Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Contatore che gira a impinato fermo: sviluppi

 
tempo fa ho richiesto info su come individuare eventauli perdite occulte 
perché ad impianto idrico fermo osservavo la rotellina del contatore girare
 
beh dopo un bel po' di prove ecc ecc
 
il probelma è stato individuato nel vaso di espansione che è stato 
installato per evitare il colpo d'ariete nei pannelli solari acs (che 
ricordo sono semplicissimi e a circolazione naturale)
 
praticamente il vaso (o meglio la membrana interna) fa da molla, cede e 
ritorna e ciclicamente ho passaggio d'acqua nei due versi e quindi un 
consumo d'acqua (la rotella va indietro e poi velocemente in avanti e 
così via all'infinito)
 
quello dell'acquedotto mi dice che non è un'anomalia che il consumo è 
irrisorio (ho a me paiono 32 mc in un ann!o) e che il costo di 
installazione di una valvola unidirezionale non coprirebbe l'acqua 
risparmaiata, bah!
 
a parte che non credo... cmq ok per la valvola antiritegno (ok ma dove 
la faccio installare sul Vaso di espansione o subito dopo il contatore?)
 
ma... secondo voi il problema del vaso di espansione nasconde: un 
problema nel vaso, un'errata installazione o tutte e due le cose?

 irrisorio (ho a me paiono 32 mc in un ann!o)
 
Se la rotellina gira nei due sensi e quindi non ci sono perdite 
nell'impianto,
come fai a calcolare il maggior consumo di 32mc?
Dove è finita tutta quell'acqua? :-)
 
-- 
Ciao,
Roger

 nel vaso, un'errata installazione o tutte e due le cose?
 
Normalmente ci si mette sempre la valvola, quando si installa un vaso di 
espansione, a qualunque uso esso sia destinato. Quindi sicuramente l'errata 
installazione ci sta.
 
carletto 
 
 

 Dove è finita tutta quell'acqua? :-)
 
 
quando scarica gira lentamente, quando ricarica gira molto velocemente 
poi si stoppa e così via...
 
ovviamente i 32 non ho specificato che sono annuali, praticamente sta 
cosa che debbo ancora capire come e perché, mi fa perdere (o almeno 
segnare al contatore) poco più di 3 litri l'ora...

 così via all'infinito)
 
apte...
in quanto il contotore ti torna indietro e poi va avanti...
ma non aumenta... la perdita è ancora da individuare
 
MARIO DELLA JULIA CON pantaloni di morto... bellissimi,
valigia di morto bellissima, 4 tazze bellissime, una tovaglia
un colluttorio da 1 litro nuovo listerine, un maglione di morto,
una giacca da morto.... che è una meraviglia... cazzo e in piu
sono stato al ristorante con la vedova e mi ha offerto una super
pappata... cazzo
 
viva la JULIA
 
FANJULO I MERDOCELLUNICI
 
MARIO DELLA JULIA INVITTA
se ti segna
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


In effetti no. Il contatore conta solo il flusso nel senso della freccia.
Sai in quanti lo farebbero retrocedere, montandolo a rovescio per 6 mesi 
circa all'anno??? :)
Ha il classico sistema anti-ritorno: uno scappamento meccanico sulla 
rotella, con il classico dito a bloccare. Hai presente lo scatto libero 
nella ruota dietro delle bici? Una "roba" così...
Quindi, la vibrazione del vaso significa un aumento nei consumi 
"irreale" (cioè non reale). Perché se l'acqua va avanti ed indietro, 
viene contato solo il movimento in avanti.
 
32 mc anno mi sembrano tantini, ma tutto è possibile. Sono 32 mila 
litri. Se il vaso di espansione in questione ad ogni colpo fa misurare 1 
litro, dovrà comunque produrre 32 mila vibrazioni. E già un vaso 
d'espansione da 1 litro di espansione è una bella bestia, eh?

