Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Misura dispersione verso terra

Buonasera a tutti,
 
vedo che anche altri stanno tribolando con il mio stesso problema , ho 
il differenziale che salta di sua iniziativa in maniera del tutto 
casuale, un paio di volte alla settimana.
 
Come prima misura ho cambiato il differenziale che aveva sulle spalle 
quasi 30 anni di onorato servizio, gia' che c'ero ne ho preso uno di 
quelli in grado di sopportare i cosiddetti "carichi difficili"
 
Bticino G723AH25
HPI 2P 25A 30mA
 
Il problema si e' notevolmente ridimensionato, ma c'e' ancora qualcosa 
che non va , al reinserimento devo spegnere tutte le linee e reinserirle 
una alla volta e talvolta mi scatta ancora il diff.
 
La cosa strana e' che non mi salta al reinserimento dello stesso carico, 
che ne so , la lavatrice , ma a caso , al reiserimento del forno , o del 
condizionatore , sempre comunque se ho gia' un "grande carico" inserito 
e ne inserisco un'altro.
 
Insomma a caso mi salta al reinserimento dei grandi carichi domestici, 
peraltro spenti !
 
Altro mistero, in casa ho diverse lampade a scarica che le accendo senza 
problemi, ma una mi fa scattere sempre il diff. , mi sono detto , avra 
qualche problema , per fare una prova ho isolato la connessione di terra 
, cosi non dovrebbe far vedere dispersioni verso massa , ma il diff 
scatta lo stesso , e la lampada qualche volta riesco a farla partire , 
quindi non ha grossi problemi con l'accenditore e con il ballast, alla 
fine, non capisco cosa succede!
 
Ora la domanda , esiste un modo pratico di verificare le  correnti di 
dispersione esistenti nel mio impianto , con un tester posso misurare la 
resistenza verso terra , ma la misura viene fatta in DC e a bassa 
tensione, di sicuro non molto simile alle condizioni reali, a 220 Vac.
 
Pensavo di sbranare un vecchio differenziale e spillare l'uscita 
dell'avvolgimento di misura differenziale sul toroide per fare una 
misura reale delle corrente di dispersione, qualcuno ha mai fatto 
esperienze in tale senso ?
 
Esiste qualche strumento che fa tale misura ?
 
Grazie in anticipo a chi mi dedica un po' del suo tempo.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 Esiste qualche strumento che fa tale misura ?
 
Io ho una pinza amperometrica ad alta sensibilitï¿œ appositamente 
realizzata per questo tipo di misure.
Si tratta di uno strumento HTC (di cui la pinza ï¿œ un accessorio)  per le 
verifiche degli impianti per uso professionale e quindi molto costoso.
Non so se tra le cineserie esiste una pinza amperometrica cosï¿œ sensibile 
ma vale la pena di fare una ricerca su internet.
Anche se non ï¿œ precisissima puoi fare delle misure comparative per 
identificare il punto debole del tuo impianto.
 
Se hai degli amici installatori prova a chiedere se hanno questo 
strumento (che perï¿œ ahimï¿œ non ï¿œ diffusissimo).
 
 

martello ha scritto:

Mi fai venire in mente che a lavoro ho una pinza in AC Fluke abbastanza 
sensibile e a larga banda , unico problema che ha il passaggio cavi 
decisamente piccolo , ma forse due giri dei due conduttori ( fase e 
neutro ) si riescono a fare , cosi dovrei avere 50 ma differenziali per 
volt di uscita , non male ...
 
Faro' una prova , poi vi dico .


 resistenza verso terra
 
Il modo più affidabile è usare un misuratore di isolamento con scala da 300 
o 500 V. Le pinze ad alta sensibilità sono più pratiche ma non in tutte le 
condizioni danno risultati utili.
 
Per trovare il problema di dispersione parti dalla centralina, separa tutti 
i rami, scollega sia la fase che il neutro, NON la terra, poi collega il 
misuratore tra fase e terra e tra neutro e terra e misura.
 
Se c'è un problema lo vedi subito....
 
Quindi segui quel ramo fino alla derivazione successiva e ripeti il 
procedimenti.
 
Se hai apparecchi sospetti, meglio ancora se con la spina, puoi voler prima 
testare direttamente quelli.
 
Ciao,

 Esiste qualche strumento che fa tale misura ?
 
Si. Ma non ï¿œ molto economico. E' una cassettina con un generatore di 
corrente ad alta tensione a manovella e relativo misuratore di 
dispersione. Isoli un ramo di circuito alla volta, lo colleghi, giri la 
manovella e misuri. Costa un botto, fai prima e meglio a chiamare un 
bravo elettricista che disponga dello strumento...
 
 
-- 
Ciao!
Stefano