Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calorifero mezzo caldo (in alto) e mezzo freddo (in basso).

Da qualche giorno 2 caloriferi della mia casa (i più l'ontani dalla
caldaia) sono nella condizione
descritta in oggetto. Ho provato a spurgare aria dalla valvola ma non
ho ottenuto la soluzione del problema, c'è stato un
miglioramento nel senso che adesso la temperatura della parte alta
del
calorifero è uguale a quella degli altri caloriferi però la parte
bassa rimane quasi fredda. Come posso risolvere?
Preciso che in casa e sull'impianto non sono stati fatti interventi,
che abito in una villa bifamiliare su due livelli e quindi 2
elettrovalvoe e 2 cronotermostati. Ho letto in giro di provare a
chiudere le valvole dei caloriferi ok e spurgare, una volta, quelli
che non sono ok avendo cura di ricaricare l'impianto tra uno spurgo e
l'altro. Ho capito bene? Aiuto

 bassa rimane quasi fredda.
č cosě che dovrebbe essere, nel termosifone arriva acqua calda ad una
temperatura T0 questa nel suo percorso attraverso il termosifone cede
calore all'ambiente e ritorna alla caldaia con una temperatura minore T1
di quella che aveva. 

 di quella che aveva.
Non è così perchè gli altri caloriferi sono caldi in toto, magari non
uniformemente. I caloriferi incriminati, invece. sono proprio freddi
nella parte bassa.

 nella parte bassa.
ma le stanze vengono riscaldate lo stesso? Puoi provare ad aumentare la
temp di mandata della caldaia, chiudere un po' i termosifoni che si
trovano più vicini alla caldaia e vedere.

On 12 Feb, 17:27, 
p...@katamail.it
 (pelo) wrote:

le stanze dove si trovano i caloriferi anomali ovviamente sono meno
riscaldate perchè c'è una minore capacità di riscaldare (metà
termosifone freddo).

 termosifone freddo).
provato ad aprire di più il detentore?
(si trova sotto il cappuccetto del "rubinetto di sotto")
(cacciavite o brugola!)
avevo risposto quanto sopra al thread precedente
Umb

 (cacciavite o brugola!)
Ririspondo qua! ;-)
 > perchè dovrei farlo? NON è STATO CAMBIATO NULLA
 > NELL'IMPIANTO....
basta una piccola incrostazione di calcare;
un leggero abbassamento di pressione;
un'elettrovalvola di altra parte dell'impianto (che non hai
ancora individuato come guasta perché il relativo termo ti
serve sempre caldo) che rimane totalmente aperta e provoca
l'agevole alternativa di transito dell'acqua;
l'inconveniente da te riportato mi sembra causato da
poca/scarsa circolazione di acqua;
aprire un po' di più il detentore in ultima analisi non ti
costa niente (e se conti i giri che sviti, poi, puoi
tornare alla regolazione precedente!) ed almeno hai provato!
non sono idraulico
Umb

 >pippoha scritto:

per sorzatel o chi ha una risposta....
perchè dovrei agire sul detentore se sino ad ora la sua regolazione
era ok (sino a prima che si presentasse il problema)? Ossia: la
regolazione può modificarsi da sola o in seguito ad eventi non meglio
identificati?

 identificati?
tutti gli oggetti, fino a che non si guastano, andavano bene!
oltre a quanto ho potuto dirti non mi sovviene altro...
potrò dirti di più quando mi sarà ritornata la palla di cristallo
ora in riparazione
quello che non capisco è perché non provi:
1) se fatto con oculatezza, senza forzare, non rischi danni
2) è a costo zero
3) subito fatto
4) reversibile se non risolvi
5) se risolvi individui la causa nella scarsa circolazione
(un po' di probabili cause te le ho elencate sopra)
+1 un pezzo di guarnizione di rubinetto (preesistente) o corpo estraneo 
che si è spostato su quel ramo d'impianto limitandone la circolazione