Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: testare quadro elettrico da cantiere

Ciao a tutti, mi è "avanzato" un quadro elettrico da cantiere.
Si tratta di uno scatolotto 20x30cm con 3 prese industriali blu da 230V 
più una trifase rossa e relativi magnetotermici.
Come faccio ad accertarmi che sia funzionante?
Quanto potrebbe valere? Grazie

 Quanto potrebbe valere? Grazie
 
Ti č avanzato? 
 
 

 Ti è avanzato? 
 
L'ho trovato nel garage di mio padre, che faceva il muratore.
Però è qualche anno che è lì per cui non so se funziona ancora.

 Quanto potrebbe valere? Grazie
 
dipende se è conforme alle attuali normative sulla sicurezza, considera 
che nuovo non arriva a 160euro, considera che se è conforme lo puoi 
vendere altrimenti no, cerca le stampigliature sull'involucro, questo 
ovviamnete dando per scontato che sia un quandro prefabbricato e non di 
quelli assemblati

 quelli assemblati
 
Oddio, credo proprio sia assemblato: la scatola è Gewiss, per i contatti 
leggo Bticino, ABB, Merlin Gerin.
Così non lo posso vendere? Neanche se a uno interessa smontarlo per i 
pezzi di ricambio?

7jona7 ha scritto:

Magari è vietato usarlo, fai che uno lo vuole come soprammobile...
 
Mi piacerebbe vedere cosa c'è in giro in particolare sotto il PO! 
 
 

 pezzi di ricambio?
 
esatto non può essere venduto come quadro di cantiere, perchè ha bisogno 
della certificazione,
 
puoi vendere i singoli pezzi a qualche elettricista o lo piazzi ad una 
di queste mille imprese edili pseudo rumene
 
ma i soldi che ci ricavi son talmente pochi che dalle mie parti si dice 
"regalalo, ti ci fai un amico"
 
 

 di ricambio?
 
Per testare i magnetotermici suppongo che esistano strumenti che un 
fabbro non conosce, e che non saprebbe neanche usare.
 
Per tutto il resto basta un tester, controllando che in tutti i vari 
passaggi ci sia continuità.
 
Se vuoi puoi provare sul campo la sola parte 220 monofase:
la spina a monte del quadro dovrebbe avere 5 poli.
 
La apri e individui la terra, il neutro e una qualsiasi delle tre fasi.
Alimenti, in modo più o meno volante, questi tre punti e hai le prese 
blu operative.
 
PS: quanto sopra io lo faccio a occhi chiusi e con una mano legata 
dietro la schiena, cantando:
"e guidare come pazzi a fari spenti nella notte
per veder se è così difficile morireeeeee"
 
Quindi, prima di mettere in pratica valuta bene cosa sai fare e quale è 
il tuo approccio al rischio:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 il tuo approccio al rischio:-)
 
Almeno il tester lo so usare :-)

 Almeno il tester lo so usare :-)
 
Proviamo a semplificare, non hai sottomano un fabbro, un meccanico, un 
muratore o qualsiasi altra figura che dispone della trifase?
Gli chiedi se puoi attaccare un attimo il tuo quadro e vedi se 
funziona?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Gli chiedi se puoi attaccare un attimo il tuo quadro e vedi se funziona?
 
In effetti sarebbe la cosa più facile, provo a chiedere al mio falegname 
di fiducia.

 Così non lo posso vendere?
 
I singoli componenti pero' saranno etichettati-certificati, quindi 
smonta tutto, pulisci, e vendi lo spezzatino.
 
 
 
 
 
-- 
Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!

 smonta tutto, pulisci, e vendi lo spezzatino.
 
Sono tutte pippe...
 
Fa un annuncio come visto e piaciuto e son cazzi di chi lo compra, già star 
li a verificare i differenziali è da malati, chi compra roba del genere lo 
vede come manna dal cielo (alla barbona), secondo me lo adopera per un 
cantierino negli uffici della pubblica amministrazione in ambito di ente 
controllo sicurezza sul lavoro... 
 
 

 I singoli componenti pero' saranno etichettati-certificati, quindi smonta tutto, pulisci, e vendi lo spezzatino.
 
Ai miei tempi non si poteva vendere  componentistica elettrica usata per essere usata su
impianti a norma sia civili che industriali...
 
Giulia

 Rischio di rovinarli?
 
I magnetotermici possono avere dei "poli passanti", cioe` senza 
protezione. Un corto o un sovraccarico su quelli non viene rilevato (il 
MT non stacca), ma credo sia il caso solo di MT monofase (neutro+fase) e 
non trifase. Comunque per ogni morsetto/polo c'e` sempre il disegnino 
dell'interruttore dritto (non protetto) o con "archetto e greca" (protetto).
 
Il problema del corto e` che testi solo la protezione magnetica e non 
quella termica per il sovraccarico. Per questa bisognerebbe cominciare 
ad attaccare stufe e verificare se oltre la corrente nominale il MT 
stacca nel tempo previsto (tanto minore quanto maggiore e` il sovraccarico).
 
Questo tempo e` quello che evita ai fili a valle del MT di superare una 
certa temperatura di sicurezza (sempre che i fili abbiano una sezione 
sufficientemente grande, quindi non meno di 2,5mmq per MT da 16A e non 
meno di 1,5mmq per MT da 10A).