Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegare generatore 220V all'impianto domestico

Ciao, in questi giorni di abbondanti nevicate ad un parente s'è
verificato il caso di disconnessione dalla rete elettrica per alcuni
giorni. Costui è dotato di generatore 220V a benzina che ha collegato
ai dispositivi che gli servivano tramite classica multipresa.
 
Mi domandavo (in linea teorica) se invece non fosse possibile collegare
direttamente il generatore, tramite prolunga spina-spina ad una
qualsiasi presa elettrica dell'impianto di casa disinserendo
l'interruttore generale. 
Grazie
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jgtive$kbn$1...@speranza.aioe.org...

VENDONO uno "specifico" Deviatore ENEL<>ELETTROGENO verso CASA.
 
Sono a Norma di LEGGE!
 
NON puoi collegarti alla cazzo di cane!
 
Ruschi di Fulminare l'operaio ENEL che sta lavorando sulla linea!
 
NON conta un cazzo che "tu" dica: "staccando il Contatore"!
 
Di coglioni ne è pieno il mondo! 
 
 

 Ruschi di Fulminare l'operaio ENEL che sta lavorando sulla linea!
 
Deduco dalla tua pacata risposta che si può fare! :)
Nella breve ricerca che ho fatto ho trovato appunto degli appositi
deviatori che permettono di scegliere da quale fonte alimentare i
carichi domestici. Sono degli interruttori ad azionamento manuale,
fatico a capire in cosa sarebbe diverso dallo staccare il generale.
 
Sembra che la vita dell'operaio dell'Enel rimanga alla mercè della
distrazione umana anche nel caso del deviatore...
 
Comunque ribadisco che era una domanda teorica, io sono abbastanza
metodico ma non mi fiderei comunque a fare una cosa del genere
preferendo comunque la multipresa, figurarsi consigliarlo ad altri.
 


sarebbe un lavoro abbastanza "artigianale"
 
come già detto ci sono dispositivi belli e pronti ma si possono anche 
costruire con le dovute sicurezze che bypassano l'alimentazione da enel e si 
alimentano da generatore elettrico.
 
farsi si può fare, ma la domanda è quanto conviene? quante volte negli 
ultimi 20 anni hai avuto un black out più lungo di 1 ora?
 
ciao.
 
Lo 
 

 distrazione umana anche nel caso del deviatore...
 
Per niente, perche' il nome stesso (deviatore) ti dice che il tuo impianto
domestico verra' alimentato _O_ dalla rete enel _O_ dal tuo generatore, con
mutua esclusione, e non potra' mai avvenire, neanche per errata manovra, che
il tuo generatore venga inserito in parallelo in linea. Come del resto
dev'essere, se no sai che fuochi d'artificio.
 
Senza offesa, ma visto che non hai chiaro alcuni concetti base (differenze
tra sezionatori e deviatori), io francamente una volta tanto sarei d'accordo
con Gustavo e lascerei perdere... Oppure fai realizzare il tutto da qualcuno
che sa...
 
 
 

 Ruschi di Fulminare l'operaio ENEL che sta lavorando sulla linea!
 
 
Ad esempio so che nelle ferrovie (dove le tensioni sono alte) l' operaio 
prima di cominciare a lavorare di solito mette PERSONALMENTE in corto la 
linea per poi ripristinarla prima di rimettere tensione.....
semplice e banale [cit.]
 
 
 
Ciao

 che sa...
 
Ribadisco che era una curiosità del tutto teorica e non avevo nessuna
intenzione di metterla in pratica anche perchè, come dice Loris, non ne
vale probabilmente la pena.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jgtlcd$po2$2...@speranza.aioe.org...

In genere "collega" la linea aerea con una rotaia o ad un palo metallico 
della stessa.
Lungo le ferrovie ci sono migliaia di prese terra! 
 
