Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Generatore diesel  collegato...

Mi e' venuta l'idea di sfruttare un generatore diesel (4Kw),che un mio 
vicino dismette per cambio di residenza ,da collegare  all'impianto 
elettrico in maniera da poterlo sfruttare in caso di prolungati black-out.
(Ovviamente  abito in una casa indipendente ed ho un apposito capanno che 
potrei sfruttare ad hoc )
E' possibile montarlo in parallelo all'impianto elettrico senza problemi 
legali oppure e' necessario complicarsi la vita con domande varie all'Enel ?
Tale generatore era usato per avere l'energia in cantieri non ancora 
collegati,puo' andare per l'uso che intendo farne considerando che ho un 
contratto "normale" da 3 Kw?
Grazie tante.
Scooter 

 Scooter
 Prego.
Lo

 privato.
Ciao, grazie della risposta.
Si certo il mio problema non era tanto tecnico quanto legale, in fondo e' un 
sistema autonomo di produzione di energia elettrica.
Avevo gia' pensato ad rele' che isola il contatore all'avvio del generatore.
Ciao.
Scooter 

E' possibile montarlo in parallelo all'impianto elettrico senza problemi 
No.
A valle del contatore devi mettere un magnetotermico che sezioni anche
il neutro. L'uscita di questo la metti in parallelo con l'uscita di un
altro magnetotermico che arriva dal tuo generatore.
I due magnetotermici non devono *mai* essere inseriti
contemporaneamente. Un relais fa lo stesso lavoro, ma attento alle
potenze in gioco.
Boiler

 legali oppure e' necessario complicarsi la vita con domande varie all'Enel
?
Cosa intendi con parellelo non 'è ben chiaro comunque NO
Non puoi metterlo in parallelo con la rete ENEL il generatore puo funzionare
SOLO se stacchi il tuo impianto elettrico dalla rete Enel e lo attacchi al
generatore
Se lo colleghi a rete ENEL collegata puoi andare dal disastrarlo a sfarlo
spegnere per sovraccarico vista l'eneorme(per il tuo gen)assorbimento degli
altri utenti attaccati alla rete ENEL in assenza di corrente
Se poi metti in tensione la rete ENEL quando staccano la tensione sei
passabile di galera

 Scooter
per il collegamento basta che usi un relè a 220V alimentato dalla rete
ENEL che quando manca la tensione si diseccita ,inserendo un 
teleruttore
da 40A che si aggancia con la V generata dal generatore stesso.
in questo modo non ai un teleruttore sempre agganciato che consuma
parecchia potenza e quando c'è l'enel non ai problemi di inserire
inavvertitamente l'energia dal generatore aux.
emilio
-- 
emilio punto rapezzi chiocciola brasimone punto enea punto it


Avevo pensato invece di avere un rele' NC /NA a valle del contatore 
ovviamente, che quindi chiuso fa passare l'Enel e NON il generatore.
All'avvio del generatore il rele' e' alimentato ,si apre e sconnette il 
contatore dalla rete di casa, nello stesso momento i contatti NA si chiudono 
e il generatore alimenta la casa.
In questa maniera con la corrente Enel il rele non consuma nulla, e' a 
riposo; mentre a rele' alimentato il generatore e' completamente isolato 
dalla rete esterna.
Giusto no?
Ciao.
Scooter 

 Giusto no?
Vuoi qualcosa di ancora più semplice e che non consuma nulla? Un 
commutatore con 2 ingressi ed una uscita, all'uscita ci colleghi 
l'impianto di casa ai due ingressi metti enel e g.e.
Non c'è possibilità che sia collegato sia l'enel che il g.e. e non hai 
teleruttori che si possono guastare.
Ciao
Fabio


Cosě non va bene devi mettere un deviatore a zero centrale in cui non č
possibile sbagliare anche per uno sproveduto

oltre a tutti quei bellissimi marchingegni indispensabili ti consiglio
di prendere un esame anche questo
riscaldamento del gruppo olio e massa di metallo dovrebbero essere
mantenute ad una temperatura vicino a quella di esercizio.
questo ovviamente  è costoso ma lasciarlo al freddo e a gelare proprio
quando si presume che ci siano i blackout mi sembra inopportuno
perchè se poi non parte ti arrabbi , se poi si grippa per errato ed
eccessivo uso a fredo idem   tyhomas

 possibile sbagliare anche per uno sproveduto
Che la Bticino, ad esempio, chiama commutatori, vedi il F62/20C che ha una
portata di 20A e lavora fino a 400V. Ha tre posizioni, una centrale che
vuol dire "tutto staccato", e poi le due opzioni. Il zero centrale e'
importante perche' permette di "controllare" lo scambio ed evitare
conflitti (a meno che uno faccia la manovra in velocita').
Naturalmente questo metodo non garantisce la continuita' dell'erogazione
come fanno gli UPS.
E' meglio dargli un riferimento, perche' non essendo molto diffusi, inoltre
non mi pare che esistano magnetotermici "deviatori", se va in negozio
chissa che cosa gli rifilano :-)
Pekilan