Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore

Ho un condizione che lascio quasi sempre acceso, nonostante questo dal 
tubo di scarico, che è nella doccia del bagno di servizio, non esce mai 
nemmeno una goccia d'acqua. Ho telefonato a che mi ha messo la canalina 
e, lui dice che va bene così, non c'è nessun problema anche se non 
scarica, l'importante è che ci sia fresco, a voi sembra una cosa 
normale? Io temo che mi succeda qualche disastro.
Mi dite qualcosa in proposito?
vi ringrazio
Carla

 Io temo che mi succeda qualche disastro.
 
Normalmente gli split hanno una vaschetta di raccolta sotto lo
scambiatore. Se si ostruisce il tubo, questa si riempie e prima o poi
tracima. Il massimo che ti possa capitare e' che lo split goccioli.
 
-- 
Ciao, | R: Perche' incasina l'ordine con cui si legge un messaggio
Speck | D: Perche' quotare sotto da' cosi' fastidio?
      | R: Quotare sotto.
      | D: Qual e' la cosa piu' seccante su usenet e in e-mail?

 ha scritto nel messaggio 
news:bYHHr.115092$%83.2...@en-nntp-07.am2.easynews.com...

SE.... il "tubetto" di drenaggio della condensa è troppo stretto... 
occluso... fa un "sifone"... una piega stretta...  un nido di insetti... NON 
scaricherà niente.
 
In ogni caso detta condensa resterebbe "dentro" il condizionatore ed 
"evaporerebbe" col calore circostante.
 
La stessa cosa che fa un "normale" frigorifero quando "sbrina".
 
Le sei "curiosa".. SOFFIA dentro il tubo e verifica che sia "libero".
 
In caso contrario il soffio potrebbe "sturarlo".
 
Se dovesse "intervenire" il "tennico" ti fotterebbe 50 Euro solo per diritto 
di chiamata.... 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:bYHHr.115092$%83.2...@en-nntp-07.am2.easynews.com...

Potrebbe anche essere che il condizionatore lavori a temperatura alta 
(superiore al punto di rugiada) perchè manca gas refrigerante (carica di gas 
scarsa), o che la condensa prenda un'altra via anzichè finire nel tubo di 
scarico, ma prima o poi te ne accorgerai.
inps09 
 

Abiti in Sicilia o in Calabria? Da quelle parti umidità ce n'è poca.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?


imho, se in casa senti un bel fresco asciutto con tanta umidita' esterna, 
non e' normale, fai bene a preoccuparti e a cercare dove finisce la 
condensa.
Puo' essere che stia scaricando nell'intercapedine e che si disperda nella 
muratura. Se sotto di te c'e' un alloggio vuoto, puo' creargli qualche 
danno.
-- 
Se per un punto passano infinite rette, per due punti se ne perde il 
conto...

  Giorni fa ho posto lo stesso problema, solo che non ho visto comparire 
il mio post, spero che vi arrivi questa volta.
Da diversi anni ho un condizionatore che scaricava l'acqua nella tanica 
sul balcone. Due anni fa ho deciso di far mettere le canaline 
all'interno per far scaricare nel bagno di servizio. Da tanti giorni è 
acceso e non ho mai visto una goccia d'acqua uscire dal tubicino, io 
temo che non sia normale che non scarichi. Ho telefonato a chi mi ha 
messo le canaline che mi hanno fatto spendere 1500 €, loro dicono che 
non c'è problema, se il condizionatore funziona non ha importanza che 
l'acqua esca o no, non succederà nulla.
Mi potete dire cosa ne pensate voi e che cosa dovrei fare?
Vi ringrazio molto.
Carla

 ha scritto nel messaggio 
news:C3_Ir.102150$Ng2....@en-nntp-04.am2.easynews.com...

Ti abbiamo GIÀ risposto in tanti! 
 
 

l'acqua esca o no, non succederà nulla.
 
Dopo un po' esplode e ti allaga tutta la casa.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

Dopo dura riflessione, Carla ha scritto :

Lascia perdere Claudia, se ne nessuno ti ha dato risposte sensate
vuole dire che non ne sa abbastanza.
Non ti fidare di Gustavo, non ci capisce una sega di cose
diverse dalle pompe.
Del Bernardo poi non ne parliamo, se una cosa non e'
sulle pagine Gialle per lui non esiste.
 
 


 
Ascolta LUI... l'uomo da mille nick che li cambia tre volte al giorno!
Consulta i messaggi posti e vedrai che è come i funghi: Spunta dopo una 
pioggia!
Poverino... è handicappato al cervellino e la mamma lo lascia divertire col 
PC...
Basta metterlo nel Kill-Filter e... dimenticarsene...  :-)
 
Ciao. 
 
 

Sembra che Gustavo. abbia detto :

Saro' la tua ossessione, o cambi carattere o finisci
al manicomio.
Cretino.
 
 

 il mio post, spero che vi arrivi questa volta.
 
Ti erano state date risposte, ma non hai piu' seguito ...
Comunque, prima cosa devi stabilire se il condizionatore fa acqua o no.
Apri il pannello o comunque accedi all'evaporatore (quello con tutte le  
lamelle) e guarda se e' bagnato, se vedi gocciolare.
In questo caso, devi preoccuparti, perche' vuol dire che l'acqua da  
qualche parte sta andando :))
Diversamente, significa semplicemente che il salto termico , relazionato  
con l'umidita' ambientale, non e' abbastanza per far rugiada (spiegato in  
soldoni).
 
Ciao.Alberto.
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================