Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione caldaia

Ciao a tutti,
ho recentemente fatto sostituire la vecchia caldaia Ocean (20 Kw) con una
nuova e l'idraulico mi ha messo una Beretta 28Kw camera aperta.
Effettuando la prima accensione, il tecnico mi ha detto che l'apertura in
basso nel muro doveva essere raddoppiata (da 100cm3 ad almeno 180cm3):
durante le prove č emerso che la canna fumaria non tirava benissimo (alcune
volte la caldaia č andata in blocco per "incorretta evacuazione dei fumi)
per cui mi ha consigliato di:
- prima allargare il foro di aerazione e vedere se il problema si ripresenta
- alzare il camino fino al colmo del tetto
Ho provveduto all'allargamento del foro (da 100 a 200 - mi č scappata la
mano!) e il blocco non si č piů presentato: č solo una coincidenza o c'č un
legame?
Altro punto: ho fatto un giretto sul tetto per vedere un po 'sta canna e ho
notato un diametro piccolo per un camino per cui, ho preso il metro e
misurato con il risultato di avere 12cm di diametro.
Da ignorante prendo il libretto per l'installazione e vedo che per la mia
caldaia č richiesto un diametro di 14: perň non capisco se si riferisce al
tubo un uscita dalla caldaia o al diametro della canna fumaria.
A questo punto, siccome sto aspettando la dichiarazione di conformitŕ,
vorrei sapere se l'idraulico ha palesemente cannato (come e dove, con i
riferimenti normativi del caso) per fargli staccare tutto a mettere a norma
a sue spese o, in alternativa, cosa posso fare per essere ok.
Qualche anima pia ha voglia di mettermi nelle condizione di litigare nel
weekend?
Grazie1000

 Grazie1000
Questa caldaia è a camera aperta o turbo? visti problemi che ti sta creando
non facevi prima a farti installare una a camera chiusa(turbo)?

 Grazie1000
E.C. con scarico sdoppiato

 non facevi prima a farti installare una a camera chiusa(turbo)?
E' aperta...beh, avessi avuto prima delle conoscenze in merito...:(((
Ma se non me lo dice l'idraulico (visto che è il suo lavoro...)...

 E.C. con scarico sdoppiato
Scusa l'ignoranza, ma cosa significa?

 ha scritto nel messaggio
news:burbfc$l1sqq$1...@ID-107004.news.uni-berlin.de...

E.C.era solo una correzione o aggiunta al messaggio che avevo postato prima
.
Le caldaie di classe C cosiddette a camera stagna o turbo hanno gli scarichi
coassiali ,all'interno diametro 60 mm per scarico gas combusti e
esternamente diametro 100 mm per l'aria comburente però c'è la possibilità
al posto del tubo coassiale di installare uno sdoppiatore: un tubo per i
combusti e un tubo per l'aria , diametro 80 mm. Forse questa era la
soluzione + idonea al tuo appartamento.Per la normativa specifica prova sul
sito UNI.CIG. o chiedi a felix lui riesce a trovare tutto.
ciao    edy

 sito UNI.CIG. o chiedi a felix lui riesce a trovare tutto.
       Qualcosa c'e' qui.
http://www.italgaspiu.it/privati/infGenerali/sicurezza/maggioreSicurezza.ht
http://www.caldaiasicura.it/normative.htm
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

tubo un uscita dalla caldaia o al diametro della canna fumaria.
il diametro minimo, sia dell'uno che dell'altro.
--
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Il segreto per essere considerato un creativo sta nel non fare
    mai riconoscere le proprie fonti [A. Einstein]

coassiali ,all'interno diametro 60 mm per scarico gas combusti e
Ma il tubo coassiale dove si sdoppia?? Bisognera' poi che la zona dove
si preleva l'aria sia molto distante da quella degli scarichi del
camino!!?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

camino!!?
camino? no, assolutamente, non devono prendere aria dalla stanza ma
dall'esterno.
btw, mai e poi mai mettere una caldaia a camera aperta nella stesso
ambiente dove e' presente un caminetto, a meno di non ricavare
un'ambiente stagno ed areato dall'esterno.


un'ambiente stagno ed areato dall'esterno.
Orpola'! Dove andro' io c'e' proprio una caldaia a camera aperta in
cucina, e nell'adiacente terrazza (verandata), un caminetto!
Dovremo verificare bene il discorso delle prese d'aria!
