Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: calorifero che non funziona

carissimi,
   all'avvio dell'impianto (condominiale) il calorifero della camera da
letto non si riscalda nemmeno un po' ed è completamente freddo
ho provato a far uscire l'aria ma non ce n'era (solo acqua) ...però mi sono
accorto che facendo uscire l'acqua dalla valvolina di spurgo il tubo di
entrata dell'acqua diventava tiepido.
Che problema può essere?
come posso risolvere?
Grazie.
A.



Il Calorifero è Chiuso
aprilo
Alcuni hanno una valvola sul tubo di uscita di solito è sotto
un tappo a vite
                 Ciao  Mario

Nuvolablu ha scritto:

SE è UN CALORIFERO DI NUOVA GENERAZIONE SOTTO IL RUBINETTO (NELLA PARTE 
INFERIORE) TROVI UN TAPPO DA SVITARE SOTTO CI STà UN PERNO CON TESTA 
ESAGONALE DEVI APRIRLO

il 07/10/2005 1.16 Nuvolablu ha detto:

Ohhh, stessa cosa che è capitata a me ieri sera... Uguale uguale!! I 
rubinetti sono ovviamanete completamente aperti, sia l'andata che il 
ritorno...
Se Vedemmu,
   Gian

 ha scritto nel messaggio
news:khi1f.16497$133....@tornado.fastwebnet.it...


 non è montata, allentare "leggermente" e un po alla volta  il dado che si
il termosifone in questione dispone della valvolina di spurgo quindi ho
proceduto come hai detto ma senza il minimo risultato.
-ho chiuso il rubinetto d'ingresso e dalla valvolina usciva acqua
-ho riaperto il rubinetto e con il cacciavite ho chiuso il rubinettino
inferiore d'uscita e dalla valvolina usciva ancora acqua....
quindi siamo certi che entrambi i collegamenti ingresso/uscita acqua
funzionano.
il problema é che l'acqua non circola all'interno del calorifero!!!!
può essere che nel calorifero sia successo qualcosa che impedisce la
circolazione dell'acqua calda?
...però ripensandoci non é possibile quest'ultima ipotesi perché se
esce acqua dalla valvolina significa che all'interno del termosifone
l'acqua riesce a circolare.
L'unica idea che mi viene in mente a quasto punto é che non ci sia un
differenziale di pressione sufficiente per far circolare
l'acqua...anche perché il calorifero é proprio freddo (non tiepido) e
appena faccio uscire un po' d'acqua dalla valvolina, si sente che
arriva acqua calda!!!!
Grazie.
S.

 ha scritto nel messaggio
news:1128686013.0...@g47g2000cwa.googlegroups.com...
L'unica idea che mi viene in mente a quasto punto é che non ci sia un
differenziale di pressione sufficiente per far circolare
l'acqua...anche perché il calorifero é proprio freddo (non tiepido) e
appena faccio uscire un po' d'acqua dalla valvolina, si sente che
arriva acqua calda!!!!
Il problema è nell'impianto nella sua totalità; mi sembra, infatti, di aver
capito che è un impianto condominiale. Molto probabilmente, per lavori
effettuati tra i due esercizi, qualcuno ha smontato il suo radiatore,
facendo uscire l'acqua e nel rimontarlo ovviamente si è creata una discreta
bolla d'aria che bisogna per forza eliminare. Quindi lo spurgo si fare
dall'apposita valvolina su tutti i radiatori posti all'ultimo piano;
operazione da fare più volte, ogni volta sino a che esce acqua. La bolla man
mano sale dai piani sottostanti sino a fuoriuscire completamente. Può essere
breve o abbastanza lunga, dipende da quanta aria c'è nell'impianto. Man mano
che l'aria esce, il livello dell'acqua nel serbatoio della caldaia
dimminuisce; deve essere integrato. In genere, per un motivo o per l'altro,
è un'operazione da fare ad ogni accensione stagionale.
Cordialità
Gi
--
Esasperato dall'eccessivo spam ho dovuto far ricorso alla meschinità del
falso indirizzo. Peraltro, pare, vanamente.
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.

Quindi devo rivolgermi al gestore dell'impianto....
giusto???

 giusto???
Prima dovete voi far fuoriuscire tutta l'aria, poi chiamate il gestore a
verificare
l'impianto, indi e se necessario ripetere le operazioni. Ad ogni bon conto
il gestore dell'impianto non va pagato extra in quanto la gestione comprende
l'avviamento e manutenzione.
Cordialità
Gi
PS quando rispondi a qualcuno quota meglio altrimenti non si capisce chi
chiami in causa
