Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Parere su malfunzionamento condizionatore

Ho comprato un condizionatore dualsplit di ottima marca e per il montaggio
mi sono affidato al fai-da-se di un amico che dice di essere competente.
L'amico dopo 12 ore di lavoro mi ha lasciato dicendo che il lavoro era
concluso ma secondo me uno split non raffredda.
Questi sono i sintomi:
- l'aria che esce mi sembra piu' calda di quella che esce dall'altro split
(ma potrei essere io quello condizionato)
- Dal tubo di condensa non esce una goccia d'acqua neanche dopo parecchie
ore di funzionamento (l'altro split invece gronda che e' un piacere)
- i tubi del refrigerante non sono brinati (in compenso si brinano quelli
che portano al secondo split anche se questo e' spento)
Cosa puo' avere combinato il mio amico? soprattutto, come e' possibile che
il gas refrigerante circoli nello split spento e non in quello acceso?
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it



Visto che nessuno mi sa aiutare, mi potete almeno indicare un gruppo di
discussione competente in materia?
Grazie


 
Qui sono sempre tutti molto propensi ad aiutare..quindi il newsgroup è 
quello giusto.
Il problema è che di condizionatori qui se ne è parlato molto. Io nn l'ho 
mai fatto personalmente, però ho capito che la cura nell'installazione è 
la cosa primaria perchè funzioni condizionatore.
Il tuo amico che dice di essere competente come ha operato? Penso che in 
un sistema dual split cominci ad essere indispensabile una certa 
competenza.
Da quello che ho capito (e che comunque puoi trovare negli interventi 
precendi fatti da persone più competenti di me) è necessario:
Durante l'installazione sigillare i monconi dei tubi in modo che non 
entri polvere e/o calcinacci.
Eseguire le cartelle alla perfezione con l'apposito strumento stando 
attenti a non introdurre residui di lavorazione dentro al tubo.
Serrare i manicotti in modo adeguato
Nel caso di un dual split se le tubazioni sono lunghe credo inizi ad 
essere indispensabile creare il vuoto nelle tubazioni prima di rilasciare 
il gas refrigerante.
Rispettare le pendenze per il ritorno dell'olio nella macchina esterna, 
avendo cura di posizionare possibilmente la macchina esterna più bassa 
degli split interni. Nel caso non fosse possibile interporre dei sifoni 
di raccolta olio.
Non superare le distanze massime consigliate dal costruttore.
In ogni caso comunque credo che ora tu e il tuo amico possiate risolvere 
ben poco.....ti conviene chiamare un bravo frigorista e sentire che dice.
Ciao.
Enrico
P.S. La prossima volta scrivi nel NG PRIMA di eseguire il lavoro, in modo 
da essere consapevole a cosa vai in contro :-)


è inverter oppure on-off???? se il secondo è monocompressore o ha due
compressori???

Grazie mille per il tuo interessamento.
Tutti i passi da te competentemente descritti sono stati seguiti con
attenzione (almeno per quanto ne posso capire io) e con strumenti
adeguati (talmente nuovi da essere tirati fuori dalla loro plastica
rompendola) per cui io propendo per un semplice errato collegamento di
qualche cosa (l'amico leggeva il manuale di istruzioni mentre montava)
Questa sera smonto il coperchio dell'unita' esterna e manuale alla mano
verifico il tutto; domani potro' essere piu' preciso.
Per il momento vorrei una conferma: Per ogni split c'e' il tubo di
andata del gas congelato ed il tubo di ritorno: tutti e due devono
essere brinati? Ti chiedo questo perche' se ben ricordo sul
condizionatore (Daikin) le tubazioni vanno collegate come segue
dall'alto verso il basso:
1 uscita split 1
2 entrata split 1
3 uscita split 2
4 entrata split 2
e accendendo solo lo split 2, che e' quello che secondo me non va, mi
si forma ghiaccio sui collegamenti 1 e 2 (il che a me pare francamente
parecchio strano).
Saluti.
Riccardo


inverter. Quanti compressori abbia sinceramente non lo so!

