Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Guarnizioni per termofifone

salve a tutti
un paio di termosifoni in casa perdono qualche goccia dalla guarnizione tra 
l'ultimo elemento e lo sfiato.
http://lh3.ggpht.com/_ZefH3ehicZc/S12HhIpJfRI/AAAAAAAAC1Y/P42-AO677bE/termosifone.jpg
Punto 1: La foto non � mia, � presa da internet ma mostra quale sia la 
guarnizione.
Punto 2: La guarnizione non � quella vicina al rubinetto ma quella vicina 
allo sfiato aria che di solito � in altro (ho fatto questa puntualizzazione 
perch� non so se cambia qualcosa a livello di compenenti necessari per il 
cambio).
Vorrei sapere come � meglio procedere per il cambio e quali pezzi mi 
servono... o basta stringere "a sentita"?
ciao
piotre 

 servono... o basta stringere "a sentita"?
L� dentro c'� un filetto da 1" gas (o forse da 1 e 1/4, non sono sicuro)
Puoi provare a stringere, ma sar� difficile che risovi il problema.
Quindi, svitare il raccordo, avvolgere il filetto con canapa a pasta verde e 
riavvitare.
Oppure, svitare il raccordo, infilarci la guarnizione (vedi link) e 
stringere.
http://www.tecnoproducts.com/foto/idraulica/100_1798.JPG
-- 
Fabbrogiovanni 

 Quindi, svitare il raccordo, avvolgere il filetto con canapa a pasta verde
Prima che fai brutte figure ad andare in giro a cercare qualcosa che non 
esiste:-) ..... volevo scrivere "canapa E pasta verde"
-- 
Fabbrogiovanni 

 non esiste:-) ..... volevo scrivere "canapa E pasta verde"
s� :-) la conosco
la domanda nasceva dal conoscre prima quello che avrei trovato svitando
ciao
piotre 


dalla foto mostrata, sembra cmq un raccordo da guarnizione, cioe' la seconda 
soluzione che avevi indicato.  una guarnizione piatta, a "schiacciare" appunto.
Paolo

 
http://www.tecnoproducts.com/foto/idraulica/100_1798.JPG
di che materiale sono fatte? perch� quella che straborda nel mio calorifero 
sembra di gomma (grigia chiara).
la procedura � questa?
spengo il termostato, svitando uscir� acqua, pulisco, metto la guarnizione, 
canapa+pastaverde, riavvito, apro il rubintetto dell'acqua nella caldaia 
finche non ritorna la pressione che c'era prima di svitare (1,5 bar), 
giusto?
ciao e grazie 1000 come sempre
piotre 

 (1,5 bar), giusto?
se ho bene inteso il suggerimento, le due soluzioni sono alternative, cosi' 
come mi avevano sempre indicato:  i raccordi a guarnizione "devono" tenere 
senza bisogno di canapa.  i raccordi serrati a canapa sonoq uelli dove non 
ci sono guarnizioni.
insomma:  aprire devi aprire, poi dovrai rifare in maniera corretta il 
lavoro che ora e' lievemente difettoso, e provoca la perdita
Paolo

Scusa ... non commento mai gli errori di battitura visto che anche io ne 
faccio tanti.
Ma 'termofifone' � ... troppo carino.

 (1,5 bar), giusto?
Prima di svitare chiudi la valvola in alto e quella in basso del 
termosifone, altrimenti ti uscir� tutta l'acqua di tuuta la parte di 
impianto che sta pi� in alto del raccordo.
Contando i giri memorizza la posizione della valvola in basso, a volte non � 
tutta aperta ma regolata appositamente, per cui sar� utile riaprirla nella 
stessa posizione.
-- 
Fabbrogiovanni 

 se ho bene inteso il suggerimento, le due soluzioni sono alternative
Esatto.
-- 
Fabbrogiovanni 


Difatti, probabilmente il termofifone � un animale che si � accasato al polo 
:-)

> (1,5 bar), giusto?
Oltre a quello che ti hanno giï¿œ detto, attenzione che i "tappi" finali 
dei termosifoni hanno i filetti uno destro e uno sinistro.

 dove non ci sono guarnizioni.
Questo � verissimo ma per esperienza diretta di lavori fatti in case di 
amici/parenti e conoscenti ti dico che quel particolare raccordo tiene poco 
e male con la sua guarnizione. Spesso i termosifoni anche nuovi trafilano in 
quella posizione. Ho provato diverse volte a cambiare la guarnizione con 
poco successo, ho sempre poi risolto con la canapa e la pasta verde.
David. 

