Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia a gas spesso in blocco, tubi sottili?

ciao a tutti, da quando abbiamo cambiato caldaia
(una joannes ciprea) ci capita molto spesso di ritrovarcela
in blocco .. e quindi da resettare manualmente. L'installatore
sostiene che sia colpa del tubo di alimentazione gas troppo
esile (da 12) ..però la caldaia che avevamo prima, che era
anche più potente, non ha mai sofferto di questi problemi..
Voi che ne pensate?
Io avevo pensato di aumentare un pelino la pressione del
regolatore al bombolone.. farei male?


 
 
Basta non superare i limiti imposti dal libretto istruzioni.
Ma che tipo di blocco e'?
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

 ha 
scritto nel messaggio news:lgovdr$qb3$2...@speranza.aioe.org...

Il tecnico non sapeva che stupidaggine dirti 
 

> regolatore al bombolone.. farei male?
 
togli quella merda..... e passaci sopra con la auto... cosi
si auto regola da solo... poi rimonta e dovrebbe andare
 
 
 

 in blocco .. e quindi da resettare manualmente.
 
Ultimamente lo faceva anche la mia, alla fine si è scoperto che era il bruciatore sporco, dovuto alla pulizia annuale della caldaia non effettuata a regola d'arte. Il tecnico è ritornato, ha ripulito nuovamente il bruciatore e tutto è tornato a posto.
 
 
Giovanni

Voi che ne pensate?
 
Cosa intendi per "il tecnico"?
Un idraulico qualunque, un riparatore di caldaie generico, uno
specializzato in quella marca li?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 Ultimamente lo faceva anche la mia, alla fine si č scoperto che era
 
due sfighe simili.... nel marzo 2014 sono impossibili
 
 
 
mario della julia
 


Ma tu eri li mentre ripuliva o te l'ha detto a voce?
Perchč mi par strano che una pulizia fatta poco bene lasci il bruciatore in 
una condizione tale da far bloccare la caldaia spesso...
 

 che era il bruciatore sporco
eh ma la nostra caldaia ha iniziato ad andare in blocco
la settimana dopo l'installazione..


 
si ma se non conosciamo il codice del blocco e il tipo di installazione 
e' un po fatica fare supposizioni visto che ne possono capitare tantissimi.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

 Ma che tipo di blocco e'?
 
si spegne tutto e resta accesa la spia di 'avaria'
 
..dal manuale: "La portata del contatore gas deve essere
sufficiente per l'uso simultaneo di tutti gli apparecchi
ad esso collegati. Il diametro del tubo gas che esce dalla
caldaia non è determinante per la scelta del diametro del
tubo tra apparecchio ed il contatore; esso deve essere
scelto in funzione della sua lunghezza e delle perdite
di carico, in conformità alla normativa in vigore"
..tutto questo non vuol dire niente..

..tutto questo non vuol dire niente..
 
Sei in grado ri caricare l'impianto a dovere? - voglio dire, se la
pressione dell'impianto č sotto una certa soglia ad esempio, anche
la mia caldaia va in blocco.


sisi, sto frugando il manuale.. allora.. spia rossa
accesa e le altre spente dice che può essere causato da:
- mancanza di gas
- anomalia elettrodo di rivelazione/accensione (rivelazione??)
- valvola gas difettosa
- potenza di accensione troppo bassa
 
..visto che la caldaia vecchia non è mai andata
in blocco (a parte quando ci ha piovuto dentro) credo
che l'unica diagnosi sia l'ultima.. po esse?
la soluzione proposta è 'regolare la potenza di accensione'
..ma che vuol dire?

 specializzato in quella marca li?
intendo 'colui che ce l'ha venduta e installata' che non credo
sia 'specializzato' con questa marca qui ..
 
Che fortuna è andata in blocco proprio in questo momento
a seguito di utilizzo acqua calda sanitaria :(

 la mia caldaia va in blocco.
 
hai ragione anche tu .. ho controllato proprio ora e la
pressione era sotto 1bar (e l'ho ripristinata [si sono in
grado di farlo]) .. in ogni caso non capisco cosa c'entri
con l'acqua calda sanitaria, perché pochi minuti fa è
andata in blocco pochi secondi dopo aver aperto il rubinetto ..


 
 
hanno rimontato male l'elettrodo rilevazione fiamma oppure hanno 
invertito la spina dell'alimentazione.
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

Il giorno lunedì 24 marzo 2014 07:37:53 UTC+1, lemuel ha scritto:

A me e' successa una cosa simile: il motivo era dovuto alla membrana del gruppo misura del contatore guasta, per cui il contatore erogava solo un minimo sufficiente per i fornelli: intervenuto tecnico del Gas che ha sostituito (gratis) il contatore.Piero


 
 
ma va....
 
ha ragione lui... DEVE INTERVENIRE SULLA PRESSIONE BOMBOLONE..
io consiglio l'auto .

 Gas che ha sostituito (gratis) il contatore.Piero
 
Come hai fatto a capire che fosse il contatore, i gas davano dei segni o era 
solo la caldaia a darne? 
 
 

 
 
"lemuel"  ha scritto
 
la soluzione proposta è 'regolare la potenza di accensione'
..ma che vuol dire?
 
S:
vuol dire che la fiamma é troppo potente per la quantità d'acqua
che viene erogata, la quale raggiunge una temperatura troppo elevata
ed interviene il blocco. Occorre rivedere la taratura per quanto
riguarda l'acqua sanitaria.
Per conferma puoi aprire tutti i rubinetti della calda che hai in casa e
vedere se il blocco non avviene.
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 

 vedere se il blocco non avviene.
..allora.. il blocco avviene anche durante il riscaldamento
dei termosifoni.. mo regolare la potenza mi risulta un bel
po macchinoso.. visto che tra le varie soluzioni proposte
qua c'è anche aumentare un pelo il gas, domani ci provo
e poi vi farò sapere immancabilmente..

 e poi vi farò sapere immancabilmente..
 
i due regolatori sono diventati un malloppo di ossido
di alluminio.. oggi piove per cui mi son limitato a
una abbondante spruzzata di CRC 6-66 marine .. ma
non ho visto regolazioni :(