Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tubo flessibile per passaggio cavi

Salve , ho un problema da risolvere . Mentre sostituivo un cavo
elettrico il filo di ferro che lo trascinava all' interno del tubo
flessibile si e' rotto . morale ora essendo il tubo lungo 5 metri e
passando sotto a tutte le piastrelle non riesco a far passare il cavo
elettrico e neanche un nuovo filo di ferro . Forse le troppe curve .
Qualcuno mi puo' suggerire una soluzione . Non vorrei spaccare tutto
il pavimento . Ringrazio in anticipo per l' aiuto .mx

il filo di ferro e poco indicato come molla passacavi.
Procurati una molla tirafili da 10 metri(quelle della Lydia ad
esempio....costo per quella da 10 mt sulle 10 mila):sono in filo di nylon
,rigide ed allo stesso tempo flessibile.
Poi procurati anche del grasso  per passacavi:mi ricordo che adoperavo
uun particolare grasso della 3M(di colore trasparente):non c'e che dire č
formidabile,rende praticamente nullo qualsiasi forma di attrito.
Fidati che con questi 2 elementi (molla+grasso passacavi) farai passare
la molla in men che non si dica.Una volta che la molla e passata mi
raccomando fai una bella giunzione(cavo molla)
....
Facci sapere......
ciao
pao


 flessibile si e' rotto . 
E ne e' rimasto dentro un pezzo che stoppa il transito? 
Non so come si puo' fare a recuperare lo spezzone interno, occorre
agganciarlo in qualche modo e sfilarlo. E' una questione di malizia.
Per tirare i fili sottotraccia non si usa fil di ferro ma un cavo di
nylon fatto apposta, che si lascia spingere senza flettere o torcere,
dotato di due terminali metallici, uno davanti rotondo e uno dietro ad
asola dove si lega il cavo elettrico. Si lubrifica con una soluzione
acquosa saponata, il tutto costa poche lire a qualunque brico. 
Il problema e' cosa fare se c'e' un intoppo, tipo un frammento di
calcina o appunto dell'altro filo, ci vuole malizia usando qs. cavo e
farlo ruotare e dargli dei colpetti per farlo avanzare e trovare la
strada. Quando e' emerso dall'altra parte, di solito un po' tirando un
po' spingendo dai due capi l'ostacolo si muove e viene espulso.
Se l'ostacolo e' entro 30-40 cm da un imbocco, puoi provare con quei
flesibili con dentro tre ganascini che si usano per recuperare viti e
minuteria in posti impraticabili.
B.

 il pavimento . Ringrazio in anticipo per l' aiuto .mx
Se nel corrugato hai altri cavi, oltre a quello che volevi sostituire,
allora
disinserisci la corrente,  stacchi i cavi da eventuali interruttori e li
unisci
tra di loro collegandoci almeno 6 metri di cavo elettrico (che funge da
sonda)
e tiri via tutto dall' altra parte, (quella dove si spezzato il filo di
ferro) fino
a che non appare il nuovo cavo-sonda.
(In queste operazioni è sempre bene farsi aiutare da qualcuno, uno spinge e
l'atro tira.)
A questo pundo ci unisci anche il cavo che volevi sostituire e ritiri tutto
dall'altra parte col cavo-sonda.
Mi sono spiegato ? Boh
--
ciao, nando
nan...@tiscalinet.it

che il filo di ferro non va bene te lo hanno già detto ed è vero.....
... comunque ho visto più di un elettricista usare quel filo che è già
dentro i corrugati, quando li compri ( il cosidetto pilota )
rinfilandolo nel corrugato e piegandolo a manovella all'imboccatura, poi
girandolo piuttosto velocemente ( sembra che quaest'ultima cosa sia
essenziale ); con un pò di abilità riescono a "riacchiappare" dall'altra
parte la matassa di filo elettrico ( o lo stesso pilota di plastica )
che stanno infilando spingendolo dall'altra parte.
Se ci riesci ricordati che mentre uno "tira" da una parte, a piccoli
strappetti, un altro deve accompagnare il filo dall'altra parte
"spingendolo"; questo detensiona il filo e sopprime una bella fetta
dell'attito.
.... e' più facile dirlo che farlo in effetti... ma gli elettricisti con
la pratica riescono a sbrogliare un sacco di situazioni insolubili.
CIao NIcola

elettrico e neanche un nuovo filo di ferro 
Se disponi di aria compressa, lega un filo molto sottile ad una pallina e
spingila com l'aria compressa, facendo attenzione allo svolgimento del filo.
Da filo sottile a filo più grosso ecc. ecc.
-- 
Bye
          Vitt