Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Unità esterna clima che perde

Ciao
ho un climatizzatore samsung 12.000 che ho montato circa 10 anni fa.
Alcuni giorni fa, improvvisamente, ha smesso di funzionare.
Ho controllato e mi sono accorto che aveva perso tutto il gas, r410.
Ho provato a fare il vuoto con una pompa di un frigorifero e ho trovato che è l'unità esterna che perde, che non tiene il vuoto. Io speravo fossero le cartelle...
Ma se è forata, è facilmente riparabile in fai da te?
Oppure è da buttare?
Mi date un consiglio?

 ha scritto:

La scoperchiato e vedi esattamente dove perde. Poi da lì si può
 capire se è riparabile.
-- 

 ha scritto:

*Va
-- 

Ma se è forata, è facilmente riparabile in fai da te?
 
Dire "unità esterna" è un po' poco.
Trova esattamente dove perde: giunzione, tubo, compressore ecc.
Poi si potrà ragionare sulla riparazione.
 
 
-- 


Domani lo apro 
Come faccio a vedere esattamente dove perde?
Provo a mandarlo un po' in pressione con un compressore?

 ha scritto:

Non serve sarà pieno d'olio.
-- 


Ok, grazie, domani vedo e vi faccio sapere. Un'altra domanda, 
Il clima è montato su dei tubi predisposti da 1/4 e da 3/8. Sto eventualmente pensando di sostituire la macchina con una 18000 btu ma ho visto che hanno un tubo da 1/2 anzichè da 3/8. Si può installare o funzionerebbe male?


Dieci Euro di tracciante per refrigerante (anche molto meno neh)  e 
passa la paura.....
Buon lavoro.
 
 
-- 
 
Renato
 


Ho smontato unità esterna e ho trovato un piccolissimo forellino a metà tubo rame.
Che si può fare?

 Che si può fare?
 
Ripararlo con brasatura. Potrà farlo un idraulico, riparatore di
 radiatori e simili.
Forse può farlo lo stesso installatore di condizionatori che poi
 farà la ricarica di gas.
 
 
-- 


Dovuto a cosa?
E' importante sapere se e' dovuto ad una causa meccanica esterna (punta 
da trapano . chiodo per quadri ecc.) ed in tal caso basta una brasatura 
fatta bene, oppure se trattasi di corrosione interna (anche se difficile 
in soli 10 anni di esercizio se ricordo bene) ed allora meglio 
provvedere al cambio integrale del tubo o perlomeno alla parte 
interessata.....
 
 
 
-- 
 
Renato
 




Due tubi in rame che fregavano tra loro e uno si è consumato e forato.
Ma se usassi un normale cannello che uso per saldare i tubi in rame per l'acqua
, va bene? 
oppure ci vuole qualcos'altro?
grazie
Marco


Piu' che bene.....
Con un danno cosi' limitato non vedo problemi di sorta.....
Proteggi le parti circostanti, disossida per bene e vai di brasatura.
 
 
 
 
 
-- 
 
Renato
 

 , va bene? 
 
Se hai l'attrezzatura e sai usarla, direi di si.
 
-- 

 ha scritto:

Si ma NON a stagno.
 
Va brasato con lega all'argento o rame fosforo. Usando il minimo
 flussante possibile in modo che non entri.
-- 


Fatto.
A forza di sfregarsi si era formato un lungo taglio nel tubo in rame
 
Ho brasato a cannello con lega argento e rame e chiusa questa lunga perdita.
Ho rimontato tutto e ho fatto il vuoto.
Sembra che tenga.
Il clima vuole 900 gr. di gas r410a ma le bombole che vendono sono da 850 gr.
Ne prendo una su eBay.
Andrà bene?


Ma che cazzo non starei li a fare il sofisticato...
--