Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Montare termosifone riscaldamento in Garage

Ho l'impianto di riscaldamento a vista con tubi di rame coibentato che 
riscaldano il piano superiore, volevo mettere un radiatore in un fondo dove 
svolgo i miei Hobbies, per collegarmi ai due tubi in rame dove scorre 
l'acqua calda, devo per forsa svoutare l'impianto, tagliere i tubi, saldare 
raccordi, ecc, o c'è un sitema tipo i "rubacorrente auto" ?
 
-- 
Quanno se scherza, bisogna èsse' seri! 
 

L'impianto devi svuotarlo.
Poi puoi:
1 usare tubi in rame e saldi i nuovi raccordi.
2 usare i tubi in rame con raccordi a stringere senza saldare. 
3 usare tubi speed fit e la loro raccorderia che va bene anche sui tubi in rame da 15 o 22 e così via.

news:30f03bed-ca3f-4005...@googlegroups.com...

E usare qualcosa di simile?
 
https://www.deliapaolo.it/prese-a-staffa-ottone-per-acqua/1463-presa-rapida-acqua-ottone-tubo-112-uscita-34.html
 
 

Mah...io userei raccordi della push-fit o raccordi a stringere con l'oliva.
Quelli che hai postato non mi convincono più di tanto.


Va bene solo se c'e' adduzione, inteso come "prelievo",
del fluido o acqua.
 
Quando si lavora su impianto a circolo chiuso, come lo e'
quello a termosifoni, occorre pulire i tubi dai residui
della lavorazione, prima di metterli in servizio. Ha idea,
altrimenti, cosa succede alla pompa, quando un truciolo si
infila dentro ?


La prima parte della risposta è errata.
 
Si può congelare il tubo, tagliare il tratto che serve, saldare il tratto 
nuovo, scongelare.
Gli idraulici hanno questo attrezzo che consente di portare la temperatura 
del tubo a -30°
 
Condivido sia l'ipotesi 1 e anche l'ipotesi 2
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 tubi, saldare raccordi, ecc, o c'è un sitema tipo i "rubacorrente auto" ?
 
diepnde da quanta attrezzatura hai a disposizione e/o puoi procurartene
 
la cosa più semplice è svuotare l'impinato e poi procedere, considera 
pure che si tratta di abbassare la pressione ed eliminare acqua alla 
fine tra chiudere i termosifoni la caldaia si tratta di poter gestire 15 
litri di acqua da toglire un po' per volta
 
fatto questo va valutato se l'impianto è da bilanciare o meno, e cosa 
accade al resto della trippa visto che vuoi fargli saltare un piano
 
imho si fa prima e meglio a pensare di riscadare la sala hobby con un 
sistema differente
 

 sistema differente
 
lampada infrarossi per esempio.
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

Concordo, non ho valutato l'opzione congelamento del tubo.
Ma se è un neofita è meglio svuotare l'impianto, piuttosto che congeli e metta due valvole poi le chiude e può lavorare sulla nuova linea senza problemi. 
Una volta finito apre le valvole e rabbocca l'impianto, spurgo aria e via dicendo.

 Una volta finito apre le valvole e rabbocca l'impianto, spurgo aria e via dicendo.
 
se avesse, non dico padronanza ma almeno coscienza di qeuste cose non 
verrebbe a chiederle qui, magari postava su plc forum
 
ma congelare ecc ecc non è operazione semplice,
 
a parte che non lo è neppure tagliare un tubo e giuntarlo

Se usa raccordi push-fit che hanno tripla tenuta gli basta una taglia tubi così evita di fare trucioli ed il gioco è fatto.
Tra l'altro push-fit ha anche il tubo in plastica animato per riscaldamento che è flessibile e di facile utilizzo. 
Mai visto un raccordo push-fit perdere. 
Se poi deve andare in una stanza adibita ad hobby non credo gli importi tanto di estetica. 
Dopotutto i raccordi push-fit sono ottimi ma sono più grossi da vedere che un raccordo ad oliva o uno a saldare. 
 
 

> Si può congelare il tubo,
 
Si può con una macchina dedicata che non è proprio economica
da hobbista...
 
Anche i raccordi a saldare van benissimo, a patto di avere del
gas decente. Comprare apposta una bomboletta di multigas per il
castolin e qualche bacchetta costa molto di più di un raccordo
ad avvitare e in garage non messo sotto traccia va bene...
 
Non è una critica eh, solo che per me caloriferi non ne ho mai
fatti ma bagni e impianto di carico/scarico della casa intera
si e a sentire tanti consigli pur validi avrei speso molto di
più e imprecato molto di più...
 
