Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvolina di sfiato termosifoni

Ciao,
altra domanda sui termosifoni...La valvolina di sfiato serve o no?
Alcune volte c'e', altre no...Perche'?
/Carlo

Alcune volte c'e', altre no...Perche'?
Certamente che serve,se no come si farebbe spurgare l'impianto dalla
presenza di bolle d'aria.
Mi sembra strano che in alcuni punti del tuo impianto non siano
presenti.........forse per risparmiare.
Mi pare(ma non sono sicuro) che negli impianti a vaso aperto ,ed ammesso che
l'impianto sia fatto a regola d'arte,l'impianto e autosfiatante.Ma credo
chje questo non sia il tuo caso.
ciao
pao

 chje questo non sia il tuo caso.
Infatti nel mio appartamento che è stato costruito negli anni '60 da un
imprenditore con le braccine decisamente corte non c'erano.
In compenso i termosifoni erano montati con un visibilissimo fuori bolla
che lasciava più in alto il lato di ingresso/uscita dell'acqua, in modo
da consentire alle bolle d'aria di andarsene.
E' comunque sempre consigliabile montare le valvole - magari quelle
autosfiatanti - sui termosifoni in alluminio che tendono a creare gas a
contatto con l'acqua del circuito.
-- 
Repo

Ciao,
in effetti io non ce l'ho in nessun termosifone. Intendevo che in alcuni
impianti ci sono ed in altri no.
Cmq il mio impianto risale al 1965 e finora, con i termosifoni a piastre, non ha
mai dato problemi...Ma dato che li devo cambiare  con quelli in alluminio, mi sa
che ce le metto!!
Saluti e grazie/
Carlo


 wrote in message
3BAA6329...@hotmail.com...

Serve ma si usa(se l' impianto č ok) solo se si apre il circuito o si smonta
il termosifone e puoi sempre svitare un tappo ma non ne vale la pena una
valvolina costa 700lire

 ha scritto nel messaggio
news:3BAA6329...@hotmail.com...

se l'impianto di riscaldamento ha una colonna in salita (come a dire se dal
termosifone partono i tubi per un corrispondente termosifone al piano sopra)
la valvola non è indispensabile in quanto è al piano di sopra che
arriveranno le bolle d'aria,
Ovviamente se l'impianto è orizzontale la valvola diventa di maggior
utilità.
Inutile dire che se il tuo è il termosifone più alto della colonna, o hai la
valvola o rischi di non avere calore.
bye

...

.....come gia detto da @ ,il costo  di queste valvoline e bassissimo.
Un consiglio i:non montare quelle autosfiatanti(che tra l'altro hanno anche
un'altro costo),perche potrebbero crearti dei problemi.
Metti delle normali valvoline a sfiato manuale e dormirai sonni tranquilli
al caldo.
ciao
pao

 arriveranno le bolle d'aria,
Se il termosifone č alimentato dal basso (mandata e ritorno entrambi in
basso) non direi, si possono formare bolle d'aria in tutti i termosifoni. La
situazione piů critica č ovviamente "all'ultimo piano" dato che qui arrivano
anche le bolle formatesi lungo i tubi di alimentazione.
Saluti
Marco

 al caldo.
Quali problemi ti hanno creato?
Volevo giusto piazzarne un paio...
--
                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere č meglio far sparire "via-tutto-questo"

 Volevo giusto piazzarne un paio...
Quelle automatiche vanno messi in punti strategici ma non attaccati ai
radiatori (sono dei barilotti di ottone decisamente assurdi attaccate ad un
radiatore in vista!!!
(problema eventuale che si blocchino per impurità dell' acqua e trafilano
acqua che macchia di ruggine in modo pauroso per questo ci si deve sempre
mettere una valvola che permetta di intercettarle anche se di recente gli
hanno messo il cappellotto per chiuderle)

 Volevo giusto piazzarne un paio...
Ah dimenticavo se messe al posto sbagliato possono essere inutili o
addirittura dannose

 hanno messo il cappellotto per chiuderle)
Problema eventuale in che senso?
Cioè ti è successo spesso (tipo una su dieci) od è un'eventualità molto
rara?
--
                     Ciao dal Giampi
  Per rispondere è meglio far sparire "via-tutto-questo"