Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarico caldaia

Salve, ho un appartamento che devo tenere libero per un pò di mesi in cui
c'e' una caldaia autonoma esterna. Leggendo le istruzioni della caldaia
sembra che ci possano essere due soluzioni per evitare che la cldaia si
rompa alla prima gelata, o lasciarla accesa al minimo contando sul sistema
antigelo della stessa oppure svuotare l'impianto. Nel primo caso, vedo
come problemi il fatto di tenere le finestre chiuse (in un appartamento
non abitato) e della "speranza" che non si spenga la fiamma pilota; nel
secondo caso in non so se basti a preservare l'integrità della caldaia in
caso di gelate. Se avete consigli da darmi...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Brunt ha scritto:

Mi trovo nella tua situazione ed ho svuotato...
Non c'è pericolo.

 
La cosa più rapida è sicuramente scaricare l'impianto, ma solo se sei 
sicuro che per tutta la stagione fredda non userai il riscaldamento.
però non basta svuotare la caldaia, bisogna svuotare l'intero impianto, 
pena termosifoni che esplodono per il ghiaccio al loro interno (è un 
caso estremo, deve fare molto freddo, ma in seconde case di paesi di 
montagna qui in Piemonte non è raro).
Per svuotarlo bene chiudi valvola e detentore di un termo, lo svuoti, lo 
togli e poi apri valvola e detentore.
Altra possibilità e mettere dell'antigelo nell'impianto (max 20-25% di 
antigelo puro).
Infine tieni conto che con riscaldamento spento ti si può gelare l'acqua 
sanitaria, se puoi scarica anche questo impianto.

 sanitaria, se puoi scarica anche questo impianto.
Beh, l'appartamento è a Verona città per cui non dovrebbero esserci
situazioni estreme; cmq ho svuotato la caldaia, l'acqua sanitaria e poi
già che c'ero ho tolto la chiusura laterale (quella esagonale per
intenderci) di un termosifone con le valvole aperte ed ho vuotato tutto
quello che usciva (il linguaggio è quello che è..). L'acqua è un pò nera
per l'antigelo?.
Spero che anche con questo metodo dovrei aver svuotato tutto. 


 
L'acqua nera è semplicemente acqua con depositi da sporcizia  e ruggine 
che sono dentro il circuito.
le valvole le hai lasciate aperte? sennò hai scaricato solo il termosifone.
Quando rimetterai il tappo controlla che la guarnizione non sia rotta, 
sempre che ne sia dotata, oppure se la tenuta la faceva la canapa 
rimetticene della nuova.
Un piccolo suggerimento se dovrai in futuro ancora scaricare l'impianto: 
al posto del tappo metti una riduzione per termo da 1/2 pollice, e a 
questa ci avviti un rubinetto da scarico per caldaie, li trovi dai 
fornitori di materiali termoidraulico, cosi la prossima volta non dovrai 
fare altro che attaccarci la gomma e aprire il rubinetto, evitando di 
rischiare di allagare mezzo appartamento.

 che sono dentro il circuito.
ed è meglio che resti tale.
una volta superato il limite di solubilità, è proprio quella "sporcizia" a
salvaguardare il circuito dalla corrosione idraulica.

 mondolè wrote:




 mondolè wrote:


Infatti una delle cose che mi sono chiesto è come fare a ricaricare
l'impianto (basta aprire la valvola o è il caso dia ggiungere qualche
additivo?). 
Grazie dei consigli, la valvola l'avevo chiaramente lasciata aperta
infatti sentendo gli altri termosifoni adesso suonano vuoti.
p.s. Ho allagato solamente mezza stanza.