-- 
usenet⇒nntp per trovarmi

Quando ho montato un secondo termosifone in cucina ho speso 10 euro per una tagliatubi da 1/2.
Ho comprato due T push-fit + 4 verghe di tubo push-fit in da 3mt + il termostato per circa 80 euro.
Il radiatore lo avevo gia'.
Ho svuotato l'impianto, tagliato i tubi, mi son connesso ed ho riempito l'impianto, fatto lo spurgo e per ora dopo quasi 4 anni funziona tutto a meraviglia e non ho mai avuto perdite o cali di pressione. 
L'unica cosa è che i raccordi push-fit sono più grossi di un raccordo normale o a saldare ma io non avevo problemi di estetica visto che ho un pavimento sollevato ed ho fatto passare i tubi sotto il pavimento. 
Tra l'altro i tubi push-fit sono mto comodi perché puoi piegarlo e fletterli come più ti pare.

 Quando ho montato
 
dovremmo distinguere le testimonianze dai consigli in fai da te
 
spesso, l'utente medio, legge una testimonianza e pensa di poetrla 
utilzizare a mò di istruzioni senza minimamente valutare le proprie capacità

Concordo, ma non stiamo parlando di una centrale nucleare.
Deve poi tagliare due tubi, allungarli e montare un radiatore con 4 viti nel muro,non che bisogna essere un ingegnere nucleare per poterlo fare. 
Lui ha chiesto consiglio perché vuole provare a farlo lui, quindi dovrebbe svuotare l'impianto che è cosa facile. 
Fare il lavoro ai tubi e collegare il tutto e riempire l'impianto. 
Poi fare lo spurgo che comunque è cosa semplice. 
Se allunga solo per un termosifone la bilanciata dovrebbe essere a posto, nel caso non lo fosse un impianto lo può bilanciare chiunque senza chiamare un caldaista. 
Ci sono trucchi per bilanciare senza dover chiamare un tecnico che può fare chiunque e non danneggi nulla. 
Dopotutto ad impianto vuoto riempi di acqua e la metti su 2 bar, poi fai gli spurghi finché la temperatura non rimane stabilizzata su 1.5bar, se poi l'impianto perde lo vedi subito.

 capacità
 
Giusto, ma anche se "diversi" come bricolatori più o meno ci si
assomiglia. Voglio dire se NON faccio di mestiere quel che voglio
realizzare più o meno sarà in una situazione simile a quella di
tanti altri che di mestiere a loro volta NON fanno quello ma fan
cose ben diverse dalle mie. Solo magari avrò delle preferenze
verso una certa cosa piuttosto che un'altra per conoscenze o
strumenti che ho già.
 
Per dire se faccio il falegname e mi vien la scimmia di farmi un
impianto elettrico preferirò soluzioni che prevedano di usar del
legno piuttosto che del ferro o del cemento, se invece faccio il
fabbro con avanzi e saldatrice/troncatrice preferirò andare sul
metallo e via dicendo...
 
Sulle capacità c'ho dato discrete facciate di recente: pensavo di
poter fare cose che effettivamente potevo fare ma ceffando non poco
tempi e costi (ovvero macchinari necessari). Però testimonianze e
guide altrui mi son servite parecchio. Per dire non son diventato
falegname ma guardando Stefano il Falegname su YT ho capito che
potevo farmi certi mobili che volevo e li volevo a modo mio, ho
capito come farli e cosa comprare. Ho visto che rispetto a lui la
mia manualità è come dire... Inferiore... Però pur dandoci una
facciata discreta per questo (qualche mese contro qualche giorno
per dire) comunque me la son cavata. Senza questi "esempi" penso
non avrei manco saputo dove cominciare/non ne sarei uscito in modo
autonomo.
 
Lo stesso è valso per l'idraulica. La fossa l'ho fatta fare perché
ho deciso di non aver le competenze. L'impianto l'ho fatto leggendo
e chiedendo in giro sia per il carico che per lo scarico, ho scoperto
che esistono e perché le colonne di ventilazione, ho scoperto alcune
cose sulle dimensione dei tubi e le pressioni d'impianto, incluso sul
fatto che da un paese all'altro come per i frutti elettrici ci sono
fastidiose differenze a tutela del mercato locale e via dicendo.
Senza testimonianze di altri, perfetti sconosciuti inclusi, non penso
mi ci sarei messo anche perché sino a poco prima di questo progetto
il mio "standard" erano tubi di rame saldati per i caloriferi, poiché
quelli avevo visto fare, senza diramatore, e acquaterm per i carichi
di bagni e cucine perché questi avevo visto. Dopo ho scoperto il
multistrato, dopo ho scoperto i raccordi ad avvitare, dopo ho scoperto
l'uso dei diramatori e le differenti idee tra Italia, Francia e Svezia
su come fare gli impianti (rubinetti si, rubinetti no, flessibili solo
a vista vs flessibili di molti metri anche sottotraccia ecc) e "son
cresciuto". Ne saprò ancora molto meno di un idraulico e questo magari
mi porterà a far scelte o sbagliate o semplicemente inutili, ma questo
fa parte del bricolare. Dopotutto non faccio l'idraulico o il falegname
imparo, gioco, mi diverto e condivido questa passione con altri che
immagino abbiano gusti simili...


