Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Elettrodomestici cucina e differenziale che salta

Ho appena collegato gli elettrodomestici della cucina nuova alla rete
elettrica. ho questo problema:
tutti gli elettrodomestici sembrano funzionare correttamente ma lunedi
notte e venerdi notte a un certo punto è "saltata" la luce.
Spiego meglio.
Lunedi notte c'è stato solo un piccolo sbalzo di tensione. Venerdi
notte invece alle 5 è saltato il differenziale.
Sembrerebbe, ma non ne sono certo, che in entrambi i giorni ci fosse
la lavastoviglie collegata alla presa (ma spenta), mentre negli altri
giorni che non è successo niente non era collegata alla presa.
Venerdi sera la lavastoviglie aveva fatto un lavaggio alle 23 senza
dare alcun problema. Lunedi invece non l'avevo nemmeno fatta
funzionare.
Cosa potrebbe essere? Mi sembra strano che una lavastoviglie che
funziona normalmente faccia saltare il differenziale da spenta. Sarei
più portato a pensare che sia colpa del frigo che è l'unico
elettrodomestico che funziona nella notte.
Ultime due notti la lavastoviglie era collegata alla presa e non è
successo niente.
Qualche idea?

Qualche idea?
Intere legioni di elettricisti hanno gia' perso la testa e continuano
a perderla per problemi simili.
Io attaccherei un differenziale ad ogni singolo apparecchio sospetto,
cosi' vedi quale e' il colpevole.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

Gambo ci ha detto :

Se il problema fosse costante, ad esempio ogni due/tre giorni succede, 
allora direi di provare a staccare un elettrodomestico, se non salta 
per una settimana è lui il colpevole, altrimenti appena salta lo 
riattacchi e provi con un altro.
Però i due eventi che citi sono stranamente 'incompatibili'.
Quello che tu chiami 'sbalzo di tensione', immagino sia dovuto a 
qualche utenza 'pesante' che è partita. In questo caso il calo di 
tensione dipende da una sezione insufficiente dei cavi a monte, da 
qualche parte che puoi sapere solo tu conoscendo il giro che fa la 
scossa.
Ma un'utenza esageratamente pesante, al massimo fa saltare il 
magnetotermico, non il differenziale. Invece tu dici che nell'altro 
caso è saltato il differenziale.
A questo punto inizierei a ragionare di problemi dall'esterno. Se la 
linea esterna è sporca e manda tensioni o forme d'onda strane, può 
succedere quello che citi, ossia le lampade che scendono o salgono di 
intensità e ogni tanto lo sgancio del differenziale.
Se veramente fosse questo il problema (e potresti saperlo parlando coi 
vicini che abitano lì da più tempo), allora uno degli elettrodomestici 
ha, ad esempio, un effetto che a fronte di queste schifezze della linea 
ti fa sganciare il differenziale. Non necessariamente un difetto, 
potrebbe essere la sua normale tecnologia, però la linea è schifosa.
Ad esempio nel nostro quartiere abbiamo oramai rinunciato ai dimmer 
delle lampade (tanto ad un certo punto saltano tutti), i pc e i tv sono 
sotto ups, i differenziali sono tutti superimmunizzati, e con questa 
robaccia dall'esterno ci conviviamo...
Alberto

 Qualche idea?
  Cambia l'interruttore differenziale.
  ciaofelix.
-- 
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

   ciaofelix.
Perchè dici che si è rotto?

 Alberto

Nel suo scritto precedente, Gambo ha sostenuto :

Certo, ci mancherebbe.
Però quelle apparecchiature lì sono molto robuste, dopo vent'anni di 
linee elettriche di merda ho una certa casistica.
Si strinano i dimmer, si strinano i pc, si strina qualche tv, ma 
nessuno di noi ha mai avuto problemi con frigoriferi, lavatrici, 
lavastoviglie, forni, microonde, caldaie, ecc...
Quindi, se arrivi alla conclusione che c'è qualcosa sulla linea 
esterna, proteggi pc e tv con ups, non installare dimmer, e monta un 
differenziale superimmunizzato (che è immune a queste problematiche 
esterne, a meno che non arrivi qualcosa più simile ad un fulmine che ad 
un disturbo)...
Costano parecchio, diciamo che un blocchetto differenziale normale 
costa una decina di Euri, mentre un superimmunizzato costa 80Euri. Però 
alla fine risolvi. Personalmente lo preferisco rispetto a quelli che 
autoriarmano, ma è questione di gusti.
Ciao
Alberto

