Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione che sale e scende nell'impianto di riscaldamento

Ho avuto nell'inverno scorso dei problemi all'impianto di
riscaldamento, e non sono ancora riuscito a risolverli:la pressione
dell'impianto ,mi calava durante le fasi di "ferma2 dell'impianto e
quando ripsrtiva , mi mandava in blocco la caldaia.Se io rabboccavo
l'impianto,mi trovavo però che la pressione mi andava durante il
funzionamento a livelli superiri alla norma (piu' di tre atmosfere)Ho
cambiato il vaso di esapnsione ,ma non ho risolto il problema e quindi
si pensava ad una perdita dell'impianto.Durante l'estate, ho fatto
varie prove e isolando la caldaia dall'impianto ,ho notato che
l'indicatore dellla pressione della caldaia , è rimasto pressochè
fermo , mentre quello dell'impianto isolato pure lui, portato a 7
atmosfere ha tenuto la pressione per qualche tempo poi si è azzerato
passando da valori in calo e in risalita .Ora lo avevo messo a tre e
alcune mattine fa me lo sono trovato a 8 atmosfere.Non so piu' che fare
e sto meditando di rifare l'impianto.
L'impressione (molto tale ,forse di quando non si sa cosa pensare
,vista l'assurdità della cosa)è che tenda a salire la pressione
dell'impianto all'aumentare della temperatura esterna e a calare quando
si tira l'acua calda .
Grazie a a chiunque mi potrà aiutare

 ha scritto nel messaggio 
news:1157868638.9...@i42g2000cwa.googlegroups.com...


Pino ha scritto:


La caldaia ha una potenza di 29,10 Kw max e il vaso d'espansione è di
12 litri, ed è sempre andato bene tutto( fino all'inverno scorso).Non
devo scaricare molt'acqua ,circa 150 cc (OCCHIO E CROCE),ma il problema
è che ho fatto buona parte dell'inverno scorso a caricare e sacricare
,cioè a rincorrere una stabilità ottenuta tenendo sempre l'impianto
in funzione (cioè temperature alte anche nelle ore notturne) con
consumi considerevoli senza nessuna necessità.Ma il problema è che
ora con tutto  di riscaldamento è  totalmente isolato dalla caldaia
(chiusi i rubinetti d'entrata e di uscita),quindi da vaso di espansione
o altro ,e mi trovo il manometro che ho messo sull'impianto oggi per a
zero atmosfere ,domani  magari a 3 atmosfere ,e poi forse domani
l'altro a 5e poi di nuovo a zero.
Se ci fosse una perdita dell'impianto , mi andrebbe la pressione a zero
, ma comunque non mi ritornerebbe a salire .Non capisco proprio?La
caldaia isolata mantiene ovviamente la sua pressione e quindi li non ci
sono problemi.
Grazie e ciao

 fare e sto meditando di rifare l'impianto.
E' normalissimo quello che vedi.
Tu isolando dalla caldaia il resto dell'impianto, lo privi di comunicazione 
col vaso di espansione.
Di conseguenza, nel momento in cui l'acqua (incomprimibile) sale di 
temperatura in accordo alla temperatura ambiente, si espande e non avendo 
spazi per farlo fa salire drasticamente la pressione.
Lo fa anche il mio impianto, se chiudo mandata e ritorno dei caloriferi.
Lascia aperto il ritorno (in modo che il vaso di espansione faccia parte del 
circuito idraulico), e, posto che il vaso sia caricato alla giusta 
pressione) vedrai che spariranno queste variazioni.
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream" (cit.
Kashmir - Led Zeppelin) 

Grazie GenTle ora provo poi valuto .

Scusa, hai parlato di giusta pressione del vaso di espansione: sul mio
compare pressione di precarica 1bar e pressione max 4bar. Che pressione
devo utilizzare e come fare per valutare la pressione esistente, e
magari correggerla? 
Grazie e ciao.

titty ha scritto:

alla LIDL vendevano, a poco, un misuratore digitale di pressione per
pneumatici e casualmente il vaso d'espansione ha, sopra, una valvola
uguale a quella dei pneumatici...  va bene 1,- 1,5- bar...
eventualmente una pompa per bicicletta ed è fatto...


Dovresti chiudere l'impianto di riscaldamento (mandata E ritorno) per non 
svuotare l'intero impianto, quindi mandi a zero la pressione della caldaia 
(che dovrebbe essere attaccata al vaso di espansione) svutandone la parte 
relativa al riscaldamento. Poi misuri con un manometro da auto (li trovi al 
supermercato a 5 euro) tipo questo 
http://www.gervasoni.com/income/images/sk00pq.JPG
 che ci sia almeno 1 ATM e 
nel caso lo gonfi alla giusta pressione.
Quindi riempi nuovamente la caldaia e la spurghi dall'aria. La pressione 
nell'impiato deve essere almeno 1 atm. Se hai una casa a 3 piani almeno 2 
atm (1 atm in piů ogni 2 piani rialzati).
Ciao, GenTLe


Scusa GenTLe, mi sapresti dire come si effettua lo spurgo dell'aria
dalla caldaia?
Magari cambia da caldaia a caldaia? Io comunque ho una sirio immergas.
Grazie, ciao.