Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto pochi termosifoni collegati, pompa deve girare a meno velocita?

In un impianto con con caldaia classica in cui si usano pochi termosifoni
al fine di evitare pressione alta nell'impianto è sufficiente avere una
pompa che giri meno velocemente?
 
la pompa non è modulante,si dovrebbe regolare a mano ma non vedo come sia
possibile su tale pompa 
grundfos up
http://teploprofi.com.ua/product/nasos-grundfos-15-50-ao-dlja-kotlov-ferroli/
 
 
su questa versione che è  ups vi è invece la manopola di regolazione
velocita
http://www.anchorpumps.com/grundfos-ups-15-50-130-selectric-domestic-heating-circulator-240v
 
 
 
 
inoltre se sul modello up vi è un modo per farlo, incide poi anche sulla
pressione acqua x la doccia ?
 
il vtone la centro è soloun tappo?

 il vtone la centro è soloun tappo?
 
Smuove l'alberino centrale, serve se ti si blocca
per calcare, con un cacciavite lo smuovi.
Oppure la smonti.
 
 

 pompa che giri meno velocemente?
 
Non vorrei che tu stessi facendo un po di confusione: la pompa serve a far circolare l'acqua del riscaldamento e non ha niente a che vedere con la pressione ai rubinetti o alla doccia.
 
 
Giovanni

 possibile su tale pompa
 
fanculo anver..  .)
 
ho impiegato 5 anni a capirlo ... vuoi che lo spieghi GRATIS A TE  .)
 
VAHBBE '...
 
 
il problema è che loro ti montano ste pompe... e lo sanno come son 
fatte... tu te li ritrovi .,,, li montate.... poco spazio e non
ci pensi e non vedi...
 
allora prendi uno specchio... sotto alla pompa... praticamante lo vedi
lo scatolotto dei fili che prende i contatti elettricci... ecco
sotto lo scatolotto e sotto la pompa esterni... c' è una specie
di bussolotto... che punta a dei numeri 1 2 3 in romano....
 
1 gira piano 80-90
2 gira medio 100-110
3 gira forte e consuma sui 120- 140 w all'ora
 
il consumo lo trovi scritto sul tondo , del motore pompa.. se lo
leggi.. ISPEZIONA TUTTO.. CHE C'è IL BUSSOLOTTO PER REGOLARE....
magari anche in una posizione diversa.. da quella che ti ho
descritto.. ma tu cercala...ispeziona centimetro per centimetro
 
ciao
 
mario

 QUESTA è MAGARI L'ULTIMO TIPO... ma se hai le indicazioni, sul tondo... consumo e portata...
la manopale per girare LA DEVI CERCARE... OSTIA ... IO HO USATO UNO 
SPECCHIO PER TROVARLA... MA C'P ISPEZIONA MILLIMETRO PER MILLIMETRO....
LA MIA NON ERA LI... IN VISTA ERA COMPLETAMENTE DIETRO E SOTTO... SE NON 
  LA MONTAVO... NON L'AVREI MAI VISTA.... E INFATTI... :(
 
CIAO
 
MARIO
 

 dei collegamenti elettrici.
 
 
no quella non è una manopola è uno spinotto di collegamento dei cavi;
nella foto non si capisce perchè mancano i cavi ; 
ma nella cadaia è cosi

ma a te serviva per lo stesso problema, pochi radiatori?
ma per capire se aveva o no regolatore di velocità con web era difficile?
 
io ho postato qui anche perchè mi interessa capire come funziona; tra
l'altro solo casualmente ho letto che in caso di pochi termosifoni la pompa
va regolata e considera che l'idraulico non ha detto fatto niente; anzi
pure sconsiglaito male sulla potenza della caldaia (mi bastava una piu'
piccola); da solo ho regolato di falrla lavorare a meno potenza ma ho speso
soldi in piu' senza motivo;
 
 
 
 
 
 
comunque ho notato una cosa ; io ho il modello 
http://i.ebayimg.com/t/GRUNDFOS-HEATING-WATER-PUMP-UP-15-50-AO-/00/s/MTAwMFgxMDAw/$%28KGrHqNHJBsFCEWGORp%28BQlWCzVsLQ~~60_35.JPG
 
 
che è version UP  
 
 
mentre c'è appunto anche la versione UPS  (S credo stia per selector
velocity, mi sembra da quacha parte ho letto)
http://www.anchorpumps.com/grundfos-ups-15-50-130-selectric-domestic-heating-circulator-240v
 
 
 
 
notare che quella con regolazione di velocità ha stampato tre valori
sull'etichetta
0.17  40
0.28  65
0.42  95
 
mentre quella senza ha solo
0.39   90
 
no so cos indicno tali valori ma ipotizzo siano legati alle tre selezioni
di velocità;
 
quindi credo che ho proprio un modello senza regolazione (probabile che
costi meno)
 
potrei solo smontare il coperchio e vedere se poi dentro uguale all'altra;
 
 
 
 
 


esattamente come avevo fatto io, per puro culo... senza rovinare niente....
 
nulla dai.. cè da sperare che hai il modello auto... adattante...
 
