Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbi e perplessità su riscaldamento aggiuntivo

Da buon amante del fai-da-te, nella casa dove andrò ad abitare,
sono riuscito a portare il riscaldamento nel piano inferiore dove era
stato omesso.
In pratica, con l'aiuto di un idraulico esperto e di mio padre abbiamo fatto 
una deviazione sulle tubazioni che escono dalla caldaia (andata e ritorno) e 
rompendo il pavimento abbiamo tirato i tubi fino alle stanze inferiori, 
mettendo due saracinesche all'inizio del piano interrato (cioè a monte della 
deviazione a T fatta per portare acqua calda nelle due stanze bisognose).
Sul tubo dell'andata in corrispondenza della saracinesca abbiamo messo una 
elettrovalvola per chiudere il circuito al bisogno.
Ora, i collegamenti elettrici...
l'elettrovalvola (spero sia il nome giusto) devo alimentarla a 220v e 
collegarla al termostato che la farà chiudere e aprire giusto?
A sua volta poi il termostato andrà alimentato a 220v giusto?
Qui mi sorge un dubbio, ho fatto una prova momentanea accendendo la caldaia
e facendo scattare il termostato del piano terra, la caldaia si è accesa e 
logicamente si sono scaldati sia i caloriferi del piano terra che i due del 
piano interrato (essendo la saracinesca al piano sotto aperta)... 
spegnendola si sono spenti tutti (sopra e sotto)...
Io da ignorantone pensavo rimanesse accesa perchè c'era richiesta al piano 
di sotto e invece no...il termostato di sotto (che non ho ancora installato) 
va collegato in qualche modo anche alla caldaia?
Vorrei che mi aiutaste a capire come posso rendere indipendente il piano 
interrato e com'è il suo corretto funzionamento...
grazie fess
p.s. gli altri piani (piano terra e primo piano) sono dotati di centraline 
indipendenti
che distribuiscono l'acqua in arrrivo dalla caldaia ai termosifoni a monte 
delle quali è montata l'elettrovalvola
-- 
Matthew® aka T.7 ----> *Sebino lake*
- per la mail leva il freno a mano - 

 grazie fess
Ti ho detto la mia opinione "muzzometrica" quindi prendi la con le pinze e
in bocca al lupo.
Ciao.
Lo

 interrato e com'è il suo corretto funzionamento...
Esattamente come è il resto dell' impianto.
Se ho capito bene, prima della modifica l' impianto era costituito da 2
zone, comandate da 2 elettrovalvole indipendenti, ciascuna comandata
da singolo termostato di zona.
Suppongo (è la condizione più frequente), che la caldaia sia comandata
dai contatti ausiliari delle elettrovalvole, sia singolarmente oppure in
parallelo se entrambi i termostati richiedono calore.
Non devi fare altro che replicare il tutto per la terza zona che hai
aggiunto.
Se invece la temperatura dell' acqua è comandata  solo dal termostato
di caldaia ed i termostati ambiente (oltre che aprire le elettrovalvole
di zona), agiscono sul/sui circolatore/i, il circuito cambia leggermente
ma vale sempre il principio di ripetere l' esistente.
Cordialità.
              Paul

 ma vale sempre il principio di ripetere l' esistente.
il fatto è che non lo so come sono stati fatti i due piani superiori e non 
posso nemmeno chiedere a chi li ha fatti...ma poco male, farò alcune prove 
al massimo scoppia tutto :-D



ho capito...mah preferivo che fossero indipendenti anche per la differenza 
di temperatura dei due piani a riscaldamento spento (circa 5 gradi)
ciaooo e grazie


Mentre affrontavo un'agguerrita divisione di troll *Thunder7*
<matto79FRENO@A_MANObresciaonline.it> pensò bene di scrivere:
-superCUT-
ho risolto tutto grazie, due dei 6 fili che uscivano dall'elettrovalvola
vanno alla caldaia per il consenso e il comando del riscaldamento al piano
inferiore, quindi:
due fili per l'alimentazione,
due fili per il termostato ambiente
due fili per il "micro" caldaia
il consenso dato dal raggiungimento della temperatura desiderata
va dal termostato ambiente all'elettrovalvola che a sua volta lo "gira alla 
caldaia".
Presto testerò il tutto...
grazie ancora per i vostri consigli
