Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Filo per prolunga

Salve, sto in affitto in un appartamento che in quanto a numero di 
prese è messo davvero male mentre le mie competenze nel campo dell' 
elettrotecnica sono molto limitate.
Avrei l'esigenza di collegare all'unica presa della mia camera una 
prolunga che terminerebbe con una ciabatta e 3 o 4 prese. Il filo lo 
farei passare lungo i lati della porta e ho stimato che mi servono 
almeno 7-8 m di filo.
In un grande magazzino ho trovato un rotolo da 10 m di cui vi posto le 
scansioni dell'etichetta:
http://img187.imageshack.us/img187/2640/filovx4.jpg
Alla ciabatta dovrei attaccarci una lampada, l'alimentatore del 
notebook e comunque niente di troppo pesante in termini di potenza...
Volevo semplicemente sapere se questo filo può andare bene dato che non 
so interpretare le caratteristiche tecniche. Grazie in anticipo

 comunque niente di troppo pesante in termini di potenza...
Si, dite tutti cosě, poi quando c'č la ciabatta ci attaccate riduzioni, 
doppie, triple, termocoperte, stufette elettriche e anche l'albero di 
Natale:-)
In modo serio:
Non va bene perchč ha SOLO 2 conduttori e manca il terzo, quello di terra.
Anche la sezione, 0,75 mmq. sembra quella dei poveri.
In attesa della sentenza degli elettricisti, io direi almeno un cavo da 3 x 
1
-- 
Fabbrogiovanni 

Antonio ha scritto:

No, meglio un 3 conduttori da almeno 1,5 mmq. Minimo 1, ma con 1,5 
realizzi una prolunga che poi potrai usare in modo molto flessibile. 
Niente phon nè stufette o simili!!! Il terzo filo va nel centrale ed è 
il contatto di terra: usa il filo giallo e verde.
Ciao.

    11,5A su 0,75mmq???!!!
    2500W a 220V alimentati da un 0,75mmq???!!!
    Inoltre, come fa notare il saggio Fabbrogiovanni, non ha il conduttore 
di terra. Prendi una prolunga da 3x1,5mmq e vivi tranquillo. Potrai 
utilizzarla in molte altre occasioni. Piuttosto: l'appartamento ha la terra, 
vero? (e relativo "buco" nelle prese)
-- 
Gianluca 

Dopo dura riflessione, Antonio ha scritto :

Se non hai problemi di spessore nel passaggio contro la porta, prendi 
decisamente un 3x1.5.
Anche un Fror, che ha un bell'isolamento attorno, costa 65centesimi al 
metro, quando anche tu ne prendessi 10 metri non hai speso niente...
Con 10 metri di 3x1.5 fai passare tranquillamente 1kW senza problemi.
Ciao
Alberto
-- 
Ho spiegato a mio nipote cos'è il compromesso: se per le vacanze tua 
madre vuole andare al mare e tuo padre invece in montagna, il 
compromesso è che si va al mare, ma il papà può portarsi gli sci.

 x 1
è ridicolo anche questo per le prese.
Per impianti elettrici il minimo è 1,5 mm quadri e porta fino a 10 A ovvero 
circa 2000 W
per le prese ci vuole almeno un 2,5 mm che arriva intorno ai 3000 W che deve 
garantire una presa.
quindi un 3x2,5 mmquadri non di meno.
e vero che l'OP ha detto che non deve caricare troppo la ciabatta ma come la 
mettiamo quando lo cacceranno dal bagno perchè è occupato ma deve asciugarsi 
i capelli con il PHON e si accomoderà con tranquillità in camera sua?
edil giorno che vorrà collegarci lo stereo/TV/HOME TEATRE e compagnia 
bella....?
io consiglio cavo FROR 3X2,5
senza dubbio.
http://www.generalcavi.com/schede_prodotti/1.nazionali/FROR450750.pdf
La marca è indicativa.
ciao.
Lo

