Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termoresistore del condizionatore bruciato

Ciao
Quel pistola dell'idraulico mi ha fatto attaccare il 220 a due cavi
che andavano all'unita esterna.
Peccato che erano i cavi che andavano ad un termoresistore attaccato
ad un tubo di rame in una posizione impossibile.
Ora rimane in allarme perché l'unità interna non sente il
termoresistore chiaramente fritto.
A che serve questo termo resistore?
Dite che ho qualche speranza di far ripartire questa unita magari
sostituendolo?
Ora dovrei pagargli l'installazione e mi rompe proprio!!!!!
Ste

 Ste
Tu gliela paghi quando a sue spese ripara il danno, semplice.


Il problema è che io gli ho attaccato li la corrente!

 Il problema è che io gli ho attaccato li la corrente!
Eh, allora procurati il pezzo danneggiato, e attaccalo nel posto giusto. 

sostituendolo?
Non conosco la tua capacita' di fare danni, ma se e' solo quello,
direi di si.
Se fosse il mio, proverei a cortocircuitare i due fili che vanno alla
sonda, per vedere se poi l'apparecchio funziona.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 sonda, per vedere se poi l'apparecchio funziona.
Se fosse il mio mi procurerei uno schema, o chiederei a chi ne sa di piu'.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sostituendolo?
serve per il funzionamento in pompa di calore, misura la temperatura  
dell'unita' esterna, per evitare il congelamento (spiegato a grandi linee).
Dovrebbe essere una ntc da 10K
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================


Sei la mia salvezza!!!!
ho preso un po' di termistori, tra cui uno da 10k (50 cent l'uno :)
LA sfiga vuole che sia quasi inaccessibile la fortuna che ho una
unita' esterna uguale pero' scarica
1) quello nuovo posso nastrarlo in un altro punto piu' accessibile
della serpentina ?
2) sull'altro condizionatore posso misurare il valore con un
"ommetro"  e prendere una resistenza simile?
3) Cosa rischio se rifaccio partire il tutto con il termistore
nastrato che non funziona bene?
Congelamento... ?
spiegami pure sto leggendo schemi elettrici e principi di
funzionamento da un'ora :)

 Congelamento... ?
quando funziona in pompa di calore, lavora al contrario. quindi dentro  
caldo fuori freddo.
se fuori c'e' il rischio ghiaccio, il condizionatore fa un ciclo in  
condizionamento ma senza ventola accesa dentro, cosi' fa il defrost fuori.  
la sonda gli dice se farlo o meno.
Ciao.Alberto.


 la sonda gli dice se farlo o meno.
quindi se non lo uso come pompa di calore me ne sbatto di quello che
legge?
:)
a temperatura ambiente il condizionatore simile legge una resistenza
di 6.4Kohm
Oggi vado a comprare il ricambio

 di 6.4Kohm
temperatura ambiente = ? :))) qui per esempio adesso ci sono 18 gradi,  
inizio settimana scorsa ce n'erano 27 :)


 sonda gli dice se farlo o meno.
Però non capisco come mai sia da cablare all'esterno del corpo 
macchina.
Nel mio, il sensore è dentro all'unità esterna, ipotizzo vicino al 
radiatore, ma è cablato con un filo interno.
Poi dalla macchina partono due 'cavoni', uno serve per dare la scossa 
(ossia lo porti al quadro e lo attacchi sotto al suo magnetotermico), e 
l'altro va fatto girare per gli split, e porta a questi sia la scossa 
che i vari contatti per le chiamate.
Che poi in realtà presumo sia un bus dati, perchè dal telecomando 
'parlando con uno split' posso fare anche la diagnostica dell'unità 
esterna, ma il concetto è lo stesso.
In sostanza, mi sfugge come mai esista questo cavo da cablare 'a 
parte'...
Poi non ce l'ho neanche in ufficio e neanche nel vecchio monosplit dove 
vivevo prima.
Alberto

 la sonda gli dice se farlo o meno.
quindi se non lo uso come pompa di calore me ne sbatto di quello che
legge?
:)
a temperatura ambiente il condizionatore simile legge una resistenza
di 6.4Kohm
Oggi vado a comprare il ricambio


Temperatura di 21 gradi... il valore nominale dovre essere letto a 25.
Quindi deve essere un po piu' alto giusto?
Con una resistenza da 65K lo splitter va fuori allarme ma non fa
partire il condizionatore... presumo che se metto una resistenza da
6,5K il condizionatore parte. Per proteggerlo potrei usare un
termistore da 10K giusto?

 radiatore, ma è cablato con un filo interno.
Anche nel mio
Oltre a i cavi per controllare il compressore ha una coppia di cavi
che da dallo split interno vanno a questo termoresistore.
Lo splti controlla con un microprocessore il valore di questo
termoresistore.
Se il termoresistore non e' presente o in corto segnala errore. Se
rileva un valore al < o > di un range non fa partire il compressore
per preservare il circuito idraulico come spiegava l'altro alberto

 per preservare il circuito idraulico come spiegava l'altro alberto
Oh, sarò io ad avere le idee strane sui condizionatori.
Io la vedo così:
Ogni split si gestisce la sua climatizzazione locale. A seconda dei 
casi, può aver bisogno di generare aria calda o aria fredda.
Quindi dice all'unità esterna "dammi un fluido fatto così e cosà".
A questo punto l'unità esterna valuta 'le richieste' dei vari split, se 
queste sono in contraddizione fa una valutazione di priorità (ad 
esempio se uno split chiama freddo e uno chiama caldo, ci sarà una 
logica che decide chi vince), e si occupa di 'servire' gli split. E se 
c'è pericolo di ghiaccio, dirà agli split "aspetta un attimo che faccio 
il defrost".
Alberto

 comunque è lì in zona...
La mia unita' esterna non ha microprocessore :) e ho un solo split
Probabilmente per avere piu' split bisognava installare qualche
componente aggiuntivo o meglio il mio condizionatore e' una ciofeca
tale che non prevede neanche la gestione di piu' slit :)