Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pressione caldaia alta

Salve a tutti.
Con l'autunno che č arrivato tornano i problemi ahimč irrisolti della
caldaia.
A fine Aprile avevo notato che dopo circa 30 minuti dell'accensione dei
riscaldamenti la caldaia andava eccessivamente su di pressione, la lancetta
del manometro si approssimava (oppure toccava) il rosso e la caldaia
sfiatava fuori acqua per ripristinare una pressione accettabile.
Ho quindi verificato se ci fosse aria nel circuito, ho svuotato e
ricaricato l'impianto, ho riacceso i riscaldamenti ma il problema si
presentava puntualmente.
Pochi giorni dopo č arrivata la stagione calda e non ci ho pensato piů.
Questa sera, visto le basse temperature ho dovuto accendere i riscaldamenti
ma dopo 30 minuti l'ho dovuti spegnere perchč il problema č tornato.
Da cosa puň dipendere?
Posso intervenire io ho c'č bisogno del tecnico?


Vaso d'espansione con membrana forata?


Potrebbe essere il vaso di espansione che si e' sgonfiato o forato, per 
controllare che funzioni bene dovresti togliere pressione al circuito 
dei termosifoni e controllare con un manometro la pressione del vaso 
tramite la valvolina apposita, la pressione deve essere circa quella che 
sara' scritta sul libretto (forse) e comunque non deve essere a zero, 
per esempio la mia deve stare su 1,1 bar.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

 Posso intervenire io ho c'è bisogno del tecnico?
 
Potrebbe essere anche il rubinettino di carico, forse non chiude bene o non 
è ben chiuso 
 

Dopo dura riflessione, Dubbioso ha scritto :
 c'è bisogno del tecnico?
 
Si.
 
 

 Posso intervenire io ho c'è bisogno del tecnico?
 
 
A freddo, cioè normalmente, prima di accendere i termosifoni,
quant'è la pressione?
 
-- 
 
 
"SVEGLIATI, sei rimasto ancorato al secolo scorso, il mondo è 
cambiato!"
 dicono quelli che vorrebbero riportare la condizione operaia a quella 
di due secoli fa.
 
 

 quant'č la pressione?
 
poco meno di 1

 poco meno di 1
 
 
Allora c'è proprio bisogno del tecnico.



se quando la caldaia non viene utilizzata per riscaldare gli ambienti,
la pressione rimane costante ,mentre, invece, quando la usi per il
riscaldamento degli ambienti ,sale, al 99% è rotto il vaso di
espansione......controllalo
 

 Posso intervenire io ho c'è bisogno del tecnico?
 
Chiama l'assistenza e digli quanti anni ha la caldaia, loro sanno cosa 
bisogna sostituire...
 
Ogni componente di una caldaia è progettato e costruito per rompersi 
sistematicamente dopo un tot di tempo, i pezzi di ricambio sono il vero 
business di chi fa caldaie.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:1wvib6vc6wrjh.1hw0il3jigra1$.dlg@40tude.net...

Drizzt do'Urden ha suggerito la corretta procedura per la verifica del vaso 
d'espansione, che anche secondo me č sgonfio o con la membrana forata. 
L'acqua č incomprimibile e se il circuito č perfettamente pieno di sola 
acqua quando si scalda dilata e la pressione sale. Il vaso d'espansione 
permette la dilatazione dell'acqua e la pressione cosě resta quasi costante. 
Occorre gonfiarlo alla pressione a cui dovrebbe essere funzionante 
l'impianto, circa 1bar. Per gonfiarlo occorre portare a zero la pressione 
segnata sul manometro e con un gonfiagomme (ha una valvola identica a quella 
dei pneumatici delle auto) si gonfia alla pressione corretta. Mentre si 
gonfia occorre tenere a zero (circa) la pressione dell'impianto. Alla fine 
si dovrebbe avere il gonfiagomme che indica 1- 1,3 bar e il manometro della 
caldaia che indica circa 0. Se continuando a immettere aria il vaso di 
espansione non va in pressione significa che va cambiato e il problema 
diventa complesso se non si č un "faidateista" evoluto.
 
  Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it