Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia da interna a esterna (appartamento)

Ho una caldaia murale interna, nel mio appartamento (100mq), che vorrei 
mettere fuori in terrazza.
Ho visto, nel mio condominio, che ci sono gią caldaie murali messe fuori 
nelle rispettive terrazze, all'interno di vani protettivi (per le 
intemperie presumo).
Ho una caldaia abbastanza recente (una decina d'anni..;)) che funziona 
bene (non ha la fiamma pilota, ma accensione a scarica, per intendeci);
ho chiesto ad un idraulico generico se la medesima si puo' spostare 
fuori in terrazzo appunto, ma ha detto di no, che ce ne vuole una nuova 
per un tot di 2000 euro.
Ora chiedo:
-le caldaie murali da interno ed esterno differiscono tra loro? Se si, 
in cosa?
-cosa devo guardare nella mia caldaia per sapere se posso metterla 
fuori? Che caratteristiche deve avere?
Vi ringrazio molto.
b

Le caldaie per esterno sono costruite appositamente per essere installate
esternamente.
Comunque, se la tua fosse da interno, puoi installarla esternamente e poi
costruire un mobiletto per contenerla, magari in questo modo dipingi il
mobiletto col colore del fabbricato così non si nota.
Le caldaie usualmente differiscono perché quelle da esterno hanno il sistema
protettivo antigelo e un sistema antivento in modo che folate di vento non
spengano la fiamma.


Uhm...ma allora se la racchiudo dentro ad un mobiletto funziona lo 
stesso? Vento non ne prende, ma freddo si...c'è pericolo che si ghiacci?
Non sono molto ferrato in materia, ma queste caldaie a muro hanno il 
boiler per l'acqua calda o la scaldano al momento? Se il boiler è 
presente, ci sono problemi a metterla esterna?
Grazie

 presente, ci sono problemi a metterla esterna?
Non ha il boiler.

Visto che ce l'hai gia' all'interno perche' non lasciarla dov'e'?
Mettere una caldaia all'esterno e' come mettere un termosifone
all'esterno: serve solo a buttare calore e soldi inutilmente.
Io lo vieterei per legge.


Io invece vieterei per legge di tenerle dentro. Avere in caso un aggeggio
mortale non lo concepisco. La caldaia è sempre pericolosa, prima di tutto
perché brucia ossigeno, quindi se non adeguatamente montata occorre aprire
le finestre per far rientrare l'ossigeno. Secondariamente se si intasa lo
scarico e la caldaia non ha la capacità di spegnersi da sola si muore. Se i
due diciottenni morti a Porto San Giorgio a Capodanno fossero stati tuoi
parenti son certo che ora la penseresti diversamente.
Le caldaie vanno montate fuori. E per chi le deve montare in impianti nuovi
consiglio le esterne murali, che non si vedono perché sono installate nel
muro da 30.
Non ci sono dispersioni di calore tra montata dentro e montata fuori perhé
le tubazioni sono coibentate e quando una fiamma scalda uno scambiatore fa
poca differenza che sia a 20 gradi che a -20 poiché dopo poco che la caldaia
è accesa si crea un microclima interno alla caldaia che rende bassissime le
perdite di calore dovute al fatto che la caldaia è installata all'esterno.

per sapere se ha il boiler o se è istantanea guarda sul libretto della 
caldaia..
se ha il boiler il problema che geli viene meno, avendo un accumolo di acqua 
sempre calda capisci anche te.
saluti
"batz" <cbr600...@SPAMMMMlibero.it> ha scritto nel messaggio 
news:OO7Gf.83524$eD5.1...@twister2.libero.it...


 presente, ci sono problemi a metterla esterna?
Niente mobiletti, utilizza solo copricaldaia in metallo che permetta il 
passaggio dell'aria da sotto e un tiraggio con cappello antivento... nei 
periodi piu rigidi imposta il riscaldamento al valore minimo in modo da 
proteggerla dal gelo.
p.s. le caldaie a focolare aperto come la tua andrebbero *SEMPRE* installate 
all'esterno. 

 scarico e la caldaia non ha la capacità di spegnersi da sola si muore.
Le caldaie a camera chiusa possono tranquillamente star dentro casa...per 
quelle a focolare aperto ci sono dei vincoli legati alla cubatura 
dell'ambiente in cui si montano e alla disponibilita' di due aperture fisse 
che facilitino il ricircolo dell'aria.
Gli incidenti che si verificano dipendono piu' dalla scarsita' di ossigeno 
che dallo scarico difettoso dei fumi...solo una cattiva combustione crea 
monossido di carbonio.

Ti ha risposto Andy per quanto riguarda il posizionamento. Le caldaie
turbo sono piu'che sicure. Quelle atmosferiche meno, ma lo possono
diventare.
Per quanto riguarda le dispersioni, secondo te le perdite per
irraggiamento sono le stesse se all'esterno della caldaia hai 20 gradi
o -20 gradi?
Considera poi che se la hai all'interno le perdite per irraggiamento
non sono neanche perse......

 non sono neanche perse......
Giusto.
Comunque a me interessa sapere se posso mettela fuori in un cassone 
protettivo, senza doverne acquistare una nuova, caldaia che peraltro non 
so in che cosa dovrebbe differire da quella che ho.
Mi pare di capire che l'operazione si puo' fare; se hai tu qualche 
ulteriore consiglio da darmi sarà molto ben accetto.
Grazie a tutti

 ulteriore consiglio da darmi sarà molto ben accetto.
IMHO la puoi sicuramente mettere fuori in un cassone protettivo. Se
fossi nei tuoi panni (e se tutto fosse a norma) io la lascerei dov'e':
se fossi costretto a cambiarla (considererei i costi di spostamento, i
costi del cassone e i minori costi di manutenzione di una caldaia
nuova) ne prenderei una turbo (magari a condensazione) lasciandola
dov''é.
Come sempre tutto IMHO.

 dov''é.
La caldaia che ho presumo quindi che sia una turbo; ha infatti in alto 
un tubo di aspirazione che passa il muro e va all'esterno dove finisce 
in una griglia di protezione.
Sono costretto a metterla fuori perchè si tova in cucina, che sto 
riammodernando, e ho necessità dallo spazio occcupato dalla caldaia.
Pealtro al di là del muro della caldaia, c'è la terrazza, per cui si 
andrebbe bene a fare il lavoro.
Non conosco l'efficienza e il rendimento di questa mia caldaia, so solo 
che non ha la fiamma pilota ma l'accensione a scarica.
Non mi sembra un modello "vecchio", e funziona bene.
Per cui, mi pare di capire, che il lavoro sia fattibile e che chi mi ha 
detto che è necessario acquistare una caldaia da esterni, abbia fatto un 
discorso del tutto opinabile.
Anche se consuma un pelo di piu' di una caldaia nuova, 2000 euro da 
ammortizzare (in gas) sono tanti...
Grazie molto per la consulenza, sei stato molto gentile!
batz