Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Questo tipo di abbigliamento , su che tipo di quadri elettrici deve essere indossato?

http://pecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/Fluke-1730-Power-Quality-Analyser.jpg
 
 
 
Giulia

 Giulia
 
Mi � capitato di vederlo solo una volta, ero appena andato a Cagare e 
l'omino veniva giusto a sistemare l'aspiratore nel bagno. 
 
 

 
http://pecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/Fluke-1730-Power-Quality-Analyser.jpg
 
 
Non e' detto che quel tipo di abbigliamento sia necesario per i cavi. 
Anzi lo escludo abbastanza.
Invece e' quasi certo che dipenda da cio' che quei quadri 
controllano/comandano.
Ad esempio, lo stesso tipo di protezioni le ho adottate quando ho 
installato le gabbie di misura x-ray sui laminatoi a caldo. Non avendo 
tempo di mettere/togliere le protezioni, dal campo tornavi in sala 
controllo facevi cio' che dovevi fare e tornavi in campo per le misure.
 

Giulia
 
 
manovre con correnti di corto elevate, lavori in tensione
 
restando nel campo del comune, quadri elettrici di media 
a prova d'arco interno non ne ho mai visti...
come non ho mai visto operatori cos� protetti 
 
anche in bassa tensione l'arco non � una cosuccia
 
https://www.youtube.com/watch?v=MDC5HIj1Ru0
 
 
 
 
e6...@yahoo.it
 ma cambia il sei in sette

 
http://pecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/03/Fluke-1730-Power-Quality-Analyser.jpg
 
 
Fattori dirimenti:
 
- vedo schede elettroniche con svariati integrati il che esclude tensioni
superiori al kV
 
- il guanto e' un Salisbury ILPG-10 Etichetta Rossa:
tensione di prova 5kVca 20kVcc
massima tensione di uso 1kVca 1,5kVcc
 

 Giulia
 
Ti posso portare una testimonianza personale , se mio padre avesse avuto 
qualcosa di simile , 45 anni fa non sarebbe andato a Niguarda al repato 
grandi ustionati a seguito di un corto circuito su di un sezionatore 
SACE a 500 volt avvenuto proprio mentre stava misurando l'assorbimento 
di una grossa pompa con un amperometro a tenaglia.
 
Lavorava all'acqua potabile di Milano, gli e' esploso proprio in faccia 
e sulla mano , ustioni di secondo grado al dorso della mano e di primo 
grado in faccia, per il bagliore e' rimasto praticamente cieco per 
qualche ora, poi si e' ripreso.
 
Quell'abbigliamento sembra esagerato, ma se un sezionatore decide di 
sfiammare e poi va in corto proprio quando ci sei di fronte, rimpiangi 
di non averlo disponibile.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

manovre con correnti di corto elevate,
 
Questa.
Il vestitino elegentassimo � in Nomex, resistente a calore, fiamme e
metallo fuso.
 
Quando si interrompe una grossa corrente, come nel caso dell'apertura
di un interruttore di potenza, questa corrente cerca di continuare a
scorrere anche attraverso l'aria. � quello che si definisce arco
elettrico.
 
Se hai gi� saldato con una saldatrice ad arco su un lamierino sottile
(che so, una scatola di latta) sai che bastana gi� un centinaio di A
per far letteralmente evaporare il metallo.
La tua pelle non � di metallo e l'arco elettrico pi� sfigato in
situazioni del genere non si misura in centinaia di A ma in kA o
decine di kA.
 
Qui vedi l'effetto di 10 kA durante un secondo, dapprima con vestito
normale, poi con tutina di Nomex:
https://www.youtube.com/watch?v=7CoJQel_CFM
 
 
Nella tua foto si vede che il signore attacca i puntali del Fluke ai
fusibili principali di quella linea. Se quella linea arriva
direttamente da un trasformatore o dalla distribuzione, il vestitino
non � una brutta cosa... 
 
Boiler


notare il cablaggio disordinato e senza canaline, tipico usa o giapponese.
 
tutte le seghe mentali di noi italiani, canaline, spiraline coperchi e 
coperchietti, inutili ai fini della funzionalità... anzi...
 


 
 
 
Solite cagate da elettricista di paese, quello sotto è un drive AC, se 
usato su motori sincroni a magneti permanenti  in caso di alte velocità,
una mancanza di tensione improvvisa sulla rete può causare tensioni di 
ritorno di alcuni kV.
 
In pratica, per fare girare il motore allegro, molto allegro, il drive 
genera una corrente smagnetizzante che "abbatte" il campo naturale dei 
magneti permanenti, con il rotore magari a 6000 rpm il campo è ridotto 
anche del 90%, se di colpo questa riduzione forzata viene a mancare, ti 
trovi con la brutta situazione di n° spire che girano vorticosamente 
(per inerzia) all'interno di un forte campo magnetico, con tensioni 
indotte di migliaia di volt.
 
detto ciò nessun si veste a quella maniera per operare su quel tipo di 
impianto.
 
 

 di n° spire che girano
 
Piccola imprecisione, le spire sono ferme, girano i magneti, ça va sans 
dire.

 notare il cablaggio disordinato
 
avercene di cosi' disordinati :-)
 
questa l'ho scattata in Cina quando iniziai l'intervento di revamping di 
un'acciaieria
http://oi60.tinypic.com/14metzn.jpg
 
 


beh, china e indiani fanno caso a parte :)

 
https://www.youtube.com/watch?v=MDC5HIj1Ru0
 
 
caz allucinante!
ma quello ci ha lasciato la pelle poveraccio?
ma l� oltre al corto deve aver preso fuoco qualcosa, dei condensatori ad 
olio?
 

 impianto.
 
Magari e' rimasto scottato ... :-)