Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema interruttori

Buongiorno a tutti.
Nella parete che separa il salone dal corridoio ho questi de
interruttori:
[FIDOCAD]
LI 55 55 55 100
LI 55 100 195 100
LI 55 55 195 55
LI 65 55 65 45
LI 65 45 115 45
LI 115 45 115 55
LI 125 100 125 110
LI 125 110 180 110
LI 180 110 180 100
LI 130 100 75 55
LI 140 100 85 55
TY 90 40 5 3 0 0 0 * A interruttore luce salone e due tappi
TY 150 115 5 3 0 0 0 * B interruttore luce corridoio e due tappi
TY 110 75 5 3 0 0 0 * corrugato che collega due scatole vuoto
A comanda solo la luce del salone, B solo quella del corridoio. Visto
che le due scatole sono collegate da un corrugato vuoto, è possibile
fare in modo che a comandi anche le luci del corridoio e B anche
quelle del salone?
Se si, come si fà, cosa devo comprare?
Le placche sono bticino in plastica, somigliano un pò alla serie ligth
ma non sono quelle, sul sito della bticino non sono presenti e non
riesco a individuarle.
Grazie
Al

Sofia0406 wrote:
questa č una delle soluzioni
rimuovi i due interruttori e li sostituisci  con 4 deviatori  rispettando 
questi collegamenti
ciao abele
[FIDOCAD]
LI 160 20 160 65
LI 160 65 300 65
LI 160 20 300 20
LI 170 20 170 10
LI 170 10 220 10
LI 220 10 220 20
LI 230 65 230 75
LI 230 75 285 75
LI 285 75 285 65
LI 235 65 180 20
LI 245 65 190 20
TY 195 5 5 3 0 0 0 * A interruttore luce salone e due tappi
TY 255 80 5 3 0 0 0 * B interruttore luce corridoio e due tappi
TY 215 40 5 3 0 0 0 * corrugato che collega due scatole vuoto
PA 150 250 18 18 4 0
LI 150 260 150 285
PL 150 285 140 300 4
LI 155 305 155 330
LI 155 330 400 330
LI 415 345 140 345
LI 140 305 140 345
PA 460 245 18 18 4 0
LI 185 300 195 285
PL 185 300 195 285 4
LI 195 285 295 285
LI 160 250 455 250
PL 400 305 410 290 4
PL 450 305 460 290 4
LI 400 330 400 325
LI 400 325 400 305
LI 415 345 415 305
LI 185 390 190 390
LI 185 390 450 390
LI 200 375 200 305
LI 185 390 185 385
LI 185 385 185 305
LI 460 290 460 250
LI 295 285 410 285
LI 410 285 410 290
RV 120 270 220 320
RV 380 275 480 325
SA 290 250
LI 290 250 290 220
LI 305 285 305 220
SA 305 285
TY 255 310 11 8 0 0 0 * modificato
PA 190 120 18 18 4 0
LI 190 130 190 155
PL 195 155 190 165 4
PA 410 130 18 18 4 0
LI 410 140 410 165
PL 415 165 410 175 4
LI 190 170 190 180
LI 190 180 190 190
RV 395 160 430 180
RV 170 145 210 170
LI 200 125 405 125
LI 190 190 405 190
LI 285 105 285 125
LI 300 105 300 110
LI 300 110 300 190
TY 235 150 6 6 0 0 0 * circuito attuale
TY 125 310 6 6 0 0 0 * 2 invertitori
TY 395 315 6 6 0 0 0 * 2 invertitori
LI 450 310 450 375
LI 450 375 200 375
LI 465 305 465 390
LI 465 390 450 390
LI 410 175 410 190
LI 410 190 405 190

 [FIDOCAD]
(CUT)
Grazie per la gentile risposta ma non credo di aver capito, le mie
conoscenze eletriche sono limitatissime e si basano principalmente sui
colori dei fili (blu, nero e gialloverde (che va al centro)).
Potrei smontare le cassette e riprodurre quello che c'è dentro con i
colori dei fili, altro non so. Magari non è un lavoro per me.
Al

