Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perchè succede questo...???

Ciao ragazzi...
Come state???
Ho un quesito banale banale per gli esperti elettricisti....  :-)
In questi giorni di pioggia battente, almeno qua in sicilia, ho notato una
cosa strana che non sembra essere grave ma č sicuramente fastidiosa
soprattutto se si deve rientrare a casa.
Ho notato che con filmini e lampi si stacca l'interruttore di casa, quello
con il salvavita (credo).
Dicevo che di per sč la cosa non č grave se si č in casa, ma se si č fuori
casa la cosa č molto seccante perchč non funziona piů il cancello
automatico, quindi si deve scavalcare il cancello (immaginate mio padre 69
anni a scavalcare il cancello come gli č successo sabato sera), ripristinare
la corrente in casa e poi, finalmente, si puoi rientrare in casa.
Quello che mi chiedo č: Perchč succede questo??
Come si puň evitare che si stacchi il salvavita al primo fulmine??
Qualche info in piů:
La casa č nuova, ha tre anni.
Da quello che ricordo l'anno scorso non succedeva (nei mesi piů freddi non
ci stiamo)
Il cancello automatico č stato installato due mesi fa ed ha l'antenna di
amplificazione del segnale del telecomando.
Attendo lumi e grazie a tutti!
Ciaoooo!! :-)


succedeva anche a me
ho risolto il problema cambiando casa :-)
a parte gli scherzi... non saprei come aiutarti
ma mi sembra che questo argomento fosse giŕ stato trattato in passato su
questo ng, forse cercando con google...
ciao
Max

 cosa strana 
Beh , se abiti a Caronia ne avrai viste anche di fantascientifiche !
Scherzi a parte , piu' di un filtro passa basso tra contatore e salvavita,
non saprei consigliarti.
Ciao!

Se l'anno scorso non succedeva e il cancello come dici è nuovo potrebbe 
essere l'antenna del cancello che attira cariche elettrostatiche che 
arrivano al salvavita, e di conseguenza questo scatta. Visto che 
l'antenna serve per diversi metri di portata io proverei per un certo 
periodo a toglierla e vedere che succede, in questo modo bisogna essere 
vicino per aprire il cancello ma si prova se effettivamente è questo. La 
mia potrebbe essere anche una fesseria ma provare non costa nulla.
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 La casa ha un buon impianto di terra e il cancello elettrico č stato
collegato a terra?        Ciao      Donato


Mi aggancio qua, e per prima cosa ringrazio Tutti coloro che mi hanno
risposto.  :-)  THX!!
Per quanto riguarda la tua domanda....la risposta è SI, l'impianto elettrico
è tutto collegato a terra, per deduzine logica dico che anceh il cancello è
messo a terra dato che è direttamente collegato all'impianto della casa!!
Un altro particolare è che c'è un altro cancello che invece è direttamente
collegato al contatore dell'enel e in questo caso la corrente rimane
collegata consentendo il corretto funzionamento del cancello, mentre in
quello che è collegato all'impianto della casa succede questo piccolo
inconveniente!!  BHA!!

 piccolo inconveniente!!
Lo credo bene,da come ho capito , solo questo cancello sta dopo il
"salvavita".
Ciao!


E quindi che soluzione posso adottare?? che intervento si deve fare per
risolvere questo problema?
Grazie

 risolvere questo problema?
Devi suddividere l'impianto elettrico in due tronconi (di solito è possibile 
farlo agendo dal quadro elettrico, senza sventrare tutto) collegati in 
parallelo (casa e giardino), ciascuno dei quali sarà protetto da un proprio 
interruttore differenziale.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed 100Mm
"La potenza è nulla senza cotenna" 

 protetto da un proprio interruttore differenziale.
Bene, cio' non toglie pero'  che una volta localizzato il guasto
deve rimuoverne la causa (leggasi smontare l'ambaradan e  vedere
dov'e' la perdita d'isolamento).
Per Alex... nel caso non funzionasse la suddivisione in due , devi , a
guasto presente, sezionare gli impianti a valle del differenziale
(staccando un filo [fase] per volta ) finche' questi non stacca piu'.
Poi procedi come sopra.
Ciao!

 dov'e' la perdita d'isolamento).
Certo. Il problema è che spesso, negli impianti di illuminazione da 
giardino, non c'è una vera e propria perdita di isolamento localizzata, 
bensì una "distribuita" sull'intera lunghezza del cavo causa invecchiamento 
e condizioni di posa. In sostanza dovrebbe cambiare l'intero cavo...
