Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: puzza nel bagno...

bagno nuovo!
puzza tremenda di fogna.
ri-siliconato il water alla base e nelle viti di fissaggio, nessun 
miglioramento.
l'acqua è sempre presente nel water.
da dove minchia può risalire il tanfo???
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs@.
lucchetto.lagirandola.it
togli la .SERRATURA. per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw) 

 da dove minchia può risalire il tanfo???
Hai siliconato anche il bidet?
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"Mi dai la salsiccia?" (cit. PAola)
"Ovviamente non diciamo nulla a nessuno..." (cit. PAola) 

 
Da cosa è composto il bagno? hai una vasca? una doccia?
Qualche tempo fa sono stato chiamato da una mia amica proprietaria di un 
nuovo appartamento, che aveva gli stessi problemi (gli impianti non li 
ho fatti io, ma l'impresa che serviva il cantiere).
Dopo rapida indagine ho scoperto che alla doccia invece di mettere la 
piletta sifonata apposta per la doccia, causa spazio ridotto tra piatto 
doccia e massetto aveva messo un normale pilettone di scarico senza 
sifone, e questo era causa della risalita del cattivo odore. Inutile 
dire che al simpatico collega fu imposto praticamente il rifacimento di 
mezzo bagno.
Ovviamente se hai uno sifone a pavimento tutto questo che ho appena 
scritto non vale, oppure la causa potrebbe partire da li, ma se si 
tratta di impianto nuovo non credo tu abbia il sifone a pavimento, qui 
da noi è praticamente scomparso insieme ai tubi di piombo.

> Hai siliconato anche il bidet?
è già siliconato... ma che c'entra? lui ha il proprio sifone e
che non comunica col sottobidet.


 praticamente scomparso insieme ai tubi di piombo.
la piletta doccia è sifonata, va a finire in una pozzetta sifonata del 
pavimento
che a sua volta va a finire in un'altra pozzetta sifonata a pavimento dove 
arrivano
anche bidet e lavabo.
La puzza si sente proprio in prossimità del water.
Oggi svito anche la seconda pozzetta, giusto per scrupolo.


 che non comunica col sottobidet.
me/cojone. Hai ragione!


 
Posso chiederti per curiosità il perché di tutti questi sifoni a pavimento?
è stata una tua richiesta o da voi è consuetudine?
Un'ultima cosa, hai le acque di scarico separate (nere e bianche)?

 
Un'ultima cosa, con lo sfiato sei a posto? la maggior parte delle volte 
la causa di cattivi odori è proprio quella.

 non credo tu abbia il sifone a pavimento
Perchč ? Non č comunque utile anche con gli scarichi di plastica ?
Max max 

 la maggior parte delle volte la causa di cattivi odori è proprio quella
In quel caso dovrebbe derivare dal muro in corrispondenza con un 
collegamento con il vano della colonna di scarico.
Max max 

 Un'ultima cosa, hai le acque di scarico separate (nere e bianche)?
no, vanno tutte fuori nell'unica condotta fognaria


 causa di cattivi odori è proprio quella.
non c'è sfiato, lo scarico arriva da giù appositamente per quest'unico bagno
ma l'acqua dal waret non si muove, il livello è sempre lo stesso.


Sicuramente e perchè non è presente lo sfiato, a me sucedeva lo stesso,
infatti lo sfiato era montato ma non avevano usato il riduttore dalla
colonna montante al tubo dello sfiato, era semplicemente inserito
all'interno del tubo, ci siamo accorti quando abbiamo rifatto il bagno a
causa di una perdita. In tanti anni ci siamo sempre domandati il motivo
della puzza (menomale che era della casa al mare quindi usata un paio di
mesi all'anno), poi quando abbiamo visto che era per colpa di un
riduttore di un paio di di €. Questi impresari per riasparmiare si
perdono nelle piccolezza che non si vedono.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Le scatole sifonate presentano diversi inconvenienti tra questi uno è
quello che se la distanza non è giusta in rapporto al volume dei tubi
che la collegano ai servizi e la massa d'acqua che vi arriva  svuota i
sifoni dei sanitari con conseguente puzza.. Io non l'ho mai usata negli
impianti di casa mia o in quelli dove ho "collaborato".

 Max max

 svuota i sifoni dei sanitari con conseguente puzza..
Uhm, forse se l'impianto č fatto male. Nei bagni in cui l'ho viste non ci 
sono questi problemi.
Altro ?
Max max 

 fare
che bello, un idraulico onesto!

 . Io non l'ho mai usata negli impianti di casa mia o in quelli dove ho
"collaborato".
auguri.


