Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettrico nuovo nuovo

sono alcuni mesi che abito nella casa nuova, con l'impianto elettrico
certificato dall'elettricista come da legge.
pochi giorni fa ho montato una lampada: ho staccato l'interruttore delle
luci del piano di sopra, sono salito sulla scala, ho spellato i fili e ho
preso una scossetta fastidiosa toccando il filo di messa a terra e quello di
una fase (o il neutro, boh).
poi ho provato a toccare con il filo di messa a terra, la patre in ferro
della lampada che avevo fissata al muro : si vedevano delle piccole bzz bzz
(chiaro no ?).
quindi ho toccato uno degli altri due fili (l'arancione o il marrone non
ricordo) con la messa a terra ed è scattato il salvavita.
l'elettricista avanza ancora soldi: l'ho chiamato perché venga a verificare
il problema, cosa faccio ?
grazie, ciao.

Mentre l'elettricista armeggia sui nudi fili, riattacca il salvavita e
domandagli se c'è corrente.
Ciao


E' capitato anche a me a casa (sempre nuova) di amici per mettergli il
lampadario in camera. Ho staccato il reparto notte, spelato i fili e
scossetta (tra fase e neutro). Ho preso il multimetro e ho misurato la
tensione tra fase e neutro e c'erano circa 100V. Sono arrivato alla
conclusione che e' un fenomeno di induzione dovuto ai fili vicini nel
corrugato o nella scatola di derivazione. Stesso problema in casa mia
circa 2 mesi fa' con una lampada comandata da un dimmer elettronico
che si accendeva per i ca..i suoi, misurata la tensione circa 90-100V.
Risolto grazie ad un consiglio di uno del NG mettendo un condensatore
sul polo di comando.
In poche parole non penso che l'elettricista possa farci niente, salvo
rifare l'impianto dividendo fisicamente le varie linee
dell'appartamento con relative opere murarie :-))).
Ciao
-- 
Fritz
Togli *ERASE* per rispondere in e-mail.

 ha scritto nel messaggio
news:ap71dh$65he$1...@stargate1.inet.it...

Vivi in un condominio?
Se si magari qualche inquilino sta a scaricando a terra qualche guasto senza
che lui se ne accorga.
--
Marco
marcotog...@inwind.it

 ha scritto nel messaggio
news:GVYt9.73114$%M1.18...@twister2.libero.it...



Posso anche aver detto un cavolata ma non ho trovato una spiegazione
migliore per i due casi che ho illustrato. Senti l'elettricista e
facci sapere cosa dice lui.


facci sapere cosa dice lui.
Non è questione che la spiegazione sia o no giusta (a me non convince molto,
ma non è questo il punto). Il fatto è che non deve accadere, e basta. Sarà
compito dell'elettricista capire che cosa deve fare perché non accada. Potrà
anche chiedere di rifare le tracce, ma non può trincerarsi dietro "non ci
posso far nulla", e non può certificare come a norma un impianto che ha quel
problema.
Ciao.

 sul polo di comando.
Ah poi ha funzionato allora!... Buono a sapersi, cosě se mi capita so come
risolvere! :-)
Ciao,
Enrico.

 il problema, cosa faccio ?
Una volta che ha controllato verificate insieme che ogni interruttore del
quadro stacchi effettivamente la corrente al proprio circuito.... se ad
esempio ci fosse un lampadario che si spegne sia quando stacchi il circuito
"luce" sia quello "forza" vorrebbe dire che prende un polo su un circuito e
l'altro sul secondo... ciò che io dicevo all'inizio....
Che siano i cavi che viaggiando nello stesso tubo a portare corrente anche
quando non dovrebbe esserci sarebbe plausibile solo per linee che viaggiano
assieme per percorsi molto lunghi e comunque non ti darebbero la scossa, a
limite potresti misurare col tester tensioni dell'ordine dei 100 V ma che
appena tocchi il filo si "siederebbero" immediatamente andando a ZERO.... a
meno che qualche linea non sia proprio in dispersione, ma il salvavita non
ti starebbe nemmeno attaccato allora....
Facci sapere come procede! :-)
Enrico.



Si, sono 2 mesi ormai e la lampada si accende sempre solo a comando.
