Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: generatore di corrente

Avrei intenzione di comprarne qualcuno a gasolio. Forse 2Kw/h reali bastano.
Quali caratteristiche devo controllare per trovarne uno decente?
Ma poi come si collega alla rete elettrica di casa?
Grazie 

 Ma poi come si collega alla rete elettrica di casa?
Varie opzioni:
a)non si collega
b)si scollega l'impianto di casa dal contatore e lo si collega al generatore 
(manualmente o mediante un commutatore meccanico)
c)si installa un quadro di commutazione automatica tra rete Enel e 
generatore
--
Giorgio 

 ha scritto nel messaggio 
news:diMUm.59132$813....@tornado.fastwebnet.it...

Un Generatore "dichiarato" 2 KW � adeguato generalmente per "tirare" un 
carico capacitativo da 1 kw o poco pi�...
Un generatore da 2 kw dovrebbe avere un motore endotermico da minimo 4 kw (5 
HP).
Motori Diesel da 5 HP sono "piccolini"...
Il Motore, per semplici motivi di Frequenza" e non di "Potenza", DEVE 
ruotare continuamente a 3.000 giri minuto per poter avere i 50 Hz... sia 
carico che a vuoto...
Se ci devi collegare carichi "resistivi" (lampade, resistenze, 
caricabatterie ecc.) pu� andare.... se ci devi collegare motori elettrici o 
saldatrici ad inverter...  scordatelo!
Un Motore Elettrico da 1 HP... allo spunto pu� assorbire da 3 HP in s�...
Mentre la Rete ENEL...  assorbe il colpo...  il Gruppo Elettrogeno di... 
SIEDE!
I gruppi elettrogeni (in genere) NON si collegano alla rete domestica (per 
motivi e problematiche che non ti sto a spiegare) ma si utilizzano "al volo" 
con collegamento diretto al carico.
Occhio che le SCOSSE si sentono!
Se in ogni caso TI SERVE una fonte di energia domestica "autonoma" non � per 
un fai da te consigliato sul web... ma opera di Ditte Specializzate nel 
settore.
Sorry.
Ciao. 


Lapsus linguae....   ;-(
Carico Induttivo....  NON capacitativo....
Sorry! 

 settore.
Io invece lo consiglierei di persistere su questa strada ma valutare un fai da te duro e puro accoppiando
un generatore da camion (24V?) con un motore diesel di una qualunque macchia agricola piccola  + batteria e inverter (cosi passando 
per la 24V elimina il problema della stabilizzazione).....
pero ci vedo molti automatismi da mettere in mezzo non so se ce la fa.....
Riguardo al diesel , essendo sostanzialmente un grasso e' molto piu' facile da stoccare che la benzina
Giulia

 Carico Induttivo....  NON capacitativo....
Induttivo infatti a cos fi 0,5
ma appunto i transitori forti  perch� non li alimenta ?
Un sovraccarico breve dovrebbe tollerarlo anche 3 In
Il parallelo si potrebbe evitarlo con
due teleruttori interbloccati di cui uno preferenziale 

 ha scritto nel messaggio 
news:hg08c2$59l$1...@nnrp.ngi.it...

Certo... tutto si pu� fare...   ;-)
Io infatti gli consiglio di rivlgersi ad una Ditta specializzata...  visto 
che dalle sue domande NON dovrebbe saperne molto dell'applicazione...  :-(
Il Diesel ha tanti problemi... tra cui "assorbe" l'umidit� dell'aria che si 
miscela col carburante... creando notevoli probleni alle Pompe 
d'iniezione...
Inoltre c'� la Paraffina che si "condensa" col gelo e blocca le tubazioni...
Poi c'� il costo che varia con le necessit� del Governo Ladro!
Poi c'� un coso che si chiamava !H Ter"...  un bel registrone 
anticontrabbando...(leggi: Finanza!
Se pensi di poter mettere una bella cisterna di Gasolio Autotrazione in 
cortile...
TI SBAGLI DI GROSSO!
E' sottoposta al controllo della Finanza...   Carico... scarico...  ecc  (H 
Ter).
Inoltre deve essere contenuta in una doppia vasca in modo che non possa 
finire a terra....
Deve essere coperta perch� la pioggia non riempia il doppio contenitore...
Deve essere "omologata" dai VVFF...
Deve... ecc. ecc. ecc.
Ciao.
 

 Deve... ecc. ecc. ecc.
Mi sa che ti sei perso lo spirito del newsG .....
non e' interesse del newsG la legge ,ci limiteremmo alla maglia con l'uncinetto omologato visto il desiderio di 
regolamentare/far-disattendere del legislatore italiano, viceversa  si danno consigli proibiti su impianti o cose simili , qua 
l'interesse unico e' se si puo' fare da se (preferibilmente senza lasciarci le penne ).....
Giulia

 ha scritto nel messaggio 
news:hg34hn$17i$1...@nnrp.ngi.it...

Cara Giulia,
di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno!
Un Tizio qualsiasi chiede (e fin qui � lecito)...
un altro Tizio risponde dando dei "consigli"...
senza scendere nei particolari perch� o "inutili" o "pericolosi"...
Uno "inesperto" ti chiede "come" collegarsi alla rete domestica...
TU...  cosa rispondi?
Fatti una "Prolunga Maschio-Maschio e la infili nella Presa"?
Mi � gi� successo venti-trenta anni fa quando collaboravo con la Honda Power 
Products che un "deficente" lo facesse...
Ma lo sai che cos� rischi di "fulminare" il primo Tecnico ENEL che 
interverr� per il bel corto che farai?
"Mettere le mani" sull'impianto elettrico ORA S' (quasi) ILLEGALE... 
altrimenti a cosa servirebbe la "Certificazione" richiesta per Legge?
Se ti "senti serena" INSEGNALI TU come fare...
IO me ne lavo le mani.
Ciao.