 :-)
Un pinguino?

 spengo il termostato, svitando uscirà acqua, pulisco, metto la guarnizione,


 - Mostra testo citato -
ps la chiave per svitare il tappo è una 32mm

spengo il termostato, svitando uscir� acqua, pulisco, metto la guarnizione, 
Chiudi anche il rubinetto che c'e' sotto, se c'e'.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Come garzone dell'idraulico sono abituato a chiedere quando c'� qualcosa che 
non capisco.
Mi spieghi perch� per svitare e riavvitare un simil-tappo che sta nella 
parte alta devo svuotare tutto il termosifone, smontarlo e posizionarlo in 
piano?
-- 
Fabbrogiovanni 


uhm, ci st� abbastanza :-)
e il termotifone che sia un Pinguino oversize ? 


il termotifone ï¿œ un cataclisma ...

 termosifoni hanno i filetti uno destro e uno sinistro.
Hai fatto bene ad aggiungerlo, per me era cos� ovvio che non ci ho pensato.
-- 
Fabbrogiovanni 

 il termotifone � un cataclisma ...
pu� essere, ma solo sopra i 30 gradi :-)
Se sei martello da falegname sicuramente mi sai aiutare sulla lama della 
bindella (vedi post), se no grazie lo stesso.
ciao.

 Se sei martello da falegname
Purtroppo no ... sono solo un ingegnere e ho i miei limiti.
In una ditta in cui ho lavorato piï¿œ di 20 anni fa in officina il 
martello lo chiamavano 'ingegnere'.
Forse perchï¿œ lo usavano per spostare una testa porta pezzo di pochi 
centesimi di millimetro ... o forse per prendere per il culo gli ingegneri.

 sono solo un ingegnere e ho i miei limiti.
:-)

 piotre 
A me ï¿œ capitato giï¿œ due volte in casa nuova (13 anni).
Per ora ho risolto sempre stringendo leggermente il dado. Non tantissimo, 
altrimenti la guarnizione ti protrude fuori.
Se non li hai mai ancora stretti, almeno due volte lo potrai fare; poi 
conviene cambiare la guarnizione.
Giovanni

 giusto?
 no,  chiudi andata e ritorno del termosifone senza svuotare totalmente 
l'impianto, evitate di cambiare totalmente l'acqua,ad ogni reintegro entra 
anche nuovo calcare
                     ciao Edy  ;o)

 piano?
e chi l'ha detto?
ti va di lavorare di pi�?
                     ciao Edy  ;o)


non me ne sono proprio accorto :-)
ciao
piotre 

 impianto che sta pi� in alto del raccordo.
la valvola in basso si chiama detentore se ho capito bene. una volta tolto 
il tapppo bianco devo avvitare con la brugola o con la chiave inglese tutto 
il dado (che ha una forma strana)?
ciao
piotre 

 chiave inglese tutto il dado (che ha una forma strana)?
Yes, al di l� del nome con cui vogliamo chiamarlo, quel coso  � un rubinetto 
a cui manca la manopola.
L'alberino da girare pu� essere a brugola, quadrato o del tipo millerighe.
Giralo con quello che si adatta al tuo caso, chiude in senso orario.
-- 
Fabbrogiovanni

Giralo con quello che si adatta al tuo caso, chiude in senso orario.
E tieniti in mente quanti giri ci sono voluti per chiuderlo.
Quando lo riapri farai lo stesso numero di giri.
