Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: elettropompa e getto improvviso

Una domandina veloce x risolvermi un dubbio:
in casa ho un impianto idraulico che prende l'acqua dal pozzo, riempie
due serbatoi e poi una elettropompa che attacca ogni volta che apriamo
il rubinetto. Problema: chi apre tutto il rubinetto si becca un getto
forte e fastidioso che poi si stabilizza (in un paio di secondi): se
hai un piattino in mano il getto quasi te lo porta via! Il mio
idraulico dice che non si puň fare niente, di aprire piano i rubinetti
o di montare in sostituzione un autoclave, etc. Secondo me servirebbe
qualcosa che mantenga stabile la pressione, forse c'č una caduta di
pressione quando chiudiamo i rubinetti (che poi viene ristabilita
quando apriamo subendo il getto forte)?
Che ne pensate?
--
Good luck!   ADaM   adamunno<at>NOSPAMdespammed.com
http://unno.altervista.org

 Che ne pensate?
Semmai è il contrario, quando chiudi il rubinetto la pompa *sente * che
la pressione aumenta e si ferma.
Appena tu apri la pressione si azzera e la pompa solerte parte per
ristabilirla.
Non so dirti quale sia il principio fisico ma credo che il getto forte e
fastidioso sia dovuto al calcione  che subisce l'acqua che c'è fra pompa
e rubinetto nel momento in cui tu apri ed essa parte di colpo.
Un qualcosa che mantenga stabile la pressione è proprio l'autoclave
proposta dall'idraulico.
Se interessano approfondimenti chiedi di Blindonet, è lui l'addetto del
reparto autoclavi e potresti scoprire che avendo già la pompa basta
inserire a valle un serbatoietto con pressostato.
Fabbrogiovanni.

Metti un bel regolatore di pressione all'uscita della pompa, e lo tari 
alla pressione che vuoi e la pressione sarà semrpe costante. All'interno 
c'è una membrana e una molla che limitano la pressione se è in eccesso e 
la lasicano passare tutta se è inferiore a quella regolata.
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:h0fb3013vev3qgbg3...@4ax.com...
forse un semplice serbatoio pieno d'aria installato a valle della pompa?

 hai un piattino in mano il getto quasi te lo porta via!
Il problema dovrebbe essere dovuto al leggerissimo ritardo con cui parte la
pompa...
La pressione accumulata nei tubi fa uscire un filo d'acqua, fino a che il
circuito scatta e la pompa parte, ristabilendo di colpo la pressione e
arriva il getto...
Vedo che ora montano dei piccoli palloni da 2 litri (dicono assolutamente
non piu` grossi di 2 litri) sulle pompe a controllo elettronico...
dovrebbe aiutare.
Comunque costa poco e danni non ne fa... :-)
Paolo

 Comunque costa poco e danni non ne fa... :-)
Infatti io ho cambiato autoclave ed ho montato un'elettropompa loware
teknospeed, praticamente questa regola la velocità in base alla quantità di
acqua richiesta e nei rubinetti e nella doccia ho una pressione costante
(regolabile tramite trimmer fino a 6hp se non mi sbaglio) l'unica nota
dolente è il costo che si aggira attorno ai 1000?, ce l'ho da un anno e
finora non ha mai dato problemi, il pallone è molto più piccolo rispetto a
prima ed è molto più silenziosa. Il mio impianto comunque era molto vecchio,
avrà avuto quasi 20 anni.

 hai un piattino in mano il getto quasi te lo porta via!
Devi installare un vaso ad espansione ed una valvola di non ritorno sulla
bocca di mandata della pompa.
Per avere un buon risultato non mettere un vaso troppo piccolo; potresti
usare un 5-10litri ed il problema sarà risolto.
Ciao
Giorgio
www.irrigare.it


