Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: OT- Scelta regolazione termica

Ciao a tutti.
Sto predisponendo gli impianti nella mia nuova casa:  (circa 160 mq divisi
in 3 piani: interrato in cui verrą predisposto un termoconvettore, piano
terra e 1^ piano, rispettivamente zona giorno e zona notte in cui ci sarą
riscaldamento a pavimento con l'integrazione nei 2 bagni di 2
scaldasalviette)
Dall'idraulico che ci dovrebbe fare l'impianto, mi č stata prospettata la
divisione in 4 zone (tramite collettori di distribuzione , al fine di
rendere indipendenti la zona giorno, la zona notte, i bagni e l'interrato ;
il costo complessivo per la la divisione in 4 zone (inclusi naturalmente
collettori, completi di circolatori valvole di intercettazione, ecc..) č di
? 2.100,00.   La mia domanda č : suddividento in 4 zone, non posso +
utilizzare una sonda esterna x la regolazione climatica oppure posso
comunque utilizzarla?? Scusate l'inesperienza, ma la mia idea č che per
avere temperatura+risparmio ideali la caldaia (a condensazione) dovrebbe
modulare, e non funzionare con on/off (cosa che penso averebbe se vado a
regolare le 4 zone con 4 cronotermostati diversi ( suddividere anche le 4
zone con degli ulteriori cronotermostati ex.1 x ognuna delle 3 camere come
qualcuno mi ha prospettato di fare mi sembra proprio uno strafalcione..)
Qualcuno mi aiuta??
Grazie
SUSY

 SUSY

 ha scritto nel messaggio 
news:1126686722....@g43g2000cwa.googlegroups.com...


Allora la cosa da non farsi è sovrapporre i sistemi di regolazione.
Se tu hai una caldaia modulante che funziona in compensazione climatica
non devi mettere a valle della caldaia altri dispositivi che funzionano
in compensazione climatica altrimenti il sistema è fuori controllo.
Puoi mettere però delle valvole di zona a due vie di tipo on-off che
sono comandate dal termostato di zona. Quando la temperatura che hai
impostato è stata raggiunta allora il termostato chiude la valvola e
l'acqua cessa di alimentare quella zona.
Questo non influisce sulla regolazione della caldaia che comunque
quando escluderai la zona avrà un aumento di temperatura dell'acqua di
ritorno e quindi in mandata, dopo qualche secondo però si
autoregolerà autonomamente.
Infatti la sonda esterna non fa altro che informare una centralina
elettronica che esternamente è presente una certa temperatura. In base
ad una "curva climatica" quindi comanderà alla caldaia di produrre
acqua ad una temperatura corrispondente.
In pratica ad ogni temperatura esterna corrisponde una temperatura di
mandata.
Ma alla caldaia non interessa cosa succede a monte.  Quello che cerca
di fare è mantenere la temperatura di mandata.
Un'altra soluzione possibile è quella di impostare la caldaia a
temperatura costante e installare dei satelliti composti da un
collettore un circolatore e una valvola a tre vie modulante in funzione
delle condizioni climatiche esterne. Li producono diverse aziende
guarda ad esempio il sito della caleffi.
Una soluzione molto semplice e interessante è il sistema rotex 70 che
consiste in due tubi coassiali separati da un piccolo intercapedine
d'aria. Dove hai l'impianto a pannelli utilizzi il tuboi con
intercapedine che comunque esternamente raggiunge la temperatura idonea
al sistema a pavimento e dove invece hai radiatori ho scaldasalviette o
fancoil utilizzi solo il tubo interno con acqua a 70°. In questo modo
risolvi molto facilmente il problema alta-bassa temperatura. Visita il
sito della ROTEX.
Comunque ti ripeto il consiglio: semplifica il più possibile !!!
Se vuoi differenziare le temperatura dei locali basta che comunichi a
chi ti progetta l'impianto a pannelli la temperatura di progetto per
quella stanza.
Tu dirai ma quando fuori è più caldo o più freddo come fa a variare
la temperatura ?
A questo ci pensa la caldaia che con la sua sonda esterna "compensera"
la minore o maggiore dispersione dell'edificio dovuta alle condizioni
esterne.
Se poi trovi che in quella data stanza fa mediamente troppo caldo o
freddo allora potrai intervenire bilanciando il circuito sui
collettori.
 
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
ENRICO