Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scaldasalviette che vibra

 
ho uno scalda salviette che emette vibrazioni "spaventose" pur essendo 
perfettamente e saldamente ancorato
 
e lo fà dalla valvola di ingresso della mandata
 
e lo fà quandoo la testina temostatica sta lì per lì per chiudere la 
valvola, infatti basta ruotare la testina di qualche millimetro in 
avanti (apro di più) o indietro (chiudo) per far scomparire la 
fastidiosa vibrazione e la cosa accade uguale se tolgo la testina e 
spingo un po' l'aghetto della valvola
 
ovviamente mai prima d'ora accadeva questo
 
da cosa può dipendere?
 

Il 10/02/2017, Apteryx ha detto :

Due domande:
la valvola temostatica è sicuramente sull a mandata?
impianto autonomo o centralizzato?
 
-- 
David

e lo fà dalla valvola di ingresso della mandata
 
O cambia la valvola mettendone una di marca diversa. Magari diverse
valvole ne risentono in maniera diversa.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Sembra che Apteryx abbia detto :

hai provato a chiudere un pelo il detentore?
dovresti ridurre il flusso ed eliminare il rumore

 impianto autonomo o centralizzato?
 
autonomo

 valvole ne risentono in maniera diversa.
 
è caleffi su caleffi, ora provo prendendone una da un'altro termo
 

 dovresti ridurre il flusso ed eliminare il rumore
 
quasi tutto chiuso
 
ma la cosa strana è che non l'ha mai fatto prima
 
m'è venuto da pensare che possa essere la prevalenza del circolatore, 
visto che ho cambiato da poco la scheda alla caldaia

Apteryx ha spiegato il 10/02/2017 :

Ti riporto la mia esperienza ma ho letto molto in rete e pare sia 
comune a molti. Negli scaldasalviette è facile che l'idraulico inverta 
mandata e ritorno. Nel condominio dove vivo, due estati fa è stata 
sostituita la cldaia e sono state installate le valvole termostatiche. 
L'idraulico che è venuto in casa mia (ero presente) ha messo la valvola 
dove c'era la valvola e il detentore dove c'era il detentore, 
l'idraulico capra quindi era stato il precedente perchè non appena 
fatto partire il nuovo impianto il mio scldasalviette sembrava un treno 
sferragliante, esattamente come questo.
https://www.youtube.com/watch?v=UjxDcMzKoiA
 
 
Nell'impossibilità di svuotare l'impianto avrei tenuto la valvola tutta 
aperta (faceva rumore solo quando era quasi chiusa) e l'avrei fatta 
invertire in estate. Ma dopo alcuni giorni di taratura dell'impianto, 
sono state ridotte le velocità delle pompe di circolazione e il rumore 
è sparito.
Ricapitolando, controlla la posiazione della valvola (chiudila del 
tutto, lascia freddare il termosifone e riapri, una mano su un tubo e 
una sull'altro, la parte calda ti dirà quale è la mandata) e la 
velocità del circolatore
 
PS Anche la mia valvola è una Caleffi
 
-- 
David

Apteryx ha usato la sua tastiera per scrivere :

Scusami, ad una prima lettura della tua risposta mi era sfuggito il 
fatto che sei sicuro che la valvola sia sulla mandata...... :-?
 
-- 
David

 Ricapitolando,
 
controllo entrambe le cose (circolatore e mandata) infatti anch'io 
rimuginando un po' ero quasi arrivato alla tua conclusione
 
certo se davvero così fosse, + sfiga praticamente in lavanderia mi tocca 
tutto aperto, perché invertire mandata e ritorno significherebbe 
demolire e allungare i tubi
 

Scriveva Apteryx venerdì, 10/02/2017:

Non ho capito..... nel mio caso basterebbe invertire la valvola col 
detentore. Nel tuo caso perchè devi allungare i tubi?
Comunque prendi anche in considerazione il consiglio che ti hanno dato 
di agire sul detentore, devi fare delle prove
 
-- 
David

 detentore. Nel tuo caso perchè devi allungare i tubi?
 
 
per quello che so i termosifoni sono simmetrici
 
cmq ammesso che non lo siano, se debbo invertire mandata con ritorno, 
significa invertire i tubi destra sinistra
 
invertire valvola con detentore, per me, è un palliativo
 
 > Comunque prendi anche in considerazione il consiglio che ti hanno dato
 > di agire sul detentore, devi fare delle prove
 
ho fatto un po' di tentativi e la cosa certa è che la vobrazione è 
dovuta ad una sovrappressioen che crea la valvola quando manca un pelino 
ad essere chiusa, tutto il resto detentore, sostegni ecc ecc satnno bene 
e apportando modifiche la viobrazione non si elimina nè si riduce
 
m'è rimasto da provare abbassando la prevalenza del circolatore, ma 
volevo farlo a caldaia ferma e non ho avuto tempo
 
cmq la cosa più immediata è quella di tener più aperta la testina 
termostatica


Qui continuo a non capire............ se si tratta di uno 
scaldasalviette dovrebbe avere entrambi gli attacchi in basso e di qui 
l'errore frequente di montare la valvola sul ritorno (impianto fermo, 
idraulico capra che non ha segnato la mandata ecc). Proprio in virtù 
del fatto che il termosifone è simmetrico e la parte da dove entra o 
esce l'acqua calda non fa differenza sul suo funzionamento, basta 
cambiare di posizione la valvola e il detentore (ivertirli) per avere 
la configurazione giusta, valvola sulla mandata e detentore sul 
ritorno. Se fossero termosifoni con mandata in alto e ritorno in basso 
allora si che ci vorrebbero le prolunghe dei tubi.
 
-- 
David

 Qui continuo a non capire............
 
 
non mi sono spiegato bene, nel mio caso la mandata dell'impianto è dove 
mi aspetto che sia, perciò la vibrazione potrebbe essere solamente nel 
caso in cui il termosifone avesse un verso anziché essere simmetrico nel 
flusso d'acqua (e qui qualche dubbio ce l'ho è un irsap mod kart)
 
cmq ho fatto una ricerca in giro e sembrerebbe che alcuni 
scaldasalviette presentino questo inconveniente nel caso di pressioni 
eccessive
 
provo a modificare la caldaia
 
cmq grazie per l'assistenza, le tue deduzioni mi sono state molto utili
 
 

 cmq grazie per l'assistenza, le tue deduzioni mi sono state molto utili
 
Figurati, ti auguro di risolvere
 
-- 
David