Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarico lento

Buongiorno a tutti ,
ho finito di ristrutturare casa da alcuni mesi ..
Abitazione su due piani .
I 2 bagni presenti sono quasi sovrapposti .
la casa è sul Lago di Como ed è costruita appogiata alla montagna.
Il bagno al p.t. , per evitare scavi profondi nella roccia confinante,
probabilmente ha gli scarichi con una pendenza non pronunciatissima.
Aggiungo però che il tubo di scarico dopo alcuni metri in cui
attraversa casa ha una caduta verticale di circa 3 metri vista la
"ripidità del contesto" e si collega alla rete fognaria.
Conclusione : mi trovo SOLO ALCUNE volte , principalmente (pare)
quando dal bagno superiore si uso lo scarico a vedere dei
rallentamenti evidenti negli scarichi ...
Il piatto doccia si riempe, lo scarico non riesci a eliminare il
flusso del soffione.
Il water si riempe, per poi liberarsi lentamente.
Le tubature di scarico sono nuove e dimensionate in modo corretto.
Chiamerò a breve l'idraulico che ha fatto i lavori , ma prima di
sentirmi raccontare varie "balle", vorrei avere un vostro consulto.
Se mancano dettagli utili , fatemelo pure notare .

 
Massim...@gmail.com
 ha scritto :

Anche con una pendenza minima, il tubo di scarico si dovrebbe
vuotare. Probabilmente il problema è un'altro.
-- 
ciao, nando
43 42 27N 10 36 42E

 - Mostra testo tra virgolette -
Immaginavo , anche perchè si parla di poca acqua, di pochi metri e di
una successiva ed evidente pendenza e inoltre è strana la non
"costanza" dell'evento ..
Contatterò l'idraulico !
Grazie


secondo me il problema sta nella colonna che prende l'aria. quando
scarichi crei una zona di pressione che viene ricompensata appunto
dalla colonna. magari è inadeguata quella.

 sentirmi raccontare varie "balle", vorrei avere un vostro consulto.
     Accertati che non vi sia una occlusione, strozzatura etc, se tutto e'
    a posto monta uno sfiato sulla colonna.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

sentirmi raccontare varie "balle", vorrei avere un vostro consulto.
Il comignolo di sfiato c'e', e' funzionante, libero da otturazioni?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Bernardo Rossi              
b.ro...@tin.it
So che è stato progettata e creata.
Non ho appurato che sia "libera" e la corretta installazione mi è
stata solo "garantita" come termine dei lavori .
In effetti ragionandoci il comportamento è proprio quello di una
mancanza di equilibrio tra "pressioni"..

mancanza di equilibrio tra "pressioni"..
Puoi' capitare che un qualche uccello ci faccia il nido e lo tappi.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio
news:1185436896....@l70g2000hse.googlegroups.com...
Buongiorno a tutti ,
Il piatto doccia si riempe, lo scarico non riesci a eliminare il
flusso del soffione.
Il water si riempe, per poi liberarsi lentamente.
Le tubature di scarico sono nuove e dimensionate in modo corretto.
Chiamerò a breve l'idraulico che ha fatto i lavori , ma prima di
sentirmi raccontare varie "balle", vorrei avere un vostro consulto.
Se mancano dettagli utili , fatemelo pure notare .
++++++++++++++++++++++++
I SINTONI SONO QUELLI DI 1 MANCANZA DI SFITATO,
O QUELLO, O HAI LE TUBAZIONI OTTURATE ANCHE SE NUOVE, MAGARI CI E' CADUTO
DENTRO 1 PEZZO DI CEMENTO, AL'ATTO DELLA POSA IN OPERA, SUCCEDE.
NATURALMENTE SI DA PER SCONTATO CHE GLI SCARICHI SIANO ADEGUATAMENTE
DIMENSIONATI.

 ha scritto nel messaggionews:1185436896....@l70g2000hse.googlegroups.com...

Gli scarichi sono dimensionati in modo corretto .
non credo al blocco "fisico" perchè il problema si presenta "a
volte"..
E' probabile in effetti che ci sia qualche "situazione strana" legata
allo sfiato..
Controllerò e per onor di cronaca di farò sapere !!!

 - Mostra testo tra virgolette -
Eccomi per la soluzione ed onor di cronaca
Il problema è effettivamente lo sfiato .
Tra lo scarico del primo piano (da cui si estende lo sfiato fino al
tetto) e lo scarico del piano terra (dove si trova il bagno
incriminato) il buon idraulico per eccesso di zelo ha inserito un
sifone per evitare possibili ritorni di odore.
ovviamente tale sifone inibisce la funzione dello sfiato.
La soluzione consiste nel rimuovere tale sifone o montare una valvola
che si apre solo quando  viene scaricata acqua che crea depressione
nel tubo !