 Gianluca
Ciao.
Lo 

 è ridicolo anche questo per le prese.
Tanto per capire: cosa si rischia usando una prolunga da 3 x 1 lunga 8 metri 
e attaccandoci un carico da circa 1000 watt come ipotizzato e, 
saltuariamente,  attaccandoci anche l'asciugacapelli?
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni scriveva il 16/01/2009 :

Beh, ipotizzando ovviamente che la presa sopporti abbondantemente un 
carico del genere, e che nessun magnetotermico intervenga, succede che 
il filo si scalda, fino a, teoricamente, colare o infiammarsi (a 
seconda del tipo di isolamento). Colando l'isolamento, ovviamente può 
esserci poi un corto circuito. Che però sarebbe una situazione 
ottimistica, perchè un corto circuito fa saltare il magnetotermico 
istantaneamente.
E' ben peggio se non fa corto ma inizia a bruciare la plastica. Che 
magari passa vicino ad un montante di legno di una porta, o a un 
tappeto, o una tenda, ecc...
Comunque 1kW su un 3x1 ci sta, anche se siamo un po' tirati. Considera 
che tempo fa ho comprato un phon da 1200W a mia moglie e si è incazzata 
perchè 'oggi i phon hanno una potenza di almeno 1.500W'. Che lei non sa 
esattamente cosa significhi, ma visto che vuole avere, di ogni cosa, il 
più forte, il più lungo, il più potente, ecc...
Alberto
-- 
Il tuo stesso identico umore,
ma la divisa di un altro colore

il più forte, il più lungo, il più potente, ecc...
Io no perchè non sono malpensante, però qui qualcuno si starà chiedendo 
perchè allora ha sposato te.-)
-- 
Fabbrogiovanni


Attento!!! Quando le hai dato i vizi, poi li devi mantenere nel tempo 
:-)))))
VitT 


Motori da ascensore, aspiratori industriali?
No? Allora quello puoi lasciarlo da parte, almeno in un normale 
appartamento, perchè
tutti i grossi carichi sono resistivi.
Bye
Gigi

 ha scritto nel messaggio 
news:4970a784$1...@extreme.x-privat.org...


 che dimensioni sono, amp. ecc.
Quello che dici è più che giusto, però mettiamoci nei panni del nostro 
Antonio, non ha saputo "leggere" l'etichetta sulla matassina di cavo 
elettrico, che speranze ci sono che riesca a valutare davanti al quadro 
elettrico? :-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 tutti i grossi carichi sono resistivi.
per un appartamento calcoralre 0,85/09 č normale.
Per applicazioni industriali si va anche MOLTO piů in basso.
per avere un cosfi pari a 1 dovrebbe SOLO attaccare una stufa elettrica
mentre gli alimetatori di PC sono carichi molto induttivi pertanto non credo 
di sbagliarmi nel considerare 0,85
ciao.
Lo 

 Volevo semplicemente sapere se questo filo puņ andare bene ...
Puo' andar bene se colleghi solo piccoli carichi e a doppio isolamento (lo
vedi se sugli apparecchi che intendi usare c'e' un simbolo con due quadrati
uno dentro l'altro).
Non va bene ne' per un desktop, che richiede il collegamento di terra, ne'
per un ferro da stiro, che, oltre a richiedere la terra, comincia - a
seconda del tipo - ad essere un carico abbastanza pesante.
---
ciao, Piero

 più forte, il più lungo, il più potente, ecc...
Albe,,!  Vacci piano con queste affermazioni, quel malpensante di Giovanni
potrebbe ricamarci sopra!!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Ed il fattore di potenza dove lo metti?
A fare il contadino in basilicata???
Repo
P.S.: lo so che è una battuta vecchia e brutta, ma mi è improvvisamente 
tornata in mente dai tempi del liceo. :-)) 


