressione dell'impianto dei
termosifoni troppo alta nonostante la riportassi a valori corretti
scaricando un termosifone stamattina l'idraulico mi ha sostituito la
valvola di carico poichè ritenevamo entrambi che fosse la causa più
probabile. Ma stasera è salita di nuovo a valori elevati.
Se chiudo la mandata dell'acqua in entrata alla caldaia la pressione
se ne sta buona.
La seconda ed ultima ipotesi è che la serpentina del circuito che sta
nel bollitore dell'acqua sanitaria si sia rotta e quindi l'acqua
sanitaria che è a pressione più elevata entra nella serpentina e
quindi nel circuito.
Avete altre ipotesi?
La caldaia è una Fer, a basamento, da 25kw, con bollitore da 45lt, a
camera aperta ed ha 10 anni.
Quanto può costare un bollitore? e soprsattutto vale la pena
sostituirlo data l'età della caldaia anche se appare in ottima salute?

 Avete altre ipotesi?
Rubinetto di carico che trafila.
Bye
Gigi


Ma almeno leggessero, incredibile! 

El_Ciula wrote:

E' una questione di "lingua",uno la chiama valvola e l'altro Rubinetto...
e poi vogliono festeggiare il 150esimo... ma se non abbiamo in comune 
nemmeno la lingua,(dopo ben 150 anni ci si aspetterebbe che almeno la lingua 
fosse una sola)qui sotto in un'altro post,qualcuno ha "esibito" l'ennesimo 
[scatolo], vedi tu se c'e' qualcosa da festeggiare...
-- 
last-kernel-inside

 quindi nel circuito.
 
Mi sembra verosimile questa ipotesi.
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer"
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
 
Sito internet : 
http://www.museodelcomputer.org
 
=============================================================

 [scatolo], vedi tu se c'e' qualcosa da festeggiare...
In effetti, se scriviamo "un altro" con l'apostrofo c'� poco da festeggiare. 
:-p
-- 
Cinghiale (38, 110+21, RM)
http://www.azzurra.org/jafirc/chat.php?stanza=idairc

 :-p
Colpito e affondato,denghiu' 
-- 
last-kernel-inside

 Colpito e affondato,denghiu'
Non te la prendere, si scherza. :-)


 Ma almeno leggessero, incredibile!
Hai ragione.
Avevo letto di fretta, ed avuto quel problema propio qualche settimana fa.
Bye
Gigi

Dopo dura riflessione, maxbox ha scritto :

Se chiudendo l'ingresso di acqua sanitaria non sale
puo' essere solo quello.
L'alternativa era il polmone di compensazione.

 sostituirlo data l'età della caldaia anche se appare in ottima salute?
lo scambiatore potrebbe costare dai 200 ai 400 euro, l'accumulatore non 
saprei ma se la caldaia normalmente va bene non vedo perche' non aggiustarla 
cambiando solo lo scambiatore, se l'accumulatore e' rivestito in 
vetroporcellanato non dovrebbe avere problemi, se ne approfitta per dargli 
una bella lavata da togliere il calcare e via.
Quanto potra' costare una caldaia cosi', 1000 euro?
-- 
Saluti da Drizzt.
-- 
Tutti i consigli Comunali di Ravenna in diretta il lunedi'.
http://www.ravennapuntoacapo.blogspot.com
http://www.ravennapuntoacapo.it/

 Saluti da Drizzt.
Intanto grazie a tutti per le risposte, ma ho bisogno di alcuni
chiarimenti.
Cosa intendiamo per scambiatore?
E' la serpentina? Dallo schema della caldaia io avevo inteso che si
dovesse
sostituire l'accumulatore.
Qui lo schema: 
http://img859.imageshack.us/img859/206/caldaia.jpg

maxbox ha spiegato il 13/03/2011 :

La serpentina e' quella dentro il serbatoio di accumulo.
Nella serpentina passa l'acqua calda dei termosifoni, nel serbatoio
c'e' l'acqua sanitaria da scaldare che di solito e' sulle 3-5 ate.
L'acqua nella serpentina, quella dei radiatori e' su 1-1,5 ate.
Quindi se si e' bucata la serpentina entra acqua sanitaria
nel circuito dei radiatori.
Puo' darsi che non si possa cambiare la sola serpentina, questo
lo sa solo il manutentore.

 lo sa solo il manutentore.
ok, quindi serpentina = scambiatore.
Se la serpentina non fosse un pezzo a parte devo cambiare
tutto l'accumulatore.
Tutto giusto?

Il costo dell'accumulatore completo è di circa 480 euro non so se iva
compresa o meno. Poi ci vogliono
100 euro di manodopera.
Il manutentore dice che nell'abbonamento annuale non sono previste le
manutenzioni straordinarie come può essere la sostituzione del boiler
mentre soffiare la polvere con il compressore una volta l'anno si.
A volte penso di vivere nella giungla.