------------------
ciao a tutti... ho un problema simile...
siccome vi vedo ferrati in materia e spero che tra voi ci sia un
"vero" idraulico....ho un problema di puzza proveniente dalla fossa 
biologica Imhof
in entrambi i miei bagni sarei grato se qualcuno riuscisse a risolvere il
mio problema..!!!
Il mio  "idraulico" per modo di dire, (ora ci ho litigato)  ha posizionato
in entrambi i bagni le cassette sifonate - MA - sia il box doccia del piano 
di sopra che
alla vasca da bagno del bagno di sotto oltre a non aver sifonato entrambi 
gli scarichi
vanno direttamente nella colonna di scarico.. tragedia... sento puzza a non 
finire...
a nulla servono bustine per la pulizia fosse biologiche e deodoranti 
vari....
forse potrei intervenire facendo un sifone nella colonna di scarico situata
nell'intercapedine della mia casa posta nel piano terra.. ma ho paura che i 
residui
fecali si possano fermare e quindi non risolvere nulla....
mi è stato consigliato da un amico di NG questa soluzione... che ne dite ???
 [FIDOCAD]
LI 30 20 30 40
LI 40 20 40 40
LI 28 40 28 45
LI 42 40 42 45
LI 28 45 30 48
LI 42 45 40 48
LI 30 48 30 70
LI 40 48 40 53
LI 40 53 48 47
LI 48 47 46 46
LI 46 46 51 41
LI 51 41 60 50
LI 60 50 55 54
LI 55 54 52 54
LI 52 54 40 63
LI 40 63 40 70
BE 59 49 65 45 68 40 67 35
BE 52 42 56 38 56 35 55 35
LI 55 35 53 33
LI 53 33 53 30
LI 53 30 70 30
LI 70 30 70 34
LI 70 34 67 36
LI 47 26 47 30
LI 47 30 77 30
LI 77 30 77 25
LI 77 25 47 25
LI 47 25 47 26
RV 28 70 42 75
BE 30 75 30 83 32 90 41 94
BE 39 75 39 80 41 85 46 85
RV 47 84 51 96
BE 40 94 44 96 47 95 47 95
TY 70 22 5 3 0 0 0 * tappo braga
TY 14 17 5 3 0 0 0 * discendente
TY 62 38 5 3 0 0 0 * gomito
TY 9 83 5 3 0 0 0 * gomito 90°
TY 61 83 5 3 0 0 0 * gomito 90°
RV 64 76 80 81
BE 51 86 57 86 65 84 66 81
BE 67 93 76 92 75 86 77 81
BE 51 95 56 95 64 94 69 93
BE 78 76 78 73 79 69 84 69
LI 28 40 42 40
RV 85 57 90 72
BE 67 76 66 67 71 57 85 58
LI 90 69 94 69
LI 94 69 136 70
LI 136 70 137 58
LI 137 58 118 58
LI 118 58 118 45
LI 118 45 102 45
LI 102 45 101 58
LI 101 58 90 58
TY 49 60 5 3 0 0 0 * gomito 90°
RV 98 39 121 45
RV 102 29 117 39
RV 93 23 125 29
TY 105 49 5 3 0 0 0 * T
MC 139 65 0 0 074
TY 117 73 5 3 0 0 0 * verso la fossa imhoff
----------------------
cmq ad ogni buon conto queste sono le foto della colonna di scarico...
si vede il pozzetto di cemento (che sarei disposto anche ad eliminare)
e di bianco si intravede la colonna di sfiato...
attendo fiducioso consigli e soluzioni al mio puzzolente problema
Pino
ciao e grazie
http://i5.tinypic.com/23syec5.jpg
http://i3.tinypic.com/23sydn9.jpg
http://i5.tinypic.com/23sydya.jpg
http://i1.tinypic.com/23sye1c.jpg

 auguri.
Esatto dagli impianti fognari naturalmente  se i sifoni vengono
asciugati e non esiste ventilazione.

carmine ha scritto:

