Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Vuoto istallazione condizionatore

Salve ho comprato 2 condizionatori da parete da 9000 btu di marca
sconosciuta precaricati con gas R407c.
Mi sono costruito un attrezzo per fare il vuoto sull'impianto escluso la
parte esterna(che è quella precaricata col gas) fatto con un motore di un
frigorifero e un vuotomanometro, ho collegato il tutto e dopo una mezzoretta
lo strumento indica -01MPa o sull'altra scala  -30in Hg !!!!
Che dite basta?
Anche perchè di più non scende?
O devo chiamare un istallatore?
Un mio amico mi ha detto che l'istallatore gli ha suolato 60euro senza
fargli nemmeno il vuoto!!!

 fargli nemmeno il vuoto!!!
Se ti  puň servire questo č quanto sta scritto sulle istruzioni del mio
Amstrad cinese, credo che come livello  sia piů o meno uguale al tuo di
marca sconosciuta:-))
* Purge the air from the system using the vacuum pump until its pressure
(low pressure side) is below 12Pa.*
Non so cosa sono i Pa e non so l'inglese ma a intuito dovrei avrei preso
il paragrafo giusto.
Fabbrogiovanni.

 Che dite basta?
Se il vuotometro è OK hai ottenuto un vuoto di -750 mmHg cioè 10 mmHg
assoluti che è proprio quello che serve per essere certi di aver tolto aria
e soprattutto umidità dai tubi.
G.C.

 il paragrafo giusto.
Pa significa Pascal vale a dire la pressione esercitata dalla forza di un
Newton (circa un decimo di Kg) sulla superfice di un m2.
Per farla breve servono circa 100000 Pa (centomila) per fare un atmosfera.
Il vuoto che serve per il condizionatore è 10 mmHg assoluti ( una atmosfera
equivale a 760 mmHg) che equivalgono a circa 1300 Pa.
12 Pa è un vuoto molto spinto che non si ottiene facilmente, per me c'è un
errore nel manuale Amstrad.
G.C.

 fargli nemmeno il vuoto!!!
No, non basta: usando per il vuoto un *attrezzo* analogo, bisogna lasciarlo
in funzione per almeno qualche ora, badando solo che il motore non scaldi
troppo.
Ciao.

 errore nel manuale Amstrad.
Probabilmente è stato tradotto dal cinese all'inglese.
Fabbrogiovanni.

 quell'agilità mentale che a volte può salvarti la vita:-))
Parole sante !!!
G.C.


Sicuramente replica OT .
Perche' l'agilita' mentale ?
Capisco l'agilita' fisica come quella volta che, seduto
sulla sdraio in un bel appartamento al mare,
 alzai gli occhi come colto da un presentimento
 e vidi un pezzo di cornicione che si staccava.
Un balzo (avevo 20 anni) e la sdraio rimase schiacciata
io invece per fortuna  sono ancora qua.
ciao
alberto

 alberto
Spiego il mio ragionamento: metti che sto lavorando su una tubazione,
devo saldare o sbullonare o altro, sapere che dentro ci sono 1 o 200 bar
mi so regolare, sapere che dentro ci sono 100  o 1 milione di Pa per me
è tanto uguale.
Idem per il peso, se devo agganciare un paranco a una putrella per
spostare qualcosa, sapere che pesa 22 o 220 quintali guardo la putrella,
guardo il paranco e di solito indovino se è fattibile, se mi date il
peso in dan o come cavolo si chiamano dovrei fare come gli ingegneri,
dipendere da formule e calcolatrici.
Già il peso espresso in tonnellate è più difficile da valutare.
Fabbrogiovanni.
ps: a proposito di 20 anni, io a quell'età saltavo i fossi per il
lungo:-))


Anch'io, "per la lunga" dicono a  mantova.
Comunque anche adesso non e' che ce la caviamo male no ?
ciao
alberto

 io invece per fortuna  sono ancora qua.
Beh, lui nel frattempo avrebbe calcolato anche i kg per cm2
di sdraio!
Paolo


p.p.s. ...........ma mi bagnavo sempre i piedi!!!!
Saluti
Branco

Ok grazie dei suggerimenti
Un amico mi ha portato un barometro digitale ora provo e vi faccio sapere a
quando arriva
Su quello a  lancetta che ho trovato io lo spostamento che si ottiene in
mezzora è di un paio di millimetri e non si capisce niente


 Anche perchè di più non scende?
Anche noi abbiamo costruito un vuotometro con un compressore
del frigo, è ottimo!! all'atto pratico addirittura meglio di quelli commerciali.
Lascialo funzionare qualche minuto e quando non esce più aria dal tubicino
spengi il motore e lascia riposare il tutto per un oretta onde poter verificare
eventuali perdite dall'impiano, una volta poi assicurato che l'ago non sale
puoi tranquillamente aprire i rubinetti del gas, chiudendo però quello che
va al vuotometro (altrimenti una parte di gas si infiltra nel macchina per il vuoto).
Ciao
Alessio

 va al vuotometro (altrimenti una parte di gas si infiltra nel macchina per il vuoto).
il vuotomanometro o vuotometro si trova in commercio?
o è un pezzo adattata o per tale scopo.
inoltre voi avete fattao nche i collegamenti?
cioè avendo la vs pompa l'unica attrezzatura che vi manca per fare il 
resto dell'impianto è la cartellatrice (mi sembra si chiami cosi' 
l'atterzzo per fare l'invasatura sui tubi)
oltre ovviamente alle conoscenze tecniche dell'impiaanto:
avete comprato anche questo o come avete risolto?

 avete comprato anche questo o come avete risolto?
Considera che lavoro nel campo del riscaldamento e condizionamento
alle dipendenza di una piccola media impresa.
Comunque l'attrezzatura primaria che occorre per installare un condizionatore č:
- Macchina per fare il vuoto
- Cartellatrice
- Punta carota per il trapano da 70mm
- Taglia tubi con attrezzo per togliere la bavatura interna del tubo
Per il resto sono tutti normali attrezzi da ferramenta come chiavi
inglesi, ecc. ecc.
Ciao
Alessio

 inglesi, ecc. ecc.
E la bombola con l'azoto per pulire i tubi?
Ce la vogliamo scordare?

 Ce la vogliamo scordare?
Lazoto serve soltanto quando bisogna effettuare una pulizia
delle tubazioni, quando si installano tubazioni nuove non occorre
fare alcuna pulizia.
Ciao
Alessio

 ha scritto nel messaggio
news:VfdHc.8631$tj3.4...@news3.tin.it...

La pulizia va fatta SEMPRE, perchè anche un microscopico frammento di rame
creato quando si usa la cartellatrice, un po' di umidità nei tubi, anche
solo un po' di sporco che a occhio nudo non puoi vedere ti possono fare, se
non rimossi, grossi danni.
Ciao anche a te.

non esageriamo se fosse cosě non andrebbe neppure un climatizzatore

 non esageriamo se fosse così non andrebbe neppure un climatizzatore
Infatti, concordo: fare attenzione ok, ma il lavaggio con azoto o simili 
lo si fa solo in grandi impianti, o impianti che hanno girato per anni, 
e comunque solitamente non condizionatori casalinghi.
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320