Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: Dimenionare Trasformatore

 stesso cavo lungo 4/5 metri, che trasformatore dovrei utilizzare ?
(4*50)+(2*35)+(2*50)= 370W
direi 400W o meglio 450W (non VA ma Watt) con costi ed ingombri poco 
appetibili, meglio due trasformatori separati da 250W (sempre Watt e non 
VA).
ciao max

 ciao max
quando comperi un trasformatore la potenza è espressa in VA, se poi usi
un carico resistivo (come nel caso di lampade alogene) i VA sono euguali
ai W.

 ai W.
Per la precisione:
i trasformatori sono dimensionati in Volt Ampere (VA) che e' il prodotto
della tensione alternata RMS e della corrente alternata RMS *durante*
l'applicazione di un carico *resistivo*.
Se la potenza indicata in W del carico resistivo e' quella in corrente
alternata allora puoi dire che i W sono simili ai VA.
Pero' per evitare equivoci e' meglio leggere sulle caratteristiche quale e'
la corrente assorbita. Allora invece di dire lampada da 50W scrivo lampade
da 4 ampere per 12 volt, cioe' 48VA. Sommo tutte queste potenze ed ottengo
il totale per il trasformatore. Naturalmente se non trovate l'indicazione
della corrente allora una approssimazione e' W=VA + un 10% di esubero.
Infatti spesso osserverete che la corrente indicata sulla confezione
moltiplicata per la tensione nominale *non* da' un valore uguale ai Watt
indicati sulla confezione.
Pekilan

 trasformatore da 400 VA tenuto all'80% della sua potenza max ?
Dipende dalla costruzione. Per esempio, a pari dimensione, e' piu'
efficiente la costruzione toroidale. Un trasformatore nucleo tradizionale
ben costruito dissipa circa il 10% dell'energia trasformata (quindi un
400VA, caricato al 80% produce circa 32W), un trasformatore toroidale
dissipa circa il 5% (nel tuo esempio, circa 16W).
E tieni presente che scalda anche a vuoto (quindi e' meglio mentre
l'interruttore a monte del trasformatore, cioe' tra l'ENEL ed il
trasformatore e non tra il trasformatore e le lampade).
Oltre che al calore ti devi preoccupare della temperatura raggiunta, che
facilmente puo' essere anche di 60 gradi (sciogliendo le termoplastiche).
Dopotutto 60 gradi a 16W possono essere molto peggio di 32W a 40 gradi.
Un consiglio: a partire da 400VA in su io suggerirei di mettere un
interruttore elettromagnetico di al massimo 6A per la protezione del resto
dell'impianto. Costa una decina di euro e puo' salvarti da un rischio di
incendio in caso di guasto del trasformatore.
Infine, se quando accendi il trasformatore vedi che le altre luci "calano",
e la cosa ti da' fastidio e' sufficiente un circuito smorzatore (una
resistenza ed un rele' di bypass temporizzato che cortocircuita la
resistenza dopo un paio di decimi di secondo). In questo modo viene limita
la corrente di magnetizzazione del trasformatore a valori che la rete
elettrica di casa tua e' in grado di sopportare senza sbalzi di tensione.
Pekilan

 Scaldano molto questi trasformatori ?
Dipende dai criteri di progettazione con i quali e' stato costruito il
trasformatore, in particolare tipo di lamierino, sezione del rame e
soprattutto il valore di flusso magnetico ammesso (non e'un fatto di
potenza, tieni presente)..
Cerca un trasformatore certificato "per uso continuo" o trova un artigiano
che te lo avvolga specificandogli che deve riscaldare il meno possibile (e
quindi non guardi al costo ;-)
ciao, Piero