Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressioni e temperature gas per climatizzatori

Ho acquistato un gruppo manomentrico  per collaudare fare il vuoto e
reintegrare gas nei climatizzatori.Ora la mia domanda è questa:
é vero che indipendentemente dal tipo di gas e dalla pressione
l'importante è la temperatura?Cioè sè il climatizzatore usa r22
oppure r407 oppure 404 orrure 134 ecc è l'importante che il manometro
di bassa mi deve segnare tra all'incirca 7 gradi C°?mentre per l'alta
pressione 30 C°? è vero?se non è cosi  a quanto devo impostare temp
e pressione sulle scale i gas r407 r22 r404 r134 mentre faccio le
ricariche?
Vi sarei immensamente grato di queste informazioni

 ha scritto nel messaggio
news:1152445857....@m73g2000cwd.googlegroups.com...

La bassa pressione dipende dalla temperatura di evaporazione del gas
nell'evaporatore, parlando di condizionatori, e' IMHO ragionevole una
temperatura sui 5 / 8 °C con la ventola interna al massimo in estate.
Rallentando la ventola la temperatura puo' diminuire (meno scambio termico),
rimanendo sempre di qualche grado superiore allo zero (se scende sotto zero
l'evaporatore ghiaccia).
L'alta pressione e' funzione della condensazione, quindi, dipende dallo
scambio termico tra evaporatore ed aria (piu' caldo fa dentro o piu' aumenti
la velocita' della ventola piu' cresce) e della temperatura esterna, direi
che dovrebbe stare indicativamente sui 40 / 60 °C a seconda delle condizioni
di lavoro.
Ovviamente questi valori si hanno con la giusta carica di gas e con tutto
l'impianto in ordine :)
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

Gestisco macchine condizionatrici dette anche compressori frigoriferi
di varie potenzialità, anche con motori da 200 HP  fino ai
semiermetici da una ventina di HP, con raffreddamento del condensatore
sia ad aria ma principalmente ad acqua con valvola termostatica ed uso
principalmente R22 e quindi ti posso consigliare su questo, ma dai dati
puoi riportare il tutto anche ai gas  che usi tu, basta confrontare le
scale che hai sui manometri, ad una pressione, corrisponde una
temperatura.
Questo per il condizionamento, per le celle frigorifere, per gli
abbattitori di temperatura e per le celle congelatrici ci sono altre
pressioni in base alla temperatura finale che si vuole ottenere.
R22
Aspirazione (bassa pressione) 4,5 bar
Compressione (alta pressione)  16 bar
Per l'alta pressione con le macchine con condensatore ad aria, dipende
molto dalla temperatura del'aria, possono arrivare anche a 20 bar senza
problemi, io setto il pressostato di alta a 24 bar, dopo questa
pressione interviene e ferma la macchina per evitare sovrapressioni
pericolose che comunque nei miei impianti sono anche protette  da una
valvola di sovrapressione che sfoga all'esterno.
Fai la corrispondenza delle temperature alle pressioni che ti ho
indicato sulla scala dell'R22 (verde) e riporta le temperature sulla
scala del gas che stai usando ed otterrai le pressioni di lavoro.
Non mi interesso di  macchine piccole come i condizionatori domestici,
li ritengo malfatti  (una ciofeca) perchè quasi tutti privi di
sicurezze sia in alta che in bassa e se c'è qualche problema non c'è
nessun pressostato nè di minima nè di massima che li ferma, ed il
compressore continua a correre fino a che ..defunge.
Ciao

Ciao a tutti,
ho creato un forum dove discutere di impianti di riscaldamento e
condizionamento, industriali o residenziali: progettazione,
manutenzione e certificazione energetica (legge 10/91 e 192/05).
Si discute anche di problemi di FISICA TECNICA.
Spero di aver fatto una cosa gradita, ecco il link:
http://www.easyfreeforum.com/termotecnica/
Luca