Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: la caldaia va in blocco QUIZ

 
Rientro da una assenza di 10 gg. e scopro la caldaia in blocco. Scoprite perche' sapendo che: 
 
Prima della partenza funzionava - era stata cambiata la valvola a 3 vie
poche settimane prima;
 
Le spie sono verdi;
 
il gas c'e'; 
 
la fiamma si accende 10 secondi poi fa un gemito e si spegne;
 
i termosifoni sono tutti pieni, lo fiato da' subito acqua;
 
il getto dell' ACS e' uguale al getto dell'acqua fredda.
 
A voi!
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 A voi!
 
 
Ti hanno fatto un nido sul comignolo?
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 

 
Non funziona il tiraggio
Guasto a un qualche sensore o elettronica.
 
-- 

 Ti hanno fatto un nido sul comignolo?
 
No. In quel caso si si sarebbe accesa la spia dei fumi surriscaldati.


 No. In quel caso si si sarebbe accesa la spia dei fumi surriscaldati.
 
 
La tre vie sostituita si è inchiodata?


 
 
Se non ci sono allarmi fatica dirlo, non arriva bene il gas?
 
poi mi fermo con le supposizioni che voglio far divertire anche gli 
altri :-)


 

La pompa non gira.
-- 

 o elettronica.
 
Non so neanche c'e' una vera elettronica a bordo, sembra tutto molto
elettromeccanico (immergas sirio vip qualcosa)


 La tre vie sostituita si è inchiodata?
 
quella nuova no, e' perfettamente funzionante.


 Se non ci sono allarmi fatica dirlo, non arriva bene il gas?
 
nei primi 6-8" si', forte e chiaro, poi si sente un soffio, si spegne
e si sente un click. Si accende la spia rossa di blocco. 


 La pompa non gira.
 
Non la sento, ma magari non e' che parte immediatamente. Peraltro i
temostati di piano erano spenti.


 
 
se tutto funzioan bene e si spegne, la valvola del gas?

Giacobino da Tradate ha scritto:

Hanno fatto dei lavori e hanno invertito fase e neutro?
 
Bye, G.

 
 
la pressione a monte è sempre la solita?

 se tutto funzioan bene e si spegne, la valvola del gas?
 
Le valvole funzionano, dato che accende (e poi spegne) la fiamma.
 
Peraltro avevo sostituite il blocco valvole l'anno scorso (la caldaia ha
22 anni).


 Hanno fatto dei lavori e hanno invertito fase e neutro?
 
BINGOOOO !!! 
 
A gennaio avevo inserito una presa telecomandata x spegnere la caldaia
in nostra assenza, e evidentemente questa volta ho inserito la spina
all'incontrario.
 
L'avevo gia' fatto altre due volte, evidentemente le altre
volte funzionava per felice causalita'.


 la pressione a monte è sempre la solita?
 
Si'


 ha scritto:

Scusa ma questo non è un quiz, ma una idiozia fatta e finita...
-- 

 Scusa ma questo non è un quiz, ma una idiozia fatta e finita...
 
Ma quale idiozia. Per quale motivo la stupida caldaia pretende che
si rispettino tassativamente fase e neutro? 
 
perche' per dire che c'e' la fiamma non ha una banale
fotoresistenza bensi' una o piu' sonde a ionizzazione, collegate alla
FASE. Quando riscaldata dalla fiamma, la sonda in tensione
rilascia IONI che vanno a massa verso la caldaia di ghisa, generando una
piccola corrente di dispersione.
 
In assenza di questa *piccola corrente* la caldaia ipotizza
che manchi la fiamma, e mi chiude la valvola del gas. 
 
E tutto questo e' pur sempre esperienza, anche se ho dovuto lavarmi al
freddo.


 ha scritto:

È una scelta progettuale ed indicato chiaramente fase-neutro se tu
 fai intrugli è giusto e bene che ti sia lavato al
 gelo.
 
 
-- 

  se tu fai intrugli è giusto e bene che ti sia lavato al gelo.
 
https://youtu.be/3j7UKOdq3U4?t=21
 


 
 
Cavolo ho imparato una parola nuova, pitocchi, pensavo si dicesse
 pidocchi.
 
Ok, ma guarda che son quasi tutte cosě pure i boiler.
-- 

 

Tubo aspirazione-scarico intasato.
Ragni o uccelli 
-- 
bye, Guido


però questo è un sabotaggio:)
Quando si organizzano i giochi devi essere preciso, altrimenti è 
impossibile :)
 

 Ok, ma guarda che son quasi tutte così pure i boiler.
 
Intendi gli scaldaacqua istantanei a gas? 
 
Io ne ho uno in montagna "off grid", come si dice adesso, senza
fiamma pilota, che si accende al volo con una (1) pila D da 1,5 Volt. 
 
Segno che volendo si puo' far tutto.


 impossibile :)
 
Se era un caso banale non ve lo dicevo nemmeno e nessuno imparava
niente. 
 
Io sta storia non la sapevo, il tecnico addirittura era andato e
ritornato con la "centralina" di ricambio prima di telefonare a
qualcuno ed avere l'illuminazione. Mi ha fatto pagare solo l'uscita.


 ha scritto:

Ho una Siele con lo stesso marchingegno ma non soffre se gli
 inverto la spina.
Avranno risparmiato nel progetto.
 
-- 
bye, Guido

 ha scritto:

Credi che quel tipo di scalda acqua usino termocoppia e magnete,
 non c'è elettronica per rilevare la fiamma come nelle
 caldaie.
 
-- 
non firmo niente !

 
 
Si, ma che minchia vuol dire? Son scelte progettuali.
-- 

 Son scelte progettuali.
 
Ok. Che vantaggi mi da' un sensore a ionizzazione rispetto a una
termocoppia o un fotodiodo? Chiedo.


 ha scritto:

Che ne so io, costa meno? Non si degrada facilmente? Non si
 sporca. Se lo usano ci sarà un perché.
--