Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: cambio caldaia gas

Se dovessi cambiare la caldaia del mio termosingolo cosa devo chiedere per 
ottenere il meglio in termini di risparmio energetico ? Ora ho una "Bulex" 
di 20 anni fa, ovviamente con la fiammella, ora che vantaggi (in % di 
risparmio) offrono le caldaie più moderne ?

 ha scritto nel messaggio 
news:EFXYi.167881$U01.1...@twister1.libero.it...

A meno che tu abbia un tipo di riscaldamento (a pavimento, per esempio) con 
la possibilità di sfruttare uan caldaia a condensazione mi sa che non potrai 
sperare in grosse % di risparmio.
Qualcosina dovuto all'assenza di fiamma pilota e un altro pelino dovuto a un 
maggior rendimento.
Comunque si fa presto a fare un confronto, se hai l'ultima analisi dei fumi 
proviamo a confrontare con qualcosa di recente.
-- 
Fabbrogiovanni

 un maggior rendimento.
Non sarei così minimalista.
Una  fiamma pilota è oltre 1 mc/giorno di consumo, ed un maggior
rendimento del 5-10 % è ragionevole attendersi.
Con una spesa presunta per il gas di 2.000 euro/anno, siamo
tra i 300 e 400 euro/anno di risparmio....
Cordialità.
             Paul


Sulla carta, niente: l'analisi dei fumi dimostrerà un'efficienza del 95% 
anche sulla caldaia di 20 anni, e sulla carta i consumi delle due 
caldaie saranno identici.
Tuttavia io ho fatto la prova: cambiata una caldaia di 22 anni e passato 
a una caldaia turbo nuova, ho notato un consistente crollo delle spese. 
Più o meno le bollette che prima erano di 300 euro ora sono sui 200.
Tra gli altri vantaggi, la perfetta stabilità della temperatura 
dell'acqua calda, la potenza riscaldante molto maggiore nonostante i KW 
siano gli stessi, la silenziosità e la possibilità di turare la presa 
d'aria che faceva uno spifferaccio maledetto e che con la caldaia turbo 
non è più necessaria.

 la possibilità di sfruttare uan caldaia a condensazione
...................
questa me la puoi spiegare? perche' pensi abbia limitazioni
nell'impiego anche in impianti tradizionali? non basta avere un numero
adeguato di radiatori e far quindi tornare in caldaia acqua a bassa
temperatura?
cosa mi sfugge?

 rendimento del 5-10 % č ragionevole attendersi.
Beh, ma la fiamma pilota scalda -anche se poco- l'acqua, quindi non č uno
spreco totale.
O sbaglio?
Poi i costi di manutenzione, con contratti almeno biennali (se non
quadriennali), con prezzi imposti dai centri assistenza autorizzati, e che
costituiscono un vero scandalo?
Sei sicuro che questi non riducano drasticamente (se non annullino) il
risparmio che ci potrebbe essere passando ad una caldaia a maggior
rendimento?
Io ho provato a fare quattro conti sugli ultimi 3 anni, ed ipotizzando il
risparmio da te atteso non vedo molta convenienza.
Mick

 risparmio da te atteso non vedo molta convenienza.
Io invece non ipotizzo un ben niente, ma controllo il consumo della fiamma
pilota sul contatore gas, il valore del rendimento sull' analizzatore
di combustione ed i costi del gas a mc.
Cordialità.
                Paul

 tra i 300 e 400 euro/anno di risparmio....
Domanda: come dato per valutare il rendimento č
 buono quello che troviamo sullo scontrino dell'analisi dei fumi?
La mia, classe 1995, viaggia intorno a 89 e 87 %
A sapere che un 5 % lo guadagno con un modello nuovo, aggiunto  al tanto o 
poco risparmio dovuto all'assenza di fiammella potrei pensare anche a 
cambiarla.
-- 
Fabbrogiovanni

                 Paul
Ed io invece, non volendo come dici tu ipotizzare, prendo i miei consumi, li
paragono con quelli del mio vicino (a parità di condizioni: abitazione di
identiche dimensioni e stessa posizione, nucleo familiare, e caldaia
identica) da quando (3 anni fa) ha cambiato la caldaia con una ad alto
rendimento con bollitore integrato: è vero che ha diminuito i consumi (che
prima erano identici ai miei), ma sommando quello che ha speso finora, si è
mangiato buona parte del risparmio.
E non considero i consumi elettrrici (2 circolatori al posto di uno).
Ciao,
Mick

 La mia, classe 1995, viaggia intorno a 89 e 87 %
Ottimo ed abbondante !
Cordialità.
               Paul

>>>>>>>>>>>>>>>
Giusto, dobbiamo solo metterci d'accordo e quantificare il numero "adeguato" 
di radiatori.
A occhio e spanne direi quasi il doppio di superficie radiante rispetto a 
quelli calcolati per un impianto a caldaia tradizionale.
Non dimentichiamo anche che una caldaia a condensazione costa parecchio di 
più per cui il risparmio dovrà essere congruo se vuoi ammortizzarla, non 
basta dire "anche un 2% in più è tutto grasso che cola"
-- 
Fabbrogiovanni

 basta dire "anche un 2% in più è tutto grasso che cola"
..............
be' allora mi e' andata bene perche' io ho una Riello a condensazione.
Ho semplicemente aggiunto un radiatore nel corridoio e ho verificato
che posso tenere la mano sul tubo di ritorno alla caldaia.
Non avendo esperienze con caldaie d'altro tipo mi pare di pagare
"poco".
saluti