Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Info gruppo di continuità per modem router

ciao,
secondo voi questo UPS
 
https://amzn.to/2XywOpN
 
 
riesce a mantenere acceso per una mezz'oretta questo modem router:
 
https://www.zyxel.com/products_services/Multy-Pro-AC2400-VDSL2-Combo-WAN-Gigabit-IAD-VMG8825-B-Series/specifications
 
 
grazie :-)
 

 grazie :-)
 
Prego :-)
 
Bye, G.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Anche io penso che non possa, e aggiungo, di tanto, non di
misura.
 
 
-- 
Dear people who type in all lowercase,
We are the difference between helping your Uncle
Jack off a horse and helping your uncle jack off
a horse. Sincerely, Capital Letters.


"Power consumption: 12V DC, 3A"
 
Dovresti usare una batteria che eroghi 12V/3A d'uscita, che abbia una 
capacita' di almeno 1500mAh, per garantirti una autonomia di mezz'ora.
 
Quello linkato e' da 7800mAh e come capacita' netta ci siamo, visto che 
e' quattro volte tanto il necessario. Pero' l'uscita 12V eroga al 
massimo 2A, mentre il tuo Zyxel richiede una volta e mezzo tanto (3A).
Quindi la risposta e' no.
 
 
Secondo questa carta:
https://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=29
 
 
Serve questo:
https://www.apc.com/shop/it/it/products/APC-Back-UPS-325-230V-IEC-320-without-auto-shutdown-software/P-BK325I
 
 
 
 
sandro


Ce l'ho anche io quel router di infostrada e per fortuna consuma 6
Watt nel reale misurato, non 12x3=36W che nemmeno il mio computer ci
arriva a tanto!
 
Con le batterie da 3,7V e 7800mah hai 29 Wh e considerando una perdita
di conversione DC-DC per fare i 12V classica del 20% resti con 23Wh. 3
ore di autonomia.


https://www.apc.com/shop/it/it/products/APC-Back-UPS-325-230V-IEC-320-wi
 
thout-auto-shutdown-software/P-BK325I
 
esagerato! :D
 
ne ho uno simile, da 350VA, mi da un'autonomia di mezz'ora per tutta
'sta roba, è carico al 14%:
 
Router fibra (infostrada)
Router LEDE (banana pi)
Access Point Apple
Switch 8 porte gigabit
Base telefono
Server Linux (j1900, automazione casalinga e scaricamenti)
Pihole (raspberry pi)
HDD 3TB in case esterno connesso al server
 
e saltuariamente 
NAS (i5, 50-80W consumo)
 
comunque gli APC sono ottimi e si interfacciano alla grande con linux e
altro, il mio l'ho preso usato a 10 euro (senza batteria, ma costa circa
12).
 
https://www.dropbox.com/s/em2c0jq8mm4ad3i/Screenshot%202019-06-30%2019.33.12.png?dl=0
 
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

Quindi la risposta e' no.
 
sono 3 celle formato 18650 da 2600mAh 3x2600 = 7800mAh ma i 3.7V del
litio restano sempre 3,7.
 
Es: 
https://ebay.us/iYyeJx
 

 12).
 
Se non usi la sua batteria originale, dovresti fargli fare un paio di 
cicli di carica e scarica completa con un carico puramente ohmico circa 
la meta' del nominale (nel caso tuo va bene un lampadina a 
incandescenza, o quarzo, da 100W), per fargli riconfigurare il  circuito 
di controllo carica, senno' puo' toppare la stima sull'autonomia a batteria.
 
 
 
sandro

 ore di autonomia.
 
Quindi potrebbe anche andar bene l'apparecchio linkato nel post iniziale.
 
 
 
sandro

 ha scritto nel messaggio 
news:qf8gv0$12at$1...@gioia.aioe.org...

Metti una batteria al piombo da 12V 7Ah in parallelo ai 12V e dimenticatene 
per 5 anni. Invece di comprare quelle puttanate. 
 
 

 12).
 
E il router che cazzo se ne fa del USB?
E soprattutto che ve ne fate di un AVR (UPS con autotrasformatore) che 
consuma come un carroarmato e gli alimentatori oggi funzionano da 100V a 
240V e non hanno più bisogno di tensione fissa?
Al limite un Eaton ellipse eco senza AVR, costa di più ma ve lo ripagate coi 
consumi ridotti in un anno. 
 
 

 E il router che cazzo se ne fa del USB?
 
ma non ti avevo plonkato? rimedio subito. 


 di controllo carica, senno' puo' toppare la stima sull'autonomia a batteria.
 
ho calibrato facendo il ciclo di check del driver APCUPSD, è collegato
direttamente al server linux.


 ma non ti avevo plonkato? rimedio subito.
 
Non ricordo, sei comunista o coglione o tutti e due?
 
 

E perche' scrivere 12V/3A sulla presa di alimentazione...coglioni.
 
Forse che un alimentatore da 3A ha un po' più di vita e brio rispetto
ad uno impiccato da 0,5A!
Comunque non sono il solo ad avere misurato pochi watt: 
 
https://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-2858661-p-4.html
 
Ho appena effettuato delle rilevazioni di consumo in Watt del mitico
Zyxel con un economico lafayette pm 150 e tre dispositivi collegati
via wifi:
Con un solo ssid e solo rete 2,4GHz: oscilla tra 6,5W e 7,5W
Con un solo ssid per rete 2,4+5GHz: oscilla tra 8,5W 9,4W
Con wireless spento: oscilla tra 5,2W 5,4W


Il tampone per le Pb non e' un volt e mezzo superiore...?
La batteria non sara' mai al 100% e appena "serve" la trovi quasi 
sicuramente gia' scarica.
 
 
 
sandro

 sicuramente gia' scarica.
 
Leggi 7Ah? Quindi chi se ne rifotte alla grande.  Non ho inventato nulla, è 
il sistema che vendono da decenni per i gateway GSM, pure vodafone, e 
funziona benissimo, usatelo e non rompete il cazzo. 
 
 


Tu non lo farai di certo, sei appena finito nella kill list.
 
 
 
sandro

 ma non ti avevo plonkato? rimedio subito.
 
Anche io.
Ha cambiato parametri.
Fixato.
 
 
 
sandro