Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Un problema da Fabbri...

Come è fatta un'edicola "sopra"? Una di quelle classsiche, stile scatola 
da scarpe in metallo...
 
Spiegazione della domanda strana: Mio figlio ha un'edicola, siccome 
siamo stati tutti visitati dal virus di capodanno (virus vero, con 
febbrone e guardia medica...) ha riaperto in ritardo e l'ho accompagnato io.
 
Secondo il noto detto "agli zoppi, grucciate" in edicola niente corrente.
 
Dopo un certo numero di bestemmie, riesco a determinare che il circuito 
che fa scattare il differenziale è quello delle luci interne (notare: 
quelle interne, non quelle esterne esposte alle intemperie o il 
condizionatore.)
Ho rimosso i tubi a led: sono innocenti, è proprio il circuito che 
disperde verso terra, probabilmente un'infiltrazione d'acqua....
 
Per il resto non ho ancora fatto nessun intervento perché a fiato sto 
ancora abbastanza male... Ma prevedo di dover smontare tutto per trovare 
l'infiltrazione...
 
Il fatto è che ragionando su quello che so sulla struttura di quel 
barattolo, non è possibile escludere che l'impianto delle luci passi 
fuori, sul tetto, esposto all'acqua...
 
E questo è il motivo della domanda... domani smonto l'impianto e 
ripristino quello che serve, chiudo l'eventuale falla ecc. ecc.
 
Ma poi? Come evito che succeda di nuovo?
 
Giuà tu ne sai qualcosa?
 
Paolo

 Giuà tu ne sai qualcosa?
 
40 anni di onorata carriera ma non ho mai avuto il piacere di mettere 
mano a un'edicola.
A te il piacere di scavare a fondo, trovare il guaio e tornare a 
riferire.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Il tetto, visto dall'interno, ha letteralmente l'aspetto di un coperchio 
di scatola da scarpe, si alza anche spingendo con le mani...
I tubi al neon sono attaccati a questo coperchio...
 
La mia paura è che fra l'interno e il cielo non ci sia altro... e che i 
fili delle luci interne passino li sopra...
 
Paolo
 

 delle luci interne passino li sopra...
 
E' molto probabile che i fili siano semplicemente stesi 
nell'intercapedine, senza nessun tubo o corrugato e che da qualche 
parte ci siano giunte fatte con semplici mammut.
Partendo da monte, dove la corrente entra nell'edicola, non riesci a 
individuare qualche scatoletta di derivazione da cui iniziare a cercare 
di capire il percorso?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 da scarpe in metallo...
 
e lo chiedi ad un fabbro? :-)
 
se la struttura prefabbricata è del tipo industriale, cioè un container 
con esterno curato esteticamente, allora tutta l'impiantistica relativa 
sarà disposta secondo un ragionamento che po' più o meno incontrare il 
buon senso e se conosci il produttore puoi anche recuperare gli schemi, 
diversamente se si tratta di roba autocostruita, dipende dalla mente di 
chi l'ha fatto. Sta premessa per dire che potresti avere un filo 
elettrico libero che passa ovunque e magari è stato rosicchiato da un 
topo oppure giuntato inopportunatamente e soggetto ad infiltrazioni o 
magari un corrugato o un acanalina sotto tegola che s'è riempito d'acqua 
e cose così
 
come immagino avrai già fatto, per capire se il problema è davvero nella 
rete elettrica interna, devi escluderla con un bypass o robe simili e 
valutare quello che accade
 
per evitare che succeda di nuovo, il bypass se fatto bene può 
egregiamente sostituire la rete esistente senza neppure la necessità di 
mettervi mano per ripararle e/o sostituirla
 
ovviamente presumo te sia un elettricita qualificato, in caso contrario 
dovresti valutare l'opportunità di trovarne uno che certifichi il tuo 
lavoro perché trattandosi di un luogo accessibile al pubblico la 
normativa (ed anche la prudenza) impone determinati obblighi

Il 05/01/2016 09:24, Jpquattro ha scritto:

Abito proprio sopra un'edicola. Ehm... sopra e di lato... per cui dalle 
finestre vedo il tetto. Ha due scarichi ("difesi" da una rete 
anti-foglie) e la superficie coperta di guaina catramata. Probabilmente 
si sarà staccata dalla lamiera. Una buona azienda di 
impermeabilizzazioni te ne poserà una nuova per circa 25 euro + iva al 
metro quadro. Prolungando di alcuni decenni la vita utile dell'edicola 
di tuo figlio...
 
Se vuoi ti posto una foto dell'edicola qui sotto. Ma secondo me fai 
prima a prendere una scaletta ed ispezionare il tuo tetto. Magari è solo 
ingolfato uno scarico e si è formata una piccola pozzanghera, che magari 
col gelo ha creato qualche piccolo danno, facilmente risolvibile anche 
in fai da te. Caso mai, posta tu una foto, se decidi di seguire questo 
mio consiglio.

 ha scritto:

Oppure può usare un drone, fa la foto, poi ce la rella qui :-D
 Conosco un geometra, sua mamma ci aveva una edicola, quando ha
 rifatto il chiosco, non lo ha preso giaffatto, ma lo ha
 progettato lui eppoi fatto fare. Infine andata in pensione la
 mamma, lui ha smesso di fare il geometra e ha preso l'edicola.
 Mai avuto un problema col suo chiosco progettato da lui...
 :-)
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 ripristino quello che serve, chiudo l'eventuale falla ecc. ecc.
 
Invece di smontare e ripristinare io partirei dal contatore con un filo 
nuovo e fatto bene, con le sue canaline ecc.
Quello vecchio una volta staccato puo' pure restare li dove e' a marcire.
 
 
 
 

 mio consiglio.
 
La foto non credo serva, domani vado a vedere, oggi non me la sento.
Se l'impianto originale è esposto all'acqua e al vento chi lo ha 
certificato? Sull'edicola c'è la targa di una azienda produttrice...
 
Paolo

 certificato? Sull'edicola c'è la targa di una azienda produttrice...
 
Quanti anni ha l'edicola?
Nel tempo e' stata fatta una qualche manutenzione?
 
 
 
 

 Paolo
 
Se quando hai comprato l'edicola è stato allegato un certificato, guarda 
quello. Altrimenti, la risposta è semplice: nessuno. E tu te la sei 
comperata così. Anzi: tuo figlio.
 
Al di là di questo dettaglio da leguleio, ti scrivo da sano 
uomo-hobbysta per un consiglio supplementare: controlla con cura la 
parte bassa e non quella alta dell'impianto elettrico. Di solito l'acqua 
scende e si ferma da qualche parte... ed i topi preferiscono non 
arrampicarsi troppo per sgranocchiare un buon isolante. ;)

 arrampicarsi troppo per sgranocchiare un buon isolante. ;)
 
Non capirò mai i gusti dei topi. Una volta mi hanno rosicchiato un 
barattolo da un Kg di resina epossidica... un'altra volta tutto 
l'impianto elettrico di un frigorifero (quello vecchio che tenevo nella 
rimessa per tenere in fresco la birra)
 
Paolo