Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: come collego il rele? -parte seconda non ho risolto-

Ripeto la domanda ed aggiungo dei dettagli dopo che mi sono informato e 
ho smontato il quadro.
volevo sostituire un relè temporizzato delle luci con uno normale.
come collego i 4 fili di questo:
http://i54.tinypic.com/1e493o.jpg
I cavi che vanno ad A1 e A2 arrivano dal contatore mentre B e 4 non 
riesco a capire immagino da pulsanti e luci
a questo nuovo?
http://i51.tinypic.com/23huesj.jpg
(per adriano) Il relè mi hanno detto che è passo passo e collegandolo 
come mi avevi indicato rimane sempre acceso o spento a seconda di come 
schiacci il pulsantino presente sul rele stesso mentre non succede 
niente anche tenendo premuti i pulsanti per accendere le luci

 
http://i51.tinypic.com/23huesj.jpg
Nella risposta suppongo che il rele' abbia la bobina alimentabile
da 230VAC.
Colleghi il pulsante in serie alla bobina, ovvero tra A1 ed A2.
Neutro ---> fila di pulsanti in parallelo ---> A1[bobina]A2 ---> fase
In questo modo ogni pressione del pulsante fa scattare il rele'
di una posizione.
Colleghi il 2 alla fase
Colleghi l' 1 al cavetto che era collegato sul morsetto 4 del
temporizzatore.
Il n.3 e n.4 non servono.
In alternativa, se riesce a recuperare il punto in cui il neutro
si collega al comune di tutte le lampadine, potrebbe collegarlo
al 3 (*). In questo caso al 4 ci collega il neutro.
In questo secondo caso, quando le luci sono spente, ottiene
l'isolamento totale dei punti luce dall'impianto elettrico
(cosa utile quando il solito elettricista manovale scambio
la fase con il neutro e si rischia la scossa quando si cambiano
le lampadine senza spegnere il magnetotermico di alimentazione).
(*) non e' detto sia sempre possibile: vedi quella
dell'elettricista manovale ...
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web 
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 premuti i pulsanti per accendere le luci
il rele dispone di 2 contatti con la bobina (comandati da pulsanti 
messi in parallelo fra loro) piu' altri contatti che replicano 
l'interruttore. Il tuo dispone di 2 interruttori normalmente aperti e 2 
normalmente chiusi. Eventuali problemi di funzionamento possono 
dipendere dall'impianto esistente. Non essendo li' a vedere e' un terno 
al lotto immaginare il motivo
Adriano

 volevo sostituire un relè temporizzato delle luci con uno normale.
Risolto, sono partito da zero andando a vedere da dove arrivavano i vari
fili e dallo schema del relè e non ho avuto problemi

 ha scritto nel messaggio 
news:9bej09...@mid.individual.net...

ciao, scusa se provo a rispondre solo adesso ma nei giorni scorsi ero troppo 
occupato...
allora se devi collegare il relè passo passo dovresti fare così
quello che al temporizzatore va a B ora lo devi collegare a A1
quello che era su A2 lo metti su A2
quello che era su A1 lo colleghi a tua scelta su 1 2 3 o 4 ma di quelli 
normalmente aperti mi raccomando!
infine quello che era su 4 lo colleghi su quello che si cintrappone al 
contatto che hai usato nel passo antecedente, cioè per capire se hai usato 
l'1 lo colleghi al 2 se hai usato il 3 lo colleghi al 4.
e così dovrebbe funzionare.
Ma se poi mi riuscissi a dare una foto di fronte del relè finder (quello che 
vuoi mettere nuovo) riuscirei a verificare il codice e vedere sul sito le 
sue caratteristiche
ciao.
Lo 

 normalmente aperti mi raccomando!
Mi scusi, ma trattasi di rele' passo-passo.
Esso, oltre la comando bobina A1-A2, e' munito di 4 morsetti in tutto.
4 morsetti, che di volta in volta:
- o sono normalmente aperti
- o sono normalmente chiusi
questo significa il diagramma disegnato :-)
Inoltre se gli dice di collegarsi a sua scelta
al 1 2  3 o 4, chi non e' pratico potrebbe, ad
esempio collegarsi al 1 e 3 oppure al 2 e 4 ...
non ritiene di dovere essere piu' specifico ?
