Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Installazione climatizzatore fai da te..

Sacusate, sapete se posso trovare in rete un manuale, rivolto a chi voglia
cimentarsi nell'
installazione fai da te dei climatizzatori da parete ?
Grazie.

"DaTa" <nos...@nospam.nospam> ha scritto nel messaggio
news:ag45fg$4gm$1...@nntp.weblinea.it...

che cosa devi installare? marca modello caratteristiche di
installazione(distanza di splittaggio gas impiegato dal clima))

Per ulteriori informazioni:
http://www.ferramentaonline.com/plan/help/juice/edilizia_climatizzazione.htm
l
Saluti
Valentino
"DaTa" <nos...@nospam.nospam> ha scritto nel messaggio
news:ag45fg$4gm$1...@nntp.weblinea.it...



Galletti  BLUCW09, a parete giardino parete stanza, tipo sandwich,
distanza tubi meno 1 metro.
Mi sono intestardito, martedě lo vado a prendere, e voglio installarmelo da
solo,
voglio risparmiare 280 ? che mi ha chiesto l' installatore.
Appunto sto cercando disperatamente documentazione che mi aiuti nell
'installazione.
Grazie ancora.
Un saluto.

 ha scritto nel messaggio
news:nSAV8.39738$Jj7.1...@news1.tin.it...


Alcuni link:
http://www.mitsubishielectric.it/sistemi/body_clima.htm
http://www.climatizzazione.it/manualeclimatizzazione.htm
Saluti
Valentino

 'installazione.
Se il clima è a r22 e vista la breve distanza di splittaggio non devi
integrare la carica e puoi anche non fare il vuoto nelle linee
Ti serve però assolutamente i tubi di rame per climatizzazione il tubo
piccolo è sicuramente da 1/4 di pollice quello del gas è probabilmente da
3/8 comunque verifichi sul manuale
I tubi li vendono gli ingrossi di materiale idraulico bisogna però vedere se
te li tagliano
Ti serve assolutamente una flangiatrice e un tagliatubo a rotella (non
pensare neanche per un attimo di usare il seghetto!!)
Fissi la piastra al muro dove devi montare lo split fai un foro da 65-70mm
dalla parte in cui vuoi uscire con i tubi il foro deve essere pari sotto
alla piastra(rispetto alla parte centrale che non ha le smancature) e lo
stesso per il fianco
                   ..........................
                   |     piastra         |
                    o  ..................o
o è il foro ne devi fare uno solo a destra o a sn a seconda della
installazione
Fatto il foro colleghi i cavi allo split(devi portare l' alimentazione allo
split e poi questo alimenta la motocondensante per sez e num di fili guarda
sul manuale poi fai le flange a da un lato di entrambi i tubi tenendoli
inclinati verso il basso in modo che non entri limatura nei tubi ricordati
prima di sbavare il tubo dopo il taglio e sempre prima di fare le flange
infili i dadi
Le flange andrebbero lubrificate con olio incongelabile le flange devo
essere fatta bene uniforme simmetrica senza increspature svasatura di
lunghezza uniforme e di circa3mm se eccessive impediscono il serraggio del
dado che all' inizio va avvitato sempre a mano
Se le flange sono fatte bene e serrate correttamente (è dannosa sia un
serraggio scarso che eccessivo) la tenuta è assicurata altrimenti se perdono
gas il clima rischia gravi danni e smette di fare freddo e addio risparmio
Infili il tutto compreso lo scarico della condensa per il foro e allacci lo
split alla piastra
Poi passi all 'esterno fissi le mensole per la motocondensante sagomi i tubi
di rame facendo attenzione a non strozzarli e a non far entrare sporcizia
durante il passaggio nel foro(le devi tappare)
Poi fai i collegamenti elettrici e tagli i tubi della giusta lunghezza fai
le flange come sopra serri il tutto e apri i rubinetti (ci vuole una brugola
il dado che vedi all' esterno è il cappuccio del rubinetto da riapplicare a
lavoro finito)
Volendo si puo fare uno spurgo delle linee ma nel tuo caso non'è necessario
l' importante è che le linne tengano altrimenti non risparmi nulla

Ti ringrazio veramente, mi hai dato una panoramica abbastanza ampia.
L' unica cosa che non riesco a capire, è che cosa fà in realta la
flangiatrice (o cartellatrice ?)
Grazie ancora, un saluto.
Penso che sabato dovrei montare il tutto.............................

 flangiatrice (o cartellatrice ?)
sono la stessa cosa è inutile che pensi di farne a meno è assolutamente
INDISPENSABILE passi che sicuramente non ungi le cartelle passi che non fai
il vuoto(ma passa solo perchè attraversi solo la parete)
Non azzardanti a inventare altre soluzioni la flangiatubi ti serve fattela
prestare
Se fai male le cartelle perdi il refrigerante e qualsiasi centro assistenza
se ne accorge subito che la colpa è del lavoro mal fatto e non puoi mettere
la testa sotto la sabbia e far finta di niente e pretendere la riparazione
gratis (a parte che c'è da vedere se trovi un centro assistenza ....)
Perchè non predisponi tutto e poi fai venire l' installatore solo per fare
le linee frigorifere questa sarebbe la soluzione ottimale nel tuo caso
chiama semmai un frigorista va bene risparmiare comprendo ma se poi ti esce
il refrigerante resti al caldo è come se non avessi lo split non puoi
pretendere di cambiare una ruota dell' auto senza cric e senza chiavi tu
vuoi fare una cosa analoga con lo split

Non so come ringraziarti per la tua disponibilità, ti ringrazio di cuore per
i tuoi consigli.
Riguardo i tuoi preziosi suggerimenti indispensabili, volevo solo dirti, che
io sono il primo
a fare le cose come vanno fatte, anzi se non mi sento in grado di poter fare
certe cose,
lascio proprio perdere, riguardo le flangie non è che voglio escogitare
qualcosa, per non
farle, ma mi  incuriosisce, anzi mi sto spremendo di riuscire a capire cosa
fa effettivamente la
 flangiatrice, l' unica cosa che ho intuito (forse) è che serve per
allargare la sede del tubo per poi
 cosi inerirlo all' attacco della motocondensante.
Comunque mi assisterà, anzi mi aiuterà un mio amico idraulico.
Ti ringrazio ancora, per la tua premura.
Grazie veramente.
Un Saluto.
Alessandro.

Scusa ancora se ti disturbo, ma ieri ho preso finalmente il benedetto
climatizzatore.
Vorrei chiederti se possibile ancora un paio di cose.
Nella motocondensante, ho aperto il pannello laterale, ed ho visto che devo
collegare 4 fili.
Oltre a collegarci i 2 fili della corrente, agli altri 2 cosa ci devo
collegare ? Vanno ache inteneni allo split ?
Potresti darmi per favore una delucidazione anche su questo aspetto ?
Grazie.
Ps: non so + come ringraziarti :)

Grazie, ho risolto, non avevo visto il pannello con la vite.