Puoi spiegarmi il perchè il sifone a pavimento in un bagno di recente 
costruzione è indispensabile? In fondo tutti gli accessori attuali sono 
già sifonati di suo, non riesco a capire il perchè aggiungerne un'altro.
Piuttosto, come si è gia detto più volte, la cosa più importante è 
l'areazione dell'impianto fognario, e per fare un'areazione in regola 
bisogna che lo sfiato possa *aspirare* la stessa quantità d'aria che la 
colonna fognaria manda giù con lo scarico.
Dato per assodato che la colonna ha un diametro minimo di 90 mm. ma più 
frequentemente da 110, se non oltre, quanti di voi ha uno sfiato che 
esce *fuori* dal tetto di tale diametro?
Quando il committente è il proprietario che ci andrà ad abitare a volte 
riusciamo con fatica a fargli capire che per fare lavori ben fatti 
bisogna rispettare i dimensionamenti (nooooo, quel tubo nero che esce 
dal tetto non lo voglio, rovina l'estetica), se si tratta invece di 
impresario uno sfiato da 40-50 per loro è più che sufficiente, magari 
sotto un coppo, così non si vede. Ci saranno senz'altro idraulici cani, 
ma le imprese edili per cui lavorano non sono da meno, anzi.
Ovviamente senza polemica.
ciao

 ciao
Sul diametro del tubo di ventilazione ci ho riflettuto spesso, manco
fosse un problema filosofico... Secondo me sarebbe bene mantenere le
misure originali perchè con le puzze si comporterebbe esattamente come
il camino con i fumi del fuoco mentre riducendoli il "tiraggio" non
sarà davvero lo stesso. Attendo riflessioni "filosofiche" in merito :-D

assenzio58 wrote:

boh, certo che asciugare due sifoni in serie dovrebbe essere improbabile.

 ciao

> boh, certo che asciugare due sifoni in serie dovrebbe essere improbabile.
Asciugano, asciugano, così come un solo sifone è sufficiente per le
puzze utilizzando normalmente il servizio igienico sotto cui è
installato.
La diatriba scatola sifonata si scatola sifonata no è vecchia. Ci si
scannano gli idraulici di mestiere noi che li scimmiottiamo con il fai
da te potremmo essere meglio? :-D

> boh, certo che asciugare due sifoni in serie dovrebbe essere improbabile.
Asciugano, asciugano, così come un solo sifone è sufficiente per le


assenzio58 ha scritto:


Se c'e' un pozzetto sifonato alla base della colonna montante, 
un'adeguata rete di ventilazione primaria e secondaria e la scatola 
sifonata puoi mancare anche due mesi da casa e nessun sifone si 
asciughera' ;)

 asciughera' ;)
In una situazione del genere non ci sarà mai puzza, scatola o non
scatola.
Il problema della scatola è che è brutta e fa schifo vederla in mezo
al pavimento. I vantaggi non compensano gli svantaggi.

assenzio58 wrote:

basta metterla dietro la colonna del lavabo o sotto alla lavatrice

assenzio58 ha scritto:


La scatola ti permette di sifonare la doccia e la vasca senza utilizzare 
quei sifoni col collo d'oca schiacciato che spesso  si otturano con 
facilita'...e se sono sotto muratura sono guai.
E poi la puzza e' solo un problema "marginale" rispetto a quello piu' 
importante dell'igiene.
La scatola puoi posizionarla tra il vaso e il sanitario che gli e' piu' 
prossimo in modo che non si veda.

 basta metterla dietro la colonna del lavabo o sotto alla lavatrice
Certo... poi i tubi nel pavimento fanno il circuito di Imola... :-D

 prossimo in modo che non si veda.
Ci sono le pilette sifonate sia per piatto doccia che per la vasca da
bagno. Se temi per le pendenze sollevi il piatto doccia di qualche cm e
cosi pure la vasca. Io cmq ce l'ho a piano pavimento e non si è
tappata (doccia) nemmeno con una pioggia di calcinacci quando ho
rifatto il bagno.

assenzio58 ha scritto:


Le pilette sifonate contengono pochissima acqua e di solito, a causa del 
dischetto grigliato, non facilitano il defluire veloce dell'acqua.
I piatti doccia non si dovrebbero mai mettere a filo pavimento ma almeno 
4/5 cm sollevati dal piano finito perche', sia nel caso delle pilette 
sifonate che delle scatole sifonate, avviene una perdita di carico.

 sifonate che delle scatole sifonate, avviene una perdita di carico.
I bagni studiati a regola d'arte hanno i piani solaio ribassati proprio
per facilitare la disposizione dei tubi affinchè abbiano una pendenza
adeguata senza dover sollevare troppo piatto doccia e/o vasca.

 adeguata senza dover sollevare troppo piatto doccia e/o vasca.
Tranne la scatola sifonata che a volte richiede uno scasso approfondito 
il resto degli scarichi viaggia sopra le pignatte, nello spazio del 
massetto.
Solai ribassati?
Ma scherzi...sui tratti orizzontali basta 1 cm per ogni metro di 
lunghezza come pendenza.:)
La scelta del piatto doccia poggiato a pavimento e', imho, tra le piu' 
sbagliate perche' nella maggior parte delle situazioni e' il motivo 
principale del malfunzionamento dello scarico.
Te lo dico per esperienza personale...

