Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termocamino in parallelo a caldai amurale a gas

Salve a tutti,
premetto che non sono un tecnico e che sono qui perché un mio amico mi ha
chiesto un consiglio (visto che sul suo impianto sono intervenuti tre
idraulici diversi che si sono fatti pagare dai 400 ai 600 euro e non hanno
risolto il problema) quindi prendete con le molle tutto ciò che dico.
Passo alla descrizione dell'impianto e soprattutto ai punti che a me
sembrano problematici :
Il termocamino è collegato al collegato al collettore con un tubo da 3/4 (il
manuale specifica che la dimensione minima di questo tubo deve essere 1
pollice e 1/4
La caldaia murale a gas è collegata sullo stesso impianto senza valvole di
ritegno. (per come la vedo io l'acqua del camino potrebbe passare in caldaia
invece che nei collettori e poi nei radiatori e creare problemi)
Inoltre l'intero impianto è a vaso aperto (ma la caldaia murale non dovrebbe
andare a vaso chiuso per arrivare ai 2 bar di pressione impianto)?
I termosifoni sono dei pannelli radianti lati 2 metri che scaldano però solo
per la parte superiore (penso che dipenda dal fatto che l'acqua del
termocamino non è caldissima e si fredda prima di arrivare in basso)
Io manuale del termocamino alla mano e cercando di privilegiare lo
sfruttamento della legna (che per lui è gratis) modificherei in questo modo.
Cambio dei tubi con quelli di dimensione consigliata, inserimento di uno
scambiatore per separare l'impianto a vaso chiuso da quello a vaso aperto.
La pompa del termocamino la farei comandare dal quadretto che c'è già. La
pompa dello scambiatore la farei comandare dal termostato ambiente (che
comanda anche la caldaia a gas). inserirei due valvole di ritegno (1 sulla
mandata dello scambiatore e una sulla mandata della caldaia murale).
inserirei una valvola termostatica, con sonda sul collettore,e sulla mandata
della caldaia a gas per fare si che sia privilegiato l'uso dell'acqua calda
prodotta dal camino. in questo modo la caldaia dovrebbe fornire l'energia in
più che serve a portare l'acqua  dai 65 gradi del termocamino ai 75-80
sufficienti a scaldare tutti i radiatori
Secondo voi è un'analisi corretta, il tutto funzionerebbe?
-- 
Noisemaker
Chi più ne ha, maggiormente ne possiede.
Anonimo

 Secondo voi è un'analisi corretta, il tutto funzionerebbe?
Aggiungerei: considerato che alimentare i pannelli radianti direttamente con
l'acqua dell'impianto è un ottimo modo per garantirne la prematura fine,
separerei completamente l'impianto pannelli da quello caldaia/termocamina
interponendo uno scambiatore.
Saluti                Meneldil

"Noisemaker" <SETI...@CHIEDISULNG.it> ha scritto nel messaggio
news:bxTCc.377384$hc5.16...@news3.tin.it...
 sembra una soluzione ottimale
le due valvole  unidirezionali impediranno di avere flussi in
contropressione nelle pompe non in uso
la termovalvola non dovrà comunque strozzare il flusso proveniente dalla
caldaia
prova a considerare una soluzione  totalmente automatica e realizzata
unicamente  con termostati del tipo da montare sui tubi idraulici.
Considera un ambiente freddo, il  termostato ambiente che hai già, è chiuso
e  richiede immissione di calore
quando il termostato ambiente si chiude provvede ad alimentare i due
termostati A e B
il  termostato A posto sul tubo da 1.5 pollici posto il più vicino possibile
alla fonte di calore in modo che sia attivato dal calore trasmesso sul tubo
e non dall'acqua che vi scorre.
A é montato normalmente aperto e si chiude quando scatta
La temperatura di scatto è sui 30 gradi
Quando il termostato A supra i 30 gradi si azionano le pompa del termocamino
e del circuito dei termosifoni.
quindi, se il camino è acceso le due pompe saranno in funzione e l'acqua
calda circolerà nei termosifoni
il termostato B viene posto sul tubo di mandata ai  termosifoni e  montato
vicino allo scambiatore di calore
il termostato B è normalmente chiuso e funziona da circuito per il
termostato ambiente per la caldaia  .
la sua temperatura di scatto sarà sui 50 / 60 gradi e comunque la regoli tu
Quando la temperatura supera la temperatura di scatto,  il termostato B si
apre ed avremo lo spegnimento della caldaia
o  meglio, avremo l'apertura del comando che dal termostato arriva alla
caldaia
in questo modo quando l'ambiente è freddo il riscaldamento può essere
ottenuto velocemente con la caldaia
quando il camino si è scaldato funzioneranno in parallelo
se il camino avrà una temperatura elevata da fare scattare il termostato B
il riscaldamento sarà dato solo dal camino.
il circuito del camino deve restare aperto o devi provvedere a mettere le
valvole di sicurezza
ciao abele

 interponendo uno scambiatore.
Uno ulteriore oltre a quello che ho previsto io? non sarebbe un po' troppo,
tieni conto che sono termosifoni solo un po' piů alti e piů sottili.
-- 
Noisemaker
Chi piů ne ha, maggiormente ne possiede.
Anonimo


cosa intendi per strozzare? la valvola rimarrebbe sempre parzialmente aperta
perché la temperatura di set point sarebbe comunque più alta di quella
raggiungibile col solo termocamino.
