Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: trifase o monofase?

Ciao a tutti, ho un grosso dubbio su come strutturare l'impianto
elettrico nella mia casa.
L'impianto di riscaldamento al massimo della potenza assorbe 4kw
elettrici la piastra ad induzione 7kw il boiler elettrico e tutti gli
elettrodomestici tipici di una casa.
La piastra e l'impianto di climatizzazione non andranno mai al massimo
della potenza e cmq la piastra sta accesa poco tempo. Vorrei sapere, se
esiste un modo per bilanciare i carichi in modo che quando cucino
diminuisca l'elettricita' per il boiler ed il riscaldamento oppure se mi
conviene passare ad un'impianto trifase.
Nel secondo caso esistono elettrodomestici per uso civile trifase,
magari in francia?
Grazie mille.

 conviene passare ad un'impianto trifase.
No, puoi installare un centralino "intelligente" che quando superi una 
determinata potenza effettua il distacco di carichi non importanti.
In monofase hai al massimo 6kW, oltre esiste solo la fornitura trifase, 
con 6kW se stai attento potresti farcela.
Io farei la predisposizione (cavo montante ed eventualmente il quadro 
generale) per eventuale fornitura trifase ma tenterei con i 6kW monofase.
Saluti
Fabio

 generale) per eventuale fornitura trifase ma tenterei con i 6kW monofase.
L'impianto e' ancora da cablare, pensavo di mettere split forno e
induzione trifase, che si trovano ed il resto monofase.
Addirittura mi hanno detto che un'impianto trifase e' piu' stabile ed
economico.
purtroppo per me questo campo e' arabo.
grazie mille.

 grazie mille.
Se tutti sapessimo tutto sarebbe abbastanza noioso :-)
Saluti
Fabio

 magari in francia?
Io in svizzera avevo una lavastoviglie smeg (quindi italiana) che potevi 
scegliere se collegare normalmente oppure trifase.
Di più non so.....

 con ulteriori oneri sia di bolletta che di modifica dell'impianto.
forse ho capito, pero' se riesco a trovare gli elettrodomestici trifase
mi conviene un'impianto trifase, se devo ripartire troppo i carichi e'
piu' modulabile il monofase?

 scegliere se collegare normalmente oppure trifase.
bene, era un dubbio che mi e' venuto penso che anche in francia siano
diffusi.
grazie mille.

 piu' modulabile il monofase?
Se riesci a starci con il monofase è tutto più comodo, non hai il 
problema di suddividere i carichi in modo più omogeneo possibile.
Certamente se trovi le piastre trifase, mettendo anche la pompa di 
calore trifase, avresti la maggior parte dei carichi già bilanciati; 
boiler trifase di piccola potenza dubito esistano, idem il forno della 
cucina, ecc. quindi dovresti suddividere bene questi carichi.
Saluti
Fabio

 ha scritto nel messaggio 
news:4d176db4$0$10574$4faf...@reader1.news.tin.it...


In monofase puoi chiedere fino a 10 Kw.
ciao 


Con i nuovi contatori elettronici se hai 10 Kw trifasi e utilizzi solo il 
neutro e 1^ fase avrai 10 kw su quella fase e "0" kw sulle altre.
Constatato sul campo.!!!
Ciao 

 Ciao
Purtroppo il problema è conosciuto e probabilmente non è più possibile, 
ovviamente dipende dalle zone, dall'età del gruppo di misura, ecc.
Quando funzionerà perfettamente in tutte le zone la telelettura 
probabilmente potranno aggiornare il software di tutti i contatori da 
remoto.
Saluti
Fabio

 ciao
Da parecchi anni non puoi più, possono solo le poste e pochi altri, 
prova :-)

 cucina, ecc. quindi dovresti suddividere bene questi carichi.
se riesco a trovare il frigo e la lavastoviglie trifase, metto trifase
ed in maniera comoda potrei raggiungere anche gli split.
Posso mettere con un contratto da 6kwh (siamo in 2) 4 kwh trifase e 2
monofase?
Il centralino elettronico funziona anche trifase?
Grazie di nuovo.

 Constatato sul campo.!!!
A me gli operai enel hanno detto che � vero, ma funziona solo per pochi
minuti.

 Grazie di nuovo.
Diciamo che tutte le utenze monofase funzionano perfettamente con la 
trifase, semplicemente vanno collegate tra una delle fasi ed il neutro; 
in pratica hai tre fasi, dovresti distribuire i carichi il più omogenei 
possibile tra le tre fasi (chiamiamole R S T N, N è il neutro, RST sono 
le tre fasi).
Es. Pompa di calore RSTN; lavatrice RN, boiler SN; lavastoviglie TN.
Questo è un esempio non da seguire alla lettera ma per farti capire la 
distribuzione con la trifase.
Come diceva Sandry con i vecchi contatori era possibile allacciare tutto 
sotto una sola fase (e neutro ovviamente), ma non si sa quanto durerà e 
soprattutto conoscono bene il problema e lo risolveranno (all'enel o chi 
per esso non conviene avere utenze trifase troppo sbilanciate).
Il numero di utenze installabili, se non ricodo male, dipende dal numero 
di appartamenti.
Saluti
Fabio

 distribuzione con la trifase.
Ecco ora ho capito, almeno mi sento meno indifeso con l'elettricista.
Cmq penso che mettero' anche il centralino, in modo da tenere l'impegno
enel piu' basso possibile.
Grazie di nuovo.