 Te lo dico per esperienza personale...
Ma forse parlavi di cantiere e della scelta di utilizzare pignatte piu' 
basse per facilitare la posa dei tubi...tornando al discorso della scatola 
non ho capito se sei a favore o contro... 

assenzio58 wrote:

guarda che uno scarico con scatola è semplicemente una stella di tubi
indipendenti, uno senza scatola è un albero di tubi connessi con una serie
di raccordi a Y.
nel caso "peggiore" uno scarico serve due lavabi, un piatto doccia, vasca,
lavatrice, bidet, lavatoio ed eventualmente lavandino della cucina se è
sulla parete adiacente al bagno, eventualmente un altro bidet ed un altro
lavabo se ci sono due bagni adiacenti; ciascun tubo, giunto al pavimento,
deve fare una linea per quanto più possibile retta.
ora la scatola sifonica deve convogliare l'acqua al tubo di scarico grande
del water, tramite un raccordo ad y.
possibile che tra lo scarico più vicino alla tazza e la tazza non ci sia un
posticino nascosto dove mettere la scatola?
magari proprio davanti alla tazza, dove andrà posizionato il tappetino?
magari proprio sotto il lavatoio o il lavello, dove sarà coperta da un
mobile?
magari tra tazza e bidet, che per vederla devi proprio cercartela?
avere un tubo di scarico indipendente per ciascuna utenza, è molto meglio
perchè le y sono le prime cose che si potrebbero intasare; usare una
scatola sifonica consente, in caso di scarico otturato, di poter lavorare
da entrambi i lati del tubo.

 Te lo dico per esperienza personale...
Sono d'accordo che più è alto il piatto doccia e/o vasca maggiore è
la capacità dello scarico di far defluire l'acqua. Ma ci si dimentica
che sono le persone ad usarli con tutti i rischi che questo comporta:
uscire dalla doccia o da una vasca con pavimenti bagnati ecc è sempre
pericoloso ed il pericolo aumenta con l'altezza da terra dei servizi e
l'età degli utenti. Per cui bisogna sempre trovare un compromesso che
soddisfi tutte le esigenze tenendo prioritaria la sicurezza delle
persone.

 non ho capito se sei a favore o contro...
Non ne capisco l'importanza.

 Non ne capisco l'importanza.
Dovrei farti parlare con un mio amico a cui ho risolto il problema della 
"puzza" nel suo attico...era arrivato al punto di voler vendere 
l'appartamento. :)

Andy ha scritto:

Non è che il precedente idraulico ci avesse fatto un pensierino?  ;-)

 persone.
Generalmente un piatto doccia e' alto dai 9 ai 12 cm...si tratta di 
sollevarlo di 4-5 cm non di piu'.
Al limite ci saranno 1-2 cm aggiuntivi del binario basso del box doccia 
e quindi arriveremo a 16-18 cm...e' un'altezza praticabile quasi da 
tutti e se ci sono problemi di sicurezza bastera' mettere delle maniglie 
e un tappetino antiscivolo.
...vado sempre OT :p

 ...vado sempre OT :p
No assolutamente. In un forum "fai da te" la sicurezza nei lavori è
altrettanto importante dei lavori stessi. Mostrare le problematiche
tecniche da ogni punto di vista un gran servizio agli utenti del forum.

 da entrambi i lati del tubo.
La posizione piu' corretta, imho, per una scatola e' vicina al wc (nella 
parte laterale) e se fosse possibile sarebbe opportuno che ogni 
sanitario avesse il suo ingresso indipendente...altrimenti potrebbero 
verificarsi problemi di rumore.

 Non è che il precedente idraulico ci avesse fatto un pensierino?  ;-)
Piu' che idraulico sara' stato un improvvisatore...in certi casi e' 
meglio farsi il lavoro da soli. :)

 parte laterale) 
Molti fanno esattamente cosi.

 quella a saldare tipo coes?
...si quella a saldare che pero' non uso per via del ricciolo ;)

 verificarsi problemi di rumore.
sono d'accordo, ma quello è il minore dei problemi

 di quella non mi fido.
Se rispetti certe regole non crea problemi...ma e' cosi per ogni materiale.

 sifoni. E la puzza risale da li.
dopo lunghe tribolazioni ho sigillato ben bene con silicone le pozzette
sifonate del bagno (2, una per la doccia e una per lavabo/bidet),
incrociamo le dita, sono tre giorni che non sento puzza!
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41° 7' 50" N  Long.: 14° 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
