Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: I tubi dell'acqua che diametro hanno?

Sto acquistando un addolcitore, e ho notato che quelli per uso 
'domestico' hanno tutti l'attacco da 1/2".
Effettivamente, osservando il tubo che parte dal contatore in casa mia, 
ho letto sulla ghiera di serraggio la scritta 1/2".
Tutto sarebbe chiaro, quindi.
Solo che a me 1/2" sembra veramente piccolissimo, io ero convinto che i 
tubi ad inizio impianto fossero almeno da 3/4", poi magari andava bene 
il 1/2" sulle singole utenze...
Chiedo quindi lumi: è il mio impianto a essere 'sottodimensionato' 
(anche se devo dire che riusciamo a fare la doccia contemporaneamente 
in due bagni senza notare cali di portata o pressione), o sono io a 
essere il solito megalomane?
Alberto

 solito megalomane?
Se riuscite a fare quello che vi serve, i tubi possono essere anche da 1/16, 
ma l'impianto non è sottodimensionato.
Repo 

 ha scritto nel messaggio 
news:cOgqo.102919$Ua.2...@twister2.libero.it...

Certamente nelle abitazioni ci possono mettere pure tubi da 2"...  MA..
se laRete Idrica Comunale fa... acqua...
NON dervono a nulla!
Qui da ma le Tubazioni sono state portate (a nostre spese) negli anni 50.. 
con tubazioni in Eternit da 2" circa.
Allora eravamo quattro gatti e l'acquedotto abbiamp dovuto "pagarcelo" 
perchè poco "interessante" per il consorzio "posare" dette tubazioni 
(allora!).
Attualmente siamo diventati Cebtro Storico con una densità abitativa 
"spaventosa" e le "TUBAZIONI" sono sempre le stesse... le 2" da noi fatte 
posare sessanta anni fa!

 il 1/2" sulle singole utenze...
Nella mia zona, il 1/2 pollice e' normale per il montante principale di
appartamenti condominiali. Il ragionamento e' grosso modo quanti bagni,
lavandini e acquai si vuole servire in contemporanea. Ad esempio per una
villa probabilmente e' meglio pensare ad un 3/4 pollice. Ma pure per una
villetta mono-familiare (ovvero senza servitu') puo' bastare un 1/2 pollice.
Il 3/4 pollice, sempre per normali appartamenti, e' invece usato per il gas.
Per i curiosi, i tubi zincati hanno le seguenti dimensioni (circa)
1/2 pollice  D(interno) = 16 mm   D(esterno) = 21 mm
3/4 pollice  D(interno) = 21 mm   D(esterno) = 27 mm
ed i pollici proprio non paiono corrispondere ... (1/2 pollici = 12,7
mm) probabilmente in tempi storici si riferiva al diametro interno, ma i
tubi moderni sono piu' sottili (probabilmente per risparmiare ferro ;-).
In ogni caso, 16 mm --> 200 mm2 (2 cm2)
e 27 mm --> 570 mm2 (5,7 cm2)
Una portata di 20 lt/minuto (doccia + un rubinetto) significa 0,333
lt/secondo, ovvero 333 cm3/secondo, quindi una colonna di 333/2 = 166,5
cm/secondo per il 1/2 pollice e 58,4 cm/secondo per il 3/4, in altre
parole una velocita' di 1,67 m/s per il 1/2 pollice e 0,58 m/s per il 3/4.
Si cerca di limitare la velocita' per due motivi:
a) il rumore (acqua veloce, il tubo fischia)
b) la perdita di carico, ovvero arriva meno pressione a rubinetti aperti
Il valore da non superare e' intorno ai 1,5 m/s per i tubi dell'acqua
calda e 2,5 m/s per i tubi dell'acqua fredda (il flusso di acqua calda
incontra la serpentina di riscaldamento per questo occorre assicurarsi
che la velocita' non sia troppo elevata, altrimenti la perdita di carico
diventa significativa).
In altre parole il valore di 1,67 m/s del tubo a 1/2 pollice e' piu' che
accettabile.
Se invece si vuole 30 lt/minuto o di piu' si ha da dimensionare
maggiormente i tubi.
Notare che con i tubi di plastica si possono accettare velocita'
maggiori, ma chi vuole usare i tubi di plastica per l'acqua potabile ?
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]