Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sono al freddo! Help caldaia

 Per la terza volta in 3 settimane la caldaia ci ha abbandonato. (notare che 
fuori ora ci sono 0 gradi di conseguenza la cosa mi preoccupa assai)
Allora la caldaia murale è una Ferroli. Il modello non lo ricordo (il 
libretto sta fuori a 0 gradi) e ha circa 8-9 anni.(infatti nel sito non c'è)
L'acqua sanitaria è calda, non ci sono problemi, sono i termi che sono 
gelidi.
Al primo tentativo il mio moroso ha provato a vedere, fare, toccare qua e là 
e dopo alcune randellate ha funzionato 4 giorni.
La seconda volta è arrivato il babbo e l'amico del babbo caldaista che 
tuttosommato non ha fatto niente. Non ha riscontrato rotture o 
malfunzionamenti. Pero' ha alzato la pressione da 1-1.2 (come consiglia il 
manuale) a circa 1.8-2 bar. secondo lui la scarsa pressione (ma non è quella 
consigliata?)e forse l'acqua troppo calda impostata creava una sorta di 
ebollizione dell'acqua con conseguente formazione di aria (riporto i 
dialoghi che ho sentito)
ora siamo punto e a capo. la pressione ieri sera pero' da 2 era scesa a 1.2. 
il mio moroso l'ha rialzata e stamane stava attorno a 1.6-1.8 (da caldaia 
fredda )
oggi probabilmente verrà nuovamente babbo+amico del babbo ma se proprio non 
ne da fuori chiameremo l'assistenza, ma spererei di evitare...
uff ma cos'ha la mia caldaia????
-- 
Poison Ivy
Io ci vedo prima nel tempo
ma dopo nello spazio perchè sono orba 

 uff ma cos'ha la mia caldaia????
se ha la  regolazione elettronica ( non ha la fiammella pilota) sul libretto 
troverai i codici di blocco: guarda che tipo di lampeggiamenti fa la caldaia 
quando non va , confronta sul libretto e facci sapere....
G.C. 

 G.C.
non fa lampeggiamenti e non mi risultano codici di blocco :)
se la metto sulla posizione TEST lei parte, comincia a funzionare.
poi nella posizione normale, va 2 minuti e poi basta, il tempo che i termi 
si riscaldino leggermente e poi zero.
-- 
Poison Ivy
Io ci vedo prima nel tempo
ma dopo nello spazio perchč sono orba 

uff ma cos'ha la mia caldaia????
Potrebbe essere la pompa di circolazione fuori uso.
 
-- 
Paolo "Spino"

 ha scritto nel 
messaggio news:4593a280$0$16156$4faf...@reader3.news.tin.it...

riesci a individuare il modello    ?
G.C. 

 uff ma cos'ha la mia caldaia????
L'amico del babbo ha controllato il vaso di espansione 
all'interno della caldaia?
http://www.elbi.it/termo/body.pe?category=VASI(32)DI(32)ESPANSIONE
A volte si sgonfiano o si bucano, l'acqua dei termo 
scaldandosi si dilata e, prima di rompere i tubi o i termo, 
interviene una valvola di sicurezza che la scarica, prima 
del blocco sentivi aria nei termosifoni?
E' successo anche a me con la caldaia nuova.
Ciao
-- 
Pagine inutili
http://digilander.libero.it/jorges/

 ha scritto nel 
messaggio news:4593a280$0$16156$4faf...@reader3.news.tin.it...

Quando sta su test oltre il rumore della fiamma senti anche il rumore della 
pompa?
-- 
ciao Edy  (;o))) 

 pensò:

grazie a tutti delle risposte.
intanto la caldaia ha funzionato 2 ore poi si è ribloccata..
adesso fa un po' di caldo ma niente di che.
la temperatura è andata giu fino ai 30 gradi mentre la pressione è stabile a 
2 bar come impostata.
abbiamo chiamato il tecnico serio che ci farà sapere quando puo' venire ma 
siccome ci sono tante chiamate (ma và??) potrebbe venire anche la settimana 
prossima!!!
praticamente la caldaia attacca, va 5 secondi e poi stacca...
poi ci riprova, attacca e stacca, attacca e stacca. magari poi attacca un 
po' e poi stacca... e via cosi finchè ad un certo punto non ci prova piu...
ah il modello esatto è  Ferroli INNOX 25 CE ed è del 1995!!!