Si pero' questo si chiama alzare la palla e aspettare
che qualcuno ti prenda bellamente per i fondelli.
Comincio io che sono sempre un po' stronzo:
ma perche' mai tua moglie sente cosi' tanto la mancanza
del piu' forte., lungo, potente , ecc.....?

 saltuariamente,  attaccandoci anche l'asciugacapelli?
Questa volta non ho iniziato io... :-D
---mode ipotesi on---
Così tanto per parlare. Per la portata assolutamente nessun problema. 
Perchè:
-un conduttore da 1 mmq in aria libera (o comunque cavo multipolare 
singolo), porterà tranquillamente almeno 12-13 ampere;
-le sezioni previste dalle norme sono per funzionamento continuo. 24h/24h 
7g/7g e calcolate in modo che l'isolante non ceda (statisticamente) prima di 
almeno 20 anni.
Per la caduta di tensione, idem nessun problema (sempre che l'impianto non 
sià già critico). Il tratto è talmente corto che, anche con sezione ridotta, 
la caduta sarà di qualche volt.
Potrebbe invece esserci un problema in caso di cortocircuito su un 
apparecchio collegato. La corrente di corto circuito (centinaia-migliaia di 
ampere) potrebbe far raggiungere al cavo temperature troppo elevate. 
Provocando il cedimento dell'isolante. Cosa che non accadrebbe se la presa 
fosse derivata (come spesso accade negli impianti "standard") dallo stesso 
circuito delle luci e quindi protetta da un magnetotermico da 10A. 
Probabilmente non ci sarebbero pericoli neanche se la presa facesse parte di 
un circuito protetto con magnetotermico da 16A, in quanto normalmente  la 
corrente di cortocircuito negli impianti civili è molto bassa.
Altra considerazione: quella dell'OP sembrerebbe essere una prolunga e come 
tale non vincolata alla sezione minima di 1,5 mmq (infatti le prolunghe 
commerciali, anche "grosse" o le ciabatte multipresa hanno cavi di sezione 
ridotta). In realtà tipo di posa dell'OP sarebbe paragonabile all'impianto 
fisso. Quindi imho sarebbe opportuno usare cavo con sezione minima 1,5 mmq 
che, in una abitazione, risulta sempre protetto da cortocircuito .
Come tipo di cavo, sarebbe meglio usare sempre il FROR, piuttosto che quelli 
bianchi o neri. Il FROR è NON propagante la fiamma. Se viene acceso e poi 
viene tolta l'innesco, non propaga la fiamma. Quelli bianchi e neri invece 
si. Per questo sono utilizzati per prolunghe (tempo di utilizzo 
limitato=probabilità bassa di innesco), piccoli elettrodomestici (bassa 
corrente= bassa probabilità), ecc
Per chiudere ho provato a fare il calcolo della portata del cavo qui i 
risultati
http://freepdfhosting.com/8ec86b90ff.pdf
Si vede che con un carico da 1500W la temperatura e la caduta di tensione 
sarebbero limitate. Migliori delle mie ipotesi.
Anche con temperatura ambiente 30°. Quindi la peggior condizione ad agosto.
Si vede che la portata massima teorica di un cavo 3G1, quindi con rame 
conduttore a 70°, è di 3000 W. Però con un carico del genere difficilmente 
riusciremmo a verificare la caduta di tensione.
---mode ipotesi off---
Comunque per l'OP, vista l'esigua differenza di costo tra 1 e 1,5 mmq, 
meglio usare quello più grosso. Se esteticamente compatibile, possibilmente 
tipo FROR (grigio chiaro).
Ciao
-- 
Giorgio

 
http://freepdfhosting.com/8ec86b90ff.pdf
Grazie per aver provato che la mia prolunga "tuttofare" da 3 x 1 e lunga 10 
metri non č cosě oscena e in casi di emergenza riesce ad alimentare anche la 
saldatrice.
-- 
Fabbrogiovanni