Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: elettricista killer!

Oggi sono andato ad aggiungere un punto luce nella cucina 
di mio fratello (una villetta su due piani, cablata ante 
legge 626).
Apro la scatola di derivazione del piano terra e, ORRORE: 
"neutro" cablato con con cavi misti blu ma soprattutto 
GRIGI.
Ma il bello viene quando scendo in garage dove si trova il 
quadro di ingresso: differenziale e alcuni magnetotermici; 
controllo il differenziale e leggo 0,300A cioè 300 milli 
Ampere anzichè i 30 previsti!! 
Penso "ci sarà un differenziale da 30 mA ai vari piani", 
niente affatto!
Parlo con mio fratello il quale si ricorda che qualche anno 
addietro, siccome il differenziale che c'era (probabilmente 
un 30mA) scattava continuamente, ha chiamato l'elettricista 
che "ha risolto il problema" cambiando il differenziale.
L'ASSASSINO, anziché cercare la causa della dispersione, ha 
sostituito il differenziale corretto con uno da 300mA :-((
Lunedì, intanto, monto un differenziale da 0,030A e vediamo 
se la dispersione c'è ancora (poteva essere qualche 
elettrodomestico ormai sostituito) ed eventualmente 
speriamo di individuarla in qualche utilizzatore.
Poi comunque dovrà mettere a norma tutto l'impianto.
Certo che delinquenti così dovrebbero restare senza lavoro 
a vita!
-- 
Bye!
Scossa
(togli LaCorrente per rispondermi)

a vita!
L'ho già raccontata parecchie volte, ma vi narro questa storiella
nuovamente...
Qui in Svizzera abbiamo il TN-C-S, ma la casa dove abito è vecchissima
e così l'installazione è TN-C.
Nelle prese va messo un cavallotto tra neutro e terra.
L'elettricista me l'aveva messo tra fase e terra.
L'impianto non è munito di differenziale.
Qui si che si poteva dire elettricista killer.
Boiler

 legge 626).
    Heemmm!!.. legge 46/90! :-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Ooops, certo :-) 


Magari tutti gli impianti fossero almeno come questo di tuo fratello!! ;-)

quadro di ingresso: differenziale e alcuni magnetotermici;
controllo il differenziale e leggo 0,300A cioč 300 milli
Ampere anzichč i 30 previsti!!
 cosa poteva succedere ? 

 L'elettricista me l'aveva messo tra fase e terra.
Se avevate il TT non sarebbe accaduto.... :)
No... non mandarmici dai, era na battuta :)
Certo che perň siete strani in Svizzera, un pň come gli inglesi... ;)
Enrico. 

Purtroppo non sono tutti seri professionisti... ed anche i clienti, 
purtroppo, non sono tutti intelligenti come te che a queste cose ci fai 
caso, se così fosse davvero queste persone non lavorerebbero più.
Venerdì ho rifiutato un lavoro... na cavolata, per carità, ma che per come 
la voleva fatta il tizio poteva essere pericolosa, quindi gli ho detto di 
cercarsi un'altro e questo continuava ad insistere "ma perchè? Ma è casa 
mia, se a me va bene così..." :)
Quegli elettricisti li ci sono per questi clienti... mi dispiace per chi ci 
va di mezzo senza volerlo, ed è un peccato per tutta la categoria che ci 
rimette la faccia..
Enrico. 

 a vita!
Di sicuro uno che risolve il problema alzando la taratura del 
differenziale (senza aver verificato la causa del problema) non è un 
professionista.

Certo che perņ siete strani in Svizzera, un pņ come gli inglesi... ;)
E i germanici... e parte dei francesi... ;-)
TN-C-S... the best ;-)
Boiler

 
Probabilissimo mancato intervento del differenziale in caso 
di contatto accidentale, ad esempio, con il conduttore di 
fase e parte del corpo a contatto con il pavimento o il 
muro.


 TN-C-S... the best ;-)
TN-S.... TN-C-S è quando parte di impianto è TN-C e poi diventa TN-S ;)
TN-S mi piace anche a me... TN-C mi fa un pò ca....re :)
Enrico. 

 
Farò presente.
Tenedo conto che presto avrà il contratto da 4,5KW gli 
consiglierei di prendere un magnetotermico differenziale da 
25 A, Idn 0,030A tipo il GW94029 MDC45 della Gewiss (tipo 
AC) oppure GW94229 (tipo A), che dici?


 AC) oppure GW94229 (tipo A), che dici?
Attenzione al potere di interruzione dell'interruttore che sia uguale o 
maggiore di quello che sostituisci. Non cambiare la portata 
dell'interruttore senza verificare che il cavo protetto 
dall'interruttore stesso sia di sezione adeguata ai 25A.
Ciao
Fabio

TN-S mi piace anche a me... TN-C mi fa un pņ ca....re :)
TN-C-S č quando hai il centro del trafo messo a terra, distribuzione a
4 fili (R, S, T, PEN) e separazione all'entrata dell'abitazione in 5
fili (R, S, T, N, PE).
Boiler

 
La dorsale forza è cablata, mi pare, con cavo da 4 mm2, 
comunque subito a valle del magnetotermico differenziale ci 
sono i vari magnetotermici da 16A (forza) e da 10A (luce)
per cui non ci dovrebbero essere problemi.
Ciao e grazie.
