Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Miglior tubo x gas.

Ciao.
Forse al limite del faidate.
Vorrei sostituire il tubo che porta il gas dal contatore allo scaldino, 
attualmente ho un tubo di rame in pvc raccordato al contatore con dei 
raccordi per tubi di ferro (nipless e un adattatore).
Vi chiedo: attualmente esiste qualcosa in sostituzione del rame (magari 
plastica!) che sia facile da installare e sicuro?
Grazie. 

 ha scritto nel messaggio 
news:i57s9f$1gf$1...@speranza.aioe.org...
P. S: Trattasi solo di 2 metri di tubo, non ho intenzione assolutamente di 
fare un impianto. 

 ha scritto nel messaggio 
news:i57s9f$1gf$1...@speranza.aioe.org...

I Tubi Flessibili per Gas sono "specifici" e sono "marchiati" lungo tutta la 
loro lunghezza con dati e data di scadenza entro cui DEVONO essere 
sostituiti.
Non sono "confondibili-rimpiazzabili" con altri a piacere....
Ciao.
PS.- Ai "privati" dovrebbe essere proibito mettere mano sugli impianti 
gas....   :-) 

 sostituiti.
Ok, grazie per la risposta che mi permette di aggiungere un dettaglio che ho 
tralasciato: trattasi di tubi sottotraccia, quindi non credo siano adatti i 
flessibili di cui parli che sono quelli che servono per portare il gas dal 
rubinetto in cucina alla piastra del fornello a gas. 

 ha scritto nel messaggio 
news:i57vju$4mn$1...@speranza.aioe.org...

Per quanto ne so i Tubi Gas DEVONO correre "esterni" e non sotto traccia...
Il motivo č semplice...    BOOOM! 


?????
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CHHhnroox15HUClWCcvrJQ
 

 ha scritto nel messaggio 
news:i5842f$drp$1...@speranza.aioe.org...

"Correzione": Per quanto ne sapevo...    ;-(
Qui i Tubi GAS passano (passavano) tutti esterni salvo l'attraversamento 
delle pareti...
Il motivo: eventuali perdite, corrosioni ecc. avrebbero causato la 
"saturazione" di gas dentro le pareti... forati... tavelle e laterizi ecc 
"impedendone" il rintraccio e la riparazione e potenziali esplosioni con 
evidenti conseguenze.
Probabilmente il Tubo di Rame con Rivestimento "crea" una specie di 
"canalina" per mezzo della quale eventuali perdte sarebbero "convogliate" 
all'esterno...
Ciņ presupone che non ci siano giunte, raccordi ecc tra i vari rami e che 
l'eventuale "spazio tra tubo e condotta non venga ostruito oppure 
schiacciato oppure "incrinato"...
Poi.... siamo in Italia e oggi la case sono "attualmente" costruite da 
Muratori esperti in Tokul o in IZBE!
Sarą...  ma io... diffideri...       :-(
C'E' SEMPRE qualche Coglione che "fora" le pareti a Cazzo di Cane.....
Contenti voi...

 
http://picasaweb.google.com/lh/photo/CHHhnroox15HUClWCcvrJQ
qui trovi qualche normativa non recentissima
http://tinyurl.com/32ktjja
http://tinyurl.com/3x665nr
questo è il primo che ho trovato
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:i59jt7$2ib$1...@speranza.aioe.org...

Davvero molto utile!
Quindi il tubo di rame che ho adesso con raccordi bicono non va bene?
Pensavo di poter utilizzare lo stesso sistema... 

Valerio ha spiegato il 28/08/2010 :

quello è un sistema ma non l' unico.
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:i5buup$kdi$1...@speranza.aioe.org...
Ok, ripieghero' sul rame rivestito e i raccordi bicono, anche perché non 
siete molto collaborativi :) .
Grazie cmq, ciao! 

Valerio ci ha detto :

piu di li non ho competenza di andare :-)
ricordati la guaina gialla e che il rame sia di spessore adeguato
al gas
ciao

 ricordati la guaina gialla e che il rame sia di spessore adeguato
...che per il gas metano di città sarebbe? :)
Attualmente ho un classico tubo di rame con guaina bianca e, se non ricordo 
male, è R14 (?) 

Nel suo scritto precedente, Valerio ha sostenuto :

buona lettura ;-) :-)
http://www.borsaro.it/termoidraulica/normative/7129impiantigas.htm#2.1
ciao

 
http://www.borsaro.it/termoidraulica/normative/7129impiantigas.htm#2.1
Quindi per il rame sottotraccia solo a giunzioni saldate :( .
Grazie, veramente utilissimo!
Ciao. 

Valerio ha usato la sua tastiera per scrivere :

alcuni lasciano una comune scatola aperta senza coperchio
nel punto di giunta ma non ti so dire se è a norma.
ciao