Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: cronotermostato analogico

Buongiorno.
Ieri sera ho provato a far funzionare il cronotermostato per l'accensine
della caldaioa ma non ci sono riuscito. Appena posiziono la manopola
termosifoni della caldaia su inverno la stessa parte e riscalda non tenendo
minimamente conto del termostato. Seguo pedissequamente le istruzioni ma in
qualsiasi posizione, anche se il led lampeggia mi da sempre off sul display.
Ho provato anche a farlo partire manualmente ma non ci riesco. Metto la
manopola termofifoni della caldaia su inverno e parte non tenendo
minimamente conto della temperatura impostata sul termopstato sia col
regolatore giorno (quello in alto) sia con quello notte (in basso). Lo
stesso termostato non č stato mai utilizzato (ci siamo trasferiti a giugno e
con tutti i problemi che ho avuto con la caldaia ne io ne i vari tecnici
hanno pensato a provarlo). Potrebbe essere che non č stato collegato o
collegato male, come faccio a verificarlo?
Grazie e di nuovo buone feste a tutti.
Sayd
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 collegato male, come faccio a verificarlo?
Ma il relè del cronotermostato è collegato alla caldaia/pompa o questa
è collegata direttamente all'alimentazione?
Se è collegato giusto a livello caldaia, magari non è collegato bene a
livello cronotermostato.
Alcuni cronotermostati hanno il funzionamento estate - inverno, quindi
magari sei semplicemente su estate e quindi ti riscalda quando sali
sopra la temperatura impostata invece che sotto.
Oppure è stato collegato male, nel senso che sul cronotermostato c'è
sia il NC (normalmente chiuso) che il NA (normalmente aperto) e anche
questo può invertire il "senso" delle stagioni.
Generalmente quando il cronotermostato è in fase riscaldamento, ci
accende sul display una fiammella, un sole, un qualcosa che ti dice
che riscalda. Impostando i gradi molto bassi e molto alti, dovresti
vedere questa fiammella che si accende/spegne (magari con un ritardo
di qualche secondo. Gira ed aspetta un po'). Se la fiammella si
accende/spegne correttamente ma la caldaia va sempre, significa che il
problema è che non hai collegato il relè del cronotermostato al posto
giusto.
Spero di esserti stato d'aiuto e non averti fatto ulteriore
confusione.
Ciao

 della caldaioa ma non ci sono riuscito...
Scusate, il modello è questo:
http://www.caleffi.it/it_IT/Series/6/618/618-details.shtml


 confusione.
Grazie


 ministilo.
????
non l'hai installato tu? Ci devono essere due filetti che partono dal
cronotermostato ed arrivano alla caldaia, altrimenti come credi che il
cronotermostato dica alla caldaia di scaldare?
Ma prima avevi un normale termostato immagino giusto? A quello
arrivavano i famosi due filetti. Quando li hai staccati dal vecchio
termostato, non li hai riattaccati sul nuovo?
Forse è meglio che chiami il tuo idraulico (o chi ti ha installato la
caldaia) e chiedi un aiutino ;-)

 (simbolo della luna) riduzone (credo sia per notturno).
se lo apri, dovrebbero esserci 2 soli fili. Il rele' interno chiude 
l'interruttore e la caldaia dovrebbe parire.
Puoi quindi provare a cortocircuitare quei 2 fili e vedere se la 
caldaia parte. Occhio che potrebbero esserci 220V.
Se non funziona, i motivi potrebbero essere tanti: filo rotto, 
collegamento alla caldaia errato ecc ecc
Adriano


No, non l'ho istallato io, c'era già quando sono entrato in casa, una casa
nuova.
Opterò per l'amico idraulico.
Grazie
Sayd


 
Come ti hanno detto ha la doppia possibilità estate-inverno.
Magari ti hanno invertito il collegamento; se sei completamente a digiuno di elettricità chiama un tecnico; se hai una minima conoscenza in materia (davvero minima), smontalo e dicci dove sono collegati i due filetti.
-- 
Marco DeMa

, come faccio a verificarlo?
Lo smonti e fai una foto di come è collegato.  Se non c'è uno schema 
visibile, lo trovi sul sito del produttore e ci indichi il link.
Dopo diventa più facile capirsi. Ovviamente controlla che la programmazione 
sia corretta. Che non sia in modalità manuale sempre acceso.
Se il cronotermostato ha solo due fili (=alimentazione a batteria), prova a 
staccare uno dei due fili collegati. Riprova ora la caldaia.
Rimane sempre spenta? Se si, hanno sbagliato il cablaggio collegando sul 
contatto normalmente chiuso.
Se trovi 4 (o 3) fili collegati, fai attenzione che c'è anche 
l'alimentazione a 230V
-- 
Giorgio 

