Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa d'aria in cucina

VOrrei sapere se la presa d'aria obbligatoria per legge lo è per eventuali 
perdite di gas o per l'utilizzo di fuochi (piano cottura)
Voi avete suggerimenti su come gestire questa apertura che butta ovviamente 
aria gelida in casa?
Ps
essendo la casa un open space, camere escluse, di 80 m2, sarebbe possibile 
chiudere la presa d'aria nei mesi piu' freddi? 

 ha scritto nel messaggio 
news:icu81f$d1r$1...@tdi.cu.mi.it...

Ci sono prese d'aria che si chiudono quando non serve. Io a casa mia ad 
esempio non ho prese d'aria sul vetro 

 esempio non ho prese d'aria sul vetro
Non penso si riferisse a prese nel vetro, suppongo parlasse di quelle 
nel muro che, se non sbaglio, sono obbligatorie. Anche a me piacerebbe 
sapere di più sulla loro utilità, quindi mi accodo aspettando che 
qualcuno ci spieghi.
Ciao.
Luca.

 Luca.
Vediamo se riesco a riassumere, vado un po' a memoria.
Innanzitutto la norma di riferimetno è la UNI CIG 7129 Parti 1 e 2 del
2008.
Parlimo dei locali con apparecchi di cottura, le aperture servono per
aerazione e ventilazione:
-la ventilazione serve a far entrare l'aria comburente per i fuochi
della cucina e ci deve essere obbligatoriamente (pena la diminuzione
della concentrazione di ossigeno nell'aria, soprattutto in caso di
infissi moderni a tenuta ermetica) è costituita da una presa d'aria
verso l'esterno fatta vicino al pavimento (normalmente 100cmq).
-l'aerazione del locale serve per l'evacuazione dei fumi di
combustione e di eventuali fughe di gas e viene fatta con una presa
d'aria in prossimità del soffitto (normalmente 100cmq).
La funzione di evacuazione fumi può essere svolta da una cappa a
tiraggio con espulsione all'esterno ma per le fughe di gas ci vuole
sempre l'apertura in alto.
Se si usa il gpl e si ha la cappa con espulsione all'esterno il foro
in alto non serve e basta quello in basso che svolgerà la doppia
funzione di ingresso aria comburente e uscita fughe (il gpl è più
pesante dell'eria)
Per i casi di cucine molto potenti o senza controllo della fiamma la
sezione delle prese d'aria andrà aumentata (ci vuole un calcolo). Se
nello stesso locale ci sono cadaie la cosa cambia ulteriormente.
Piu o meno dovrebbe essere così ma bisognerebbe leggere la norma che
ora non ho sotto mano, qunidi non prendete queste indicazioni come oro
colato.
In conclusione si può dire che magari nessuno vi verrà a vedere in
casa se le prese d'aria sono aperte o chiuse, però ognuno lo fa a
proprio rischio e pericolo.

"il Luca" <illu...@SPAMilluca.com> ha scritto nel messaggio 
news:8lfqls...@mid.individual.net...

Che io sappia le prese sono 2, una in alto e una in basso, mi pare di 16 cm 
di diametro, per creare o favorire una circolazione d'aria.
L' obbligatorietà...temo che riguardi anche i fuochi del piano cottura.
Nel mio caso la parete della cucina comunicante con l'esterno era piccola e 
già ridotta a un colabrodo per via dei vari tubi che l'attraversano, quindi 
al momento di esibire a chi di dovere le due aperture...ho esibito quella 
inferiore praticata nel vetro, e ho fatto un po' la voce grossa fino a farla 
accettare, dal momento che l'obiezione meno stupida che mi si faceva era che 
in caso di chiusura della tapparella la presa a vetro sarebbe stata inutile.