Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dosatore o addolcitore

ho il problema della durezza dell'acqua (25 gradi).  Nel giro di pochi
mesi ho dovuto fare il lavaggio con disincrostante due volte.
Ho deciso di prevenire le incrostazioni, ma sono indeciso tra
adolcitore e dosatore di polifosfati.
 Sono piuttosto orientato sul dosatore dal momento che essendo a monte
del circuito dell'acqua calda, cmq non la berrei direttamente, ma,
tutt'al + ccome reisduo sulle stoviglie.
La vs opinione e qualche consiglio sulle marche.
grazie

alberto ha scritto:

Sei stato eccessivamente sintetico. 25 gradi... che? F? D? O quali? Ed 
ancora: lavaggio col disincrostante... si. Ma di cosa?
Vediamo se mi hanno riparato la palla: vedo... vedo... un boiler 
istantaneo od una caldaia con circuito sanitario istantaneo od a 
micro-accumulo. Vedo... un bel dosatore di polifosfati Cillit che ti 
aspetta nel pi� vicino spaccio di materiali idraulici... vedo... il 
dosatore installato ad un metro di tubo almeno di distanza dalla 
caldaia... vedo... la fine dei tuoi problemi.
Hanno riparato la mia palla da mago? :-)

    Visto che ci sei... Che dice la tua palla per mettere una cosa del 
genere su tutto l'impianto di casa, dato che calcio e roba azzurrina (rame?) 
in poco tempo ostruisce le retine delle bocchette dell'acqua dei lavandini 
e, peggio, gi� una volta in un paio d'anni (forse meno) ha bloccato la 
girante della pompa dell'idromassaggio? Anche la caldaia (acqua calda + 
riscaldamento) sarebbe contenta.
    Vivo a Roma (Baldo degli Ubaldi / Valle Aurelia) e credo che l'acqua, 
sempre molto fredda, venga prevalentemente dall'acquedotto del Peschiera.
    L'unica soluzione semplice ed economica per acqua potabile che mi � 
stata suggerita sarebbe un filtro in linea, anche se toglierebbe solo le 
parti pi� grosse. Tutto l'impianto idrico � stato rifatto da pochissimi anni 
e l'unico posto ragionevole dove metterlo � subito dopo il contatore.
    Chi ha qualche altra idea?
    Grazie
-- 
Gianluca 

    N.B.: l'acqua � molto buona, quindi dovrebbe venire alterata il meno 
possibile.
-- 
Gianluca 

LAB ha scritto:

Io ho messo un filtro. Perch� la mia parte privata d'impianto � stata 
rifatta quando ho acquistato la casa, ma la rete di tubi del palazzo e 
di questa zona d'acquedotto � di fine anni '60: basta un rimbalzo di 
pressione di qualsiasi genere ed entrano (entravano...) manciate di 
polvere di ferro, fango ed ogni sorta di schifezza... :-(
Quindi:
Contatore generale -> rubinetto -> filtro -> diramazione < calda-fredda
Sul primo tratto dell'acqua calda che va alla caldaia ho messo in pi� il 
dosatore di polifosfati.
Per carit�, va tutto bene: ce ne mangiamo tanti gi� col prosciutto 
cotto, di polifosfati. Quindi, non � che siano un problema da un punto 
di vista della compatibilit� alimentare. Per� se non c'� calore non 
servono a granch�... anzi: c'� il caso di ritrovarseli nei filtrini dei 
rompi getto, se l'erogatore ha qualche problema.
Per quello che riguarda il filtro, � una specie di finissima retina in 
acciaio inox, contenuta in un pezzo d'ottone ottenuto in fusione e poi 
cromato. Avendolo montato fra due valvole d'intercettazione, la cosa � 
facilissima: bacinella, chiudo le 2 valvole, apro il tappo del filtro, 
con uno straccio sterile (importante, � l'acqua che si beve!) tolgo 
tutti i residui e pulisco il filtro. Rimonto. Apro il rubinetto del 
bidet pi� vicino, apro lentamente (MOLTO!) la valvola dopo il filtro e 
poi quella prima. Richiudo il rubinetto del bidet.
Nei primi sei mesi sono uscite ancora parecchie schifezze, probabilmente 
entrate prima di mettere il filtro e depositate sul fondo dei tubi. 
Adesso la situazione s'� stabilizzata e sono piuttosto contento. 
L'ultima pulitura ho dovuto farla il primo dell'anno: il gelo aveva 
fatto saltare un pezzo d'acquedotto vicino, con conseguente apri-chiudi 
di tratti dello stesso. Il metodo migliore per far circolare la ruggine!
Una volta visto andare via il camion dell'acquedotto, ho aspettato 
qualche ora e poi in men  che non si dica ho eliminato la fanghiglia dal 
fondo del filtro. ;-)

 ha scritto nel messaggio 
news:f02fe294-4263-4d89...@m16g2000yqc.googlegroups.com...

Alla mia caldaia a gas hanno abbinato 1 Dosatore.....
il costo va dai 15 ai 100 Neuri ... ti consiglio quella che costa meno..... 
il principio e' sempre lo stesso ... 1 bicchiere... 1 soffietto...  e 1 
Testa che sfrutta l'effetto Venturi .....
Se cerchi la finezza.... cerca 1 dosatore con BYPASS INCORPORATO ...  se no 
devi  creartelo sul circuito dell'acqua.
Personalmente ho avuto cattive esperienze con il dosatore della Pineco 
(PINEDOS)
(Diversi Bicchieri Rotti) ....


Non e' che i polifosfati facciano male.... (sono quelli che trovi nel Salame 
e in tutti gli insaccati in genere.....)
Ma se il problema riguarda Tutto l'impianto .... le soluzioni dovrebbero 
essere diverse.....  Filtri di 1 qualche Genere....
(Meccanici o a resina e similia)

 ha scritto nel messaggio 
news:hk91mh$2b6$1...@serv1.iunet.it...

La situazione di Roma la conosco benissimo in quanto a durezza dell'acqua, 
qualora serva, filtro sulla linea in ingresso e addolcitore o dosatore di 
polifosfati sotto la caldaia,(al pi� presto)se puoi evita di mettere i 
polifosfati per tutto l'impianto anche se sono garantiti per alimenti � 
sempre roba chimica
                     ciao Edy  ;o) 

 possibile.
l'acqua di Roma � l'acqua.....che vuoi dirgli?
                     ciao Edy  ;o)