Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: spessore cavo elettrico per impianto domestico

debbo trasferire la cucina da una zona di casa ...ad un altra ( in
realtà si utilizza lo stesso muro per l'impianto idraulico )
mi sorge un dubbio : considerando che utilizzerò le prese finali per
forno_elettrico e lavastoviglie ( quasi mai in contemporanea ) avrei
bisogno di un consiglio.
a partire dal contatore luce ho :
- 3 cavi elettrici singoli ( intubati in un flex di 16mm ) con
diametro esterno 1,5mm e 3mm (morbidi )
- ad un certo punto (dopo 8 metri circa...compresi 3 nodi di
derivazione ) , da una scatola con altre prese elettriche
(derivazione....passante) il diametro dei fili raddoppia, per arrivare
dopo altri 8 metri e  2 nodi di derivazione passanti ( li chiamo così
quando la presa elettrica fà anche da ponte ) arrivano alla presa
dell'elettrodomestici
c'è pericolo di fusione ? e quindi che l'impianto elettrico salti ?
insomma consigliate assolutamente di sostitire i cavi da 3mm (diametro
esterno) ? mi pare che nel resto di casa...sinora ho sempre ( 15anni)
utilizzato i cavi da 3mm e non è successo nulla : CULO ?
...oppure se si usa in tempi di max 30min....la contemporaneità
dell'elettrodomestici...la questione si "ammortizza" ? ( nel senso che
scaldano...e nulla più)

 utilizzato i cavi da 3mm e non è successo nulla : CULO ?
Bisognerebbe vedere esattamente come e' fatto l'impianto, perche' dalla 
descrizione che fai, in effetti non si spiega come non sia ancora 
bruciato :)
Dal contatore, per un impianto domestico, devi partire MINIMO con il 
4mmq, meglio il 6mmq.
Al locale cucina se puoi arriva con il 4mmq
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.0
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

Allora posto che IMHO l'impianto di casa tua è stato fatto con la zappa ed 
il rastrello, tu ti esprimi in diametri quando in realtà per i cavi di 
energia elettrica ci si esprime in superficie di conduttore (millimetri 
quadri di rame).
Così su due piedi deduco che in ogni caso il tuo impianto se non ha mai 
preso fuoco non lo fara quasi certamente in futuro ma se vuoi adottare per 
sicurezza delle sezioni di rame più adeguate dovresti utilizzare (supponendo 
che tu abbia i classici 3 kW in casa):
4 millimetri quadri o melgio 6 in uscita dal contatore sulla dorsale 
primaria, 2,5 mm quadri per i vari circuiti prese, 2,5 mm quadri per ciascun 
elettrodomestico di una certa importanza (Lavatrice, forno, boyler, 
lavapiatti, frigo ecc.).
2,5 mm per alimetazione dorsali luce e 1,5 è sufficiente per alimentare le 
singole luci.
Per il comando dei relè credo potresti anche mettere un 1mmq non ricordo se 
sarebbe proprio a norma ma sicuramente andrebbe bene.
Il fattore di contemporanieità dell'utilizzo dei carichi viene utilizzato 
per stabilire la potenza contrattuale necessaria ad un impianto, non a 
valutare la sezione da adottare per le condutture.
ciao.
Lo


vero che mi esprimo con la zappa .... ma io ho fili tondi....e mi è
diffile fare la quadratura del cerchio ( millimetri quadrati ? )
comunque il filo, spellato ed arrotolato su se stesso (lo arrotolo per
fare uscire meglio la guaina) ....ha diametro 1,5mm ....quando non è
arrotolato,...mi pare sia di 2 mm : ha senso ? a quanto
"corrisponde" ? 4 mmquadri ?

