Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mettere sotto UPS parte dell'impianto elettrico di casa

Mi è venuta l'idea di mettere sotto ups una parte dell'impianto 
elettrico di casa
 
ho già sotto ups un pc switch e router ma l'idea è di dotare di ups 
anche altro tipo le luci di casa visto che ormai le ho tutte a led e poi 
l'allarme così che ogni volta che salta la luce non si metta a telefonarmi
Cioè quei carichi di basso assorbimento ma che sarebbe meglio non 
avessero interruzioni
 
l'impianto elettrico di casa è già a stella ossia nel quadro principale 
sotto al contatore partono i vari rami tipo luci primo piano o luci 
piano terra o esterne etc e per altro posso modificare
 
La domanda è dove metto l'ups?  può stare lontano dal quadro ?che ups 
usare e come collegare tutto al mio quadro elettrico per fare una cosa 
fatta benino
 
il quadro elettrico penso debba essere diviso almeno logicamente in due 
ossia utenze sotto ups e utenze senza
 
poi cosa metto? un diff magnetotermico per la linea che va all'ups e per 
la rete in uscita dall'ups

 la rete in uscita dall'ups
 
Qui vorrei inserirmi con una domanda. L'uscita di un UPS e' isolata
rispetto all'ingresso?
 
E' evidente come io non sia un fanatico degli UPS che secondo me hanno
posto solo nelle sale server ed operatorie, quindi prendi le mie
risposte considerandolo
 
 
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 la rete in uscita dall'ups
 
Serve un elettricista, e che sia competente nelle realizzazioni con 
sistemi UPS. Deve studiare il tuo impianto, e capire come inserire il 
gruppo di continuita' (dovra' individuare il tipo giusto), in sicurezza.
L'argomento e' ben lontano dall'essere semplice...
 
 
 
sandro

 come collegare tutto al mio quadro elettrico per fare una cosa fatta benino
 
ma vale la pena per avere s ie no un'ora di corrente? quante volte ti 
capita di restare senza corrente per piu' di qualche minuto?

 risposte considerandolo
 
ma no, si puo' anche mettere un ups dove serve. Io ho sotto ups il 
router (che avendo la fibra mi fa andare anche il telefono) e gia' che 
ci sono ci ho collegato anche lo switch e un nas.
Cablare tutta la casa e' un'altra storia, anche perche' un ups "serio" 
per un lavoro del genere non costa certo poco.

 risposte considerandolo
 
Esigenze personali, ognuno le sue...
 
 
 
sandro

 Se sicuro ti serva veramente?
 
se cadono i server che uso a casa potrebbero pure non ripartire, al
momento sono tre, un mini itx e due computer single board, però quelli
hanno anche la loro batteria al litio, uno è il router che gestisce la
rete e l'altro è il filtro anti pubblicità.
 
quello che mi preme è il NAS, ma non è sempre usato, se manca la
corrente quando è acceso però son problemi seri.
 
aggiungi anche il modem fibra, un telefono cordless, uno switch e uno
degli access point, sono il 16% del carico del mio ups da 300W, con la
batteria in dotazione ho mezzora di autonomia.
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

 la rete in uscita dall'ups
 
a monte o a valle? :-)
 
L'UPS di fatto e` un separatore galvanico, che isola il neutro  dal 
potenziale di terra della cabina del fornitore, quindi dopo l'UPS non 
esiste piu` il neutro elettricamente inteso e quindi va trattato come se 
fosse una fase qualsiasi... anzi e` una fase qualsiasi, quindi niente 
interruttori con polo del neutro non protetto.
 
Di fatto dovresti rifare mezzo impianto elettrico di casa... conviene?
 
Hai gia` i servizi essenziali sotto UPS, cosa vuoi cercare altro?
 
bye

 elettrico di casa
 
Non sarebbero meglio alcune lampade d'emergenza a incasso?