Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Buco il legno o il vetro?

Consiglio:
per essere in regola, mi hanno detto che in cucina devo praticare un foro
che dia verso l'esterno (per eventuali perdite di gas o CO2?).
siccome la conformazione della mia cucina è un pò particolare, non ho
nessuna parte di muro che si possa bucare per applicare la grata, per cui
l'unica soluzione è bucare o il legno della porta-finestra oppure bucare il
vetro della stessa.
Alcune domande:
1) meglio bucare il vetro o il legno?
2) di quanto dev'essere il diametro del buco?
3) si deve fare in basso o qualsiasi altezza va bene?
grazie mille!

 che dia verso l'esterno (per eventuali perdite di gas o CO2?).
aggiungo altri dettagli:
in cucina non ho nč scalda-acqua nč caldaie (ho il riscaldamento
centralizzato e lo scaldabagno turbo montato tra qualche giorno in bagno).
Ho una classica cucina a gas con la sua cappa..se servono altri dettagli
utili, sono qui :)

 grazie mille!

 ha scritto nel messaggio
news:zfge0rwt...@spv.it...

La cappa č aspirante o č collegata con un tubo all'esterno? nel caso della
cappa aspirante il foro minimo dovrebbe essere di 100 cm2 e  in piů bisogna
calcolare la portata d'aria in m3 dell'aspiratore e ingrandire il foro di
conseguenza
ciao     edy

 utili, sono qui :)
Per una risposta esaustiva secondo le normative vigenti, serve sapere :
- se i fuochi di cottura dispongono o meno di termocoppie di sicurezza
- se la cappa di aspirazione è dotata o meno di elettroaspiratore (e se,
  in caso positivo, qual' è la portata del ventilatore).
Cordialità.
                Paul
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004

conseguenza
la cappa č collegata al tubo che va poi sul tetto..nessun motorino di
aspirazione...

   in caso positivo, qual' è la portata del ventilatore).
no, nessun aspiratore...anzi, l'aspiratore ce l'ha ma è comandato da un
interruttore manuale.. non so se è inteso quello o no...

 interruttore manuale.. non so se è inteso quello o no...
Non è che sia molto chiaro.....l' elettroaspiratore c' è o non c' è ?
Comunque ti posto le norme, e poi vedi tu. :-)
L' apertura di ventilazione per il locale cucina deve essere dimensionata
come segue :
- 6 cmq per ogni kW di potenza termica dei fuochi, con un minimo di 100 cmq
   se i fuochi sono dotati di termocoppia di sicurezza.
  In difformità, 12 cmq per ogni kW, con un minimo di 200 cmq.
Quanto sopra vale se la cappa di aspirazione è a tiraggio naturale.
Se la cappa è munita di elettroaspiratore, le aperture calcolate come sopra
vanno aumentate di :
- 140 cmq se la portata dell' aspiratore è sino a 50 mc/h
- 280 cmq  "   "      "      "        "          "  oltre 50 sino a
   100 mc/h
- 420 cmq  "   "      "      "        "          "  oltre 100 sino a
    150 mc/h
L' apertura di ventilazione và fatta preferibilmente in basso se
l'alimentazione è a GPL, in alto se a gas di rete (metano),


 Non è che sia molto chiaro.....l' elettroaspiratore c' è o non c' è ?
uhm..mi viene il dubbio che quello che ho è un elettroaspiratore o no...
dunque, semplicemente, è una ventola dentro la cappa che quando ad esempio
si fa il fritto, si accende tramite interruttore per aspirare i vari fumi
per evitare di riempire la casa di odore di frittura :-)

 per evitare di riempire la casa di odore di frittura :-)
Aspirare aspira, va a corrente, non c'è scampo, è un elettroaspiratore.
Fabbrogiovanni. 

 Aspirare aspira, va a corrente, non c'è scampo, è un elettroaspiratore.
ah, credevo che l'elettroaspiratore in questione fosse una cosa diversa da
ciò che io chiamo semplicemente ventola :-)
cmq ritornando al discorso iniziale, se pratico un foro di 10cm x 10cm sono
in regola o no?
grassie:)

 ha scritto nel messaggio 
news:19kefanbwyh50$.dlg@spv.it...

Sicuramente ancora NO, se leggi bene il post delle 15.13 di Paulhass vedrai 
che ci sono altri tre parametri da considerare, termocoppia sui fornelli 
SI/NO, potenza termica, portata dell'aspiratore.
Fabbrogiovanni. 

 SI/NO, potenza termica, portata dell'aspiratore.
si, ho letto il suo interessante post, ma non ci ho capito granchč, anche
perchč cmq sia la cucina me la devono ancora consegnare e montare, quindi i
parametri esatti non li conosco..

asmatar ha scritto:



     Circa 200 cmq :-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

     Circa 200 cmq :-)
	 ossia un foro con diametro di cm 16 ;))
-- 
ciao, massimo
per favore quotate bene!
www.olografix.org

 ha scritto nel messaggio
news:pcWxd.32953$Lg7.1...@twister1.libero.it...

Se riuscissi a ricordare come fai tu, tutti questi numeri sarei un fenomeno.
di nuovo complimenti e.....auguri
ciao     edy