Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore che rinfresca appena

...nel senso che non raffredda come dovrebbe!
Il condizionatore è un fisso Argo mono split, di una quindicina di anni fa,
da almeno 6-7 anni senza interventi di manutenzione salvo la pulizia filtri
e il cambio batterie al telecomando :)
All'inizio del (gran) caldo estivo ha funzionato a dovere, o comunque come
ero abituato, tenendo conto che deve servire un intero appartamento.
Nel giro di qualche giorno invece ha iniziato a faticare molto, ed è strano
perché in realtà all'esterno è meno caldo. Dico faticare perché si
percepisce chiaramente il soffio di aria fredda (non freddissima), ma dopo
diverse ore riesce ad abbassare la temperatura di appena un grado.
Può essere un problema di gas (più o meno improvviso)? Cosa tentare prima
di rivolgersi ad un tecnico?
-- 
montgomery

 di rivolgersi ad un tecnico?
Ho un condizionatore che manifestava gli stessi problemi, li ho risolti 
facendolo ricaricare.
ciao,
Piero 

 facendolo ricaricare.
Il problema č sopraggiunto piů o meno all'improvviso? C'erano perdite
evidenti? A spanne quanto puů costare un intervento di ricarica?
-- 
montgomery

 ...nel senso che non raffredda come dovrebbe!
La motocondensante e' pulita?
Giulia



Mai pulita. Sarà il caso di controllare il radiatore esterno? Un
aspirapolvere può dare una mano?
 
-- 
montgomery

montgomery ha scritto:

Direi che almeno un occhiata sia necessaria . una spazzola e uno spruzzatore di acqua.
Giulia

 evidenti? A spanne quanto puù costare un intervento di ricarica?
L'anno scorso il condizionatore funzionava regolarmente, poi quest'anno 
quando l'ho accesso mi sono accorto subito che non raffreddava più a dovere.
Ma considerare che lo uso 1 - 2 settimane all'anno quindi se ci fosse stata 
una perdita non sarebbe stato facile accorgersene.
Per la ricarica (parziale) ho speso 40 euro.
ciao,
Piero

 Direi che almeno un occhiata sia necessaria . una spazzola e uno spruzzatore di acqua.
Il radiatore era intasato di polvere. Ho provveduto a spazzolare via il
grosso, smontando il possibile.
Ora l'ho acceso e sto controllando se va meglio.
Ho pure accertato che ora (purtroppo sono prove che ho fatto solo _dopo_ la
pulizia):
- tubazioni dell'unità motocondenstante: il tubo piccolo è fresco, quello
grande freddo con condensa;
- delta di temperatura sullo split: 11-12°
Se può aiutare la diagnosi...
-- 
montgomery

 - delta di temperatura sullo split: 11-12°
Mi riferisco alla differenza di temperatura tra aria ingresso ed uscita
sullo split. E sono (misurato meglio) quasi 15°.
-- 
montgomery

montgomery ha scritto:

Prendi l'aria compressa e vai anche di fino , comunque se noti il miglioramento sei apposto...
Giulia


Ciao,
   se può interessare anch'io mi ritrovo con questi valori.
Temperatura pescata dalla stanza 30 gradi, temperatura in uscita dallo
split 14 gradi circa.
Volevo chiedere a chi ne sa se sono valori corretti.
Sistema Daikin canalizzato con griglie in ogni stanza. Compressore
esterno con 4 uscite di cui solo 2 utilizzate (reparto giorno e
reparto notte).
Grazie
chris

    Finché c'è abbastanza gas da riuscire a condensare funziona; appena la 
quantità diventa insufficiente non funziona più.
-- 
Gianluca