 

direttamente il generatore, tramite prolunga spina-spina ad una
 
Visto che un tale sistema potrebbe essere inventato e messo in atto
solo da chi non sa nulla di elettricita' e invece crede che qualunque
bambino sarebbe in grado di farlo, sarebbe un metodo garantito per
fare una brutta fine.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


No non è possibile come dici tu ma è possibile alimentare il tuo
impianto staccando i cavi fisicamente dal contatore, per intenderci
quelli sotto al contatore, e morsettarli ai cavi del tuo generatore.
 
ciao

 tensione..... semplice e banale [cit.]
 
Aneddoto:
tempo fa dei colleghi lavoravano ad un'apparecchiatura in container 
alimentato dal vicino palazzo tramite un cavo che usciva dalal finestra.
Ora, dovendo lavorare in assenza di tensione, staccare semplicemente 
l'alimentazione non era sufficiente ed hanno cortocircuitato, nel container, 
l'arrivo linea.
Passato circa un mesetto e terminato il lavoro hanno ridato tensione 
dimenticandosi però del corto circuito :D
 
Io in quel momento stavo lavorando nella stanza dove passava tale cavo. Si 
da il caso che tale alimentazione era piuttosto robusta e la sola impedenza 
del cavo era sufficiente a NON far scattare le protezioni a monte.
 
Risultato:
grosso riumore come di perdita d'acqua (il cavo che friggeva) e cavo 
letteralmente bruciato!!!! Puzza di fumo!!! P A U R A ! ! !
 
^___^
 
Ovviamente solo danni al cavo ma gli operatori non avrebbero rischiato 
alcunchè ... e questo è l'importante.
 
Michele 
 
 

quelli sotto al contatore, e morsettarli ai cavi del tuo generatore.
 
 
Perchè dici che non è possibile?
Ho voluto togliermi la soddisfazione di provare, provo a descrivere la 
sequenza.
 
1- Tirato giù la paletta dell'interruttore generale nel quadro che ho 
all'ingresso di casa.
 
2- Sul cavo che esce dal generatore ho montato una spina (maschio)
 
3- Ho infilato la spina (maschio) in una presa (femmina), scelta a caso in 
giro per casa.
 
4- Tre tiri di corda e messo in moto il generatore
 
4- Funziona  tutto, luci, computer, macchinetta del caffè.
 
:-)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 letteralmente bruciato!!!! Puzza di fumo!!! P A U R A ! ! !
 
PErchè la volpe che ha fatto il collegamento non ha tenuto conto che la 
corrente di corto circuito a fine linea poteva non essere sufficiente a far 
scattare la protezione.
 
per fortuna sono capitati pochi danni a cose e null'altro.
 
ciao.
 
Lo
 
 


compreso inverter del fotovoltaico?
in caso di terza guerra mondiale sei bell'e pronto per marciare in isola :-)
occhio però a consumare la produzione in eccedenza sennò fai danni o ti va 
tutto in blocco per tensione troppo alta.
 
 
 

 4- Funziona  tutto, luci, computer, macchinetta del caffč.
 
Grazie per la prova sul campo, io prometto che non lo farň! :)
 


 
No, è stata una vera volpe invece, perchè lo scopo di sicurezza era 
pienemente raggiunto, i danni materiali c'entrano poco.
 
Ad essere precisi un errore lo ha fatto, doveva mettere un cartello di 
promemoria presso il sezionatore iniziale come si fa quando si lavora e si 
mettono a terra le linee MT.
Dopo un mese il personale che ci lavora non è necessariamente lo stesso.
ciao. 
 
 

 4- Funziona  tutto, luci, computer, macchinetta del caffč.
 
 ma certo che funziona ed č anche il metodo che chiunque mette in opera in 
caso di emergenza perchč veloce e facile da utilizzare, ma se uno non sa 
bene cosa sta facendo rischia anche di provocare danni a se e agli altri.
 
Mio suocero che ha lacorato per 30 anni all'ENEL mi raccontava che spesso 
uscivano (specie la notte con pioggia e condizioni meteo avverse) per un 
danno da ripristinare al volo.
 
