Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: AIUTO: RADIATORI sottodimensionati?

Ciao a tutti!!
scrivo su questo newsgroup perchè non so dove altro sbattere la testa...
E tutte le persone a cui mi sono rivolto sembrano super incompetenti...
il mio problema...
ho acquistato una casa di recente ristrutturazione, ma purtroppo ho un
problema con il riscldamento.
in tutta la casa ho fatto mettere i radiatori irsap tesi 3/4 etc...
in tutti gli ambienti la temperatura è ottimale e tutto funziona
correttamente... purtroppo nella camera da letto, e il bagno, che sono
esposti a nord, la temperatura è circa 4 gradi sempre in meno del soggiorno.
Siccome sto avendo una piccola discussione con l'idraulico, che pare abbia
fatto fare i calcoli termotecnici da un professionista (non so con quali
piante... perchè i muri li ho fatti posare in opera io dai muratori e
nessuno ha fatto misurazioni di superfici!)... ma non essendo del settore
vorrei chiedere a voi per sapere se almeno quello che ho (radiatori
installati attualmente) possa indicarmi qualche soluzione o la via maestra
per risolvere il mio problema.
Descrizione delle due stanze dove la temperatura è bassa:
-stanza da letto 23 mq
1 porta finestra 90x230 + 1 finestra 90x160
radiatori
1 sotto finestra tesi 4 60cm h / 22 colonne
1 dietro la porta d'entrata tesi 3 90cm h / 4 colonne
- bagno 8 mq nessuna finestra areazione forzata
radiatore
1 irsap tesi 3 90h / 13 colonne
p.s. Muri perimetrali in pietra con controparete in mattoni da 8cm
La mi domanda, anche se so che il calcolo dei radiatori e subordinato a
molteplici variabili, è la seguente:
i Radiatori che vi ho indicato non sembrerebbero un po' sottodimensionati?
calcolando anche che le due stanze sono esposte a NORD?
Vi prego aiutatemi...
grazie
Alberto

 calcolando anche che le due stanze sono esposte a NORD?
Con i dati che hai fornito è impossibile dare una risposta.
Prova a vedere se possiedi  i dati di resa termica dei singoli elementi
dei radiatori (non hai un prospetto del produttore ?), della temperatura
di mandata dell' impianto, e dell' altezza dei locali.
Cordialità.
               Paul

 1 irsap tesi 3 90h / 13 colonne
87,8W/elemento*13=1141.4W
Ora per capire se le potenze sono adeguate, dal poco che sò di termotecnica 
ci devi dire l'altezza dei locali e la zona dove abiti e il tipo di 
copertura.
Ciao.

                Paul
Spero di non aver sparato cavolate....
Ciao. 

 ha scritto nel messaggio 
news:Xns961E4057BA...@195.31.190.132...


 1 irsap tesi 3 90h / 13 colonne
87,8W/elemento*13=1141.4W
1141.4W/21.6mc= 53W/mc
A questo punto da profano c'è qualche cosa che non mi torna. Il valore a 
mc della camera mi sembra un pò basso...credo andrebbe bene in una casa 
sul livello del mare. Il bagno invece ha un valore moolto alto e quindi 
dovrebbe essere bello caldo. Sei sicuro di non aver invertito il numero 
di colonne dei due tesi3?
Attendiamo Paulhass....
Ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:Xns961E75CF4A...@195.31.190.131...


:-(
Per completare lo studio sarebbe necessario sapere a che altezza dal 
livello del mare sei e se sei al nord, centro o sud. Poi per essere precisi 
bisognerebbe conoscere il deltaT del tuo impianto.
deltaT=(te+tu)/2-ta
con te= t entrata acqua nel radiatore
    tu= t uscita "
    ta= t ambiente
Altro sistema che proporrei io da profano, sarebbe studiare un calorifero 
di un ambiente che ritieni confortevole ed applicare gli stessi coefficenti 
(magari maggiorati di un 10%) a NORD.
P.S. Il sistema è centralizzato o autonomo? Nel primo caso non è che la 
colonna verticale condominiale a Nord è insufficente?
Ciao.

 1 dietro la porta d'entrata tesi 3 90cm h / 4 colonne
 87,8W/elemento*4=351,2W
Tot. 2089.2W
2089.2W/62.1mc= 65 W/mc 
Ora la cosa è moolto meglio e comparabile col bagno.....evidentemente però 
per la tua situazione sono valori troppo bassi.
Ciao.

>:-(
Guarda la mia correzione ai caòlcoli nell'altro post delle 12e25...
Ciao

In data 19 mar 2005, Enrico Costa partecipò a it.hobby.fai-da-te
scrivendo: 
2089.2W/62.1mc= 33.64 W/mc 
Cacchio ma con la calcolatrice di windows nn ne azzecco una

 1 irsap tesi 3 90h / 13 colonne
87,8W/elemento*13=1141.4W
1141.4W/21.6mc= 53 W/mc
Manca ora il deltaT=(te+tu)/2-ta
con te= t entrata acqua nel radiatore
    tu= t uscita "
    ta= t ambiente
e sapere a che altezza sul livello del mare sei e se sei al nord, centro 
o sud
Comunque rimane strano che tu in bagno abbiaa freddo.
Ciao e scusate ancora il casotto :-))