Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: consiglio elettrico

ciao a tutti devo rifare la mia cucina e anche l'impianto elettrico. 
Parlando con il mio elettricista mi consiglia di mettere un solo 
interruttore magnetermico, che fa anche da interruttore generale. Per 
gli elettrodomestici mi consiglia di non mettere nessun interruttore 
bipolare o MT , perche secondo la sua esperienza non necessario. Tengo 
a precisare che la cucina sara composta da elettrodomestici liberi, non 
ad incasso. Vorrei sapere che ne pensate, e secondo voi qual'è il 
sistema piu sicuro.
buona giornata :-)

Il giorno Fri, 20 Aug 2010 08:09:58 +0200, ---> antonio <--- (antonio
<x@x>) ha scritto :

un impianto elettrico se ben ideato/realizzato è sicuro anche con un
solo interruttore generale, non c'e' un sistema piu' sicuro di un
altro..
qui si tratta invece di eventuale praticità di utilizzo, nel senso che
a seconda della complessità dell'impianto puo' essere utile aggiungere
piu' interruttori per separare i circuiti..
-- 
Bye
Frabar6

 ne pensate, e secondo voi qual'è il sistema piu sicuro.
Io ho un approccio esattamente opposto, non dico un MT per ogni utenza 
importante, ma ci siamo vicini.
Il principio è: se ho un solo MT generale, devo metterlo 
necessariamente grosso. Diciamo un C16.
A questo punto, per essere in sicurezza devi avere tutto l'impianto a 
16A, ogni singola linea, presa e ogni singola ciabatta dovrà essere a 
16A. Ma anche ammettendo che così sia (cosa che in effetti io ho 
fatto), ad un certo punto avrai, ipotizza ad esempio di essere in 
ferie, il frigorifero che ha un problema elettrico e inizia a assorbire 
molto di più del suo giusto. Diciamo che il frigo normalmente assorba 
al massimo 700W, tu potresti averlo sotto un C6, invece è sotto il C16 
generale, ha un problema e inizia a assorbire 10-15A, il MT non scatta, 
l'utenza scalda a bestia finchè qualcosa brucia. Ho fatto l'esempio del 
frigo, ma potrebbe valere anche per il semplice router con 
l'alimentatorino che ha un contatto.
Adesso ipotizziamo che tu voglia passare ai 4.5kW, cosa oggi tanto di 
moda (e praticamente necessario se hai ad esempio un condizionatore con 
alcuni split). Ti serve un C25 come MT generale. Ed ecco che 
improvvisamente TUTTE le tue linee non sono più protette, perchè le tue 
linee a 16A si ritrovano a monte un C25, e in caso di sovraccarico 
colano e si incendiano prima che scatti il MT.
Con l'impianto sezionato, invece, tu puoi avere anche una fornitura a 
6kW, basta che siano adeguati i cavi dal contatore ai MT, poi le 
singole linee avranno protezione adeguata ai cavi e alle utenze 
previste.
Ciao
Alberto

 ha scritto:

Sarebbe anche utile per rintracciare facilmente un guasto.

"antonio" <x@x> ha scritto nel messaggio 
news:4c6e1c34$0$12117$4faf...@reader4.news.tin.it...

io ti direi di cambiare elttricista....
parlando di cucina e quindi frigo io metterei un solo MT a monte di tutto e 
va bene, cosi mi divido le zone della casa e se vado in vacanza posso 
staccare tutto meno che cosa serve lasciare alimentato, frigo appunto, poi 
metterei un diff solo per il frigo e uno per tutto il resto, se hai anche un 
congelatore a pozzetto un'altro per quello va beh, poi volendo e se hai un 
budget piu ampio un diff per elettrodomestico nonsarebbe male, metti un 
domani che una fase delal cappa i vapori del grasso vada a massa...tu sei in 
vacanza in egitto torni e trovi la roba nel frigo che ti parla e che cammina 
da sola....roba da buttare via il frigo ti assicuro, questo è il motivo 
percui un diff solo per il frigo mi pare ilminimo....se poi dividi tutto è 
ovvio che in caso di guasti capisci al volo cosè.. 

> [cuttone]
un vecchio saggio elettricista diceva.. piu' cose ci 
sono nell'impianto, piu' probabilita' e' che ci siano guasti..
se una cosa non c'e' non si puo' rompere ;-)
cmq, a parte gli scherzi..
e' sempre buona l'idea di dividere l'impianto in piu' circuiti,
ma questo non e' per la sicurezza, ma per la comodita' di utilizzo.
piuttosto ci andrei cauto con i differenziali, 
non e' cosi' semplice ottenere selettivita' fra i vari dispositivi,
soprattutto in un impianto domestico dove le taglie degli interruttori
sono abbastanza obbligate.. ed il budget non e' illimitato..
-- 
Bye
Frabar6