 visibile, lo trovi sul sito del produttore e ci indichi il link.
In questo momento non posso fare la foto ma l'ho smontato e la situazione è
questa:
Il termostato (la base che resta attaccata alla cassetta amuro con le due
viti e sulla quale si monta ad incastro il termostato vero e proprio)
presenta nella parte sx in basso tre attacchi per cavi elettrici denominati
da sx a dx "1", "2" e "3". Su uno e tre sono collegati due fili di colore
grigio scuro belli doppi. Nella cassetta sono presenti altri due fili
leggermente più sottili uno di colore celeste e uno marrone e NON SONO
COLLEGATI. Immagino, quindi, che al termostato sia collegata solo
l'alimentazione. La base del termostato presenta oltre ai tre attacchi detti
sopra una "presa" a tre fori nella parte bassa a dx dove si inserisce una
"spina" presente nel termostato vero e proprio che va agganciato alla
suddetta base. Ho il libretto e dagli schemi risulta che 1 e 3 devono essere
collegati, tra 1 e 2 c'è una specie di porticina... Insomma le mie
competenze elettriche sono prossime allo zero.
Ho qualche speranza di far da me?, questi due fili non collegati dove
eventualmente li devo collegare?, rischio di fare grossi danni?
Grazie
Sayd
NB credo di aver già mandato il link al libretto del termostato nel primo
messaggio.


 messaggio.
Hai ragione. L'ho visto solo dopo aver risposto.
Comunque, prima di tutto, controlla che non ci sia qualche filetto di rame 
che fuoriesce dai morsetti dei fili grigi  cortocircuitandoli.
-- 
Giorgio

 fili grigi lato caldaia. Prova e fai sapere. Eventualmente hai un tester?
Farò sicuramente il tentativo da te suggerito nel frattempo ecco le foto
della base del termostato e quella dei collegamenti sotto la caldaia:
http://www.flickr.com/photos/29272884@N05/3149440795/
http://www.flickr.com/photos/29272884@N05/3149438275/in/photostream/
Questo lo schema dei collegamenti sotto la caldaia:
http://www.flickr.com/photos/29272884@N05/3150316518/
Non capisco il senso del doppio ponte.
Grazie
Sayd


 > fili grigi lato caldaia. Prova e fai sapere. Eventualmente hai un
tester?
Rispondo a me stesso,
sul manuele delle istruzioni c'è scritto testualmente "collegando un
qualsiasi tipo di termostatoambiente, il ponticello elettrico tra 1 e 2 va
tolto". Ora, da quel poco che ne so, nella foto i ponticelli sono ben due,
tra 1 e 2 e tra 1 e 3, che faccio, stacco la corrente e provo a rimuoverli
entrambi, riattacco e provo il termostato?
Grazie
Sayd
____________
Ottimo 2009!


 entrambi, riattacco e provo il termostato?
Si. Il problema è questo. Non "sente" il termostato perchè hanno lasciato il 
ponte. Quindi non serve fare la prova sul termostato che ti avevo indicato.
Dovendo lavorare a distanza, per scrupolo apri l'altra calotta copri 
morsetti. Sul morsetto 3 non dovrebbe esserci collegato nulla.
-- 
Giorgio


Fatto, rimossi entrambi i ponti sotto la caldaia (1 -2; 1 -3) e lasciati i
due fili in t1, t2, il terzo denominato s3 resta libero. Riattaccata
corrente ma la situazione è - credo -peggiorata, i termosifoni non attaccano
manualmente con la sola manopola della caldaia su inverno ma nenche
manovrando il termostato in nessun modo possibile e immaginabile (fatti vari
reset, le batterie sono quasi nuove e il termostato collegato alla base
emette il segnale intermittente dal led), girando la rotellina non fa il
classico "tic" che dovrebbe far partire la caldaia. Francamente non so
proprio cosa fare. L'unico dubbio che mi è rimasto è che il ponte 1-3 sotto
la caldaia potesse avere una funzione visto che al termostato sono collegati
i due cavi in 1-3 e alla caldaia in 1-2. Ho riguardato le istruzioni, sia
quelle della caldaia sia quelle del termostato e non mi pare ci siano errori
nei collegamenti.
Altra domanda scema, come mai al termostato arrivano due fili grigi e alla
caldaia uno grigio e uno nero provenienti da un cavo molto grosso che
comprende anche i tre cavi dell'alimentazione e un filetto sottilissimo di
colore bianco che si dovrebbe vedere anche nella foto ma che resta appeso e
non si collega da nessuna parte.
Scusa per il linguaggio terra terra, spero di essermi fatto comprendere.
Grazie
Sayd


 non si collega da nessuna parte.
Non è un filo conduttore. E' solo un riempitivo usato per il costruzione del 
cavo. Puoi tagliarlo.
PS quando avrai risolto, prima di rimettere il coperchio al connettore della 
caldaia, accorcia i fili uscenti dal cavo grigio. Questo bloccalo 
nell'incavo predisposto con un pezzetto di plastica e  2 viti (copia 
dall'altro lato)
-- 
Giorgio
 


Grazie Giorgio, sei veramente gentile e paziente. Buon anno!


 termostato che accendi e spegni...)
Esatto bypassi anche il termostato, unendo i due fili grigi, in modo da 
capire se il guasto è nel termostato o nei fili.
-- 
Giorgio


 Fatto!
erano scollegati i fili nella scatola sotto la caldaia.
Grazie Giorgio, grazie a tutti.


 erano scollegati i fili nella scatola sotto la caldaia.
:-(
-- 
Giorgio