Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianti di fitodepurazione

Buongiorno a tutti,
qualcuno č a conoscenza dell'affidabilitą dei cosiddetti "Impianti di
fitodepurazione"?
Servirebbe per una casa di abitazione, isolata, di due sole persone.
Grazie
Eleonora
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Servirebbe per una casa di abitazione, isolata, di due sole persone.
non e' questione di affidabilita', ma puo' essere l'unica soluzione
possibile legalmente in certe situazioni.
il fitodepuratore serve ad eliminare il liquido chiarificato in uscita da
una tricamerale o da una imhoff, in situazioni in cui la falda freatica o
altra situazione idrogeologica non permettano la dispersione nel suolo con
altri metodi.
se servono altre info, sono qui.
--
andypi

 
Sě grazie,
infatti sarebbe una situazione di questo tipo.
Ho richiesto diverse info via e-mail a diverse ditte, ma per ora non ho
ottenuto
risposta.
Quello che mi interesserebbe sapere č se ci sono "cose particolari" da
controllare e se c'č un tipo di normativa dalla quale risulti che un
impianto di questo tipo possa sostituire una biologica classica.
Se invece tu ne hai una installata, vorrei sapere se il livello di
manutenzione corrisponde effettivamente a quello presentato dalle ditte
interessate.
GRazie e buona giornata
ELeonora



Io ho un impianto del genere da circa venti metri quadri per una casa
abitata da tre persone. Lo consiglierei solo per situazioni in cui non c'è
un'altro sistema per avere l'abitabilità della casa perchè non c'è niente
come una banalissima fogna comunale per evitare i problemi degli scarichi
:-).
Il mio impianto ha un galleggiante elettronico che tiene il liquame tra
cinque centimetri sopra il tessuto-non-tessuto che separa il pietrame dalla
terra e ricarica quando è arrivato a circa dieci centimetri sotto. In questo
modo il terreno contribuisce all'evotraspirazione. Il terreno, per la mia
esperienza, deve essere 80% pozzolana e 20% stallatico (di cavallo va bene).
La pozzolana si vanga bene e porta su bene l'acqua, lo stallatico
contribuisce allo start up dell'impianto. Il terreno vegetale ho visto, in
altri impianti, fa soffrire le piante.
Con le piante piantate da un mese, di settembre, l'impianto beveva circa 200
litri di acqua con (se ricordo bene) 75 piantine.
Più è grande la superficie e più ci sono possibilità che l'impianto funzioni
davvero.
Su questi impianti girano leggende tremende particolarmente sul rapporto N°
piante/persona , la realtà è che d'inverno beve pochissimo, qualsiasi pianta
metti e che il suo impiego ideale è come impianto di finitura prima di
scaricare l'acqua in fogna (in Francia è nato per questo).
Con le quantità modeste di scarico di una casa e le punte elevate comunque
c'è poca scelta per un impianto di smaltimento davvero efficace, efficiente,
e alla portata di un non- esperto.
Da evitare continui giri del liquame con le pompe tra le fosse e la vasca:
le piante non hanno bisogno di acqua corrente; o bevono o non bevono e il
liquame si accumula, la corrente comunque si paga.
E' da prevedere, anche se l'impianto è fatto bene, dopo un certo numero di
anni una revisione di pulizia dell'impianto (il liquame piano piano intasa
l'impianto); il mio ha dieci anni e ancora sta andando bene.
Ogni anno vanno potate le piante se hai montato il lauro ceraso.
Canne di bambù, papiro e altro richiedono manutenzioni più onerose e
mensili.
I parassiti vanno combattuti come tutte le piante.
Una o due volte all'anno va zappettata la superficie per favorire la
traspirazione.
Sono un pò indietro con la normativa, per avere dati devi andare alla ASL e
chiedere perchè ogni ASL ha il suo espertone e stabilisce quello che gli
sembra giusto (i miei su questo dati risalgono al 1982: in tre comuni
confinanti si andava da solo biologica con scarico in scolina, solo
evotraspirazione sollevata da terra o in doppia vasca con intercapedine
ispezionabile, scarico in prima falda come pozzo nero [AUGH!]).
Per me il sistema che migliore per una casa è il biodisco, che ha costi
ridotti di manutenzione e di funzionamento; per contro è un pizzico
ingombrante e potrebbe generare gli odori di una biologica.
                    Antonio