Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa trifase e neutro

Ciao a tutti,
tra le altre cose, nel mio impianto elettrico ci sono alcune prese
collegate cos�:
[FIDOCAD]
LI 40 15 40 35
TY 40 10 5 3 0 0 0 * R
LI 60 15 60 35
LI 50 15 50 35
TY 60 10 5 3 0 0 0 * T
TY 50 10 5 3 0 0 0 * S
MC 40 35 0 0 750
MC 40 50 0 0 810
MC 40 55 0 0 820
MC 50 35 0 0 750
MC 50 50 0 0 810
MC 50 55 0 0 820
MC 60 50 0 0 810
MC 60 55 0 0 820
MC 60 35 0 0 750
LI 40 60 40 80
LI 50 60 50 80
LI 60 60 60 80
LI 70 15 70 35
TY 70 10 5 3 0 0 0 * PEN
LI 70 35 70 80
LI 70 55 85 55
LI 85 55 85 80
TY 5 50 5 3 0 0 0 * 3 x 25 A
MC 40 80 0 0 750
MC 40 95 0 0 810
MC 40 100 0 0 820
MC 50 80 0 0 750
MC 50 95 0 0 810
MC 50 100 0 0 820
MC 60 95 0 0 810
MC 60 100 0 0 820
MC 60 80 0 0 750
MC 70 80 0 0 750
LI 70 95 70 120
LI 60 105 60 120
LI 50 105 50 120
LI 40 105 40 120
LI 85 80 85 120
LI 50 120 50 135
LI 40 120 45 135
LI 60 120 55 135
LI 60 135 70 120
LI 65 135 85 120
TY 40 140 5 3 0 0 0 * presa trifase
RV 35 135 85 150
TY 70 55 5 3 0 0 0 * N
TY 85 55 5 3 0 0 0 * PE
LI 59 88 69 88
MC 66 88 2 0 074
TY 5 95 5 3 0 0 0 * 3 x 10 A
Il trattino con la freccetta indica che interrompendo il neutro si
interrompe anche la terza fase, ma non viceversa.
In sostanza: posso interrompere una, due o tre fasi. Se interrompo il
neutro per�, una linguetta fa scattare anche la terza fase.
A me sembra un'installazione pericolosa.
Se disinserisco il neutro e la terza fase, l'apparecchio collegato
rischia di subire danni per sovratensione.
Sbaglio?
Boiler
--
Pranzo gruppo i.h.f-d-t:
http://tinyurl.com/y9g447e
Message ID: 4bbc5bdc$0$6843$
5fc...@news.tiscali.it

 Sbaglio?
Non sbagli.
--
Giorgio 

 Boiler
A me sembra che manchi un perno di collegamento tra i poli: non ha 
senso, ed è pericoloso interrompere una sola fase.
-- 
Saluti,
Bama

Non sbagli.
Quindi direi che posso pretendere che l'elettricista che una
quindicina di anni fa ha fatto il lavoro ponga rimedio.
Basta il perno metallico per rendere solidali i tre magnetotermici o
va installato un magnetotermico trifase con un'unica levetta?
Grazie e ciao


 va installato un magnetotermico trifase con un'unica levetta?
Serve un magnetotermico trifase.  Lo sgancio contemporaneo dei tre poli non 
avviene mediante la barretta che unisce esternamente le tre leve, ma perchč 
ogni polo ha una sporgenza che va ad agire sullo sgancio libero del polo a 
fianco.
Un magnetotermico bipolare guasto, a cui ho tolto la barretta esterna che 
univa le due leve e tagliato i fermi per poter separare i poli:
http://xs.to/share-C2BC_4BD16119.html
http://xs.to/share-4A65_4BD1615E.html
http://xs.to/share-AC6C_4BD1615E.html
http://xs.to/share-93B4_4BD1615E.html
http://xs.to/share-3964_4BD1615E.html
Nelle ultime due si vede come si sposta il perno quando si agisce sulla leva
La barretta serve solo per poterlo "accendere". Infatti un magnetormico a 
piů poli, se non si sollevano contemporaneamente tutti i poli, non si riesce 
ad armare.
http://www.youtube.com/watch?v=yX8H6y83aM8
Foto e video sono pessimi. Spero si capisca. Ciao
--
Giorgio


Foto e video sono pessimi. Spero si capisca. Ciao
Si capisce perfettamente.
Grazie!
Boiler
--


Grazie!
Ancora una cosa: una volta sostituiti i magnetotermici posso smontare
la presa trifase e mettercene tre monofase?
Oppure in tal caso mi servono tre magnetotermici con tre separatori
per il neutro?


 per il neutro?
Non so cosa prescriva la normativa da te. Qui sarebbe una modifica 
fattibile. Immagino sia la stessa cosa anche oltralpe.
-- 
Giorgio
Aperte iscrizioni per pranzo di gruppo giorno 9 maggio a Piacenza.
messaggio 07/04 
news:4bbc5bdc$0$6843$5fc...@news.tiscali.it3$
5fc...@news.tiscali.it
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/e52c206470c0cc08?hl=it
 

fattibile. Immagino sia la stessa cosa anche oltralpe.
La normativa prevede che il lavoro NON lo posso fare io, quindi
facendolo, sono già fuorilegge.
Quello che mi interessa è che
a) non vada a fuoco la casa
b) non muoia nessuno
c) non mi si friggano gli apparecchi collegati ;-)
Deduco che tutte e tre le condizioni siano soddisfatte, quindi alla
prima occasione do il via ai lavori.
Grazie mille
