Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Gorgolio tubo scarico.

da un po di tempo, e sempre alla stessa ora, sento un rumore nel tubo di 
scarico del lavandino in cucina. puntuale tutte le sere si ripresenta, prima 
mai fatto.
sapete dirmi da cosa dipende e cosa fare per risolvere il problema?
Un saluto. 

 ha scritto nel messaggio 
news:4c69643f$0$30908$5fc...@news.tiscali.it...

Piů o meno funziona cosě:
Per evitare il "gorgoglio" delle tubazioni si usa collegare la "colonna" di 
discesa dello scarico all'atmosfera ad un livello piů alto dell'ultimo 
scarico.
La tua deve essersi "otturata" sopra al tuo livello e "non aspira aria"... 
durante lo scarico.
In tal modo il "blocco" che scende crea un "vuoto" nel tubo che 
"riempiendosi" d'aria a singhiozzo.... gorgoglia.
Ciao.
Dal Garzanti:
gorgoglio
s. m. rumore prodotto da un liquido che gorgoglia;. 

artico ha scritto:

dipende dal fatto che il tuo vicino del piano di sopra lava i piatti a 
quell'ora :)
il difetto e' probabilmente la presa d'aria in testa alla colonna di 
scarico, che sara' otturata
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer"
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
Sito internet : 
http://www.museodelcomputer.org
=============================================================

 
Lo stesso difetto capitava a me, però anche nel cuore della notte. Un 
gorgoglio che ci sveglieva. Da indagini avevamo appurato che nello stabile 
non c'era proprio la colonna di ventilazione per cui...
Purtroppo non c'era nessuna possibilità di aggiungerla, per cui per 
ovviare al fastidioso difetto ti racconto come ho "risolto" io fatto io:
1) ho messo un T allo scarico del lavello dopo il sifone (prima del muro)
2) ci ho innestato un tubo di plastica da giardinaggio e l'ho fatto 
passare dietro ai mobili della cucina, poi l'ho fatto salire in verticale 
inserendolo nel foro di sfiato del muro.
3) ho nascosto il tutto costruendoci ad hoc una canalina verticale e una 
scatolatura con un foro del diametro di quello nel muro.
Per me è bastato un tubo di 20 e dopo istallato il tutto il difetto e 
scomparso. Non è proprio il massimo della semplicità, però con un po di 
buona volontà e pazienza si può fare.
Se ti interessa ti faccio delle foto
Giovanni     

>Giovanni     
scusate se mi intrometto... ma interessa a me!
saresti così gentile da fare delle foto ? .. e' un problema che mi
porto appresso dal 2005 (vedi mio post  del 22/09/05..  )
quindi se hai una soluzione valida sono tutto occhi/orecchie ;-)
gracias
-- 
Bye
Frabar6

 ha scritto nel messaggio 
news:eo5n6690qamu3995u...@4ax.com...

Devi "far aspirare" aria alla colonna di scarico.
L'unica maniera è di "prolungarla" in qualche modo con un tubo "aperto" 
posto più in alto del livello massimo del lavandino.
Devi "collegarti" dopo il sifone... generalmente con un T capovolto... e 
"allungare" la gamba  del T con un tubo qualsiasi.
Non dovrebbe necessitare di essere troppo grosso in quamto basta che 
consenta un passaggio d'aria per "rompere" il vuoto creato dalla massa 
d'acqua del lavello che scende lungo la colonna.
Occhio che da quel tubo "usciranno" gli "odori" dello scarico della cucina!
Pertanto cerca di portarlo all'esterno SENZA contropendenze che potrebbero 
fare da sifone o trappola d'acqua.
Ciao.
PS.- E' sottinteso che devi essere l'ultimo ad usufruirne!

>PS.- E' sottinteso che devi essere l'ultimo ad usufruirne!
credo di aver capito cosa fare.. magari le foto mi aiutano a
convincermi che.. sono anche in grado di eseguire quanto suggerito ;-)
riguardo a quel tubo.. non posso portarlo all'esterno,
pero' molto vicino al lavello ho la canna fumaria del piano cottura..
pensi che potrei utilizzare quella per infilarvi anche il tubo di
sfiato ?
altra cosa,
io abito al primo piano, e sopra di me ho un altro appartamento,
che presumibilmente utilizza la stessa colonna di scarico.. si puo'
fare ugualmente ?
mentre la canna fumaria di cui sopra e' solo mia.
-- 
Bye
Frabar6

 ha scritto nel messaggio 
news:8san66h4r1946vl7g...@4ax.com...

