Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aspiratori Vortice per bagno chiuso

Ciao a tutti,
devo comprare un aspiratore vortice per un bagno chiuso e mi stavo
perdendo in dettagli tecnici.
Essendo abbastanza piccolo volevo prenderne uno da 100mm con capacità
90m3\h. Dello stesso modello però vendono la versione semplice (senza
niente), quella automatic e quella con timer oppure con entrambi...
che differenza c'è?

che differenza c'è?
Niente= funziona solo quando gli dai alimentazione.
Timer= si accende (di solito assieme alla luce) e continua a funzionare per 
X tempo allo spengnimento dell'interruttore. Richiede alimentazione 
fase/neutro + comando.
T-HCS= oltre alla funzione timer, ha all'interno un rilevatore di umidità. 
Se rileva umidità troppo elevata, si mette in funzione per conto suo (o 
continua aspirazione), fino a quando non riesce ad abbassare il valore di 
umidità. Ha un valore di soglia, imho troppo basso. In certe condizioni 
tende a funzionare troppo. Si risolve mettendo una resistenza in serie al 
sensore.
Automatic= Ha una griglia che si chiude quando l'aspiratore non è in 
funzione. In modo che non possa entrare aria dall'aspiratore. E' una 
funzione aggiuntiva rispetto alle precedenti.
Magari lo sai già, ma hai visto che ci sono modelli assiali/elicoidali  e 
centrifughi?
I primi sono per scarico diretto (a parete o vetro). Gli altri per scarico 
canalizzato o per tubo lungo/con curve.
Se hai bisogno di un assiale e se l'uso è frequente, consiglio di stare 
sulla serie Punto LL (Long life) che ha cuscinetti. E' meno rumorosa e dura 
di più.
Se invece l'uso è modesto, non ti serve la griglia di chiusura, nè 
l'umidostato e preferisci dimensioni più contenute e costo inferiore), 
allora la serie Punto filo. Meglio ancora l'equivalente di Soler e Palau che 
aspira moooolto meglio, con meno rumore.
Se centifugo Ariett LL di Vortice.
-- 
Giorgio

 ha scritto nel messaggionews:1732cd8f-677e-4e2b...@79g2000hsk.googlegroups.com...

Grazie per le preziosissime informazioni, ora sicuramente ne so di
più.
A dire il vero mi ero concentrato sugli elicoidali ma mi metti un
dubbio :
il bagno si trova in un piano interrato e ho fatto lasciare
appositamente un tubo da 100mm che sale diretto fino al tetto. Per
questo tipo di soluzione devo usare i centrifuhi? che differenza hanno
rispetto agli altri (tecnicamente) ?
Grazie
Omega

 - Mostra testo citato



Nuovo dettaglio :
Dimensioni bagno ( 2m x 1,5m x 2,5m alt) = 7,5 m3
Il foro nel muro è 100mm e fa subito una curva a gomito per poi andare
in verticale dritto fino al tetto. In totale sono 2 piani, circa
8-10m.
Grazie a chiunque sappia darmi un consiglio!

 che differenza hanno  rispetto agli altri (tecnicamente) ?
A parte l'ovvia considerazione che il nome deriva da come č fatta la girante 
interna. Poco tecnicamente, si ha che: gli assiali lavorano tra due ambienti 
alla stessa pressione. Il loro lavoro č solo "spostare" l'aria. Se 
raccordati su tubazioni, non hanno sufficiente forza per superare le perdite 
di carico del condotto.
 I centrifughi invece, riescono a dare pressione all'aria in uscita. Quindi 
anche in presenza di tubazioni lunghe o tortuose, riescono ad espellere 
l'aria.
Se guardi ad esempio qui,  trovi qualche informazione in piů.
 
http://www.elicent.it/pdf/catalogogen.pdf
 Ad inizio catalogo č anche spiegato come calcolare  la perdita di carico di 
un condotto. Trovata quella, dalla curva prestazionale dell'aspiratore, si 
ricava l'effettiva portata. Cosě sai se ti garantisce un numero sufficiente 
di ricambi d'aria.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, č che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 
Informazione PREZIOSA: non esiste solo Vortice...
Mi è appena fuso il motore dell'aspiratore del bagnetto cieco. Un 
Vortice 4"/100 Timer. Pensavo ad un problema del timer. Invece la causa 
della fusione del finale del timer è il motore in cortocircuito...
Ora... il ventilatore in questione ha meno di 3 anni. NON sono molto 
contento dell'affidabilità, ovviamente. Dato che avevo (nella casa di 
prima) un Vortice timer che funziona ancora benissimo (20 anni circa), 
ho pensato: cavallo che vince, non si cambia. Sbagliando, ovviamente...
Peraltro: nella casa di prima il povero aspiratore soffia in una canna 
che attraversa 5 piani+tetto. Quello nuovo, durato giusto il tempo della 
garanzia, soffia in un tubo orizzontale con una lievissima pendenza 
verso l'altro, in plastica e nuovo, lungo meno di 2 metri e con un solo 
gomito a 90 gradi. E' proprio vero che il progresso non si ferma mai... :-|
Insomma: un consiglio su un marchio DAVVERO affidabile?