Sicuramente ti hanno installato un pressoflussostato che comanda la pompa.
La funzione di questo apparecchio e quella di far partire la pompa in caso
di flusso e bassa pressione ,a sua volta si ferma dopo un tempo quandoil
flusso e nullo ed č arrivato in pressioione (l'apparecchio dispone di una
membrana ,per quanto piccola,che fa da vaso di espansione).
Come gia detto da altri amici del ng , e consigliabile mettere in uscita
della pompa un opportuno vaso di espansione a membrana(che io non saprei
determinare ,ma ti consiglierei sui 25 -40 litri),in modo da stabilizzare
meglio la pressione.
Ti consiglio di leggerti,per via tutta informativa,questo articolo
,dibattuto su questo NG dal buon Paulhass  ....ecco il link
http://www.costapra.com/ihf/paulhass/Autoclave.html
ciao
pao


http://www.elbi.it/elbisite/homepage.nsf/modeltable?OpenAgent&division=TERMO
IDRAULICA&family=AUTOCLAVI%20A%20MEMBRANA&serie=MICRON
Micron 160 ml
Minivaso anticolpo d'ariete
Il minivaso Micron č stato concepito per assorbire le improvvise
sovrappressioni da colpi d'ariete negli impianti idrici
pressurizzati. L'utilizzo del minivaso MICRON porta alla eliminazione delle
rumorositŕ e delle vibrazioni provocate da
questi fenomeni doppio, aumentando cosě la durata dell'impianto.
Rendimento dell'autoclave
Il rendimento dell'autoclave č la quantitŕ di acqua che il serbatoio a
membrana č in grado di erogare entro la massima
(p2) e la minima (p1) pressione di funzionamento della pompa.
Detti:
Va = Volume totale dell'autoclave (lt.)
p1 = pressione di attacco del pressostato
p2 = pressione di stacco del pressostato
pc = pressione di precarica
N.B.: Le pressioni sono relative.
La formula per calcolare il rendimento dell'autoclave
č la seguente:
R =
(p2 - p1) x (pc + p1)
x Va; Posto pc = p1
(p2 + 1) x (pc + 1)
R =
(p2 - p1)
x Va
(p2 + 1)
Esempio:
Va = 750 lt. P1 = 4 bar
p2 = 5 bar pc = p1 = 4 bar
Il rendimento dell'autoclave č: R =
(5 - 4)
x 750 = 125 lt, pari al 16%.
(5 + 1)
Il diagramma di efficienza (Fig. 1) riporta il rendimento in percentuale (%)
in funzione delle pressioni minima e massima
di funzionamento.
Colpo d'ariete: cenni tecnici
I colpi d'ariete sono delle sovrappressioni che si verificano per effetto
dell'arresto brusco o istantaneo della vena fluida in un tubo, arresto
provocato
dalla chiusura rapida di un rubinetto o di una saracinesca.
L'energia del liquido in movimento si trasforma in lavoro di deformazione
che ripercuotendosi sulle pareti dei tubi, li deteriora e provoca vibrazioni
e
rumori. Per eliminare questo problema occorre installare nell'impianto un
ammortizzatore idraulico atto ad assorbire le sovrappressioni mediante la
compressione di un cuscino d'aria.
Esempi di installazione di autoclavi impiegate come anticolpo d'ariete:
Condizione costante
La valvole "A" sono aperte e il flusso dell'acqua
all'interno della tubazione č costante.In questa fase
il vaso č riempito fino a raggiungere una pressione
pari a quella dell'impianto.
Situazione Nr. 1
Quando la valvola "A" a monte viene chiusa in modo brusco la
colonna d'acqua all'interno della tubazione continua il suo
percorso e, per evitare una depressione all'uscita della valvola,
quindi un restringimento della tubazione, la valvola di ritegno
"C" si apre cedendo parte dell'acqua immagazzinata.
Situazione Nr. 2
Quando la valvola "A" a valle č chiusa in modo brusco la colonna
d'acqua all'interno della tubazione che precede la valvola
crea un'onda di pressione che si ripercuote su tutta la tubazione;
in questo caso l'acqua č costretta a passare per la valvola strozzatrice
"B" la quale ammortizza il colpo d'ariete riempiendo gradualmente
il vaso.