Perch� dici che si � rotto?
Il diritto di rompersi non si nega a nessuno.
Prendine uno superimmunizzato, come hanno gia' detto altri.
Se il problema veniva da fuori, cosi' lo risolvi.


 autoriarmano, ma questione di gusti.
Si buona soluzione.
Potrebbe anche essere qualche elettrodomestico che per strane ragioni
disperde la tensione? Tipo non so un decoder tramite l'antenna tv
oppure la lavastoviglie toccando qualcosa di bagnato?
In questo caso risolverei col super immune?

Sembra che Gambo abbia detto :

No, in quel caso è giusto che il differenziale scatti, è il suo lavoro.
Il super-immunizzato previene gli interventi non desiderati, ma non 
evita di fare il suo giusto lavoro.
Quello magari lo risolveresti mettendo un differenziale da 300mA 
anzichè da 30mA, ma ridurresti il livello di protezione.
In quel caso, però, credo sarebbe bene individuare il colpevole e 
risolverlo. Perchè la lavastoviglie che disperde sul bagnato, io a casa 
mia non vorrei averla...
Alberto

 Alberto
No intendo magari se fa un po di condensa dopo il funzionamento....
però ho testato il telaio della lavastoviglie col voltmetro e da 0
come valore.
E poi perchè dovrebbe scattare solo durante la notte? Se c'è del
bagnato salterebbe subito dopo l'uso.

 bagnato salterebbe subito dopo l'uso.
Infatti io non ho mai detto che sia la lavastoviglie, anzi...
Alberto

No intendo magari se fa un po di condensa dopo il funzionamento....
La condensa e' pur sempre acqua, e se va li dove non deve andare puo'
fare guai.
E il differenziale serve proprio ad evitare questo genere di guai.


 Perch� dici che si � rotto?
   Sono impazzito per 3 anni prima di chiamare un bravo amico tecnico che
   cambiandomi il differenziale ha risolto il problema, mi ha spiegato che
   apparentemente funzionano ma dei sensori interni perdono la loro
efficacia intervenendo anche nel caso di una differenza di potenziale
trascurabile, ma il mio � uno dei tanti casi.
   ciaofelix:-)
   Fatti prestare un differenziale e prova.


    Fatti prestare un differenziale e prova.
Questa notte alle ore 1:00 è saltato ancora il differenziale.
Riattivato subito dopo tutto ok. Frigo acceso collegato e
lavastoviglie spenta(e non usata da 2 giorni) collegata

Gambo scriveva il 29/06/2010 :

Però, cerchiamo di capire: tutto l'impianto è nuovo, o solo la cucina?
Perchè se è tutto nuovo, magari hai una dispersione sulle luci esterne 
(che sono spesso un elemento critico).
Se invece non avevi mai avuto problemi, e con la cucina nuova hai 
problemi, effettivamente potrebbe esserci qualcosa lì.
Però l'indizio più strano è il "calo di tensione", quello non è una 
dispersione.
Alberto

 Alberto
Solo la cucina è nuova. Prima con la cucina vecchia non succedeva
niente. Il frigo era però collegato in una presa diversa. Ora il frigo
è collegato dove prima era collegato un congelatore. E anche il forno
sarà collegato a una presa diversa, però in questo momento è
scollegato.
Cosa intendi per dispersione sulle luci esterne? Se può essere d'aiuto
in questo momento ho tutte e tre le luci esterne dei tre terrazzi
bruciate.


Aggiornamento: anche a quello che abita nell'appartamento sotto al mio
salta il differenziale negli stessi giorni.
Potrebbe essere che i problemi interni a un appartamento si
riperquotono anche sull'altro o piuttosto per entrambi il disturbo
arriva dall'esterno?

 arriva dall'esterno?
La seconda che hai detto.
Alberto