Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: relè con dimmer.. mi fa impazzire

salve,
vorrei sostituire un vecchio lampadario con uno nuovo ma ho un paio di
problemi che non so come 
risolvere:
1- il vecchio lampadario si accende con un pulsante a relé (quello con il
puntino nero per intenderci)
2- il nuovo vorrei che avesse 3 "stati" di accensione. prima le luci di
sotto, poi quello di sopra e poi 
tutte insieme. penso si possa fare perché il lampadario ha 2 fili separati
per le 2 fila di luci
3- mi piacerebbe che il nuovo lampadario sia dimmerabile
4- sulla placca c'è spazio per un solo bottone quindi non posso usare
soluzioni più grandi
mi scuso per la scarsa "tecnicità", spero di essere stato chiaro e che mi
possiate dare una mano con 
una soluzione semplice ed economica. non cerco un'ottima qualità
altrimenti mi sarei affidato ad un 
installatore professionista, ma purtroppo per adesso non posso
permettermelo.
grazie davvero per l'aiuto.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

sotto, poi quello di sopra e poi 
Cerca rele sequenziali
Sul sito della finder ci sono, ma non ricordo la sigla.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Sul sito della finder ci sono, ma non ricordo la sigla.
purtroppo sul sito non ho trovato nulla... e comunque non ne capisco
moltissimo in questo campo e 
mi servirebbero anche una guida di installazione! 
cerco di fare da me per risparmiare qualche euro :)
grazie cmq della risposta


 Sul sito della finder ci sono, ma non ricordo la sigla.
purtroppo sul sito non ho trovato nulla... e comunque non ne capisco
moltissimo in questo campo e 
mi servirebbero anche una guida di installazione! 
cerco di fare da me per risparmiare qualche euro :)
grazie cmq della risposta
-- 


 soluzioni più grandi
Troppe richieste da far coesistere.
Niente di impossibile ma credo sia difficile con poca pratica.
Se rinunci alla funzione dimmer, puoi usare un relè sequenziale/ciclico. 
Come ti ha già indicato Bernardo Rossi.
Vedi qui 
http://www.finder.it/comuni/pdf/S26IT.pdf
codice 26.06 oppure .04 oppure .08. Dipende dalla modalità di funzionamento 
che preferisci (grafico in fondo a pagina 2)
Devi sostituire il relè a quello esistente e salire fino al lampadario con 
un altro filo per la seconda accensione.
In alternativa mettere il relè sequenziale nel lampadario. Togliendo quello 
attualmente installato. Comunque anche in questo caso occorre un filo 
aggiuntivo fino al lampadario.
Se vuoi anche il dimmer, ti serve:
- un pulsante a doppio tasto, ingombro 1 modulo. In sostituzione 
dell'attuale. In pratica il tasto è diviso in due pulsanti più piccoli.
 Tipo questo 
http://tinyurl.com/8ucj65
-due varialuce a pulsante da incasso. Tipo questi (ma ci sono di tante 
marche)
 
http://www.relco.it/Italiano/Catalogo/nuovo_relco/pdf/Pagina%20234_235.pdf
A cui dovrai trovare il posto e, per il circuito esistente,  dovrai 
verificare che l'attuale cablaggio dei pulsanti sia fatto sulla fase. In 
alcuni impianti vecchi, invece il comando veniva fatto con pulsanti sul 
neutro.
-anche qui occorre un secondo filo fino al lampadario per la seconda 
accensione.
-serve un filo in più tra pulsante e secondo varialuce
Attenzione che questo tipo di dimmer non funzionano con lampade fluorescenti 
e possono avere problemi con faretti in bassa tensione. Quindi in presenza 
di trasformatori.
-- 
Giorgio