TAGLIA LA TESTA AL TORO... DA QUANDO HAI L'IMPIANTO ? CHE ANNO ERA ?
 
 

 ma a te serviva per lo stesso problema, pochi radiatori?
 
 
NO .... a me serviva perchč avevo una pompa che andava 24 ore di fila
da 15 ottobre a 15 aprile e avevo bollette stratosferiche.......
 
la pompa non staccava mai.... aveva il sensore> attaccati a 40
e spegni a 25..... che non andava.... e andava sempre...
 
140 w x 24 ore x 180 gg... fai un po tu....
 
 
 

 TAGLIA LA TESTA AL TORO... DA QUANDO HAI L'IMPIANTO ? CHE ANNO ERA ?
 
caldaia recente, impianto vecchiotto ; problema di impianto per quale
motivo ?
 

 140 w x 24 ore x 180 gg... fai un po tu....
 
scusa ma il problema allora non era velocità ma del sensore ;
che senso ha far girare pompa anche se meno veloce se caldaia spenta;
che fai girare l'acqua fredda?

che fai girare l'acqua fredda?
 
Certo, senno' poi se si ferma diventa pigra, non ha piu' voglia di
ripartire, resti al freddo anche con riscaldamento e pompa a manetta.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
 
si in pratica...jp fatto dal 1967 al 2010.... che
la pompa andava e consumava corrente....per niente....
dal 15 ottbre al 15 aprile , per ogni anno, perchč
lei pensava di portare acqua calda..... invece era
starata....... lei pensava... di farmi risparmiare....
invece.... consumava per avere niente beneficio...
 
insomma... fai te.... ma se non controlli..... non
te ne accorgi.... appena la settai i consumi
passarano da 10 kwh a 8.5 kwh al giorno..... detto tutto....
 
ciao
 
mario

 il vtone la centro è soloun tappo?
 
Tappo per sfiato per sbloccaggio meccanico della pompa dopo lunghi periodi 
di fermo.
 
inps09 
 

 ridurre la portata d'acqua che circola nell'impianto di riscaldamento.
 
curiosità:
regolatore elettrico per variare il numero dei giri, ne quello idraulico
per variare la caratteristica 
 
qual'è la differenza e nelle caldaia comuni c'è in genere solo il primo?
la pompa modulante ha entrambi?
 
-----------------------
 
ok, leggo sull'opuscolo che vi è un bypass automatico interno ma da quel
che ho capito dovrebbee essere inglobato all'interno dello scambiatore
secondario e non è possibile da regolare;
da quel che ho capito la sua utilità è 'solo' quella di far lavorare credo
meglio la pompa ma non incide poi sul circuito esterno 
 
 
 
 
ho trovato una guida inglese x caldaia stesso modello ma se ho capito bene
a cui è collegato un boiler e ci sono problemi con le soluzioni
la tabela riporta problema, cause e soluzioni;
 
sul 2 caso di soluzione se non ho capito male dice che il bypass serve solo
alla pompa
 
 
Fault
Boiler short cycling.
 
 
Cause 1
 Heating output has not been set.
 
Suggested Solutions
 ▪ Set the "Max R" on the control PCB to match the heating system
requirements, see chart on page 25 in manual for settings.
 
Cause 2
Short cycling on a short heating circuit. 
 
 
Suggested Solutions
▪ In a smaller system make sure the T-Off Jumper on the PCB is set to the
left,this will give a 3 min. delay when the burner turns off in the heating
mode.
▪ If zone valves are present in system, the internal bypass is not designed
to handle system flow, it is only used for boiler pump protection. Install
a separate pressure-activated bypass, a buffer tank or a low loss header. 
 
 
...........
tradotto
 
guasto
Caldaia ciclismo breve.
 
 
causa 1
  Capacità di riscaldamento non è stato impostato.
 
Soluzioni suggerite
  ▪ Impostare il "Max R" sulla scheda di controllo per soddisfare i
requisiti di sistema di riscaldamento, vedere la tabella a pagina 25 del
manuale per le impostazioni.
 
causa 2
Ciclismo corto su un circuito breve riscaldamento.
 
 
Soluzioni suggerite
▪ In un sistema più piccolo assicurarsi che il T-Off Jumper sul PCB è
impostato a sinistra, questo darà un 3 min. ritardo quando il bruciatore si
spegne in modalità di riscaldamento.
▪ Se le valvole di zona sono presenti nel sistema, il bypass interno non è
progettato per gestire il flusso di sistema, viene utilizzato solo per la
protezione della caldaia della pompa. Installare un separato pressione
attivato bypass, un serbatoio o di un compensatore idraulico.
 
PCB è?

 
"anver" <NOS...@NO.SPAMMS> ha scritto nel messaggio 
news:q0yaieowsr3b.9b3fast09vyy$.dlg@40tude.net...