Un volta mi ha raccontato, appena posata la scala sul palo e salito su per 
la stessa, ho visto da lotano un cancello elettrico che si apriva.....
 
pianto tutto li, scendo come un fulmine e mi metto in sicurezza.
 
poi dato che il cancello funzionava ma il resto no, ci siamo avviati verso 
quella casa, suoniamo il campanello ed esce il proprietario che si spiega 
che ha un generatore suo ma che non ci dobbiamopreoccupare perche il suo 
circuiro č isolato da quello dell'ENEL e gli fa vedere il quadro.
 
Loro capiscono, si scusano, ringraziano e tornano a fare il loro intervento.
 
ciao.
 
Lo 
 


Le 5 regole di sicurezza:
1) disinserire
2) assicurare contro il reinserimento
3) verificare l'assenza di tensione
4) mettere a terra e cortocircuitare in caso di rischio di correnti
indotte
5) proteggersi dalle parti adiacenti rimaste sotto tensione
 
Inoltre, negli impianti a media e alta tensione, la messa a terra deve
essere effettuata in un punto che sia visibile dall'operatore per
tutta la durata del lavoro.
 
Boiler

 
"berny" <.> ha scritto nel messaggio 
news:4f3271e0$0$1386$4faf...@reader2.news.tin.it...

E' già tutto programmato.
In caso di guerra e di black out la sovraproduzione verrà venduta ai vicini 
di casa.
Ovviamente, trattandosi di emergenza, io ho la corrente e loro sono al buio, 
sarò io a stabile il prezzo e le modalità di pagamento, i soliti biglietti 
usati e di piccolo taglio:-).
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

:

Certo che si puo'. Specie in case un po' vecchiotte dove la tensione
arriva dal contatore al differenziale e da li' all'intero impianto
senza altri sezionatori in mezzo. Il problema sta tutto nella
sicurezza: non hai il differenziale (transeat) e, soprattutto, specie
nelle case di una volta, non sei neanche troppo sicuro dei diametri
dei cavi dentro i muri. 
Diciamo che, poiche' i fili delle prese che girano per i muri sono
fatti (o meglio dovrebbero essere fatti) *almeno* per i 10 ampere,
puoi alimentare con questo sistema circa 2 KW totali. Se te ne servono
di piu', tieni pronto un estintore, un sondino qualche centinaio di
metri di filo nuovo e tanti auguri. :)
 
-- 
Ciao, | R: Perche' incasina l'ordine con cui si legge un messaggio
Speck | D: Perche' quotare sotto da' cosi' fastidio?
      | R: Quotare sotto.
      | D: Qual e' la cosa piu' seccante su usenet e in e-mail?


punto 3) e non meno importante: mettere il cartello di lavori in corso e non 
effettuare manovre.
Se non lo fai sei cazziato nč piů nč meno degli altri punti.
Ricordo che un sezionatore puň essere lontano chilometri dal punto di lavoro 
e non č detto che chi toglie tensione sia anche chi la mette.
Ci sono anche delle procedure scritte di consegna impianto, ma qua esuliamo, 
tanto non č di competenza fai da te :-) 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jgtrnu$abf$1...@speranza.aioe.org...

Su, un po' di coraggio, non facciamo i soliti imboscati:-)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Basta che usi una presa da 15 A (quelle grosse), diciamo quella con cui ci 
colleghi la lavatrice, ed il gioco č fatto.
Semplice e banale (cit.) 
 
 

e non č detto che chi toglie tensione sia anche chi la mette.
 
Quello č il punto 2: assicurare contro il reinserimento. Con
l'apposito cartellino se si ha fiducia nel prossimo:
http://img860.imageshack.us/img860/3118/lockouttagdonotenergize.jpg
 
Oppure con un lucchetto se ci si tiene alla pelle ;-)
 
Boiler

StLataper ha scritto:

   In pratica si fa proprio cosi'!
   felix
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

dovrebbe mettere in sicurezza tutti .... o mi manca qualcosa?
 