>>>>>>>>>>>>>>>>>
Con gli interruttori i fili sono due (tralasciamo per semplicità il 
giallo-verde)
Mettendo i deviatori i fili diventano TRE, non puoi cavartela copiando pari 
pari la situazione esistente.
Qui c'è una spiegazione molto elementare e disegnini a colori:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/Il%20deviatore.html#VARI_TIPI_DI_DEVIATORI
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
Grazie ma non credo di essere all'altezza dell'operazione.
Ultimo tentativo potrebbe essere fare delle foto e postarle, poi coi
quattro deviatori a disposizione chiedervi consigli, sempre se avrete
pazienza. Per ora vi ringrazio, come sempre siete gentilissimi.
Al

interruttori:
Sicuro siano entrambi interruttori?
Almeno il corridoio, sarà comandato da più punti. Quindi quello che tu hai 
chiamato interruttore, sarà in realtà un deviatore, invertitore o pulsante.
Se decidi di  provare, devi prima chiarire questo. Cambiano schemi e 
prodotti da usare.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 ha scritto nel messaggionews:51e1654b-d678-488a...@m73g2000hsh.googlegroups.com...

Infatti, da quel poco che so e dalle foto di deviatori visti in rete a
me sembrano entrambi deviatori. Sia nel corridoio che nel salone sono
stati fatti dei lavori e ho la quasi certezza che in origine i due
interruttori comandavano anche l'illuminazione degli altri ambienti
(passi per il corridoio che non accende la luce nel salone attiguo ma
il salone che non accende il corridoio che da accesso alle camere da
letto e ai bagli mi sembra veramente assurdo).
Ho scattato delle foto, spero si capisca qualcosa. Preciso che i fili
sono di colore nero e marrone, non ho visto ne fili gialloverdi ne
fili celesti.
Al
http://picasaweb.google.it/albertosimone1971/Interr_sala_corr

 - Mostra testo citato
Nessuno mi da una mano?
Alb

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
I fili Gialli/verdi non servono negli interruttori. Servono solamente nelle 
prese.
Si sono entrambi deviatori (3 morsetti)
Per fare quello che hai detto ti servono 2 invertitori (4 morsetti)
Nella canalina vuota devi mettere 6 fili. (Se sono dello stesso colore 
dovrai contrassegnarli per evitare casini)
Dalla scatola del corridoio togli il deviatore e al suo posto metti 
l'invertitore, (il quale ha i 4 morsetti riconoscibili 2 a 2 -colore diverso 
delle viti o altro). I 2 cavi neri (che erano collegati al deviatore) li 
colleghi a 2 morsetti uguali dell'invertitore. Agli altri 2 morsetti 
dell'invertitore colleghi 2 cavi nuovi che hai messo nella canalina vuota e 
andranno collegati nel deviatore al posto dei cavi neri che hai tolto. Poi 
il cavo che č rimasto libero (morsetto centrale del deviatore) dovrai 
prolungarlo fino allanuova posizione del deviatore.
Naturalmente dal supporto dovrai togliere un tappo-cieco. (anzi la cosa 
logica sarebbe mettere il tappo cieco in centro e gli altri 2 frutti ai 
lati).
Fin quě hai finito il collegamento per il corridoio. Per la sala dovrai fare 
la stessa cosa ribaltando il concetto.
VitT 

ATTENZIONE:
Togliere corrente prima di mettere le mani.
VitT 

 VitT
Grazie


Di una dimenticanza del genere sono già stato vittima e non me lo
scordo più...
Alb

Nessuno mi da una mano?
Pazienza. Non è un helpdesk.
I comandi che hai fotografato, sono entrambi deviatori. Vuol dire che le 
luci sono comandate almeno da due punti.
La serie dei frutti dovrebbe essere la Magic TT. Ora sostituita da Magic a 
tasto grande.
Comunque sul fianco del deviatore, c'è il codice.  Se lo scrivi, possiamo 
verificare.
Per aggiungere i punti di comando.
Devi sostituire il deviatore in corridoio con un invertitore. Questo avrà 
quattro morsetti siglati probabilmente 1,2, L1,L2.
Dovrai collegare i due fili neri sui morsetti L1 e L2, mentre su 1 e 2 
metterai due fili dello stesso colore (ma non marrone,nero, blu, giallo 
verde) fino alla scatola in sala.
Qui li ricollegherai sul deviatore di prima (su morsetti 1 e 2). Sull'altro 
morsetto del deviatore (L), metterai un filo marrone,  che dovrai giuntare 
(con un morsetto) con il marrone presente nella scatola in corridoio.
Idem per l'altro. Per facilitare la comprensione dell'impianto a chi 
intervenisse successivamente, usa una coppia di fili di colore diverso dal 
precedente.
P.S. belli i tubi rigidi da esterno in versione murata.
PPS  quando avrai risolto, leggi anche qui 
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
I due deviatori sono uguali: io ti avevo descritto di spostare il deviatore 
dal corridoio e portarlo nella sala per semplicità di descrizione, ma puoi 
benissimo lasciarli dove sono. L'importante è non mischiare i 2 impianti: 
perchè se li lasci dove sono, il deviatore che prima serviva la luce scala, 
dopo servirà il corridoio e viceversa.
Spero di non avere aumentato la confusione.
VitT 

