Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia: fine di un incubo, forse

Magari può servire a qualcuno che in futuro avrà i miei stessi
problemi.
Qualcuno si ricorderà del problema alla mia caldaia,
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/c1a015903e5617aa/1eee7fcaa017750f?hl=it&lnk=gst&q=problema+caldaia+sayd#1eee7fcaa017750f
saliva la pressione e cominciava a perdere. Dopo circa una decina di
tentativi e rimedi temporanei per consentirmi l'utilizzo dei
termosifoni in attesa dei vari pezzi di ricambio, dopo circa tre mesi
di altalenanti funzionamenti, ne siamo venuti a capo.Come aveva detto
l'idraulico del mio palazzo e qualche gentile utente di questo ng, il
rubinetto di carico dell'acqua, un banalissimo rubinetto a sfera,
trafilava in maniera abbastanza evidente.
Sostituito il pezzo da ieri non da più problemi, devo tenerla sotto
controllo qualche giorno, incrocio le dita.
Grazie a tutti
Sayd

 trafilava in maniera abbastanza evidente.
Mi chiedo solo perch� un intervento sul componente pi� indiziato e 
soprattutto di minore costo viene fatto per ultimo.

 
Aggiungerei anche che stabilire che il rubinetto non teneva non era 
difficile: difatti bastava la sera segnare il contatore dell'acqua e 
rileggerlo la mattina.
Ciao
Giovanni

 Giovanni
Provo a dare delle risposte. Il primo tecnico che è intervenuto, un
ragazzo giovanissimo, non aveva alcuna autonomia, la cosa del
rubinetto è venuta subito fuori anche perchè da me sollecitata su
suggerimento dell'idraulico del palazzo. In mia presenza ha chiamato
la ditta produttrice della caldaia che ha escluso un guasto al
rubinetto consigliandogli di cambiare il vaso di espansione. Son
passati dei giorni, è tornato col vaso di espansione compatibile, l'ha
montato ma non ci credeva neanche lui, il vaso precedente funzionava
perfettamente. Al secondo intervento s'è presentato col tecnico
impiantista che ha tirato fuori tutta la storia sui termosifoni, una
storia esilarante. Se sale la pressione non può esserci una perdita,
ma lui insisteva. Il ragazzo gli ha fatto notare la stessa cosa ma lui
insisteva ancora a controllare l'impianto. Si sono ripresentati una
seconda volta, intanto era passato il primo mese buono, ho fatto
presente che i termosifoni avevano fatto il loro dovere sino a pochi
mesi prima per un intero inverno, e lui ancora a insistere con le
motivazioni più assurde, ad un certo punto, mentre il ragazzo che
stava con lui scuoteva la testa, ha tirato fuori tutta una storia sui
lavori di ristrutturazione dei miei vicini che possono far trafilare
l'acqua nel mio impianto, giuro, per quello che ho capito ha detto
proprio così. Alla terza o alla quarta visita è rivenuta fuori la
storia del rubinetto che trafilava. La ditta produttrice lo ha escluso
nuovamente e non ha voluto sentire ragioni rimuovendo d'imperio la
ditta e mandandomi un altro tecnico. E siamo ai giorni nostri, intanto
avevo acceso i termosifoni con i secchi sotto la caldaia da svuotare a
giorni aletrni e controllare due tre volte al giorno. Il tecnico ha
smontato due rubinetti, quello incriminato e un altro sostenendo che
non perdevano affatto ma che la perdita era nel bollitore. Passate un
paio di settimane è arrivato il bollitore e il tecnico s'è portato
dietro FINALMENTE qualcuno che ci capisce qualcosa che ha dato uno
sguardo alla caldaia, due minuti due per dire che il bollitore non
c'entrava un c...o, che si trattava del rubinetto che trafilava, l'ha
smontato a valle e trafilava alla grande. Arrivato il pezzo è stato
cambiato e pare tutto OK.

 cambiato e pare tutto OK.
Bene, ora l'unica cosa che ci interessa sapere � se le palle del primo 
tecnico sono in bella mostra sul tuo albero di natale :-))
Repo 

 
ROTFL! Sicuro????


Probabilmente "quello" era il MONA che non chiamavano MAI perch�...
...pur saPendo che poteva "RISOLVERE" tutto...   costava!
E allora avanti e indietro con viaggi... tempo perso... rotture di 
coglioni...  telefonate tra "cosidetti TECNICI del cazzo    e alla fine 
arriva... "LUI"...
Quello che nessuno voleva chiamare... prima!
Esperienza GIA' vissuta pi� volte...    ;-)
Niente di nuovo sotto il sole!
"Come h�tu f�t a v�derlo s�bito?
Ch�altro l'� st�t d� giorni a sm�mtar t�t p�r gn�nt!"
Ciao.

...cut...
Mi hai fatto venire in mente che son gia' 2-3 volte che controllo la 
pressione dell'impianto DOPO aver tolto l'aria da uno dei termo, con 
l'idea di dargli un po' d'acqua per compensare, e invece mi ritrovo la 
pressione sempre alta, anche piu' di quanto mi aspetto... sara' meglio 
che verifico il rubinetto!


Si resta Basiti a leggere certe GENIALATE.... !!!

 soprattutto di minore costo viene fatto per ultimo.
Chiamasi "Legge di Murpy".....  e non sto scherzando ... !! ;))