Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come "riparare" un termosifone

Ho un termosifone che perde acqua e non so come ripararlo (immagine in link)
https://imgur.com/a/1LN3ow9
 
Come da foto la perdita non è importate ma ha creato quel segno di ruggine nel corso degli anni.
Dato che in vita mia non ho mai riparato un termosifone mi consigliate come posso fare?

Dato che in vita mia non ho mai riparato un termosifone mi consigliate come posso fare?
 
Levi l'acqua dall'impianto dei termosifoni, sennò nei prossimi passi
farai una bella alluvione.
Sviti il dado.
Togli i residui di sigillante vecchio dai filetti.
Metti stoppa e pasta nuova.
Riavviti il dado e reinserisci l'acqua, poi vedrai se la riparazione
sia riuscita.
 
-- 


 
però non fare quello di chiudere tutte e 2 le valvole se quella in basso 
è vecchia, è delicata, ho sentito che dopo un po' di tempo nel chiuderle 
alcune potrebbero rovinarsi, magari informati se la tua ha di questi 
problemi.
 
Togli l'acqua dall'impianto e poi procedi come vedi nel video.
 


Ciao,
quello e' lo sfiato quindi sta' in alto.
Non hai bisogno di svuotare tutto l'impianto.
Assicuraati che le due valvole del radiatore (quelle in basso) funzionino liberamente, le chiusi ed apri lo sfiato e fai uscire acqua finche' non smette.
Poi sviti lo sfiato del tutto, teflon o quello che serve e lo riavviti.
Chiudi lo sfiato, riapri le due valvole,vai alla caldaia e' controlla di quanto la pressione e scesa.
Se sei sotto 1 bar, apri la valvola per fare refill dell'acqua e porta la presisone a 1.2 + o - e sei a posto.
 
Alegher

Bernardo Rossi ha scritto:

bernardino ma cosa consigli???????? è la valvola di sfiato dell'aria...
basta che chiuda le 2 valvole che sono in ingresso ed uscita e poi
svita un po quella dell'aria in modo che esca l'acqua ,mettendo un catino
sotto per raccoglierla, e sostituisce guarnizione e teflon
 

 
 
preferibilmente con la chiave a forchetta, non come quello del video, 
che non ha mai tenuto in mano un pappagallo, quando svitava lo teneva
al contrario :-)
 
 


L'oring era spappolato, la gente che stringe più del necessario.
 


hai una foto ?
grazie

grazie
 
Nel video sopra, al minuto 4,15
 
 
 

Ciao,
riprendo questo thread perché ho provato a riparare il termosifone ma mi sono bloccato causa continua fuoriuscita d'acqua
Il termosifone è il classico radiatore tubolare 4 colonne 6 elementi: la perdita è sullo sfiatatoio in alto a destra.
Il termosifone è collegato ad un impianto di riscaldamento centralizzato e può essere aperto/chiusto tramite termovalvola.
Una volta chiusa completamente la termovalvola ho provato ad aprire lo sfiatatoio in modo da far scorrere completamente l'acqua: il problema è che l'acqua continua a scorrere ininterrottamente come se la termovalvola fosse sempre aperta.
Posso essere sicuro di aver chiuso la termovalvola in quanto il radiatore era freddo.
Penso di aver fatto fuoriuscire almeno tre litri d'acqua.
Mi fa strano  tutta quest'acqua per uno sfiatatoi che si trova in alto...sto sbagliano qualcosa nella procedura?

 Mi fa strano  tutta quest'acqua per uno sfiatatoi che si trova in alto...sto sbagliano qualcosa nella procedura?
 
hai chiuso quella di sotto ?
altrimenti la pressione fa uscire l'acqua anche sopra.
 


Sì, con una brugola ho chiuso la vite di sotto (se non erro la vite dovrebbe "scomparire" nella valvoa se chiusa)

 Sì, con una brugola ho chiuso la vite di sotto (se non erro la vite dovrebbe "scomparire" nella valvoa se chiusa)
 
se continua ad uscire acqua è perchè c'è pressione, qualcosa rimane 
aperto, stringi di più la vite.
 
 


Ti riferisci alla vite di sotto? La vite quando arriva a fine corsa "scopare" e non è più possibile stringerla ulteriormente

 Ti riferisci alla vite di sotto? La vite quando arriva a fine corsa "scopare" e non è più possibile stringerla ulteriormente
 
allora è probabile che non chiuda bene una delle 2, se l'acqua continua 
ad uscire (ovviamente dopo aver "provato" a svuotare la parte superiore 
del termosifone) è perchè c'è pressione.
 
Magari aspetta quando c'è meno pressione nell'impianto  (quando si 
raffredda l'acqua scende di pressione), potrebbe chiudersi meglio 
(ovviamente prova a stringere ancora il detentore quando si è raffreddato).
 
 
 
 

Sì, con una brugola ho chiuso la vite di sotto (se non erro la vite dovrebbe "scomparire" nella valvoa se chiusa)
 
Nei miei termosifoni si sente il passaggio dell'acqua e chiudendo la valvola o il detentore, percepisco la chiusura totale,
nel tuo caso è evidente che uno dei due non chiuda del tutto.
L'impianto sarà sempre in pressione, se non chiudi continuerà ad uscire,
non hai un collettore principale a monte dotato di altre valvole per separare l'impianto?
 

