Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziali ABB van bene?

Uff non mi trattano i GE nel punto spaccio elettrochi qui vicinino :| ora 
vogliono darmi SOLO gli ABB, onestamente non li conosco non so come siano, 
manco trovo il sito :( testati? che ne dite voi? sono all apari di bticino 
merlin gerlin etctct? Il prezzo è paritario alle altre marche....solo 
problemi di reperibilità...mi servono per "sistemare" un paiod i scantinati 
dalla zia che sono stati fatti coi piedi d aun "elettricista" ha messo un 
termico da 16A e stop....per 5 luci e 3 prese :| ora ho rifatot ex novo e 
sono al centralino, pensavo al classico diff 0,30 +10A+16A e tanti saluti :)
Grasssiieeee 

 :)
0,03!!! ;)
Abb van benissimo, con ticino non son manco parenti.
Ciao 

 vogliono darmi SOLO gli ABB, onestamente non li conosco non so come siano,
-----------------------------------------------------------------
Ne più ne meno di quelli marchiati con altri nomi ,almeno per quanto 
riguarda il settore civile ,per l'uso industriale non saprei dirti.
Ciao.
Bruno 

manco trovo il sito 
proviamo 
www.abb.com
 ?
Asea Brown Bovery, una volta si chiamava Westinghouse
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

Marco@Li in data 11/04/2007 scrisse:

Parere personale di uno che ha provato tanti differenziali: Merlin 
Gerin è quella con meno guasti, poi ABB e poi Bticino. Io in casa mia 
uso solo Merlin Gerin classe A.
Ciao
Fabio

 manco trovo il sito
beh, ma tu provi mai a scrivere www. 
nomeditta.it
? :))
.com invece ti da il sito internazionale... e' una multinazionale
come altre...  prodotti ... come altri... :)
alberto 

 Merlin Gerin classe A.
Noi abbiamo ormai tutto Merlin Gerin multi 9 ed installiamo solo quelli.
Sicuramente sono meccanicamente piu' robusti di ticino.
Non ho casistiche di guasti sufficienti
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.bbip.it
 ThunderBird 1.5.0.9
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

 ha scritto nel messaggio 
news:461d085d$0$10629$4faf...@reader2.news.tin.it...

www.abb.it
Secondo mè e una delle marche più affidabili, (non la migliore forse ma 
sicuramente accettabile)
ciao.
Lo 

 Asea Brown Bovery, una volta si chiamava Westinghouse
History
     * ABB resulted from the 1988 merger of Swedish and Swiss 
corporations ASEA and BBC Brown Boveri (Brown, Boveri & Cie), the latter 
had absorbed the Maschinenfabrik Oerlikon in 1967.
     * In the early 1990's, ABB purchased Combustion Engineering (C-E) 
headquartered in Windsor, Connecticut, a leading U.S. firm in the 
development of conventional fossil fuel power and nuclear power supply 
systems to break into the North American market.
     * In 1999, ABB purchased ELSAG BAILEY (which included Bailey 
Controls, Hartmann & Braun, and Fischer & Porter)
     * In 2000, ABB signed a contract for the delivery of equipment and 
services for North Korean nuclear powerplants. [1]
     * In 2001, ABB formerly divested from a joint venture named 
ABB-Alstom Power and sold its interest in conventional power supply 
systems to Alstom Power. ABB also sold its nuclear business to 
Westinghouse Electric Company.
fonte (da verificare):
http://en.wikipedia.org/wiki/Asea_Brown_Boveri
R.L.Deboni

 manco trovo il sito 
ABB è uno dei leader mondiali per quello che riguarda la tecnica per le
alte tensioni. Marche che forse hai già sentito (Brown Boveri & Cie,
Alstom, CMC,...) erano o sono marchi del gruppo ABB.
A casa mia è tutto ABB da 18 anni. Mai avuto un problema.
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Non ho casistiche di guasti sufficienti
Doom9? quelli a modulo ridotto o normali?
perchè sto valutando un aquisto online..sti ABB non mi convincono :| 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele alberto dal paese di 
alber...@tiscalinet.it

Si ma hai visto il sito? l'elenco alfabaetico e manco la ricerca per codice 
:| quasi tutto in ENG e pasticciato... 

 Abb van benissimo, con ticino non son manco parenti.
Opperò bene bene, bticino in casa mia non c'è NULLA, salvo alcuni magic di 
scorta in una scatola...scorta non per me, io vivo VIMAR ;) per i diff e i 
termici ho sempre preso i merlin, ma purtroppo non me li vogliono spacciare 
più qui :|

 Asea Brown Bovery, una volta si chiamava Westinghouse
Ahhhhhhhhhhhhh la famosa Westing tanto blasonata oltreoceano? Apperò 
speriamo non li producano in cina con la qualità di una catena di montaggio 
polacca e i CQ indiani :) 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Marco@Li dal paese di 
non...@ancorano.jp

GRAZIE a tutti :)
mi sa che proverò sti ABB dallo spacciatore locale, anche se mi manca Merlin 
:°°° mai avuto problemi di sorta..speriamo bene con sti ABB va :) 

 perchè sto valutando un aquisto online..sti ABB non mi convincono :| 
La serie normale, la serie per domotica non l'ho mai installata, anche 
perche' e' estremamente ridotta


