Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bombola gas nuova, non eroga gas piastra fornello

Ciao a tutti.
In estate, (anche) a causa del caldo record, mi è saltato il riduttore di 
pressione in cortile per le bombole del gas, e l' ho sostituito con uno, 
nuovo fiammante a doppio stadio, come questo in figura di seguito:
 
https://goo.gl/iDxFns
 
 
Tutto ok, fino all' altro ieri, quando ho montato una "nuova" bombola del 
gas ("nuova" nel senso di piena..carica), che ha erogato gas fino a 
stamattina, regolarmente, per poi bloccarsi.
 
Premesso che ho sostituito tutto nell' impianto che va dalla bombola alla 
piastra del fornello a gas (bombola, riduttore, tubi raccordo, sia lato 
riduttore che lato piastra, e la piastra stessa è nuovissima), quale 
potrebbe essere secondo voi il motivo della mancata erogazione del gas dalla 
piastra del fornello?
 
Quali prove potrei fare, senza saltare in aria o farmi male? 
 
 

piastra del fornello?
 
Che temperatura fa dalle tue parti? Puo' darsi che il riduttore dsi
sia ghiacciato.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

sia ghiacciato.
 
Sono un Terun, il minimo della temperatura c' è stato nei due giorni di 
"Buran"; appena sotto i 0°C, il giusto per vedere qualche fiocco di neve.
Ed anche nel periodo di "Buran", il gas usciva regolarmente, a bombola quasi 
vuota.
Poi l' ho dovuta cambiare, perché "finita", e quella nuova ha funzionato 
bene per qualche giorno, fino a stamattina.
Oggi qua sono circa 20°C e sto a 300 metri dal mare, a 0 cm di altitudine.
 
 
 

Quali prove potrei fare, senza saltare in aria o farmi male? 
 
Stacchi il tubo dalla piastra e vedi se esce gas.
Se non esce, sospetto problema al riduttore.
Se esce, sospetto problema alla piastra.


Ciruzzo 'O Mellonaro ha pensato forte :

ci sono alcuni riduttori che dopo il cambio bombola devono/hanno 
bisogno di essere riarmati sollevando la manopolina...e' mica il 
caso..?

Ok, semplice ed efficace come controllo.
Ultima info, la manopola sulla bombola chiude a dx o a sx? 
 
 

 di essere riarmati sollevando la manopolina...e' mica il caso..?
 
No, c' č solo il riduttore a doppio stadio, di cui uno serve solo per il 
classico "colpo d' ariete".
Ci sono due rubinetti di uscita sul riduttore, per due bombole, anche se ne 
sto utilizzando uno solo, l' altro ha solo collegato un flessibile volante.
Ho chiuso (o almeno credo di avere chiuso) il rubinetto sulla bombola, e ho 
aperto il rubinetto non collegato a nessuna bombola, con flessibile volante, 
e ho sentito un "plopt", tipo membrana che si rilascia, possibile? 
 
 




 Ultima info, la manopola sulla bombola chiude a dx o a sx?
 
Chiudi gli occhi e prova a toranre ai tempi in cui i rubinetti erano 
veri rubinetti e i monocomando a leva non esistevano ancora:-)
 
Esempio:
http://2.bp.blogspot.com/-qT8e3K03tiQ/T6qTr2-ESrI/AAAAAAAACMo/A-92-U22Q0E/s601/P1120683.JPG
 
 
Scommetto che riuscirai ad aprire o chiudere l'acqua senza dover 
pensare da che parte girare.
 
Quelo che hai sulla bombola del gas è uguale uguale come filosofia.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Ciruzzo 'O Mellonaro ha scritto:

montare un normale riduttore monostadio...come tutte le persone
che usano bombole di GPL
 

Ok, la domanda è banale, però ho chiuso la manopola nel senso che credevo 
fosse chiusa, ho smontato il dado del flessibile, che notoriamente si svita 
al contrario del verso "normale", e mi è arrivata una folata di gas in viso, 
che probabilmente doveva essere quella nel tubo in pressione.
Grazie ancora per le utili info! 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:p88i6b$5i1$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Come dicevo nell' altro post, anche io ero certo che fosse il verso 
"normale" di chiusura\apertura, ma il gas che mi è arrivato sul viso 
svitando il flessibile, mi ha fatto per un attimo dubitare le mie certezze. 
 
 

che usano bombole di GPL
 
Per quale motivo quelli a due stadi non dovrebbero funzionare bene?
A questo punto, se fosse lo stadio "aggiuntivo", quello che difende dal 
"colpo d' ariete" (cosi' mi disse il venditore), potrei semplicemente 
abolirlo.
 
 

svitando il flessibile, mi ha fatto per un attimo dubitare le mie certezze. 
 
Ottima cosa dubitare delle proprie certezze, meglio chiedere e
sincerarsi una volta in piu' che una in meno.
Ma in questo caso posso essere d'accordo con la teoria che sia stato
il gas rinchiuso nel tubo.


 flessibile, mi ha fatto per un attimo dubitare le mie certezze.
 
Dubitare è lecito, ma dopo la zaffata di gas, tolto tutti gli accessori 
e a bombola nuda, da che parti gira il rubinetto se vuoi aprirla?
 
-- 
Fabbrogiovanni


non lo so...puo darsi che abbassi troppo la pressione di uscita..bohhh
io ho sempre montato quelli monostadio e non ho mai avuto problemi
 

 ha scritto nel messaggio 
news:p88mt7$8g4$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Sx per aprire, verso Dx per chiudere 
 
 

 Sx per aprire, verso Dx per chiudere
 
DX e SX possono portare a equivoci, come quando si decide di comprare 
una notte d'amore e bisogna stare attenti:-)
 
Ragioniamo con l'orologio?
Senso orario per chiudere e senso antiorario per aprire?
 
Tale e quale ai classici vecchi rubinetti?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto nel messaggio 
news:p88rtn$bjk$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Paro paro ai rubinetti dell' acqua, cmq il problema è superato, perché 
trovato il guasto: riduttore di pressione, come indicato in altro post 
appena aperto  : ) 
 
 

 una notte d'amore e bisogna stare attenti:-)
 
eh eh eh :-)
 
pero' da un fabbro non si puo' sentire che DX e SX possono portare a 
equivoci, visto che sai meglio di me che le filettature si distinguono 
di destre e sinistre :-)

 Sx per aprire, verso Dx per chiudere
 
antiorario per aprire, orario per chiudere.
 
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

 antiorario per aprire, orario per chiudere.
 
ops, era gia' stato detto.
 
CND
