Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia su riscanldamento radiante

Sono quasi alla fine della ristrutturazione della mia casetta.
Adesso l'idraulico mi ha installato la caldaia (su riscaldamento a
pavimento) e il posatore del legno (un mio professionale amico col mio
aiuto) ha finito con il legno sulle 3 camerette.
Abitando piuttosto al nord, il mio amico mi ha detto che, finchè non
entro, sarebbe meglio attaccare ogni tanto il riscaldamento per un
paio di giorni in modo che la temperatura interna in casa non vada mai
troppo bassa, in modo che il legno non ne risenta.
La caldaia è ancora sprovvista di cronotermostati, quindi su
suggerimento idraulico, io imposto una temperatura di mandata di 24
gradi e lascio andare per qualche giorno.
Solo un dubbio, a questo punto sul funzionamento della caldaia a
condensazione: questa continua a partire e poi fermarsi: io pensavo
fosse una cosa continua, invece mi pare di capire che scaldi un tot di
acuqa, la mette in circolo, e poi si spegne. E' corretto questo
funzionamento?
grazie a tutti!
Paolo

 funzionamento?
Si , in genere la caldaia si ferma quando giudica abbastanza alta la 
temperatura dell'acqua di ritorno.
Se tu imposti 24 gradi di mandata lei scalda l'acqua a 24 gradi, la manda al 
circuito, se quella che le ritorna dal circuito è (metto a caso) a 23 gradi, 
la caldai aspetta che si raffreddi prima di riscaldare ulteriormente.
Repo 

 ha scritto nel messaggio 
news:9U3%k.119303$Ca.2...@twister2.libero.it...

E sopratutto non ha un consumo ON/OFF, ma se hai un cronotermostato che puo' 
controllare la potenza/percentuale del bruciatore, noterai che parte da ... 
diciamo 80% e man mano scende fino allo zero, che terra' per alcuni minuti e 
poi riparte.
Sembra che ci sia un bel risparmio.
Ciao
OM 

 ha scritto nel messaggio 
news:493cf6ed$0$40316$4faf...@reader5.news.tin.it...

Tutto dipende dalla potenza minima della caldaia, che per una caldaia a 
condensazione moderna può essere all' incirca il 20/25% di quella massima, 
rispetto ad un valore più comune del 30% per una caldaia non a condensazione 
tradizionale.
Questi valori si possono leggere sul libretto della caldaia naturalmente.
Semplificando quindi,  dato che la potenza minima è fissata dal modello 
specifico, la caldaia deve trasferire questa potenza minima all' ambiente da 
riscaldare, tramite i radiatori o l 'impianto a pavimento. Se questo non 
succede, la temperatura tende a crescere oltre il valore impostato,la 
caldaia spegne il bruciatore e funziona in ON/OFF.
Quindi, se la temperatura di mandata è molto bassa, come i 24°C dell' 
esempio, questo può significare che, dato che il Delta T tra l' acqua a 24°C 
e l 'ambiente è basso, la quantità di energia trasferita all' ambiente è 
inferiore a quanto la caldaia alla potenza minima trasferisce dal bruciatore 
allo scambiatore e all' acqua che esce dalla mandata della caldaia.
Spero sia tutto chiaro.
Per quanto riguarda il risparmio delle caldaie a condensazione questo si 
ottiene poichè la caldaia a condensazione ha uno scambiatore particolare 
che, sfruttando le temperature basse di ritorno dall' impianto ( 30/40°C), 
riesce a raffreddare i fumi sotto la temperatura di rugiada ( circa 55°C per 
il metano) e quindi il vapore acqueo contenuto nei fumi di combustione ( 
circa 1,3 litri di acqua per metro cubo di gas bruciato) condensa e cede il 
calore latente di combustione all' acqua, recuperando l' energia che 
altrimenti andrebbe dispersa all' esterno nel camino.
In media il risparmio in bolletta è circa il 30% rispetto ad una caldaia non 
a condensazione.
Ciao 

 Paolo
Ettore ha perfettamente ragione.
Probabilmente l'idraulico ti ha installato una caldaia
sovradimensionata la quale, come dice Ettore, ha un range di
modulazione della potenza.
Il tuo impianto con temperatura di mandata 24 °C dissipa una potenza
che è inferiore alla minima potenza della caldaia.
Questo da un punto di vista del rendimento medio stagionale non è una
bella cosa.
E' prassi comune sovradimensionare gli impianti per stare tranquilli
ma va tutto a discapito del costo di installazione e dei rendimenti.
Forse la tua caldaia è con produzione di acqua calda sanitaria
istantanea, in questo caso allora non può essere più piccola di 24kW
(il minimo per farsi una doccia dignitosa), in questo caso puoi fare
poco, magari prova ad alzare leggermente la temperatura di mandata o
modificare la curva climatica.

Esatto, è una caldaia con produzione istantanea di acqua calda...
tra l'altro, 24 gradi è la temperatura molto bassa che ho impostato
per avere proprio una decina di gradi in casa, poi immagino che dovrò
mandarla a 35 gradi...la situazione dovrebbe migliorare quindi giusto?
Intendo da un punto di vista dei rendimenti...
Paolo


 ha scritto nel messaggio 
news:efcfcbab-2933-4ad6...@b38g2000prf.googlegroups.com...
Esatto, è una caldaia con produzione istantanea di acqua calda...
tra l'altro, 24 gradi è la temperatura molto bassa che ho impostato
per avere proprio una decina di gradi in casa, poi immagino che dovrò
mandarla a 35 gradi...la situazione dovrebbe migliorare quindi giusto?
Intendo da un punto di vista dei rendimenti...
Paolo
Corretto, in condizioni normali la temperatura si può impostare intorno ai 
40°C. Tra l' altro con impianto a pavimento di solito si limita la 
temperatura massima di mandata a circa 45°C tramite un qualche settaggio o 
con ponticelli sulle schede, nei modelli più vecchi, oppure nel software su 
quelli più recenti.  E questo di solito lo fa l' installatore.....
Come detto, più bassa è la temperatura di mandata, e quindi anche quella di 
ritorno, e più si ottiene condensazione dei fumi con aumento conseguente del 
rendimento globale.
Se guardi sul catalogo dovresti trovare un rendimento espresso sia con 
temperatura mandata 60 e ritorno 40 °C che 50°C-30°C e vedrai che in questo 
caso il rendimento della caldaia è un po' + alto.
Ciao
Ettore