 "corrisponde" ? 4 mmquadri ?
Di solito le sezioni sono unificate a
0,75 mm quadri in casa non lo dovresti trovare ma solo nelle apparecchiature 
elettriche
1,mm quadri che difficilmente trovi in casa ma potrebbe essere per le sonde 
di temeratura ed i comandi le segnalazioni ecc..
1,5 mmq
2,5 mmq
4 mmq
6mmq
10 mmq
Dal 1,5 al 4 raramente il 6 si trovano comunemente in casa, quindi si gioca 
tutto su quattro misure ed in particolare le prime 3 che si possono 
"agricolamente" descrivere in
Piccolo (1,5 mmq)
normale (2,5 mmq)
Grande (4 mmq)
molto grande (6 mmq)
Fatta questa distinzione arbitraria sai ora stabilire dove c'è il cavo 
piccolo normale o grande dato che si distinguono abbastanza chiaramente a 
vista d'occhio?
Altrimenti domani mi armerò di pazienza e righello e andrò a misurare i 
diametri.
Ciao.
Lo

secondo le norme ( o secondo te/voi ) un filo di spessore 3mm
(compresa la guaina) protegge un filo da 2mmq o da 1,5mmq ? ( nel
secondo caso vedrei un bello spreco di materiale ...ma non sono
sicuramente io l'esperto)
ho anche a disposizione, un vecchio filo a "filo unico" ( non a più
fili come queli normali) :
devo dire che questo filo ( che in passato si utilizzava per tutta
casa anche "murato"...quindi con potenze di 3KW )
ha sicuramente lo spessore che è la metà di quello di cui parlo :
forse quelli a filo unico...."sopportano" + potenza ?
possibile che non c'è un sito in cui "vedere" a grandezza naturale...o
in proporzione (purchèsia presente un riferimento)  lo spessore dei
fili ...e sapere quanta potenza supportano ? lo so' pure io che un
filo di 6mmq messo per tutta casa...rende sicuramente sicuro
l'impianto elettrico.

 l'impianto elettrico.
Se ha installato dei magnetotermici a zone di portata *sensata* diventa 
sicuramente inutile. Ad esempio se ha un magnetotermico a monte da 16A, 
anche il 2,5 mm2 basta ed avanza. Tanto prima di arrivare al suo limite 
di portata, salta il magnetotermico.
Insomma, o ci spiega per bene come e' fatto l'impianto (ma ho 
l'impressione che non sa che cosa scrivere e/o misurare :-)
o forse e' meglio che si faccia fare almeno un consulto (1oo euro ?) da 
un elettricista onesto (esistono, basta cercare :-) della sua zona che 
veda almeno come e' l'impianto dal punto di prelievo fino ai 
magnetotermici di zona (se ci sono ... )
R.L.Deboni

 magnetotermici di zona (se ci sono ... )
cerco "onesto" sul pagine gialle ....guardo....sono TUTTI onesti
forse quello che pago di meno è + onesto ? sarà anche capace ? ne
consulto 5...faccio la media...e decido qual'e' quello +
onesto ?.....scoperto...acc....ho speso quasi 800€..... ma almeno so'
qual e' l'elettricista ONESTO

 diametro esterno 1,5mm e 3mm (morbidi )
Cioè parti con un 1,5mm/2 e dopo diventano dei 4mm/2? fantastico :) direi 
che puoi estirpare ogni traccia di filo che hai ora farne delle belle 
matassine e colori di legge (nero sempre e solo fase e giallo/verde sempre e 
solo terra) riutilizzare il 4mm lunghezze permettendo per partire dal quado 
rpincipale poi 2,5 per le singole prese, se ne metti 2/3/4 etctc diciamo il 
linea dovrai usare il 4, se ogni presa parte dal quadro elettrico (Circuito 
a stella) ti basta il 2,5, il cavo 1,5 usalo solo per alimentare le luci di 
casa e massimo 2 lampadine, per faretti tesate lampade importanti etctc usa 
il 2,5 per stre trq, poi IMHO visto come ti han messo i fili io verifihcerei 
tutte le cassetta derivazioni pulsanti interuttori relais se ne ha eetctctc 
perchè se tanto mi da tanto...