Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: neofita cerca aiuti circa interruttore

Ciao a tutti,
scrivo per la prima volta qui dopo aver lurkato unpo'. Qualcosa ho 
imparato, ma ancora non so neanche ben definire il problema che segue, 
quindi temo di dovervi disturbare con una domanda :)
in cucina ho un solo punto luce al centro della stanza, comandato da 
due interruttori.
Con una banale modifica ho fatto in modo che dal punto luce partissero 
due fili per alimentare due lampadari. Ora mi rendo conto che nel 99% 
delle situazioni fanno troppa luce accesi insieme... ho 2 soluzioni 
credo: cambiare con lampadine meno potenti (facile ed economico), 
oppure capire come fare in modo che ad ogni pressione 
dell'interruttore corrisponda un'azione differente. Mi spiego meglio, 
a casa di amici ho visto che hanno un interruttore che (ogni numero è 
una pressione dell'interruttore):
1. accende un lampadario
2. accende anche un altro
3. si spegne il primo ma rimane il secondo
4. si spegne tutto
cosa occorre per ottenere lo stesso risultato?
spero non sia una domanda troppo sciocca, in questo caso scusate e 
grazie per ogni aiuto!

 cosa occorre per ottenere lo stesso risultato?
Serve un relè:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/pulsante.htm
In commercio dovrebbero esistere i relè con le opzioni che hai 
chiesto.
Ciao
Hereare...

Paolo P. ha scritto:

Fare quello che chiedi non e' semplicissimo, o meglio non e' economico, 
personalmente ti consiglierei 2 possibilita' :
1) se hai spazio nelle scatole ove ai i due deiviatori (se accendi da 2 
punti sono deviatori) ne aggiungi altri 2 e ponti la fase dal secondo, 
tiri due cavi per la deviata e da li parti con un altra fase per il 
punto luce (avrai 2 fasi e un solo neutro comune).
2) se non hai spazio nelle scatole prendi un drimmer deviatore e lo 
sostituisci a quello che hai in scatola (le lampade si accenderanno 
entrambe ma potrai regolare la luminosita), pero' questo non funziona 
con le normali basso consumo o fluorescenti, pero' ora esistono pure 
quelle drimmabili.
Tempo fa avevo anche visto un rele' che se ben ricordo faceva quanto 
chiedi pero sinceramente non mi ricordo la marca, in ogni caso dovresti 
comunque aggiungere una fase al punto luce e portarla al rele 
(probabilmente implica anche la sostituzione dell' altra, dato che il 
rele non andra nella scatoletta a parete ma bensi in derivazione, poi 
dovresti sostituire i deviatori con dei pulsanti....mmm se lo fai te 
andrei sul punto 1 o 2
Ciao
Kep

cosa occorre per ottenere lo stesso risultato?
Premendo il pulsante senti un qualcosa che scatta in una scatola
elettrica?
In tal caso potrebbe trattarsi di un qualche rele' passo-passo che
faccia questa funzione.
Senno' qualcosa di elettronico, ma e' meglio chiedere ai proprietari
di questi impianti.
Comunque il cablaggio dovra' subire delle modifiche.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Bernardo Rossi              
b.ro...@tin.it

 chiedi pero sinceramente non mi ricordo la marca, in ogni caso dovresti 
Io ne ho uno della finder che fà proprio quel ciclo su 2 lampade; 
ovviamente il codice non lo ricordo e di andare ad aprire la scatola non 
se ne parla proprio ;-)
-- 
Ciao
Diego

se ne parla proprio ;-)
Sul sito finder ho trovato il 26.04 oppure il 27.05 che fanno proprio
cio'.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it