Conta che esiste anche la variabile "sfortuna" ;)
Magari uno sbalzo di tensione o l'umidità...
Secondo me Vortice rappresenta una delle marche migliori perchè ha
sempre fatto questi prodotti... poi la cosa è anche soggettiva :)

 Insomma: un consiglio su un marchio DAVVERO affidabile?
Sarai stato sfortunato. Di solito Vortice è affidabile. Soprattutto sui 
modelli LL (con cuscinetti).
Normalmente i problemi sono altri: rumorosità, ingombro e costo.
Una buona alternativa è Soler & Palau. Che da pochi anni è entrata anche nel 
settore "civile". Su alcuni modelli, ha migliori prestazioni e minor 
rumorosità rispetto all'equivalente Vortice.
Ciao
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 rumorosità rispetto all'equivalente Vortice.
io ho dei vortice nei bagni chiusi e sono piuttosto rumorosi, si
accendono e spengono con la luce, spero siano centrifughi dato che
espellono in canna, non hanno alette di chiusura ne' timer, accumulano
un sacco di polvere e sporcizia sulla griglia di aspirazione, sto
valutando di cambiarli con modelli piu' silenziosi e magari efficaci,
visto che non mi sembra aspirino questo gran che, avete suggerimenti?


potrebbero essere sottodimensionati per le tue esigenze :
- potrebbero non avere abbastanza pressione per la conformazione del
tubo di aerazione (puoi calcolarlo dal pdf postato sopra)
- potrebbe non espellere abbastanza  m3\h rispetto alla metratura del
tuo locale
In generale ti dico che i centrifughi sono rumorosi di natura rispetto
agli elicoidali. Per l'accensione puoi tranquillamente farti mettere
un interrutore separato dall'accensione della luce.
Ciao
Omega

visto che non mi sembra aspirino questo gran che, avete suggerimenti?
Se fai una foto dell'aspiratore ed indichi le dimensioni del locale, si può 
provare.


 ha scritto nel messaggio
 g> news:4ab9665a-045f-447f...@59g2000hsb.googlegroups.com...
 >> io ho dei vortice nei bagni chiusi e sono piuttosto rumorosi,
 g> Li hai mai puliti all'interno? compresa la girante?
 >> spero siano centrifughi dato che espellono in canna,
 g> Se vedi la girante, sono elicoidali, altrimenti centrifughi.
 >> sto
 >> valutando di cambiarli con modelli piu' silenziosi e magari efficaci,
 >> visto che non mi sembra aspirino questo gran che, avete suggerimenti?
 g> Se fai una foto dell'aspiratore ed indichi le dimensioni del locale, si
 g> può provare.
un bagno misura 175x215cm, l'altro e' piu' grande, a occhio il doppio
non vedo giranti ma sembra ben carrozzato l'apparecchio, c'e' scritto EB 
100-S
in rete lo vedo solo qui
http://www.ingrossoclima.it/prid_AS122100.html
almeno c'e' scritto "canalizz"
unmike aspirante
-- 
http://www.frappr.com/ithobbyfaidate
 

 
http://www.ingrossoclima.it/prid_AS122100.html
E' centrifugo. Qui il link al produttore
http://www.solerpalau.it/product.jsp?PRODUCTID=162&CATEGORYID=41


 
http://www.solerpalau.it/product.jsp?PRODUCTID=162&CATEGORYID=41
Dimenticavo: dovresti anche verificare che non ci sia la chiusura anti 
ritorno bloccata o parzialmente ostruita.


Ciao, gs!
 g> Almeno per quello piů grande, occorrerebbe un apparecchio con piů
 g> portata. Quanti piani č la canalizzazione di espulsione?
sopra c'e' solo la mansarda, quindi non e' molto
 >> non vedo giranti ma sembra ben carrozzato l'apparecchio, c'e' scritto EB
 >> 100-S in rete lo vedo solo
 >> qui 
http://www.ingrossoclima.it/prid_AS122100.html
 g> E' centrifugo. Qui il link al produttore
 g> 
http://www.solerpalau.it/product.jsp?PRODUCTID=162&CATEGORYID=41
ah grazie
 g> Dimenticavo: dovresti anche verificare che non ci sia la chiusura anti
 g> ritorno bloccata o parzialmente ostruita.
ha una chiusura di ritorno?
bon comunque promissimamente li apro li pulisco e verifico lo stato, ma il 
rumore lo facevano da subito, probabilmente meno di cosi' non si puo', non 
e' che sia insopportabile eh, volevo solo capire se si poteva avere meno 
rumore e/o aumentare l'efficacia, che pero' e' difficilmente misurabile
unmike grazie
-- 
http://www.frappr.com/ithobbyfaidate
 

 --
http://www.frappr.com/ithobbyfaidate
quelli centrifughi fanno rumore rispetto agli elicoidali.
Io per aggirare il problema ho fatto mettere un interruttore diretto
sull'aspiratore senza legarlo alla luce.
In questo modo se mi da fastidio il rumore posso sempre spegnerlo e
accenderlo successivamente.
Ciao
Omega

 ha una chiusura di ritorno?
Si. Se guardi nel link si vede la foto.


accenderlo successivamente.
Se il bagno č cieco, non si potrebbe fare.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, č che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 mio nipote).
Beh ma serve solo per quando ad esempio devo fare lavori lunghi tipo
caricare\scaricare la lavatrice o pulire.....
il simpatico ronzio nella testa non è sempre salutare ;)


a qualche annetto di distanza si è messo a fare uno strano rumore uno degli Aspiratori EB-100 S
 
vale forse la pena sostituirlo con qualcosa di più moderno che ne migliori magari l'efficacia?