Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore crepuscolare + interruttore

Ciao a tutti, ho due luci esterne che attualmente si comandano solo dall'interno della casa con due semplici interruttori.
Ho pensato di aggiungere un sensore di movimento con crepuscolare integrato per farle accendere direttamente al passaggio esterno, però vorrei mantenere i due interruttori con funzionamento autonomo.
Il crepuscolare/timer funzione come interruttore on-off
Le luci dovrebbero insomma accendersi quando scatta il crepuscolare o quando accendo l'interruttore.
Come devo modificare il circuito? Devo far passare dal crepuscolare una seconda fase? 
 
grazie saluti
Alvin75

 
 
Al mio elettricista gliel'ho fatto fare, volevo esattamente quello
 che chiedi tu. 
Ma non mi ricordo come ha fatto... 
 
-- 
"Piotre"

 circuito? Devo far passare dal crepuscolare una seconda fase? 
 
Ogni interruttore comanda singolarmente un punto luce?
 
Gli interruttori sono nella stessa scatola?
 
Saresti disposto ad unificare gli interruttori quindi un interruttore singolo che comanda 
i due punti luce assieme?
 
I due punti luice confluiscono in un'unica scatola di giunzione?
 
Rispondi a queste domande e poi ci ragioniamo.
 
-- 
Franco
 
 


 
ma tu vuoi poter accendere le luci con il solito interuttore anche di 
giorno?? cio� quando la luce � sopra la soglia del crepuscolare oppure 
vuoi semplicemente spegnerle magari quando vai a letto anche se fuori 
c'� buio?
 
 

 I due punti luice confluiscono in un'unica scatola di giunzione? SI'
 
Come vedi non dovrei avere grossi problemi a far passare cavi 
aggiuntivi, se solo capissi che circuito devo realizzare...
 
Alvin75
 

Alfonso Ventura <alfaNOSP...@NOSPAMgmail.com> ha scritto:

Se ce la faccio, smonto la presa e faccio una foto
al circuito
-- 
"Piotre"

 Come devo modificare il circuito? Devo far passare dal crepuscolare una seconda fase?
 
metti l' interruttore manuale in parallelo al rele' del crepuscolare. O 
chiude il rele' al crepuscolo, oppure lo chiudi tu, anche a mezzogiorno.
 
e per spegnere la luce di notte? perche' di notte il rele' e' sempre 
attivo e la luce e' sempre accesa.
 
La cosa piu' semplice e' prevedere un secondo interruttore che inserisce 
o disinserisce il crepuscolare.
 
Se e' notte e vuoi il buio, stacchi il crepuscolare, il suo rele' si 
apre, comanda il mnanuale
 
se e' giorno e vuoi la luce, bypssi il crepuscoalre forzando in manuale
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Guillotin n'avait coup� trop peux

 se e' giorno e vuoi la luce, bypssi il crepuscoalre forzando in manuale
 
Chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene. Il crepuscolare che ho
preso integra un sensore di movimento, quindi dar� il comando di
accensione per un tempo x solo se � buio (prima condizione) e se c'�
movimento (seconda condizione, che deve verificarsi insieme alla prima).
Io per� vorrei continuare ad accendere dall'interno anche quando le
condizioni non sono rispettate, per esempio anche in assenza di
movimento, in altre parole i due interruttori dovrebbero funzionare in
autonomia (mi viene da dire in parallelo, ma non so come farlo).
 
Alvin75
 
 

condizioni non sono rispettate
 
Vorresti in tal caso tenerla accesa fissa oppure solo per il tempo x?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Vorresti in tal caso tenerla accesa fissa oppure solo per il tempo x?
 
In caso di azionamento da interruttore manuale, accesa fissa, la 
spegnerei sempre da interruttore come ho fatto finora.
 
 


Normale interruttore sulla linea che alimenta la lampada con il sensore.
Se spegni per meno di due secondi, e riaccendi, la lampada rimane 
accesa fino a che spegni, e riaccendi dopo pi� di sei secondi...
Almeno il mio sensore funziona cos�.
 
Katy
 
 
 
 
 

 Alvin75
 
Be' semplice:
 
dal crepuscolare hai un filo che esce e va alla lampada (chiamato anche "ritorno" in 
gergo elettrico) ? Su questo filo devi collegarci in parallelo il filo (ritorno) che esce 
dall'interruttore (ammettendo che unifichi gli interruttori) stando bene attento che il 
filo di fase (quello che arriva all'interruttore  e al crepuscolare) sia il medesimo per 
tutte e due gli oggetti, sia effettivamente il filo filo fase e non il neutro  e che sia 
collegato per tutti e due gli oggetti al medesimo interruttore di protezione.
Spero di essere stato chiaro.
 
-- 
Franco
 
 


Esattamente in parallelo, io farei cosï¿½:
 
[FIDOCAD]
MC 40 15 0 0 750
MC 50 60 0 0 900
MC 65 15 0 0 750
LI 40 15 65 15
LI 55 15 55 5
TY 50 0 5 3 0 0 0 * Fase
LI 40 30 65 30
LI 50 60 50 30
TY 0 20 5 3 0 0 0 * Interruttore
TY 65 20 5 3 0 0 0 * Crepuscolare
TY 100 0 5 3 0 0 0 * Neutro
LI 105 5 105 80
LI 105 80 50 80
 
Ciao
Albo
 

 Spero di essere stato chiaro.
 
Sei stato chiarissimo, ho capito perfettamente, ti sono molto grato... :-)
 
 
 


 
Ciao Albo, grazie ma... come faccio a decodificare questa cosa? :-O
 
 
 


Con google cerchi fidocad, lo installi nel tuo computer, poi fai un
copiaincolla del testo da decodificare.



 
Ok, e cos� ho scoperto anche fidocad :-) tutto molto chiaro, quando 
scrivevo di "far passare un'altra fase" intendevo proprio questo.
Molte molte grazie
Alvin75