Bravissimo tu hai colto il punto di tutta la questione.
Nessuno nasce imparato come dicono alcuni e tutti hanno imparato da qualcuno. 
In questo gruppo rispondono tecnici, fabbri, ingegneri, idraulici, falegnami, piastrellisti e così via e sta a chi posta la domanda attingere le informazioni,se no non farebbe la domanda in questo gruppo se non fosse interessato a ricevere consigli ed a provare ma chiamerebbe subito un tecnico. 
Con le dovute maniere chiunque può pensare e fare la manutenzione generica nella propria casa senza dover per forza chiamare un tecnico, al di là dei casi di legge. 
Io credo che per montare un termosifone e collegarlo ad una linea già esistente possa farlo chiunque. 
Se lui avesse chiesto un parere sul montare più di un termosifone gli avrei detto di controllare la portata della caldaia perché tutte le caldaie hanno comunque un massino di termosifoni che si possono montare, specialmente se sono combi boiler e semmai di interpellare un tecnico prima di montare troppa roba. 
 

 sistema differente
 
 
Ho una stufa a stoppino zibro kamin, il combustibile è arivato a costare 
quasi 3 euro al litro, no comment!
Le elettriche consumano e non scaldano un c:/
 
 

Ma a svuotare l'impianto non succede mica nulla di grave.
Ma visto che farai fai il lavoro all'idraulico fagli pulire l'impianto se è anzianotto. 
Ma tanto se l'idraulico svuotera' l'impianto dal colore dell'acqua ti saprà dire se deve pulire o no. 
Io ho montato un filtro magnet che pulisco ogni tot di mesi ed è un'operazione semplice che puoi fare tranquillamente.

 Concordo, ma non stiamo parlando di una centrale nucleare.
 
conosco persone che per fare un lavoro hanno danneggiato abbigliamento, 
muri, impianti, se non addirittura se stessi (es termosifone di ghisa 
che scivola e cade sul piede mentre lo si stava spostando)
 
per certi versi è più semplice sosttuire piuttosto che integrare

 Ne saprò ancora molto meno di un idraulico
 
questi dalla loro parte hanno esperienza sul come fare e sull'efficacia 
di quello ceh hanno fatto
 
è tantissimo ma non è tutto
 
alla fine si tratta sempre di semplici operazioni alla portata di 
persone non scolarizzate
 
 

Non sei l'unico a conoscere persone del genere. 
Ma aggiungere 1 termosifone non è nulla di complicato, anzi. 
Lui comunque ha detto che sentirà un idraulico, gli ho consigliato di farsi montare se non c'è lo ha già un filtro magnet. 
Io l'ho montato da solo perché è abbastanza semplice, ogni tot lo controllo e pulisco e la mia caldaia combi vaillant funziona come un orologio svizzero da almeno 17 anni. 

 dove svolgo i miei Hobbies, 
 
Le normative in Lombardia proibiscono di riscaldare i garage.
 
YMMV
 
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

Beh ma lui non parla di garage ed onestamente non so neanche se abita in Lombardia.
Se ha un locale che ha l'abilità Lombardia o non Lombardia può riscaldarlo con i termosifoni quando vuole.
Poi lui non specifica se è in un appartamento o ha una casa indipendente. 
Se ha una casa indipendente può fare quello che vuole internamente. 
Semmai i problemi arriveranno quando venderà la casa ma se ci vive lui può fare quello che vuole.

Ho Tel. all'idraulico, dice che il lavoro se po fa, me trova pure un 
radiatore usato in alluminio, prossimamente il preventivo. 
 

Perfetto direi, a questo punto quando fa il lavoro... Impara l'arte e mettila da parte mi raccomando!! 

 ed onestamente non so neanche se abita in Lombardia.
 
Indubbiamente per i lombardi e' un problema ... pare.
Neanche le tavernette non possono essere riscaldate ?
 
...snip...
 

Mi era sfuggito