Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Raffrescatore evaporativo

Ho partecipato ad un convegno in un vecchio palazzo della mia citta', con 35 
e passa gradi all'esterno.
All'interno erano montati dei raffrescatori evaporativi (raffrescatori 
adiabatici) collegati a banali prese elettriche e prolunghe.
 
Avendoli dapprima scambiati per mega climatizzatori (alti 1.6m da terra) mi 
sono chiesto come stracappero potessero reggere su quelle prese minuscole.
Guardo i dati di targa e... sorpresa: 1.8A.
 
Devo dire che dentro si stava benissimo, mentre nella stanza accanto 
(uguale, ma senza apparecchi), si sudava veramente parecchio.
Passandoci accanto era come stare vicino ad un maxi climatizzatore messo a 
manetta: veramente notevole.
 
Mi chiedo: ma, conscio della banalita' del principio di funzionamento, 
quanto ci vorrebbe a costruirne uno?
Dico: credo che la parte piu' macchinosa ed efficiente dovrebbe essere 
l'evaporatore, ma magari esiste gia' qualcosa da recuperare in grado di 
farne di veci.
 
Qualcuno ha mai provato a costruirsene uno? 
 
 

 Qualcuno ha mai provato a costruirsene uno? 
 
Si possono costruire con estrema facilita, basta una pompa e un
ventilatore, il materiale elettrico e' veramente banale.
 
Il problema e' che il principio di funzionamento prevede una condizione
che molto spesso non c'e' con il nostro clima: per funzionare ci vuole
aria (molto) secca.
 
Se l'aria e' gia' umida, come purtroppo e' spessissimo da noi, il
raffrescamento dovuto all'evaporazione (con salto entalpico), e'
ridottissimo, mentre si introduce ulteriore umidita' nell'ambiente (di
solito peggiorando la situazione).
 
-- 
BArrYZ

 Qualcuno ha mai provato a costruirsene uno? 
 
Si possono costruire con estrema facilita', basta una pompa e un
ventilatore, il materiale elettrico e' veramente banale.
 
Il problema e' che il principio di funzionamento prevede una condizione
che molto spesso non c'e' con il nostro clima: per funzionare ci vuole
aria (molto) secca.
 
Se l'aria e' gia' umida, come purtroppo e' spessissimo da noi, il
raffrescamento dovuto all'evaporazione (processo che dovrebbe essere a
entalpia costante, perche' si presume lo la trasformazione come
adiabatica), e' ridottissimo, mentre si introduce ulteriore umidita'
nell'ambiente (di solito peggiorando la situazione).
 
Se ti interessa (in inglese) su Wikipedia e' spiegato abbastanza bene il
principio di funzionamento:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporative_cooler
 
 
-- 
BArrYZ

 quanto ci vorrebbe a costruirne uno?
 
poco... la cosa critica sono gli ugelli... per aumentare l'efficienza, 
servirebbero degli atomizzatori piu` che degli spruzzatori
 
bye
 

 contemporaneamente lo rafredda
 
Semmai lo riscalda, se lo comprime.
 
 


certo il compressore comprime il gas "caldo" di ritorno dall'evaporatore 
interno  e comprimendolo lo riscalda  riscalda...  e` per questo che 
all'uscita del compressore c'e` un bel radiatore... che si incarica di 
smaltire gran parte del calore e di completare il passaggio di stato 
(gas-liquido):-)
 
Quindi la motocondensante intesa come unita` completa comprime e 
raffredda.... perche` da qualche parte, il calore asportato 
dall'ambiente e quello prodotto dalla macchina stessa, "deve" essere 
smaltito.
 
bye

 raffredda....
 
Amico, e' inutile girare la frittata aggiungendo "intesa come unita' 
completa".
E' come dire che "la motocondensante intesa come unita` completa comprime e 
raffredda" e non mi fa mangiare la pizza ogni sera perche' consuma 1-1,2kW a 
sera e i soldi non mi bastano.
 
 
 

 sera e i soldi non mi bastano.
 
ok e tu persevera.... che vuoi che ti dica.. :-)

 ok e tu persevera.... che vuoi che ti dica.. :-)
 
Ma no!
Mi sto convincendo che comprimendo un gas questo si raffredda.
 
Ripeto: l'hai scritto malissimo e vuoi rigirare la frittata portando il 
discorso "alla macchina".
Questo non fa di una minchiata una cosa corretta.
 
 
 

 Questo non fa di una minchiata una cosa corretta.
 
Senti non voglio certo fare polemica ma se fai l'anaisi logica del 
perodi troverai che il soggetto della frase e` l'unita` motocondensante 
e non il compressore... :-)
 
ad ogni modo indipendentemente da cio` che tu  possa scrivere, gli altri 
possono legge e verificare..
 
ciao caro :-)

 compressore... :-)
 
No no... facciamola!
 
"un gas  della famiglia dei cloro-fluoro-carburi (freon) e` compresso e 
portato allo stato liquido, dall'unita` motocondensante esterna che 
contemporaneamente lo rafredda  e lo spinge in una tubazione di rame che..."
 
Io leggo che un gas viene compresso dall'unita' motocondensante che 
contemporaneamente lo raffredda.
 
 
Ma si', si'... hai ragione come quella che ha un politico: per forza.
Ciao carissimo.