Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calorifero bucato: come fare?

Salve a tutti,
in cucina vi è un calorifero vecchio modello che ogni tanto gocciolava
(impianto centralizzato).
Volendo vedere piu da vicino dove era localizzata la perdita ho pensato
bene (il furbooooone che sono) di grattare via un pò di vernice, e
all'improvviso ha cominciato a perdere "massivamente" (una goccia al
secondo).
Ho localizzato il buco, è microscopico e si trova in basso a destra.
La prima cosa che ho fatto è stata quella di bestemm..ehm...di chiudere il
rubinetto del calorifero, ma nonostante questa mia mossa, il calorifero
gocciolava lo stesso....
non ho potuto fare altro che mettere una grossa bacinella sotto e pregare
che non mi si allaghi la casa!
Al ritorno, ho comprato un prodotto della Pattex, tale "Aqua Stop: adesivo
modellabile" che sembra fatto all'uopo: si tratta di un adesivo epossidico
in stick composto da due parti: una parte di resina epossidica caricata e
una parte a base di polimercaptano caricato.
Che ne pensate, funzionerà??
Altra domanda: il calorifero, con il rubinetto chiuso, dato il micro-foro
si svuoterà (e quindi si fermerà la perdita) oppure si riempirà lo stesso
(e quindi continuerà a perdere dal microforo)?
grazie, come sempre!!!

 ha scritto nel messaggio 
news:1bn3e6ej1u119$.dlg@spv.it...

Chiudili entrambi i rubinetti.
Perdera' acqua sino a che c'e' pressione all'interno, poi dovrebbe 
smettere
anche se mai del tutto.
Quindi applica il prodotto. Pero' non aspettarti miracoli, il radiatore 
e' da cambiare.
ciao

 e' da cambiare.
anche se è un microforo? davvero non ho speranze? :-(

 (e quindi continuerà a perdere dal microforo)?
    Un radiatore d'acciaio immagino! E' da cambiare con urgenza, quello che
    ti appare come un microforo e' sintomatico di una corrosione che ha
reso
    sottile come la carta velina una certa area interna del calorifero, po-
    trebbe tranquillamente *schiattare* in tua assenza.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 anche se è un microforo? davvero non ho speranze? :-(
Non te lo so dire con certezza ma mi sembra un rischio fidarsi
di una colla in un apparecchio che e' in pressione.

 entrambi? ce n'è solo uno, mi pare...in alto!
quello sotto, che si chiama detentore, e' anche lui una valvola, solo  
senza comando.
Devi togliere la protezione, se montata, poi chiuderlo con un cacciavite o  
una chiave , a seconda del modello
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

     ciaofelix:-)
Certo che quel *schiattare* è da rabbrividire... ma è la cruda realtà ;-))
Loco

...una soluzione per chiudere il buco sarebbe quella di rendere il buco 
rotondo bucando con una punta da( magari)  3,2 e poi filettare il foro da 4 
quindi avvitare un grano conico sul quale puoi aggiungere canapa oppure 
frenafiletti però bisogna vedere altre variabile come la condizione del 
restante termosifone o le condizioni del foro attuale e ancora la posizione 
del buco, comunque tienila come una possibile soluzione se il termosifone è 
tutto sommato ancora buono. 

 ha scritto nel messaggio 
news:hWBFd.403366$b5.19...@news3.tin.it...

Se il termosifone è *de fèro* sarà di spessore tale che la vedo dura 
riuscire a farci stare abbastanza filetti da poterlo tappare.
Fabbrogiovanni. 

 riuscire a farci stare abbastanza filetti da poterlo tappare.
Beh, ma se e' de fero ... perche' non saldarlo a elettrico ?
Ciao.Alberto.


 Beh, ma se e' de fero ... perche' non saldarlo a elettrico ?
Perchè da nuovo sarà lamiera da 12 o 15 decimi, da vecchio intorno al buco 
all'interno è tutta ruggine, appena ci appoggi l'elettrodo il buchino 
diventa un cratere.
Fabbrogiovanni. 

 buchino diventa un cratere.
Se lo spessore e' questo , sicuramente.
Ma non sono piu' spessi ?
Io li ho sempre avuti prima in ghisa adesso in alluminio, quindi non ho  
esperienze dirette, ma mi sembrano sottili.


 Ma non sono piu' spessi ?
 
     Io penso che Giovanni sia stato buono, forse 12/10 compreso 3 ricche
    mani di vernice!!!! :-)


 esperienze dirette, ma mi sembrano sottili.
Come ha detto Felix, se sono di lamiera stampata il 15/10 è ottimistico.
Se invece fosse di ghisa lo spessore sarebbe maggiore spessore ma l'esito 
dell'operazione *filetto* sarebbe cmq incerto.
Non so se esistono grani a filetto conico, io non li ho mai visti.
Fabbrogiovanni.