Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mi spiegate una cosa?

Probabilmente esisteva una vecchia canna fumaria. Hanno intubato
 il tubo di scarico della caldaia fino al tetto e hanno sfruttato
 il camino come presa d'aria. corretto? č legale? Ho provato con
 un accendino e ho notato che l'aria non sale Ma scende... essendo
 una vecchia canna fumaria non dovrebbe aspirare? vedete
 foto.
 
https://ibb.co/jAMudT
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 foto.
 
E' l'umiditą discendente. 
 
 

   il camino come presa d'aria. corretto? è legale?
 
Si usano tubature coassiali per mettere far passare scarico e carico 
nella stessa canna...
Può essere tranquillamente a norma. La caldaia è a tiraggio forzato?
 
Davide.

 
 
si.


 
però la caldaia prende aria da un tubo posto al lato esterno della
 casa. quel buco che vedi in foto che è chiuso solitamente con una
 griglia porta aria in casa...


 
 
Si e` una vecchia canna fumaria, di quando in cucina si mettevano anche 
delle canne di esalazione per estrarre, grazie alla ventilazione 
naturale (tiraggio) i residui di combustiore ed i vapori della cottura.
 
Tutto ando` bene fino a che non arrivarono, a rivoluzionare i tiraggi, 
le caldaiette a tiraggio forzato... che grazie al ventilatore di 
espulsione ed a una non aderente rispondenza alle Norme, delle bocchette 
di immissione aria, cominciarono a produrre i primi morti per asfissia.
 
Non e` un caso che oggi tutte le installazioni di caldaie interne 
debbano essere a camera stagna, con presa diretta dall'esterno... :-)
 
Morale se dalla canna scende aria significa che e` richiamata verso il 
basso, da una depressione... ora non ti rimane che cercare la causa di 
questa depressione, fosse anche solo l'areatore del bagno cieco.
 
bye

   una vecchia canna fumaria non dovrebbe aspirare? vedete
 
le canne fumarie "aspirano" quando sono calde, il resto lo fa il fumo di 
combustione che essendo caldo va verso l'altro
 
circa la liceità o meno dell'intervento dipende, soprattutto se 
ècollettiva o meno
 
diciamo che se è singola ed il tubo corre per tutto il tratto della 
canna fumaria esistente e arriva a tetto, si può, l'aspirazione se è 
coassiale ok, altrimenti no

 altrimenti no
 
la foto che vedete e' in bagno dove ho la caldaia.
Dal comignolo si vede dentro un tubo di metallo ed e' sicuramente il 
tubo di espulsione fumi della caldaia. Poi c'e' quel buco che vedete su 
cui c'e' installata una griglietta ed e' l'unica presa d'aria che ho in 
casa. Probabilmente prende aria dal camino e hanno sfruttato la vecchia 
canna fumaria...possibile?

 canna fumaria...possibile?
 
Possibile si ma non e` molto regolare...
 
intanto ci devi dire la caldaia nel bagno da dove prende l'aria di 
combustione...
 
bye

 bye
 
di fianco alla caldaia c'e' un tubo che esce e va nel muro esterno 
della casa e prende aria da li.

 
https://ibb.co/jAMudT
 
 
Cosa dovremo guardare ?
 
PS: la canna e' collettiva ? (cioe' si tratta di un
condominio con piu' piani ?)
 

 casa e prende aria da li.
 
se e` cosi` e` ok... la caldaia non riesce a mettere in depressione 
l'ambiente... perche` e` a camera stagna con presa dell'aria di 
combustione e scarico funi esterni (molto meglio).
 
l'aria scende dall;intercapedine invece che salire?
 
facciamo cosi`, se il fenomeno d'inverno non si ripete tale e quale, 
ovvero quando la casa e` calda, in quella intercapedine il flusso d'aria 
diventa ascendente, perche` il peso dell'aria (a 20 gradi) e` minore di 
quella fredda esterna, significa che e` tutto regolare, altrimenti da 
qualche parte nella casa c'e` qualcosa che mette in depressione gli 
ambienti (che non e` la caldaia).
 
 
bye

 condominio con piu' piani ?)
 
3 piani totali. Secondo me il mio camino e' solo per il mio 
appartamento e hanno intubato lo scarico della caldaia fino al tetto e 
poi utilizzato la vecchia canna fumaria come presa d'aria. Io la 
intendo cosi' E' una casa degli anni 70 ristrutturata.

 La casa ha 3 appartamenti e sul tetto ci sono 3 camini.
 
Secondo lei che aspetto ha l'uscita di un canna di aereazione ?
Ripeto: per avere la certezza occorre verificare il materiale
con cui e' costruito (plastica o invece materiale compatibile
con fumi caldi).
Anche la sezione e' un indizio, perche' sotto i 200 cm2
ho difficolta' a credere che sia fumaria.
 
...snip...