Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: corrente elettrica fuori città

Salve sono nuovo del ng e vorrei un consiglio siccome mi occore corrente
elettrica in un pezzo di terra fuori città volevo sapere se qualcuno ha
un'idea come fare siccome l'enel non mi può allacciare la linea di corrente
e un generatore è costoso e rumoroso sapete un sistema diverso?
io personalmente avrei pensato di adattare un inverter che entra a 12v e
fuoriesce 230v a ma il problema è un'altro se utilizzo un batteria dell'auto
di 100 ampere mi da corrente necessaria ma come posso fare in modo che la
batteria dell'auto non si scaricherebbe e mi finirebbe di dare corrente?
e se collego all'uscita dell'inverter (cioè la 230v ) un caricabatterie che
nello stesso tempo che mi da corrente mi carica la batteria può andare bene
piu o meno l'idea è questa se qualcuno ha un'idea diverso mi può spiegare
come fare?
ringrazio tutti anticipatamente
cordiali saluti a tutti
Charly

come fare?
L'inverter prende corrente dalla batteria. Il caricabatterie prende
corrente dall'inverter, e la manda alla batteria. Durante questo
processo, hai buttato via della corrente in calore. E, anche
ipotizzando una dispersione zero (assolutamente irraggiungibile!),
manderesti dentro la corrente che è uscita.
Quindi, non guadagneresti niente. La batteria continuerebbe a
scaricarsi per il consumo degli altri utlizzatori.
Scusa, ma volevi avere energia gratis?
Una soluzione potrebbe essere un mulino a vento. Un mio amico tanti
anni fa ne fece uno, collegato a delle batterie da auto, ma era
sufficiente solo per fare funzionare qualche lampadina a basso
voltaggio.

A limite potresti usare dei pannelli fotovoltaici per ricaricare le
batterie, esistono pannelli e caricabatterie idonei, anche in kit di
montaggio (ad esempio la rivista "futura elettronica" li ha) ma dipende da
quanta potenza ti serve.
Se devi solo accendere delle lampadine puoi usare lampade a 12 o 24 volt
evitando l'uso di inverter che costano e consumano di più.
Se ci vuoi tagliare la legna e farci andare la stufetta elettrica lascia
perdere o vai sul gruppo elettrogeno.
Ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:10s79.72898$lu5.2...@twister1.libero.it...

la corrente mi occore per usare una pompa per tirare acqua dal pozzo e
accendere luce 220v e di utilizzare qualche utensile come ad es. trapano
seghetto e se è possibile una piccola sardatrice.

 ha scritto nel messaggio
news:h8s79.72921$lu5.2...@twister1.libero.it...

L'unico sistema se non hai l'ENEL e non vuoi usare un gruppo elettrogeno è
quello di installare un impianto ad energia rinnovabile, solare o eolica che
ti carica una batteria e dalla quale tramite inverter puoi alimentare il
tutto.
Preparati però a spendere 5-8000 Euro se vuoi far funzionare le cose che hai
detto.
Se invece ti accontenti delle sole luci puoi cavartela con molto meno.
Qui trovi tutto il necessario 
www.solarenergyshop.com
Giorgio
www.irrigare.it

 spiegare come fare?
Avresti inventato il moto perpetuo e saresti padrone dell'Enel... ;-)
*Improbabile* direi ;-)
Usa pannelli fotovoltaici o generatori eolici, ma il costo è maggiore di un
motogeneratore (MOLTO maggiore).
Ciao, GenTLe
--
GenTLe ...di Varese, provincia.
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Fa che i tuoi sogni siano il motore della tua vita (Un clochard di
Milano)

 si scaricherebbe e mi finirebbe di dare corrente?
O tieni l'auto accesa mentre usi apparecchi elettrici, oppure monti un
sistema come quelli usati nei camper, costituito da doppia batteria di cui
una per l'auto e l'altra per gli altri usi, entrambe caricate
dall'alternatore (che magari andrà potenziato). Così, quando usi il trapano,
si scarica la batteria "servizi" ma non quella "auto".
Tieni presente, infine, che un inverter per una pompa da pozzo costa un
accidente. A questo punto è molto ma molto meglio un generatore portatile.
Se opti per questo, considera che, se devi collegarci una pompa da 1,5 kW,
lo dovrai prendere almeno da 2kW, altrimenti quando accendi la pompa si
spegne il gruppo elettrogeno.
-- 
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

perdere o vai sul gruppo elettrogeno.
Una piccola aggiunta, relativa al riscaldamento: meglio una stufa a
gas, l'energia elettrica è troppo costosa per essere destinata alla
produzione di calore.

 diverso mi può spiegare come fare?
così hai fatto un bell'esempio di moto perpetuo. :-D
Un buon generatore silenziato, come altri hanno suggerito, meglio se (un pò) 
sovradimensionato, è probabilmente la soluzione migliore.
In alternativa, se vuoi usare batteria + inverter e i consumi non sono 
eccessivi: se c'è un casolare puoi mettere sul tetto un bel pò di pannelli 
fotovoltaici da camper e un regolatore di carica di potenza adeguata. Così 
avresti energia gratis, però i pannelli costano un occhio della testa.
-- 
^GiuAnZ^ 0.82 - djcomputer(a)
gmx.net
 - 
www.neuromante.net
 ________________
un marziano in terra di Puglia (ancora per poco)

 come fare?
non puoi.
ogni apparecchio, qualunque esso sia, ha un rendimento inferiore al 100%
Se assorbi 10A dalla batteria (che fanno 10A x 12V = 120W) l'inverter 
non ti potra' mai fornire 120W di potenza, ma solo una sua percentuale 
piu' bassa a seconda del suo rendimento. 
Diciamo che puoi ottenere circa il 50% tanto per semplificare i conti.
Cio' significa che per ottenere 60W utilizzabili, ne consumi 120.
Ammetti ora di mandare questi 60W in un caricabatteria, che a sua volta 
avra' un rendimento inferiore al 100%. con il risultato che, per 
esempio, dei 60W disponibili ed assorbiti, ne possa fornire solo 50W
50W / 12V = 4.16A
Morale, consumi 10A per produrne 4.16
Nota che i rendimenti li ho ipotizzati, magari l'inverter switching 
lavora abbastanza prossimo al 100%, ma il risultato rimane comunque che 
non puoi creare piu' corrente di quanta ne usi, e anche ammettendo di 
avere apparecchi con rendimento del 100%, potresti al massimo produrre 
la stessa corrente che consumi, e quindi non useresti la batteria 
nemmeno per accendere una lampadina
Adriano

 seghetto e se è possibile una piccola sardatrice.
In tutti i classici film western si vede che ogni ranch ha un bel
ventilatore su un traliccio.
Se la falda acquifera non è molto in basso basta collegarci
meccanicamente una pompa del tipo a stantuffo e tanta o poca in base
al vento ti sale acqua tutto il giorno.
Fabbrogiovanni