Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia gas, acqua tiepida

?Caldaia stagna a gas sia acqua calda che riscaldamento, serpentina appena 
pulita,scambiatore ok, i termosifoni sono belli caldi e sono ok, unico 
problema è l'acqua calda,  mettendo il potenziometro al massimo viene 
sufficientemente calda. La valvola a 3 vie è ok. Cos'altro potrei guardare? 

sufficientemente calda. La valvola a 3 vie � ok. Cos'altro potrei guardare? 
Ma il problema quale sarebbe?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


L'acqua calda, non viene calda abbastanza, anche mettendo a manopola al 
massimo. 

massimo. 
Come e' la distanza tra caldaia e rubinetto che apri? E l'isolamento
del relativo tubo?
Magari nel tragitto fa in tempo a raffreddarsi.


 ha scritto nel messaggio 
news:v20ci65edgiqhd1us...@4ax.com...

Distanza circa 50cm. Fose qualche sonda NTC PTC o come si chimano 

 Distanza circa 50cm. Fose qualche sonda NTC PTC o come si chimano
esatto !! bravo !
in questi casi al 90% e la sonda NTC del lato sanitario che non va
se ti va bene, é una comune sonda a due fili e la potresti anche cambiare da 
solo, se trovi una equivalente
altrimenti ora i furboni costruttori le fanno con tre fili e attacco 
proprietario quindi ciccia cambiarla da solo o facilmente :-(
ciao
S B 


L'acqua calda, non viene calda abbastanza, anche mettendo a manopola al
massimo.
Come fai a dire che lo scambiatore è OK?
Da quanto tempo lo hai fatto sostituire, oppure mai sostituito.
La caldaia da 20 KW permette 14 litri al minuto, se diminuisci la portata 
dell'acqua viene più calda.
Se si è lo scambiatore, se no è il termostato dell'acqua calda.
Hai per caso il miniaccumulo, od il tasto benessere?
Tipo di caldaia, è fondamentale.
Nemo

?
"Capitan Nemo" <a...@ccc.ddd> ha scritto nel messaggio 
news:4d26099b$0$10579$4faf...@reader1.news.tin.it...

Caldaia Ariston City stagna, niente tasto accumulo o benessere, se 
diminuisco la portata d'acqua l'acqua viene leggermente più calda e ciò è 
normale ma farsi la doccia vene male. Devo individuare le sonde e 
sostituirle se non costano un obrobrio il gioco vale la candela. 

FernetBranca ha scritto:

Metti il selettore ad estate e poi con termostato sanitari al massimo guarda
l'orologio del termometro quanto segna...
Giovanni
-- 

 ha scritto nel messaggio 
news:ig5dj8$fsb$1...@news.nonsolonews.it...

La caldaia è stata smontata da una parte e rimontata in fretta da me, il 
difetto lo ha sempre fatto, in estate si nota di meno perchè anche se ti fai 
la doccia a 50° d'estate  (acqua calda quanto basta) non ci fai caso, ma in 
inverno è una doccia caldo tiepida. Ho fatto già la prova che dici, 
purtroppo non cambia nulla. Spero sia un problema di sonde 


-- 


Si, oltre quello non va, tenendo conto che la manopola sta al massimo 

 Si, oltre quello non va, tenendo conto che la manopola sta al massimo
Ma tu ti fai le docce a 50 gradi????
E' da ustione praticamente...
Non ti conviene scaldare il bagno se hai freddo, invece di entrare 
ghiacciato e scaldarti con la doccia a 50 gradi? :-)

>>> Secondo me, dovresti fare un po' di misure su tubi, all'interno della
caldaia
1) misurare la temperatura all'uscita dello scambiatore principale, e qua
dovresti avere 60-75 gradi
2) misurare la temperatura alla valvola a 3 vie, dovresti avere la stessa
temperatura tra entrata e uscita > allo scambiatore acqua-acqua (secondario)
3) misurare temperatura acqua in entrata e temperatura acqua in uscita dello
scambiatore secondario (acqua-acqua) qua, dovresti avere una differenza di
30 gradi, detto in parole semplici se entra acqua a 10 gradi, l'uscita
dovrebbe essere circa +30, quindi 40 gradi
4) potrebbe esserci anche un miscelatore che ti consiglio di chiudere
serve per mescolare, l'acqua calda in uscita > tubo acqua sanitaria.
In poche parole per avere in uscita 40 gradi, dovresti avere l'acqua allo
scambiatore principale di +30 gradi, quindi 70.
Sono valori indicativi quella differenza di 30 gradi, viene indicato nella
tabella tecnica come Delta T .
saluti

"FernetBranca"  ha scritto nel messaggio 
news:cWnVo.21616$7b4....@tornado.fastwebnet.it...

_________________________________________-
Se diminuendo la portata l'acqua viene più calda, non sono i termostati, è 
lo scambiatore incrostato, cambialo o disincrostalo.
Ma sbaglio o la Ariston da 3 anni di garanzia?
Prova a chiamare o domandare ai tecnici Ariston quanto costa.
Nemo

?
"Capitan Nemo" <a...@ccc.ddd> ha scritto nel messaggio 
news:4d273a71$0$1364$4faf...@reader2.news.tin.it...

La garanzia della caldaia è scaduta gia da due anni. Potrebbe essere anche 
lo scambiatore incrostato, c'è modo di pulirlo? 

 anche lo scambiatore incrostato, c'è modo di pulirlo?
Lo scambiatore incrostato diminuisce il flusso dell'acqua e di 
conseguenza aumenta la temperatura, non la diminuisce. Direi che è da 
regolare. E già che sono passati due anni un controllo fumi ed una 
pulitina va fatta. Se non altro, per rispettare la legge...
-- 
Ciao!
Stefano

 ha scritto nel messaggio 
news:4d283e5d$0$6820$5fc...@news.tiscali.it...

Il flusso dell'acqua calda cmq è identico al flusso dell'acqua fredda, ora 
non so dire se quando si pulisce la serpentina con l'acido si pulisce anche 
lo scambiatore, cioè se l'acido entra anche nello scambiatore pulendolo