 Riccardo
Ti ripeto che non sono del settore e non ho neppure un condizionatore...ma 
mi sorge un dubbio. Sei sicuro che i collegamenti elettrici corrispondano a 
quelli idraulici. Mi spiego meglio: nn è che accendendo lo split 1 a causa 
di un errato collegamento la macchina comprima il gas della 2 e viceversa?
Ciao.

PS: mi scuso per il quoting ma scrivo da google...
Enrico, io sono proprio convinto che ci sia qualcosa di errato nei
collegamenti, questa sera faccio la prova dello scemo e seguo ogni
cavo/tubo per vedere se vanno a finire tutti dalla stessa parte.
Il mio problema e': se trovo dei collegamenti elettrici errati li
sistemo io, ma se sono i tubi del gas ad essere montati nel posto
sbagliato?

 
Come ti dicevo prima ho il sospetto che vada chiamato un tecnico. Il gas 
precaricato nella macchina è sufficiente a riempire l'impianto una volta 
sola. Se l'impianto è piccolo però suppongo che un pò di gas sarà rimasto 
nella macchina...ma mi chiedo se sarà sufficiente a riempire tutto 
nuovamente.
Ciao.

Il mio amico e' il tecnico, se qualcosa va ricaricato lo dovra' fare
lui, a sue spese.
Comunque sono un tipo ottimista e preferiso pensare che "l'amico" abbia
montato i cavi elettrici al contrario

 sola.
Non è proprio così
Ma sei sempre tu quello che ha problemi al clima???
Comunque prova a accendere tutte e due le unità interne e mettile basse cio
a 20 gradi e vedi se fanno freddo entrambe ( così lo farebbero anche se i
cablaggi sono elettrici sono errati) e poi sempre in queste condizioni vai
vicino all' unità esterna se il compressore marcia veloce e lo continua a
fare è buon segno
Per brina intendi proprio ghiaccio o condensa??? se condensa è naturale
diventano tutti freddi gli attacchi degli inverter anche se qualche unità
interna è spenta


@ hai centrato il problema....
ieri sera ho scoperto che i cablaggi elettrici erano proprio montati al
contrario ( e si che sul coperchio e' chiaramente indicato
l'abbinamento). Fino a ieri si formava sui tubi proprio del ghiaccio,
invece da ieri sera erano solo molto freddi appena leggermente umidi.
Probabilmente il ghiaccio era dovuto al fatto che il gas liquefatto non
si riscaldava quando passava nello split (che era spento) e quindi di
conseguenza sia il tubo di andata che quello di ritorno si
raffreddavano molto di piu' del normale.
Spero solo che il fatto di far girare R410  in un circuito spento non
abbia provocato danni all'impianto: una mattina l'ho tenuto acceso 4
ore per vedere se raffreddava, dopo 2 ore lo split e' andato in avaria
(led sullo split lampeggiante) ma spegnendo e riaccendendo tutto
l'impianto ha ricominciato a funzionare.
Comunque ringrazio tutti per il supporto.

 l'abbinamento). 
Sono contento che ora funga....anche se in realtà ero io che avevo pensato 
all'inversione dei cavi...:-)) 
Ciao.

 all'inversione dei cavi...:-))
Infatti ho letto il messaggio di @ solo questa mattina...comunque se
avessi dato subito un'occhiata me ne sarei accorto immediatamente, ma
ero stato fuorviato dal fatto che avevo provato il secondo split solo
una volta quando c'era gia' acceso anche il primo e vedendolo
funzionare bene (ma senza ricontrollare se dal primo avesse cominciato
a fuoriuscire aria fredda) avevo deciso che il problema era solo del
primo split.
Comunque sono contento: vale come esperienza in un campo dove 1 mese
fa' non conoscevo neanche che marche di condizionatori c'erano sul
mercato.