Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto gas

Ciao a tutti,
vorrei un parere su un impianto realizzato da un idraulico (o supposto
tale, vediamo perche'). 
L'impianto del gas e' in una cucina rifatta completamente, e quello di
cui parlo e' l'attacco del gas per il piano cottura.
Dal muro esce un rubinetto del gas che e' pero' murato, non e' cioe'
possibile svitarlo e cambiarlo, come mi pare di aver capito dovrebbe
essere, da quello che mi hanno detto al ferramenta. 
Cosa mi dite voi?
Tra l'altro e' stato messo il rubinetto sbagliato, perche' i mobili sono
a incasso ed e' stato messo l'attacco per il tubo gas in gomma, mentre
qui e' obbligatorio quello in acciaio con filettatura ai bordi.
Se il rubinetto fosse stato svitabile ci voleva poco a cambiarlo, ora
invece e' necessario operare sul muro
Ciao.
-- 
Herbie

 qui e' obbligatorio quello in acciaio con filettatura ai bordi.
Se gli apparecchi di cottura sono ad incasso (non i mobili), va usato
il tubo estensibile in acciaio inox. Se gli apparecchi ad incasso sono
più di uno, ciascun apparecchio deve avere l' alimentazione gas
intercettabile singolarmente con rubinetto dedicato.
Cordialità.
               Paul

 in scatole ispezionabili non a tenuta.."
Ti ringrazio della risposta.
Riguarod il rubinetto, è a vista (nel senso che "lo vedo", cioè ha la
"terminazione" - l'attacco per il tubo - fuori dal muro), ma non è
possibile cambiarlo senza levare parte del muro in cui è inserito.
Tra mattonella e "ugello" per attacco tubo ci sono si e no 0,5 cm, un
tubo di gomma si infila con difficolta'.
Poi...ho scaricato la norma uni 7129/92, riguardante gli impianti 
domestici, ma c'e' un punto che non capisco
2.3.1.3 È ammesso l'attraversamento di intercapedini chiuse, purché,
nell'attraversamento, la tubazione non presenti giunzioni o saldature
e venga collocata in tubo guaina passante, di acciaio, con l'estremità
verso l'esterno aperta e quella verso l'interno sigillata.
[..]
Quello che capisco da qui è che se metto un tubo del gas in una
intercapedine devo mettergli intorno un tubo di acciaio che funge da
guaina, ma non capisco bene che si intente per "con l'estremità
verso l'esterno aperta e quella verso l'interno sigillata". 
Estermita aperta verso l'esterno vuol dire che dovrei vedere da qualche
parte nel muro esterno (e' un muro perimetrale) un buco per eventuale
sfogo del gas?)
Per "mettere nell'intercapedine" il tubo intendo che il tubo parte dal
contatore, viaggia dentro l'intercapedine per diciamo 4 metri e poi esce
vicino al piano cottura
In teoria, a tutto questo ci dovrebbe pensare la ditta che mi fa i
lavori, ma temo che non stiano facendo le cose come si deve
Ciao
-- 
Herbie

sfogo del gas?)
Esatto, cosi' se il tubo dovesse presentare perdite il gas verrebbe
sfiatato verso l'esterno, e non rimarrebbe nel muro oppure verso
l'interno del locale.
In pratica il tubo del gas viene infilato in un tubo un po' piu'
grande, e verso l'interno l'interstizio viene tappato.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 lavori, ma temo che non stiano facendo le cose come si deve
Qualcuno dovrà pur  rilasciarti la Dichiarazione di Conformità
dei lavori eseguiti.....
Cordialità.
                Paul