Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ...e se scatta il contatore ????

Ciao a tutti,
nella mia casa di campagna hanno installato il nuovo contatore
Enel (quello bianco con il display) vicino al cancello.
Durante i temporali 9 volte su 10 scatta il suddetto contatore e/o il
differenziale
posto nel quadro all'interno della casa (distanza circa 30mt. dal
contatore principale).
Il differenziale del quadro interno è un magnetotermico da 30mA.
E' presente un impianto di terra funzionante con pozzetto
ispezionabile.
In questi anni non mi è mai capitato che apparecchiature
elettriche/elettroniche
si danneggiassero.
Vorrei sapere se esiste un modo per evitare che il contatore o il
differenziale scatti
ogni qualvolta c'è un temporale. (trovo sempre il frigo spento e
sono costretto a
buttare tutto il contenuto !!!!)
Mi hanno detto di installare degli scaricatori di sovratensione, ma ho
capito che questi
possono essere montati solo a valle del contatore principale, non a
monte.
Penso che i sovraccarichi arrivino dall'esterno tramite la linea
aerea predisposta
dall'Enel lunga almeno 3 Km dal paese vicino che alimenta un gruppo
di ville
come la mia. (che hanno lo stesso problema)
Sapete se esiste qualche dispositivo da richiedere all'Enel, che
debba essere
montato (ovviamente da loro) sulla linea esterna, onde minimizzare
l'inconveniente ?
Grazie.
P.S.  Tutto questo accadeva anche prima che l'Enel sostituisse il
contatore 
con quello nuovo.

 monte.
Ne ho installati due *dopo* il contatore enel (uno da 40kA e uno da 
2kA) e da allora nessuna lampadina e/o altra apparecchiatura connessa 
alla rete elettrica si è mai più bruciata; considera che, nella 
malaugurata ipotesi che un fulmine dovesse incanalarsi  sulla linea 
elettrica, friggerebbe prima il contatore elettrico e poi, 
eventualmente, il tuo SPD nel caso non riuscisse a compiere il lavoro 
cui è deputato.
Soprattutto fai misurare la tua messa a terra perché se non è 
efficiente sarebbe inutile installare SPD: si brucerebbero in fretta, 
e visto che costano cari...
--
Cordialità, LoriX :-)
(che queste cose le ha imparate grazie al solito Enrico!)
LoriX@AMD AthlonXP2200 - Proudly powered by Debian Sid
Kernel 2.6.17.18 preemptible - ReiserFs 3.6 - Xfce4

 l'inconveniente ?
ci sono i restarter, non sono da chiedere all'enel, te lo compri tu e lo 
metti insieme al contatore. Ci dovrebbe essere un 3ad non + vecchio di 
qualche settimana in cui se ne parla, mi pare fosse della biticino !
-- 
Gigio2k
www.g2kweb.it
 

 monte.
Questo ti risolve i problemi ma solo a valle degli scaricatori. Puoi
anche installare un differenziale autoripristinante, tipo il tanto
pubblicizzato Restart di Gewiss o altri equivalenti.
Ciao

 monte.
Questo ti risolve i problemi ma solo a valle degli scaricatori. Puoi



[...]
Se scatta il differenziale, e il differenziale funziona bene significa
che c'è qualche problema all'impanto che normalmente è tollerato dal
differenziale, ma in certe occasioni fa saltare la protezione.
A parte il consiglio di controllare il tuo impianto alla ricerca di una
probabile leggera dispersione verso terra, c'è una soluzione un po'
costosa ma che può fare al caso tuo
Sono degli interruttori differenziali autoripristinanti.
Sono prodotti da Bticino e da Gewiss
Quando scattano dopo qualche secondo provano a ricollegarsi, in tal
modo se la causa era occasionale tipo scariche o fulmini, tutto torna
come prima.
Costano attorno agli 80 Euro.
Però per un posto non costantemente presidiato può valerne la pena.
Ciao
 Fausto