Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema con UPS

Ciao a tutti,
ho un proiettore DISANO con lampada HQI 250 Watt della OSRAM.
Ogni volta che c'è un abbassamento di tensione (ed è la regola) la lampada
si spegne e si riaccende dopo svariati minuti (mi dicono che è normale).
Avevo postato la cosa qualche tempo fa.
Pensavo di risolvere con un UPS, ne ho due in magazzino sono degli APC da
1000 Va (o VA?)
Nel momento dell'abbassamento di corrente i gruppi (collegati prima uno poi
l'altro) segnalano in alcuni casi anomalie di tensione,  in altri passano in
modalità batteria.
La tensione in ingresso l'ho misurata anche a 180 Volt.
Problemi:
1) Quando entrano in funzione i gruppi "ronzano"  in maniera esagerata,
sicuramente non come quando è un PC ad essere loro collegato.
2) Spesso la lampada si spegne nonostante l'intervento dei gruppi.
3) In ogni caso le batterie vengono rapidamente "sdraiate"
Detto che entrambi i gruppi sono usati, la prova PC da risultati positivi
per diversi minuti per cui ne desumo che sia un problema con il tipo di
utilizzatore. Come si risolve?
Serve un gruppo più importante? ha senso (e qui magari scappa una bestemmia)
collegarne due in serie?
Grazie
Paolo B

 collegarne due in serie?
facciamo finta che non hai scritto questa cosa :)))
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 facciamo finta che non hai scritto questa cosa :)))
Il vantaggio di usare un nick name, posso non arrossire :-))))
Ciao e grazie
Paolo B

 1000 Va (o VA?)
prova su it.hobby.home-cinema; mi pare se ne sia parlato.
piu' che altro un ups dovrebbe garantire quei secondi necessari a 
garantire la normale procedura di spegnimento del vpr, che appena 
spenta la lampada tiene accese le ventole ancora per qualche minuto, 
non certo a garantirne il funzionamento "in proiezione".
Per il tuo problema (e cioe' tensione che si abbassa anche a 180V), 
credo sia piu'adatto uno stabilizzatore
Adriano


Una lampada HQL non e' un carico resistivo, ma una lampada a scarica a 
vapori di mercurio, quindi un carico del tutto induttivo.
Probabilmente il carico fortemente induttivo manda in crisi il filtro per 
ottenere l'onda "simil sinusoidale" dall'UPS ed enfatizza le armoniche.
La presenza massiccia di armoniche manda in crisi il reattore (induttore) 
della lampada che si mette a vibrare.
La lampada e' dichiarata 250W, ma in VA assorbe molto di piu', prova a 
rifasare la lampada, aggiungendo un parallelo (all'ingresso della linea) 
capacita' da 4/5 mFarad alla volta.
Sono condensatori facilmente reperibili, servono a rifasare le plafoniere 
con tubi fluorescenti.
Come ultima cosa: e' normale che la lampada metta del tempo a riaccendersi 
subito dopo lo spegnimento, le goccioline di mercurio che servono da innesco 
in quel momento sono allo stato di vapore, quindi devono raffreddarsi e 
riformare le goccioline.
Cordialita'
Liberty Kid 

 vapori di mercurio, quindi un carico del tutto induttivo.
Hai ragione liberty e qualcosa altro !!!!
Ho preso una svista, ho letto HQL ma avevo in mente le altre !!!!  
Cazzarola.
Scusa Paolo, allora le cose cambiano, ed e' come dice l'amicone qui.
Probabilmente ti ritroveresti ad avere un gruppo di potenza enorme per far  
si che la lampada non abbia problemi, senza contare il discorso reattore a  
cui accennava liberty


3) In ogni caso le batterie vengono rapidamente "sdraiate"
Potresti aumentarne la capacita'.
E poi comunque non si tratta di semplici cali di tensione, ma di vere e
proprie mancanze reti prolungate
Ciao
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 con tubi fluorescenti.
Provo ad informarmi, ma per me è impresa epica, dici che ce l'ho qualche
speranza di successo?
Paolo B
Grazie Mille

  le goccioline di mercurio che servono da innesco
nein ! è la bassa pressione, conseguente alla condensazione
del mercurio, che facilita il passaggio iniziale di corrente.