Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiuto, l'interruttore generale scatta tutti giorni !!

Ciao a tutti
chissà se qualcuno ha un' idea per toglierci un incubo ...
La nostra casa è una villetta a schiera, ha 6 anni, c'e qualcosa che non va
nell' impianto elettrico, ad esempio gli interruttori luce e f.m. comandano
circuiti "mescolati", ma fosse solo questo...
L'incubo è lo scatto casuale ma molto frequente del generale. Puo' succedere
1 volta a settimana , ma a volte scatta anche 7-8 volte in un giorno, a
volte segue orari precisi e a volte no ... non se ne puo' piu'.
Un elettricista di cui mi fidavo mi diceva che era colpa dell' Enel che in
zona ha un neutro fuori fase (o qlc del genere ...), infatti il problema
capita anche a vicini ma con MENO FREQUENZA !  Dice anche che "l'Enel lo sa
da anni..." (????ma allora perché non lo risolve ???)
Mi ha cambiato il generale ... ma siamo al punto di prima.
Il generale è Merlin Gerin multi 9 ID 25A IdeltaN=0.030A, Inc=10KA Im630A
FUS 80A
Ho provato a pensare se c'è qlc che fa contatto (computer, ferro da stiro,
forno, ...)
Sembra che anche scollegandoli a turno il guaio si ripeta !
Siamo alla disperazione.
C' è qualcuno così generoso da indicarci dove sbattere la testa ?
se si puo' fare qualche misura per capire dov'è il problema?
se dobbiamo cambiare ancora l'interruttore ?
chi possiamo chiamare per le verifiche ?
sarà davvero colpa dell' Enel ? in tal caso che ci possiamo fare ?
...
Grazie infinite !!

 wrote in message
news:PheI8.15182$8x3.3...@twister1.libero.it...


1 volta a settimana , ma a volte scatta anche 7-8 volte in un giorno, a
Mi successe l'anno scorso; era il salvavita guasto.
-- 
Gianmaria
Perugia rurale 450 mt. s.l.m.


...spera vivamente che sia fuori fase!!! ...altrimenti!!!
il neutro, in centrale, l'enel lo collega al circuito di terra,
guai se fosse collegato ad una fase! ..avresti la 400 in casa!!!
comunque, se salta il generale (penso tu intenda il differenziale)
controlla se scatta il differenziale (quello con il tastino)
altrimenti stai solamente prelevando troppa corrente,
se invece scatta il differenziale c'è qualche dispersione,
... e la faccenda si complica!
comincia a staccare elettricamente diverse parti dell'impianto
o gli elettrodomestici allacciati fino ad arrivare alla causa,
a volte è il frigorifero o comunque i motori in genere,
auguri!
Zef


non penso sia l'enel,
se hai un monofase e quasi impossibile.
per il salvavita fai le prove di dispersione e/o di isolamento
l'elettricista dovrebbe avere un strumento apposito.
esiste in commercio un strumentino per provare
le fughe verso terra degli elettrodomestici a basso costo
in ogni caso il mio consiglio e quello di cambiare
elettricista, uno serio ti fa le verifiche dell'impianto prima
di installare il salvavita e nulla vieta di farla dopo.
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:PheI8.15182$8x3.3...@twister1.libero.it...



Leggiti le altre risposte...
Se hai il nuovo contatore leggiti il manuale e scopri se hai assorbito
troppa corrente e quindi ecco la causa.
Se comunque in sei anni le tue abitudini non sono cambiate
allora hai qualche elettrodomestico guasto, primo indiziato
il frigorifero, magari ha il motore un po andato e ti fa scattare
l'interruttore tutti i giorni quando viene usato di +, quando cucini e lo apri
in continuazione al ritorno dal supermercato che deve lavorare
di +  etc etc.
Bye