Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto sollevamento acqua: chi comanda chi? (elettrico)

Ho un impianto che mi solleva acqua dal pozzo a novanta metri di 
profonditï¿œ e me la scarica in una cisterna da mille litri per poi essere 
distribuita da autoclave in rete di utilizzo.
 
Attualmente ï¿œ:
- gallegiante interno alla cisterna di mille litri che "comanda" una 
elettrovalvola (12 o 24 volt) che apre e chiude la linea che viene dalla 
pompa del pozzo. Aprendo tale linea, il pressostato che sta su questa 
linea, "comanda" la pompa del pozzo.
 
Domanda: ï¿œ corretto o ridondante?

Domanda: � corretto o ridondante?
 
Il significato che conosco io di ridondante e' che ci sono 2 o piu'
componenti che fanno la stessa funzione, in modo da poter andare
avanti quando se ne guasta uno.
Quindi dovresti avere 2 elettrovalvole, 2 pompe, 2 ecc. ma non mi pare
sia il tuo caso.
Tu cosa intendi?
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

Scriveva dot venerdï¿œ, 28/06/2013:

Ridondante no.
Corretto, piï¿œ o meno.
In realtï¿œ l'elemento piï¿œ critico ï¿œ inserito in maniera 'non protetta'.
Infatti l'elemento in assoluto piï¿œ soggetto a guasti ï¿œ il pressostato 
in linea a valle della pompa. Se questo si guasta e segna 'manca 
pressione', ma invece la valvola ï¿œ chiusa perchï¿œ la cisterna ï¿œ piena e 
il galleggiante non chiede l'apertura, la pompa resta 24/24h a spingere 
acqua contro un muro, consumando come una bestia e andando prima o poi 
a strinarsi. Nella migliore delle ipotesi, perchï¿œ nella peggiore delle 
ipotesi tu consumi tutta la produzione di una centrale a carbone e non 
te ne accorgi, perchï¿œ tutto sembra funzionare correttamente.
 
Un netto miglioramento l'avresti collegando anche la pompa al 
galleggiante, attraverso un contattore. Quindi quando il galleggiante 
'chiama', si apre la valvola e parte la pompa, altrimenti la pompa ï¿œ 
proprio spenta.
Il vantaggio ï¿œ che il malfunzionamento porterebbe immediatamente ad un 
disservizio visibile, o perchï¿œ manca l'acqua in cisterna, o perchï¿œ la 
cisterna scarica dal troppo pieno (e mi auguro sia visibile o 
monitorato).
 
Volendo ridondare, dovresti mettere due elettrovalvole in cascata, 
pilotate da due galleggianti distinti, e due pressostati in serie. Ma 
mi sembra un pelino complesso per lo scopo...
 
Alberto
 
 

 Domanda: é corretto o ridondante?
 
Io leverei tutto e ci metterei semplicemente un sensore di livello nel serbatoio e un relé che comanda la pompa.
 
 
Giovanni


Che magari si potrebbe eliminare l'elettrovalvola e il pressostato e 
fare comandare la pompa direttamente dal gallegiante, magari tramite un 
interruttore pilotato (teleruttore?).


Acc... Dici bene! Se il pressostato si guasta, in effetti, la pompa 
parte e io me ne accorgerei solo osservando la lampada rossa posta sul 
pozzo che indica "pompa in funzione!".
E mi hai fatto notare, a tua insaputa, che la mia cisterna NON HA il 
"troppo pieno" ... non ci abbiamo mai pensato, ne io ne l'idraulico di 
passaggio ne l'elettricista. Bestie! Sto affidando il tutto al 
galleggiante! Se quello non dice di che è piena, .... oops!
Provvedo immantinente!
Grazie.


 
E questa pure � una buona proposta. Che poi, tale sensore o un suo 
gemello, mi consentirebbe di "dire" alla pompa in autoclave che la 
cisterna � vuota e che non deve azionarsi a vuoto!
 

 cisterna è vuota e che non deve azionarsi a vuoto!
 
 
Certo, ne metti uno di minima in fondo al serbatoio e sei a posto anche da quel versante li.
 
 
Giovanni