Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Magnetotermico x 1.5kva

Devo collegare una pompa sommersa da 1.5 kva.
Dalla pompa parte un cavo da 2.5 che arriva fino al quadro posto all'esterno
del pozzo.
La cassetta generale in casa si trova a circa 70mt. di distanza dalla pompa
ed e' collegata ad un contatore monofase ENEL 3KW .
Come colleghereste la pompa? pensavo a cavo2.5+magnetotermico da 16A.
(non c'e' spazio per un cavo da 4) 

 direi che va bene...
non sarebbe meglio un salvamotore? Cosi' potrebbe regolare la corrente di
sgancio...
ciao, Piero

 ha scritto nel messaggio 
news:447b42cb$0$29728$4faf...@reader2.news.tin.it...

Si parlava di protezione della linea o perlomeno avevo capito che chiedesse 
come predisporre la linea.
Certamente sarebbe consigliabile un salvamotore regolabile a circa 7A per 
proteggere il motore..
Enrico. 

 direi che va bene...
Come al solito approfitto di un argomento altrui per  una domanda personale.
Ieri  stavo saldando a casa di un cliente, non avendo sottomano abbastanza 
prolunga per partire da una presa buona mi sono attaccato a quelle che erano 
sotto al magnetotermico da 10 A
Saldatrice inverter regolata sui 100 A, ritmo di saldatura da fabbro e non 
da hobbysta, dopo 10 minuti il coso scatta.
Tiro su, proseguo per altri 5 minuti e riscatta.
E fin qui nulla da obiettare, aveva ragione lui.
Ho notato che nel ricaricarlo rimaneva agganciato ma si comportava come se 
fosse aperto, niente corrente.
Lasciandolo riposare qualche minuto e risollevandolo lentamente tornava a 
funzionare.
La domanda č: trattasi di magnetotermico difettoso oppure di stress 
momentaneo dovuto all'elevato assorbimento?
-- 
Fabbrogiovanni

 momentaneo dovuto all'elevato assorbimento?
Avrà i contatti forse usurati, boh... non mi pare il comportamento di un 
interruttore ok ;) Se è chiuso è chiuso, se è aperto è aperto...
Ciao,
Enrico. 

 interruttore ok ;) Se è chiuso è chiuso, se è aperto è aperto...
Grazie, suggerirò al cliente di farlo sostituire.
-- 
Fabbrogiovanni 

 proteggere il motore..
Mi e' stato detto che  per pompe monofase il salvamotore non e' 
necessario... 

 necessario...
se hai una pompa con motore protetto (un termico incorporato), no, non ce ne
e' bisogno. Ma allora farei a meno anche del magnetotermico da 16A e userei
un semplice sezionatore.
ciao, Piero

 un semplice sezionatore.
ma la linea deve proteggerla... il magnetotermico ci va ad inizio linea, e 
pure un differenziale e la messa a terra che spero li abbia in casa.
Enrico. 

Enrico ha scritto:

Non e' detto Enrico, dipende dallo schema costruttivo  dell' 
magnetotermico che si basa sul effetto Joule , di solito si tratta di 
una resistenza e di una lamina che si scalda dilatandosi sino allo 
sgancio. Alcuni modelli non si armano sin quando la lamina si rafferdda, 
altri invece si armano ma non chiudono i contatti sin quando la lamina 
non si e' raffreddata, visto il lavoretto di Fabbrogiovanni :) io 
propenderei su questa possibilita'.
Comunque Fabbrogiovanni, insistere su una linea da 10A con una 
saldatrice fa malino ai cavi dell' impianto, spece se questa linea era 
cotituita da cavi da 1,5mm... li hai scaldati un filo.. :))
Ciauz
Kep

 questa possibilita'.
Non lo sapevo, non mi ero mai accorto di questa cosa!... Ogni giorno si 
impara qualcosa... è la cosa più bella di questo NG! :-)))
Ciao!
Enrico. 

 impara qualcosa... è la cosa più bella di questo NG! :-)))
Spetta un attimo,  non te la puoi cavare con "la cosa più bella", facciamo i 
conti:
1- comprato magnetotermico nuovo, dicendo al commesso che avevo i Siemens e 
lui mi ha dato un Marlin Gerin asserendo che tanto erano uguali: 20 euro
2- mezz'ora di mano d'opera per smontare quello che hai definito difettoso e 
rimontarci quello nuovo (lo so che per te è tanto ma questi sono i miei 
tempi quando gioco al piccolo elettricista): 12, 50 euro
3- dopo aver rimontato il  frontale succede che il coperchietto trasparente 
non si chiude più perchè il Marlin ha la paletta più sporgente del Siemens
4- rismontato il frontale per capire come staccare il coperchio trasparente, 
praticato finestrella rettangolare per dare sfogo alla paletta, rimontato 
tutto, ore 1 = 25 euro.
Totale: euro 57,50
Ti lascio la scelta sul mezzo per farmi avere il rimborso, Paypal, ricarica 
Postepay, bonifico bancario, vaglia postale.
-- 
Fabbrogiovanni