 Parere personale: un circolatore per caldaie murali con regolatore della 
caratteristica idraulica di funzionamento, potrebbe variare la pressione 
idraulica nel punto di lavoro per esempio di 800 l/h da 3,5 a 4,6 metri di 
colonna d'acqua (da 0,35 a 0,46 bar circa), quindi nessun danno all'impianto 
se la pompa lavorasse a portata quasi nulle e  con prevalenza massima di 
circa 6 m di ca.
L'unica differenza  tra un circolatore che lavora alla caratteristica 
idraulica massima anzichè a quella più bassa, ottenibile con il regolatore 
elettrico o idraulico, è il consumo elettrico che potrebbe passare da 90 W 
a 50 W circa. Per una caldaia che sta accesa 15 ore al giorno il minor 
consumo sarà di circa 6 kWh al giorno.
Se il costruttore della caldaia non ha previsto la pompa regolabile, 
dovrebbe avere previsto un by-pass o richiesto di installarlo. Se il by-pass 
è automatico, la caldaia ha un funzionamento sicuro.
Altrimenti prova a scrivere marca e modello della caldaia.
inps09 
 

 inps09
 
 
perfetto... non voglio rovinare niente.. solo dire che al giorno
la differenza è notevole ma non cosi tanta... sul lungo purtroppo non si 
scherza ed è peggio
 
io avevo una grufundos, con al massimo un 120 litri di impianto, erano
piu i litri dentro la caldaia che fuori... quando ho svuotato l'impianto
secondo me, ho lasciato due fusti da 42 e uno da 120 ... per misurare...
e uno da 42 l'ho riempito... e poi l'altro metà ... quindi tra tubi
e termosifoni alla fine.. post camviamento caldaia ho circa 60-70 litri..
 
bhe dicevo, la pompa era attaccata a un termostato ma cosi sregolato
che anche impostato a 35-40 ... in realtà mi portava L'cqua in 
continuazione... e siccome la regolazione era mascherata da sotto,
lo scoprii poco prima di fermare l'impianto per un anno, vhe erano 135
watt all'ora... dai 2-3 kwh al giorno... per me che tutto l'impainto
era dentro in 250 cm locale caldaia a 150 compreso soletta...400 
centimeti farlo andare con 85 w alla 3 potenza selezionata era un 
affare.... erano 50 x 24 x = 1.1kw solo si corrente....
 
mah cmq bho...
 
ma imps io noto questo problema ... ho un locale , la cucina.... che
ho questa ituazione,,,, prima cappa filtrante... poi cappa aspirante...
poi non aspierava.. altro buco... algra cappa... poi non aspierava...
buco nel vetro e mega vortice.. poi ho buco del gas... porta estenrna...
porta vano scale... due porte interne e una finestra esterna... STO 
LOCALE MI CREA PROBLEMI... io POMPO LEGNA COME UN MATTO ,.... MA MI
SALE LA TEMPERATURA OVUNQUE TRANNE IN CUCINA E MIA MOGLIE CONTINUA
A DIRE CHE HA FREDDO... MA NON CAPISCE... CHE ANCHE ANDANDO 24 ORE
NON RIESCO PERCHE DISPERDE DA QUEI BUCHI DI MERDA CHE SI è FATTA FARE..
LA PRIMA CAPPA 1000 EURO MI è COSTATA PER PORTARLA SUL TETTO....
IL SECNDO BUCO L'HO FATTO IO OK...  IO COME FACCIO A SCALDARE ?
HO UN CALORDIFERO 17 ELEMENTI ALLUMINIO, LARGHI.. OSSIA LI MISURO DI
FRONTE A ME... 8 CM CON UNO SPAZIO TRA ELEMENTO E ELEMNTO, PROFONDI 7
che sarebbero 8 - 1 cm ... della laghezza.....  in pratica una colonna
elemnto 7x7 con tante alette a forma di stella di neve....
 
io ho comprato un termoventilatore 9.99 l'ho disassemblato e l'ho 
montato nel centro del termosifonne... non ho spazio dietro.. l'ho
messo sotto.. è tondo... non è il massimo... ma aumento ... riesco
in inverno ad auemntare di tempertatura ( anche perche dacendo da
mangiare mia moglie evacua metri e metri cubi di aria tramite
vortice a finestra.. uan roba 30 x 30 spaventosa vibrea tutto)
 
io come faccio ? come provedo ? il ventilatore me l'ha buttato via
perchè dice che quel coso, nella sua cucina non lo vuole... allora ?
 
cambio calorifero ?  punto su stessi numeri elementi ? e calorifero 
moderno ? oppure su altezza ? ho 15 cm sotto e 10 sopra.. pass interasse
da 60 a 70 ? rubando 5 cm ? tu cosa mi consigli ... altrimenti tutto
il caldo della bruciatore .. mi va per la casa... ma in cucina non
ho abbastanza.... lei continua a ire che fa freddo. UNA LAGNA... GUARDA
NN SO COSA FARE....
 
CIAO
 
MARIO