 PPS  quando avrai risolto, leggi anche quihttp://
wiki.news.nic.it/QuotarBene
Ho quotato male?, comunque grazie.
Alberto

 Spero di non avere aumentato la confusione.
Ho riletto attentamente e credo di aver capito, l'elettricità non è il
mio forte.
Appena trovo gli invertitori della serie magic TT mi metto all'opera.
Alb

 colori dei fili, altro non so. Magari non è un lavoro per me.
si, ti consiglierei di non farlo se non sai bene cosa fare.
Oltretutto, se sala e corridoio hanno piu' di 2 punti per l'accensione, 
i deviatori ci sono gia', e devi aggiungere degli invertitori (4 cavi 
ciascuno).
Meglio se chiedi ad un elettricista, fidati.
Adriano

 Meglio se chiedi ad un elettricista, fidati.
Caro adriano, è propio quello che ho fatto, ho chiesto agli
elettricisti del gruppo e le risposte sono state chiarissime.
Ci provo!
Alb


condivido pienamente
fallo con attenzione e ricontrollalo 10 volte e se hai dubbi chiedi che 
sicuramente troverai le risposte e poi tira su l'interrutore generale e 
goditi il tuo lavoro
ogni volta che farai click clack su quegli interruttori ti sentirai 
soddisfato di averlo fatto da solo.
ciao abele 

 soddisfato di averlo fatto da solo.
e la gioia maggiore, fare le cose e farle bene.
Alb

 Al
Salve a tutti,
stamattina sono riuscito a trovare gli invertitori, ho fatto i
collegamenti come da voi suggerito, tutto bene, dal salone si accende
corridoio e salone e dal corridoio anche il salone...c'è un piccolo
problema: all'ingresso c'era un'altro interruttore/deviatore che
accendeva il salone e ora accende il corridoio :-))
Posso fare qualche cosa?
Grazie
Alb

Posso fare qualche cosa?
Hai scambiato qualcosa.
Prova prima a scambiare i due marroni (nel caso abbiano usato stesso colore 
sia per la fase che per il ritorno verso la lampada).
Se non si risolve, rimettili come prima e scambia la coppia di fili in 
uscita da un invertirore, con la corrispondente sull'altro invertitore.
Importante: segnati i fili prima di fare modifiche. Cosě se non si risolve, 
almeno partiamo da una base funzionante.
-- 
Giorgio

 Giorgio
Grazie Giorgio, è una regola che ho adottato sin da subito e mi son
trovato bene.
Comunque la serie è matix/magic, la magic da sola in quel modo non la
fanno più e comunque anche questa serie è leggermente diversa da
quella che avevo io che era solo magic.
Grazie
Alb

quella che avevo io che era solo magic.
No tu avevi la magic TT.
La vecchia serie magic, meglio storica, visto la svolta che ha portato, è 
questa:
Grazie
Alb 

quella che avevo io che era solo magic.
No tu avevi la serie Magic TT.
La storica serie Magic č questa:
http://www.elettromnia.net/elettromnia/images/cat/magic.jpg
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, č che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 La storica serie Magic è questa:
http://www.elettromnia.net/elettromnia/images/cat/magic.jpg
Di lato a un deviatore c'è la scritta Magic TT 50003, hai ragione
anche su questo!
Alla fine di questa storia ho capito una cosa:
la corrente non fa per me:-)
Grazie ancora alb