Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ho bisogno di un idraulico?

Ho un guaio all'impianto idraulico, causato da un guasto a monte del
contatore.  L'azienda dell'acquedotto ha riparato il tubo che arriva al
mio contatore, e la conseguenza sono stati detriti vari che si sono
fermati nelle grigliette dei rubinetti.  Smontate tutte le grigliette e
ripulite, la pressione è calata.
 
Prima non avevo problemi ad aprire più rubinetti in casa, ora se uno si
fa la doccia gli altri devono evitare di usare l'acqua.
 
L'idraulico mi dice (e un altro me lo conferma) che si può provare con
acidi (rischioso a lungo termine) oppure con il compressore.  Lui dice
che in quattro casi su cinque va bene, ma può capitare che oltre a
smuovere i detriti si smuova il manganese depositato nei tubi, e che
questo vada a intasare una qualche derivazione, per cui mi ritroverei
con una parte dell'impianto bloccata.
 
L'impianto è fatto come indicato sotto.
 
Io sarei propenso a provare, ma accetto volentieri suggerimenti.
 
[FIDOCAD]
RV 15 50 35 60 0
LI 10 55 15 55 0
TY 10 45 4 3 0 0 0 * contatore
LI 35 55 115 55 0
LI 60 55 60 25 0
RV 75 25 60 20 0
TY 55 15 4 3 0 0 0 * rubinetto giardino
TY 110 50 4 3 0 0 0 * casa

fa la doccia gli altri devono evitare di usare l'acqua.
 
Succede solo con l'acqua calda, o anche con quella fredda?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 Io sarei propenso a provare, ma accetto volentieri suggerimenti.
 
 
Prima di procedere in modo drastico prova a chiudere il contatore, poi 
aprire il rubinetto piů alto dell'pmpianto e poi aprire quello piů basso 
(esempio giardino), in modo che l'acqua ferma nelle tubature rifluisca verso 
il basso.
Spero di essermi spiegato!
 
lb 
 
 

 smuovere i detriti si smuova il manganese depositato nei tubi, e che
 
 
E da dove Minchia verrebbe sto "manganese"? 
 
 

E da dove Minchia verrebbe sto "manganese"? 
 
Giacimenti di manganese sono frequenti sulla crosta terrestre, ma
distribuiti irregolarmente; quelli negli Stati Uniti sono piuttosto
poveri e l'estrazione è molto costosa. L'Ucraina e il Sudafrica
insieme possiedono più dell'80% di tutti i giacimenti di manganese
sulla terra: altri produttori di manganese sono la Cina, il Burkina
Faso, il Messico e l'Australia.
 
Grandi quantità di manganese sono presenti sul fondale degli oceani
sotto forma di noduli di manganese; negli anni '60 e '70 sono stati
studiati alcuni modi per raccogliere manganese dal fondale oceanico,
ma senza successo. Le ricerche in materia sono state abbandonate alla
fine degli anni '70.


Bernardo Rossi ha scritto:

   SSSSSDEEEEENNNNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!................
 
 
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

   SSSSSDEEEEENNNNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!................
 
Che banda di rimbambiti... 
 
 

Succede solo con l'acqua calda, o anche con quella fredda?
 
Succede in tutti i rubinetti tranne che in quello del giardino, calda o
fredda.  La doccia era un esempio.  Oltretutto, siccome c'è attaccato
l'impianto di irrigazione, avevo fatto delle misure.
 
Prima, a 1,7 bar, raccattavo oltre 6l/min, ora circa la metà.

Spero di essermi spiegato!
 
Ti sei spiegato e proverò certamente.  Grazie.

E da dove Minchia verrebbe sto "manganese"? 
 
C'è nell'acqua (qui siamo a circa 0,2 mg/l), e si deposita nelle
tubature in forma di polvere inerte nera.  Ogni volta che fanno dei
lavori all'acquedotto tutti quelli interessati ai lavori si ritrovano
l'acqua nera, perché la polvere finissima che si era depositata nei tubi
si smuove.

ripulite, la pressione è calata.
 
tra il contatore e l'impianto di casa non hai un riduttore di pressione (un 
cilindro con in alto una vite)?
Io avevo lo stesso problema, l'idraulico me lo aprì, pulito di qualche 
granellino di calcare e rimontato, risolto il problema.
 
 
-- 
ciao!
 
...nixs.................................................................
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
 
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)
 

granellino di calcare e rimontato, risolto il problema.
 
Gli ho fatto tirar via il contatore e gliel'ho fatto sostituire con un
pezzo di tubo che mi trovavo in casa per assicurarmi che non fosse
intasato dentro, ma non è cambiato nulla.
 
E d'altra parte il rubinetto in giardino va bene, quindi non è lui.
 
Se c'è qualcosa dopo e prima di entrare in casa non lo so ma non credo,
non so neanche da dove passano i tubi...

l'impianto di irrigazione, avevo fatto delle misure.
 
Allora non resta che vedere cosa c'e' di intasato a valle del
rubinetto in giardino, seguendo il percorso dei tubi.
Forse un riduttore di pressione, un filtro o chissa' cosa.


 ha scritto nel messaggio 
news:87fw1jn...@tucano.isti.cnr.it...

Ho avuto lo stesso problema (acqua che arrivava con portata molto bassa dopo 
lavori sulla rete stradale) ed ho fatto intervenire anche  che distribuisce 
l'acqua e che aveva effettuato i lavori. Hanno controllato il contatore 
staccando l'impianto a valle: contatore non ostruito.
Dopo vari miei tentativi mi sono ricorda to che ho un rubinetto 
d'intercettazione all'interno dell'appartamento e che normalmente apro solo 
per un quarto di giro poichè l pressione in zona è elevata. Ho aperto il 
rubinetto di intercettazione con il rubinetto d'erogazione più vicino tutto 
aperto ed il problema si è risolto: era dovuto al fatto che un po di 
sabbia/calcare/ruggine si era messo tra la sede del rubinetto e l'otturatore 
quasi completamente chiuso ed aveva intasato la piccola area di passaggio. 
In breve vedi se hai un rubinetto interno di intercettazione parzialmente 
aperto.
inps09 
 

 inps09
 
Ma si la sabbia o altro si ferma dove c'č lo strozzo, destrozza e si stura 
alla vaccatroia! 
 
 

intercettazione parzialmente aperto.
 
Mi era sfuggito!  Proverò certamente, grazie.

pot ha scritto:

Sarà rimbambito e forte eh? 
 
 

:

Più tempo passa...

Grazie a tutti per avermi aiutato a ragionare.  Si è risolto più o meno
da solo: aperto e chiuso ripetutamente i rubinetti di casa e l'unica
chiave che c'è nell'impianto, quella del bagno (ma l'intasamento era a
monte).  Probabilmente il semplice smoversi dell'acqua è bastato a
sbriciolare l'intasamento.