Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvola termosifone: fix a caldo?

Ciao.
Tralasciamo le premesse e gli antefatti (impresa maled%$%#).
Impianto centralizzato anni 70 con tubi in piombo (quelli che non possono 
stare vuoti piu' di 15gg). Caldaia cambiata 6 anni fa. Radiatore in ghisa.
A impianto fermo, tutto bene. Appena e' partito il riscaldamento, la valvola 
(originale, fatta + o - cosi' 
http://tinyurl.com/4hdqct
) del termosifone in 
bagno perde. Cercando al tatto il punto critico, l'acqua esce dall'asse della 
manopola. La situazione peggiore si ha a valvola mezza aperta e peggiora se si 
prova a muovere lungo l'asse (tirando e spingendo, anche delicatamente) la 
manopola stessa.
E' un locale interamente a nord. Posso anche bloccare la valvola "tutto 
aperto" in attesa che l'impianto venga scaricato (a giugno 2009), se possibile.
Ci sono altre vie? Stringere la vite che tiene la manopola (ricoperta di 
vernice) puo' ridurre il problema?
Se lasciassi aperta la valvola in una posizione in cui gocciola poco, 
raccogliessi la perdita incanalandola nel vicino WC? L'impianto puo' avere un 
meccanismo automatico di tenuta in pressione o piano piano lascio al freddo 
l'inquilino del piano superiore?
C'e' modo di sostituire la valvola ad impianto carico? Ad es., come ha fatto 
l'impresa lo scorso dicembre a tirar giu' tre termosifoni? A me hanno detto 
"congelando la mandata": e' verosimile? Riproducibile?
Grazie!
Paolo

"congelando la mandata": e' verosimile? Riproducibile?
Si, si fa.
E l'anno prossimo sostituisci tutti i rubinetti, e' probabile siano
piu' o meno nelle stesse condizioni.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 piu' o meno nelle stesse condizioni.
... e' una operazione possibile in ottica "fai-da-te" ? (domanda valida anche 
ad impianto scarico)
A giugno ne ho fatti sostituire due, quelli dei termo piu' grandi. Ma a 80 
euro a termosifone ho glissato sugli altri, che peraltro la scorsa stagione 
non avevano dato segni di cedimento.
Grazie,
Paolo

 hanno detto "congelando la mandata": e' verosimile? Riproducibile?
Tutto è possibile. Azoto liquido e blocchi il fluido. Però ogni 
congelata costa 300 euro, dalle mie parti... tu ne devi fare almeno 
due... ;-)

ad impianto scarico)
Questo si, pero' non conosco le tue abilita' in questo settore.
Io ne ho sostituiti alcuni proprio l'anno scorso. Un po' di abilita'
manuale ci vuole, puo' darsi ci sia da fare qualche spaccatura nei
muri se non riesci a svitare i rubinetti.
Solo i rubinetti mi pare fossero costati intorno ai 10 o 15 euro
l'uno.
+ 24 euro per la testa termostatica.



chiudi il rubinetto del termosifone , serralo bene senza esagerare.
svita la vite che tiene la manopola e rimuovi la manopola
vedrai che il perno entra in  un dado con funzione di premistoppa
avvitalo leggermente e dovresti bloccare la perdita
non esagerare o il perno si blocca e non puoi più girare la manopla
se non risolvi svita completamente il dado e rimuovilo,  vedrai che tra il 
perno e il corpo del rubinetto c'è spazio libero dove deve esserci la 
guarnizione che sicuramente ora è ammalorata e lascia trafilare l'acqua.
se c'è un collarino o una rondella rimuovila e pulisci bene ma senza svitare 
il perno o allaghi l'appartamento
prendi uno spago molto sottile ( non sintetico ) e fai alcuni  giri  attorno 
al perno senza tirare troppo
con un cacciavitino spingi lo spago in  fondo nella fessura senza farlo 
srotolare dal perno
se c'erano collarini o rondelle rimettile in posizione come erano 
originariamente
riavvita il dado che avevi tolto fino a bloccare la perdita senza esagerare 
per non bloccare il perno
la quantità di spago deve essere valutata in funzione dello spazio 
disponibile e dello spessore della guarnizione originale.
ti direi di metterne un certo quantitativo e se non riesci a chiudere il 
dado ne rimuovi una piccola parte
se vuoi puoi ingrassare leggermente il perno ma  mi raccomando non 
rimuoverlo  quando il dado di premistoppa non è in posizione.
per essere ancora più sicuro potresti rimuovere la manopola , fare una foto 
del rubinetto e postarla .
-- 
ciao
Abele 

 del rubinetto e postarla .
Stasera rimuovo la manopola e faccio le foto. Eventualmente provo a stringere 
poco il premistoppa.
A domani,
Paolo

 stringere poco il premistoppa.
Niente foto, altrimenti la aiutante di 2 anni avrebbe scoperto i cacciavite e 
le chiavi inglesi :-)
Il premistoppa era molto allentato, probabilmente l'avrei girato anche con le 
dita. Stringendo un po' ho rallentato la perdita, senza rendere inutilizzabile 
la manopola.
Appena posso rinchiudermi in bagno per mezz'ora provo la procedura estesa che 
mi ha segnalato abele.
Grazie! Siete efficientissimi come sempre! Spero di poter ricambiare presto.
Paolo

 estesa che mi ha segnalato abele.
Scusa, ma per andare di corpo, in famiglia, come fate???? :-D

Cordy wrote:

Ne abbiamo due :-) Bagni, s'intende :-)
Se ti riferivi alla piccola aiutante, per i nostri bisogni ha ormai perso 
l'interesse e continua i suoi "lavori" senza seguirci. Ma se solo sente un 
rumore nuovo, magari emesso da qualche attrezzo mai visto... "papa', ti aiuto" 
(e papa' va al settimo cielo, perche' ha distratto l'esserino dalle attivita' 
della mamma ;-)). Anche se con una chiave inglese al massimo fa qualche 
ammaccatura qua e la... il problema e' il saldatore a stagno (hobby 
principale) ;-)
Ciao,
pc