Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: ho un problema con il salvavita!

differenziale quando stacco l'interruttore dell'insegna
Strano. Ma il differenziale interviene appena spegni l'insegna o dopo un 
po'?
Se interviene subito non trovo spiegazione. Ma potrebbe anche essere 
l'ora... Se non un cattivo contatto sull'apparecchio di comando, che provoca 
transitori rilevati dal differenziale.
Se interviene dopo un certo tempo, e se l'insegna è di tipo fluorescente con 
tubi alta tensione, può essere colpa del trasformatore elevatore. Con il 
tempo si crepano e da freddi entra l'umidità. Ma dovresti avere un comando 
unipolare.
L'interruttore dell'insegna è un interruttore, un magnetotermico, o cosa? 
Bipolare o unipolare?
Fai una foto del quadro, scrivendo le sigle degli apparecchi. Diventa più 
facile capirsi.
-- 
Giorgio

 ha scritto nel messaggionews:98a72ce9-1aa6-4150...@f3g2000yqf.googlegroups.com...

l'insegna è a neon, alcuni dei quali non funzionanti, ed ha un
interrutore per l'insegna  bticino C6.
grazie GIORGIO

 A TUTTI.
ciao
fai una verifica, ma di solito succede se un carico prende una fase da 
un magnetotermico e una fase dall'altro.
Lo so che è complicato ma verifica quanti fili escono dalla fase e dal 
neutro oppure se ai aggiunto un utilizzatore di recente magari comandato 
  da lontano.
se non trovi devi sostituire i cavi dell'insegna
ciao primula

 se non trovi devi sostituire i cavi dell'insegna
immaginando che sia un quadro vecchiotto in cui ci sono state messe le mani 
più volte (chissà che polpaio che c'è dentro) io consiglio di chiamare un 
elettricista, un po' per la tua sicurezza, un po' perchè cosi non rischi di 
fare peggio e dover stare col negozio al buio fino a che non arriva un 
elettrista 

 ha scritto nel messaggio 
news:98a72ce9-1aa6-4150...@f3g2000yqf.googlegroups.com...
Considerato che ho un quadretto 8 MOD. con degli interruttori per
varie linee completo di differenziale. Fra le tante linee c'č una
linea per  l' insegna. Il mio problema č che da qualche mi scatta il
differenziale quando stacco l'interruttore dell'insegna non facendomi
riarmare il tutto.mi tocca tenere l'insegna attaccata anche di giorno.
Mi sapete dare delle spiegazioni o eventualmente la soluzione? GRAZIE
A TUTTI.
ho avuto un problema simile con delle lampade  che illuminavano una casa; 
erano del tipo con reattore ed era proprio uno di questi che faceva 
intervenire il differenziale.
La sera l'orologio le accendeva e stavano accese tutta la notte, all'ora di 
spengimento scattava sempre il differenziale.
bye

interrutore per l'insegna  bticino C6.
Da qui non possiamo risolvere il guasto. Forse però ti si può aiutare a 
scollegare la
linea verso l'insegna in attesa dell'elettricista. Se ci metti in condizione 
di farlo...
Nel caso poi noi si avesse qualche prova da proporti, saresti in grado di 
eseguirla senza farti male? hai un tester?
Se si, intanto dovresti confermarci che il differenziale interviene SOLO 
quando spegni l'insegna (strano...) e fare un paio di foto al quadretto. 
Esterno (sigle e scritte) ed interno (cablaggio). Dobbiamo capire se il 
magnetotermico è unipolare o bipolare.
-- 
Giorgio

 fase dall'altro.
Da due differenziali. Non da due magnetotermici.
-- 
Giorgio