Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calcolo della potenza dei condizionatori.

Visto che l' argomento è abbastanza dibattuto, posto un semplice
medodo di calcolo per quanto in oggetto.
E' un metodo semplificato ed approssimato, e non ha nulla a che
vedere con il metodo tradizionale di calcolo dei flussi dispersi usato
in termotecnica. Ma per un primo approccio, giusto come ordine
di grandezza, può bastare.
Come è giusto dare a ciascuno il suo, premetto che il lavoro non è
mio, ma è ripreso da una pubblicazione della De Longhi :
"Guida al condizionamento dell' aria".
In calce alla tabella ci sono le spiegazioni per l' uso.
Caratteristiche locale         |Dimensioni   |Moltiplicare| Risultato
                                        |superficie      |      x
                                         __________|_________|_______
 Finestre (nota1)
Esposte verso Nord                              |       40       |
  "           "    Sud, soleggiate                  |     400       |
  "           "       "  , ombreggiate              |     160       |
  "           "     Est, soleggiate                  |     250       |
  "           "       "  , ombreggiate              |       40       |
  "           "    Ovest, soleggiate               |     520       |
  "           "       "   , ombreggiate             |     200       |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pareti (nota 2)
Pareti interne verso locali
non condizionati                                            34
Muri esterni :
-esposti a Nord o Est                                    40
-esposti a Sud soleggiati                              100
-esposti a Sud ombreggiati                            65
-esposti a Ovest soleggiati                           110
-esposti a Ovest ombreggiati                         65
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soffitti (nota 3)
sotto locale abitato                                       34
sotto un solaio                                             100
sotto un tetto ben isolato                              130
sotto un tetto non isolato                              200
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pavimento (nota 4)
Dimensioni pavimento                                    30
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - --
Fonti di calore interne :
-se è una stanza da letto                                1000
-se è un soggiorno                                         2200
se è una cucina                                              3500
- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
Nota 1: Le finestre con persiane o tende si calcolano
             come ombreggiate
Nota 2: Non dimenticare di sottrarre la superficie delle finestre.
Nota 3: Solo se il locale superiore non è condizionato.
Nota 4: Solo se il locale sottostante non è condizionato.
Come si usa la tabella :
si calcolano i metri quadri di superficie interessata, si moltiplica
per il fattore indicato nella colonna "Moltiplicare x" e si annota
nella colonna "Risultato".
Si sommano poi i vari valori parziali ed il risultato ottenuto è la
potenza necessaria in Btu/h. Se si desidera il valore in Watt,
si divide il risultato ottenuto per 3,413.
Ho provato a verificare il risultato che "@" ha gentilmente fornito
a "movie" qualche post più indietro di questo, realizzato con
programma computerizzato. Il valore che ha ottenuto è stato di
2890 Watt.
Con il sistema tabellare di cui sopra, il risultato che ho ottenuto
è all' incirca di 9378 Btu/h, pari a 2748 Watt.
Non male, direi !
Cordialità.
                  Paul


:-)
Calcolavo leggendo.... per essere approssimativo direi che va + che bene.
Grazie.
Ciao    Marcello