Il lavoro "dovrebbe" farlo il coinquilino del piano di sopra e funzionerebbe 
anche per te e tutti quelli sotto di te...
Il problema č che lo "scarico" di quello di sopra... in caso di intasamento 
o troppo pieno ecc...USCIREBBE per il tuo tubo di aereazione!
Potresti sempre usare un lungo-lungo tubo dentro la canna fumaria (magari 
anche di PVC) in modo di poterlo portare almeno quattro metri piů in alto 
del tuo T.
Se la canna fumaria (solo vapori della cappa) ha uno scarico "libero" o 
apribile sotto (alla base)... potresti pure fermati al suo imbocco...
un'eventuale tracimazione finirebbe sul fondo e scaricherebbe all'esterno...
Non č detto che ciň avvenga...   ma "potrebbe avvenire"...
Il tuo "gorgoglio" potrebbe essere causato pure dallo scarico di quello di 
sopra.
L'acqua, scendendo dentro il tubo, "comprime" l'aria sotto di sč e la 
"soffia" fuori attraverso il tuo sifone e dentro il tuo lavandino.... 
"gorgogliando"!
 

) ha scritto :
in realta' la situazione e' un po' diversa dal solito condominio, mi
spiego:
i tre appartamenti (quello sotto, il mio e quello sopra) avrebbero
dovuto avere gli attacchi/scarichi del lavello allineati sulla
perpendicolare (ovviamente..)
ma in fase di costruzione io ho avuto necessità di far spostare
l'angolo cucina in posizione piu' interna rispetto alla verticale (una
"L" di 5x4 metri circa), sicche' i miei attacchi/scarichi non sono
piu' sulla verticale degli altri.
Penso pero' che l'idraulico abbia semplicemente derivato le tubazioni
dalla colonna verticale senza preoccuparsi minimamente dello sfiato.
Il problema del gorgoglio ce l'ho solo io, e mi sembra evidente che e'
provocato proprio da quel percorso che fanno i miei tubi prima di
incrociare la colonna verticale.
Ora, se utilizzo il "vostro" sistema, dovrei riuscire a predisporre
uno sfiato alla mia tubazione.. l'idea sarebbe quella di portare il
tubo di gomma dentro la canna fumaria (solo vapori cappa aspirante)
dimmi se questo ragionamento.... fa acqua ;-)
(..ehm, vi sto chiedendo aiuto, non ci capisco un tubo di tubi)
-- 
Bye
Frabar6

 ha scritto nel messaggio 
news:qeln66dsp66phaq3g...@4ax.com...
     big cut
Se la situazione è quella descritta...  puoi procedere tranquillamente.
La tua "derivazione" avrà problemi di scarico dovuti alla sua lunghezza e 
scarsa pendenza e non dovrebbe venire riempita da quella del piano speriore.
Per la "presa d'aria" devi inserirti dopo il sifone e vicino alla parete.
Generalmente c'è spazio sufficente per "incalmare" una derivazione 
"qualsiasi" purchè consenta il passaggio dell'aria...
Diciamo che se il tubo di scarico sarà da 30 o 40 mm ti basterà un bubo di 
gomma da giardino da 5/8" (foro circa 15 mm) portato fin dentro il camino 
scarico fumi.
Eventuali "odori" usciranno verso l'alto.
Per "inserirti" nell'esistente dovrai vedere tu...  a volte potrebbe bastare 
un morsetto-derivazione a cavallotto e un pò di Silicone per sicurezza di 
ermeticità.
Il foro potresti farlo anche con la punta di una Forbice o di un 
Punteruolo...
Buon lavoro. 

>Buon lavoro. 
Grazie veramente di cuore!
mi organizzo con tutto l'occorrente, e appena terminato
postero' le conclusioni.
Grazie ;-)
-- 
Bye
Frabar6

ieri in negozio stavo cercando un metodo per
eseguire il lavoro di cui abbiamo discusso,
ed un idraulico che mi stava ascoltando mi ha detto che prima di
fare quel lavoro sarebbe stato meglio provare ad inserire nel mio
impianto una valvola particolare che dovrebbe risolvere il problema..
qualcuno di voi le ha usate ?
http://www.redi.it/index.php/novita/valvola-antisvuotamento.html
-- 
Bye
Frabar6

 ha scritto nel messaggio 
news:f5kp66hsi8eals333...@4ax.com...

OK, il pezzo è giusto!     :-)
E' la stessa "sosa" solo che anzichè un tubo "libero" ha una "valvolina" 
d'aspirazione "automatica".
Se la trovi...  montala subito...    ;-)
evita pue l'uscitadiodori perchè "chiusa" in riposo.
Ogni giorno ne "inventano"... una!
Ciao. 

>
Eccomi qui di nuovo ;-)
venerdi' e' arrivata la valvola tanto sospirata
e sabato mattina in pochi minuti ho eseguito l'installazione:
tutto perfetto, gorgoglii spariti, lo scarico funziona alla grande..
benedette le valvole anti-svuotamento sifone!! :-DD
costo totale dell'operazione 7 neuri, e pochi minuti di lavoro.
ahh dimenticavo, la valvola e' questa
http://www.redi.it/index.php/novita/valvola-antisvuotamento.html
grazie a chi mi ha dato i consigli giusti,
e grazie soprattutto all'idraulico che mi ha parlato di questo nuovo
prodotto presentato poco tempo fa in Fiera,
mentre al negozio di materiale idraulico non ne sapevano nulla..
-- 
Bye
Frabar6

 ha scritto nel messaggio
news:4c69643f$0$30908$
5fc...@news.tiscali.it
 
sta scaricando la lavastoviglie