 Mi fa strano  tutta quest'acqua per uno sfiatatoi che si trova in alto...sto sbagliano qualcosa nella procedura?
 
non hai chiuso
 
c'è da dire che cmq dopo un po' la pressione si abbassa e non dovrebbe 
più uscire acqua perché stai svuotando l'impianto quindi controlla anche 
che la caldaia non abbia un sistema che ricarichi in automatico l'impianto


 
questa ad esempio ha la posizione di chiusura, forse non tutti i tipi di 
valvola termostatica permettono di chiudere.
 
Magari controllare il disegnino se riporta la stessa imamgine :)
 


Nel mio caso è esattamente la valvola presente nell'immagine: attualmente la termovalvola è a "0"
Mi fa strano che la termovalvola non chiuda totalmente (significherebbe dire che pago anche quando la termovalvola è chiusa)

 Mi fa strano che la termovalvola non chiuda totalmente (significherebbe dire che pago anche quando la termovalvola è chiusa)
 
controlla prima della valvola, se il tubo è freddo (non tiepido) 
significa che non passa "quasi" nulla, ma ci vuole un bel po' di tempo 
dopo la chiusura-
 

 dopo la chiusura-
 
 
dimenticavo, apri la valvolina spesso, appunto per far scorrere l'acqua 
dalla termostatica nel caso rimanesse aperta.
In questo modo si potrebbe forse anche capire se è colpa del detentore e 
non della termostatica.
 
 
 


Cioè mi consigli di aprire lo sfiatatoio con la termovalvola totalmente chiusa e la valvola presente sotto totalmente aperta?
Comunque prima della termovalvola il tubo è freddo (paradossalmente è un termosifone che ho chiuso due mesi fa)

 Comunque prima della termovalvola il tubo è freddo (paradossalmente è un termosifone che ho chiuso due mesi fa)
 
tutte le valvole chiuse, per capire da dove passa l'acqua..
il tubo prima della valvola sotto è freddo o tiepido ?
 
 
devi aprire spesso la valvola di sfiato, appunto per capire se passa 
l'acqua dal detentore (la valvola di sotto, ma che devi tenere ben chiusa).
 
 

 ma sei sicuro ?
 
caleffi e giacomini è così
 
il loro zero corrisponde a 7° quello che è scritto nel documento postato 
contiene errori (ma del resto è così se si pigliano info scritte da 
pinco pallo, ma le schede tecniche dei produttori)
 
es caleffi
 
allo zero tutte hanno 5°
da * a posizione corrisponde a 7÷28°C
 
 
 
 

 Mi fa strano che la termovalvola non chiuda totalmente (significherebbe dire che pago anche quando la termovalvola è chiusa)
 
certo è la posizione antigelo quando sta a zero limita a 5°C


Quindi mi è impossibile chiudere il flusso d'acqua perché caleffi allo zero porta il calorifero a 5°?

Il giorno venerdì 24 marzo 2023 alle 09:48:34 UTC+1 Apteryx ha scritto:

Per quanto né sò la posizione antigelo è quella con "*" e non quella con lo "0"


 
vero, le caleffi sono 5 gradi, dunque dovrebbe rimanere chiusa se la 
temperatura esterna è più alta?
 
Sulla parte del principio di fuzionamento del comando termostatico, c'è 
appunto il disegno dove fa vedere la valvola chiusa, teoricamente con 
temperatura esterna più alta, tramite il soffietto etc...
(Non ho trovato scritto che possa non rimanere "veramente" chiusa )
 
 
Il discorso, vero che è diverso, però il senso non cambia, la valvola 
dovrebbe chiudere con temperature più alte di 5 gradi, se Vito non ha 
fatto questo lavoro durante la notte con temperature più fredde, dice 
che ha tenuto chiuso il termosifone da un mese
 
 


 
dipende dalla valvola, anche da cosa intendono loro per off :)
 
 

 Quindi mi è impossibile chiudere il flusso d'acqua perché caleffi allo zero porta il calorifero a 5°?
 
quanti gradi hai esternamente?
 

 Quindi mi è impossibile chiudere il flusso d'acqua perché caleffi allo zero porta il calorifero a 5°?
 
esatto lo chiudi solo con una testina normale

 che ha tenuto chiuso il termosifone da un mese
 
è diverso
 
la valvola non chiude perché qlc lascia passare appunto un filino per la 
funzione antigelo
 
però il problema sta altrove
 
come ho già scritto se dopo tutto ancora ha pressione ed esce acqua, 
significa che il sistema ricarica acqua nell'impinato
 
non esiste che ad impianto chiuso e termosifone svuotato ancora hai 
pressione ed esce acqua dalla valvola di sfiato
 
se l'impianto fosse chiuso, annullata la pressione, hai un po' di acqua 
nel tratto di tubo e qualcosa da un elemento, anche se sviti fisicamente 
la valvola agendo sul dado del tubo

Continuo a non capire...
La termovalvola è chiusa da un mese, il termosifone è freddo (non tiepido)
ammesso che lo "0" per Caleffi equivalga a 5° da quanto ho capito l'acqua dovrebbe passare solo per temperature inferiori a 5°
Siamo a marzo e non vivo in montagna quindi non raggiungo mai temperature inferiori ai 15° (proprio ad esagerare)
Quindi non capisco perché continua ad uscire acqua dallo sfiatatoio


Ma la termostatica è montata bene?
Prova a rimontarla, magari non è avvitata a fondo.
 

 Quindi non capisco perché continua ad uscire acqua dallo sfiatatoio
 
è perché sei stupido
 

 Prova a rimontarla, magari non è avvitata a fondo.
 
lascia perdere è semrpe lo stesso che si diverte
 
facci caso nomi assurdi e problematiche assurde