Il filo con la doppia spina e' un incubo.



 
 
 
Non puoi dire che sia un lavoro "ben fatto", se uno non lo sa stacca la 
spina, la tocca e l' arrosto è servito.
 
Perchè non colleghi il contatore ad una presa "femmina" magari di quelle 
industriali rotonde e i cavi che gli sono collegati ad un maschio 
corrispondente........idem per l' uscita del gruppo, in qualsiasi 
momento puoi fare la manovra in totale sicurezza.
 
 
Ciao
 

 puoi fare la manovra in totale sicurezza.
 
Sfilo una e infilo l'altra, ottimo suggerimento.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Sfili una e la infili in qualsiasi gruppo, metti che il tuo non parte te 
ne fai dare uno in prestito e lo colleghi senza diventare matto magari 
al freddo e al buoi a collegare cavi.
 
 
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:jgtlcd$po2$2...@speranza.aioe.org...

IO quando devo lavorare su impianti infilo delle spine di corto circuito 
sulle prese, perche' il mondo e' troppo pieno di coglioni che non sanno 
neanche di vivere in una comunita o farsi i cazzi loro! 
 
 

Roberto scriveva il 09/02/2012 :

Con anche la terra in corto, però, altrimenti nel caso di riarmo da 
parte del coglione salta il magnetotermico della linea prese, proprio 
mentre tu hai in mano la fase dell'illuminazione o di un'altra linea.
Invece il differenziale è 'quasi sempre' unico e generale d'impianto, 
quindi la dispersione verso terra porterebbe a far intervenire 
immediatamente il differenziale.
 
Alberto
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jgumlt$j1u$1...@speranza.aioe.org...

Ecco dimostrato perché anche i coglioni dei nostri politici del cazzo HANNO 
IMPOSTO la certificazione... l'obbligo del Salvavita e, in tante attività 
"pericolose" il DIVIETO di intervenire ai... "privati"!
 
Con coglioni come questi in giro per l'itaGlia.... 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jh02e8$uv8$1...@tdi.cu.mi.it...

Ma vai a fanculo! 
 
 


 
 
facilissimo....
soluzione 1. stacchi ENEL el posto di enel attacchi il GE
soluzione 2,,safe... compri un commutatore 1-0-.2
su 1 metti enel, 0 l'impianto e 2 enel
 
----
Ste' - reply 
e12374...@yahoo.it
 ma togli tutti i numeri tranne il sette

 pienemente raggiunto, i danni materiali c'entrano poco.
 
Quindi un cavo che va letteralmente a fuoco, tu lo consideri sicuro? Una 
ripassatina alle norme e, soprattutto, al buon senso, io la darei.
 
Il fatto che non vi fossero protezioni adeguate (con conseguente incendio 
del cavo) causa sicuramente pericoli di contatti diretti e soprattutto 
indiretti.
 
Chi ha fatto l'operazione di cortocircuitare la linea doveva anche 
verificare l'idoneità delle protezioni a monte, altrimenti invece di 
migliorare la sicurezza l'ha peggiorata.
 
Saluti
Fabio 
 
 

migliorare la sicurezza l'ha peggiorata.
 
Anche perché in fondo al cavo ci sono sempre e comunque 115 V rispetto
alla terra.
 
Boiler

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ESATTO
Modulo di tolta tensione e corto circuito sono OBBLIGATORI per qualsiasi 
lavoro sulle linee che potrebbero essere in tensione.
 
Lo sanno bene i ladri di rame che legano un sasso ad un filo elettrico che 
morsettano ad una rotaia e poi lo lanciano ad avvolgere il filo del 3.4 KV 
cc.
 
Nemo 
 

 Grazie
 
mio padre ha una motosaldatrice almeno dall'85 .. ancora campa (la
motosaldatrice) e ancora c'è sopra arrotolato un cavetto spina-spina
che in caso di necessità abbiamo usato senza problemi più volte..