Addì 21/01/2016 , su it.hobby.fai-da-te , l'utente *Apteryx* 
(
apt...@k12.au
) ha digitato:

il contatore è tuo ed è legato ad un contratto con l'acquedotto?
una vecchia legge del 74 mi pare impone (e ripeto impone per legge) una 
valvola di ritegno subito a valle del contatore "fiscale"
ergo se non è così sei fuori-legge
e questo risolverebbe il tuo problema
il costo di acquisto e montaggio di una valvolina di ritegno è 
ridicolo.
 
 
-- 
Sono così vecchio che mi ricordo
quando Prince era quello strano
e Michael Jackson quello normale.

Addì 21/01/2016 , su it.hobby.fai-da-te , l'utente *Catrame* 
(
cat...@gmail.com
) ha digitato:

e qui
http://www.varem.it/pg.asp?cd=944&rd2=775&lk=747%20&mnpath=/0/747/775/&lingua=01
 
ci trovi indicazioni per capire se il tuo vaso di espansione è stato 
dimensionato bene o (quasi sicuramente) no.



 
 
non è vero, o quantomeno ni, i contatori che dici tu esistono,
ma generalmente i contatori acqua per uso domestico non hanno il fermo,
e i sigilli del fornitore servono proprio per evitare che li girino o li 
smontino, o li metterebbero per bellezza?
però se l'acqua non va da nessuna parte teoricamente non ci dovrebbe
essere questa differenza anche se il flusso si inverte.


Cordy ha pensato forte :

In effetti.
Fossi io l'inquilino di quel problema cercherei
altrove.
Probabile perdita, piccola ma da qualche parte c'e'.
Magari semplicemente lo scarico del WC.
Sapessi quanti gocciolano poco ma in un giorno diventan litri.

 segnare al contatore) poco più di 3 litri l'ora...
 
Sulla base di cosa hai ottenuto una stima del genere se hai il problema
sul tuo impianto?
 
(nel senso: cosa hai misurato?)
 
-- 
BArrYZ
 

 problema nel vaso, un'errata installazione o tutte e due le cose?
 
Il vaso potrebbe essersi rotto o cmq non tenere. Potrebbe pure essere
stato caricato o dimensionato male.
 
Cmq per vedere se e' lui il problema, la valvola di cui sopra, mettila
prima del vaso, cosi' vedi subito se il contato gira al contrario.
 
Ma ancora non ho capito come hai stimato i 32 MQ / anno di perdita occulta.
 
-- 
BArrYZ

 installazione ci sta.
 
qui non c'è
 
ora occore capire se non c'è proprio per errore o perché la valvola di 
sicurezza è del tipo con ritegno o è stata scambiata per una di quel 
tipo (a proposito come si riconosce se è unidirezionale o meno?)
 
ed occorre anche capire dove deve essere posizionato il vaso di 
espansione rispetto alla linea di adduzione dell'acqua fredda in ingresso
 
al momento la rete di ingresso dell'acqua fredda è così:
 
linea acqua fredda
valvola di sicurezza
deviazione a T
sx serbatoio pannelli
dx vaso di espansione
 

 il costo di acquisto e montaggio di una valvolina di ritegno è ridicolo.
 
non c'è (come non è in nessun altro contatore del mio palazzo)
 
ok provvedo
 

 prima del vaso, cosi' vedi subito se il contato gira al contrario.
 
il problema è anche lui perchè se lo chiudo (c'è un rubinetto) non gira 
la rotellina del contatore
 

 a sto punto devo vedere le cassette del wc
 
Decisamente.
 
Controlla di notte, quando la pressione e' piu' alta. Magari e' un
Geberit che chiude male solo oltre una certa pressione.
 
Tuttavia non ho ancora capito come hai stimato i 32 MC di acqua persi.
Forse hai fatto un semplice raffronto con l'anno scorso?
 
-- 
BArrYZ