 perchè sto valutando un aquisto online..sti ABB non mi convincono :|
Non ho azioni della ABB, ma studio elettrotecnica e in laboraotorio c'era
tutto CMC (di proprietà della ABB).
Adesso hanno cambiato l'impianto e hanno messo tutto ABB.
Si parla di una postazione per studente, con magnetotermico e
differenziale da 10 mA.
In tutto si parla di parecchie centinaia.
Se CMC (=ABB) avesse dato problemi, non avrebbero rimesso tutto della
stessa marca, no?
Nel laboratorio di tecnica di potenza tutti gli interruttori di
protetzione (si lavora con motori dai 30 ai 400 kW) sono ABB.
Il laboratorio di alta tensione ha il suo trasformatore dedicato. È un BBC
da 750 kVA della BBC (nome della ABB prima della fusione con la ASEA).
L'interruttore principale che sezione quel trasformatore è un ABB (in
verità sono tre, datto che escono tre fasi): è in grado di interrompere
l'alimentazione al laboratorio con il trasformatore a pieno carico.
Vuol dire sezionare 4000 A nominali su carico induttivo.
Queste sono le locomotive usate attualmente in Svizzera per i treni
passeggeri:
http://img292.imageshack.us/img292/9070/800pxre460ij6.jpg
Potenza: 8200 cavalli.
Inverter per la trazione prodotto da ABB.
Nella piu' grande centrale idroelettrica del mondo (Diga delle Tre Gole)
verranno montati generatori ABB.
In qualsiasi centrale elettrica di grossa potenza al mondo ci sono almeno
tre componenti ABB.
Mi risulta infatti che ad oggi sia l'unica ditta che produce interruttori
d'uscita per generatori al di sopra dei 1000 MW. Sono interruttori che
lavorano a tensioni relativamente basse (qualche decina di kV) ma devono
riuscire a staccare tutta la rete di distribuzione in caso di guasto.
Siamo nell'ordine di grandezza delle 200 kA.
Se preferisci un'altra marca, OK.
Ma ABB è valida.



A me sembra abbastanza decente:
http://www.abb.it/
Il problema e' che l'azienda e' enorme e produce una grande varieta' di 
prodotti e servizi, percio' bisogna prima schivare tutto il resto e 
puntatore sulla parte relativa agli interruttori per piccole potenze e 
basse tensioni:
http://www.abb.it/product/it/9AAC910006.aspx?country=IT
per esempio, i differenziali sono qui (sotto apparecchi modulari, che e' 
una delle definizioni che gli elettricisti usano per definire gli 
interruttori che si agganciano sulla barra DIN):
http://www.abb.it/product/it/9AAC100503.aspx?country=IT
da cui scende qui per i differenziali magnetotermici:
http://www.abb.it/Product/seitp329/f990dbd605ca897ac12571d50048af60.aspx?productLanguage=it&country=IT
oppure qui per i differenziali puri:
http://www.abb.it/Product/seitp329/1faf17256090d392c12571d50048b056.aspx?productLanguage=it&country=IT
in questa pagina, a destra c'e' una selezione interessante di cataloghi 
e brochure, scegliere quelli con la specificazione per la lingua 
italiana. Buona lettura :-)
R.L.Deboni


Sono svizzeri :-)
E non ho memoria di prodotti svizzeri di cui si parli male :-)
R.L.Deboni

Ho scaricato il catalogo ed e' indicato questo sito:
http://bol.it.abb.com
che sembra piu' interessante :-)
In basso a destra ci sono anche i listini.
Cosa vogliamo di piu' ? :-)
R.L.Deboni
R.L. Deboni wrote:


Intendo ... a sinistra.


 polacca e i CQ indiani :)
Ho visto fare dei loro componenti in una officina in brianza, ricordo
appesi sulle macchine i disegni dei particolari col marchio in
questione.
Saluti,
Christian

 Ma ABB è valida.
Eh con merlin mai avuto problemi (Con bticino una rottura di un perno della 
levetta, però non ero li a vedere che sia successo) solo che merlin il mio 
spacciatore locale non lo tiene per motivi commerciali....

 spacciare più qui :|
Buongustaio... ;-)
Enrico. 

 yes :)
e perchè non 300 mA?

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.727a7d74d...@re.it...

L'obbligo del 30 mA vige x i bagni, fuori dai bagni va bene anche il 300...
Però uno che protegge l'impianto di casa col 300 secondo il mio punto di 
vista fa una sciocchezza, perchè a quel modo la protezione contro i contatti 
diretti (cioè contro il tocco accidentale di cavi scoperti i robe simili) è 
assicurata solo dalle protezioni meccaniche (involucri, coperchi, guaina dei 
cavi ecc..) che appunto si possono rovinare e di solito quando accade si 
tende a fregarsene intanto la luce si accende uguale: prendiamo i ferri da 
stiro, io continuo a vedere casalinghe con i ferri completamente sguainati 
vicino all'impugnatura, magari rattoppati con un pò di scotch! ;) In un caso 
simile se la nostra casalinga un bel giorno tocca il cavo che dopo anni 
d'uso in quello stato ha perso anche l'isolamento del filo di fase interno 
ecco che ci resta secca, il differenziale da 300 mA non interverrà mai se 
qualcuno entra direttamente in contatto con un conduttore.
Ora... la nostra casalinga muore, si potrebbe anche dire cavoli suoi, doveva 
aggiustare il ferro ;) Però non mi sembra un ragionamento corretto.
I differenziali da 300 li userei solo e unicamente x alimentare utilizzatori 
a posa fissa... per l'alimentazione di impianti domestici, sopratutto in 
presenza di prese a spina dove l'utente può attaccarci qualsiasi PORCHERIA è 
altamente consigliabile un bel 30 mA.
Le norme non lo impongono, lo consigliano soltanto.
Enrico.

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele inaltomare dal paese di 
inal...@re.it

inaltomaro....conosco un muratore con sto nome :)
cmq 300mA mettilo a casa di qualcuno a cui vuoi molto male :)
fosse per me metterei 15mA come in alcune zone di ospedali laboratori 
socolatici ectct, solo che poi fargli reggere l'impianto è dura, se hai 
tralicci attorno a casa è fantascenza..già col 30 tribuli ....