Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: generatore

Ciao a tutti.
Avrei necessitï¿œ di mandare una saldatrice e una sega con la 380v. Ma non 
ce l'ho... secondo voi, per un uso sporadico...tipo 10 ore al mese... 
potrebbe andar bene un generatore diesel?
Infine... abito in un paesino... farï¿œ troppo rumore?
grazie a tutti!


C'ï¿œ un piccolo "trucco" ti serve un motore elettrico trifase e un 
condensatore, lo colleghi alla rete e lo fai girare, ai suoi morsetti 
colleghi poi l' utilizzatore, efficace ed economico vediamo se qualcuno 
sa darti i dettagli, in pratica questo motore ti fa da generatore e di 
motori usati a buon prezzo se ne trovano parecchi, niente rumore.
Ciao

 grazie a tutti!
In primis TUTTI i Generatori Trifase Industriali hanno la Trifase a 380 
Volt.
Poi che siano 3 KW oppure 30 KW dipende esclusivamente dal... Generatore!
Quindi  che il Generatore venga azionato da un motore diesel o benzina o a 
vapore o da una ruota ad acqua oppure da un mulino a vento... � tutta una 
altra cosa!
In OGNI CASO detto motore DOVRA' avere una potenza UTILE adeguata e pari al 
MINIMO al DOPPIO di quella richiesta al Generatore (in KW!).
TALE potenza (in KW) dovr� essere ottenuta al REGIME di rotazione pari a 
1.500 giri per un Alternatore a 4 Poli e a 3.000 giri per uno a 2 Poli.
Ci� significa che se il Generatore � un 4 Poli da 15 KW.. il motore dovr� 
sviluppare almeno 30 KW a 1.500 giri! (Analizza la Curva Potenza/Coppia 
massima/numero giri).
MA un comune Motore che sviluppa 30 KW a 1.500 giri SARA' generalmente un 
Motore da 50-60 KW! (diciamo intorno ad una 80ina di HP!) MICA BRUSTOLINI!
Perci� PRIMA trovati la POTENZA che ti serve...  POI trovati il Generatore 
"adeguato" e SUCCESSIVAMENTE il motore pi� adeguato ad azionarlo!
Occhio che la Saldatrice NON sia ad Inverter.... oppure dovrai moltiplicare 
il suo "assorbimento" minimo per QUATTRO!
Ora fatti un po' di conti....
Ciao.
 

 Ciao
SAREI altamente "curioso" di conoscere questo "trucco" che da una Monofase 
"DOMESTICA" (3 Kw)tira fuori una TRIFASE Industriale! (> 3 Kw)
Dai che lo "brevettiamo"!     :-)


Spesso capita che nelle officine "salti" un fusibile della linea 
principale ma tutti i motori continuano a girare e continuano ad esserci 
tutte e tre le fasi fintanto che almeno un motore gira perchï¿œ questo si 
comporta come una sorta di generatore "generando" la fase mancante" te 
che sai bene l' inglese googola e vedrai che trovi di tutto; ripeto ne 
sono sicuro molti si "fanno" la trifase con questo sistema.
Ciao

 Ciao
LO SO', Marco! Lo so!
Lo so bene e "conosco pure bene "quel" sistema di "Generatore"!
Ne ho scritto qualcosa (forse per primo qui) proprio io.
Ricordati del Generatore Francese che ho a casa...    :-)
Solo che il motivo/funzionamento... E' TUTTO DIVERSO!
Googla e cerca (impara) il perch�!
Ciao.


Il mio tornio funziona cos�...  il rendimento � una pena, ma i motori 
trifase partono con tutta la coppia e l'invertitore funziona, per un tornio 
� importante.
A suo tempo ho controllato ampiezza e angolo delle tre fasi con 
l'oscilloscopio, gli errori erano abbastanza modesti.
Ovviamente se parti dalla 220 ottieni la 220, se ti serve la 380 devi usare 
un trasformatore oppure cambiare le connessioni dell'utilizzatore...
Googlare Idler....
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:j11fj8$2ao$1...@speranza.aioe.org...

Per evitare polemiche... qui lo dico qui lo nego...
Il "motore" trifase una volta avviato... continua a girare ANCHE con due 
sole Fasi MA con Coppia/Potenza ridotta del 30% (Simil-Monofase ma non la 
stessa cosa!)
Per "Generare" una Corrente Trifase il Motore (ora utilizzato come 
Generatore) DEVE ruotare PIU' VELOCE della Frequenza di rete (almeno > 10%) 
ovvero 1600-1700 rpm se 4 poli o 3.300 rpm se 2 poli. Poi DEVE avere un 
Pacco Condensatori "adeguato" a mantenere la Tensione adeguata ad ogni 
carico.
In ogni caso "funziona"solo se nel Rotore sia presente almeno un minimo di 
"Magnetismo Residuo" sufficiente ad avviare il processo... altrimenti NISBA!
Traducendo per Marco:  Il Motore Trifase NON pu� essere "semplicemente" 
collegato alla rete monofase MA dovr� essere "moltiplicato" con cinghie e 
pulegge per 1,1-1,2 oppure usare un diesel/benzina a 3.300/3.500 rpm.
Ora tu mi devi mettere un motore da 3 HP monofase (rete Domestica) che 
aziona un motore (Generatore) da 3 HP che ne rende 2 o poco pi�..
Ora"aziona" una Saldatrice Trifase a 380 (di certo NON piccolina) con questi 
2 HP scarsi.....
La vedo.... DURA!    :-(
PS.- Occhio che il 3 HP Monofase richiede un "buon" Amperaggio per lo 
"spunto"....
Comunque una Sega Circolare sa 600 mm con Motore Trifase da3 KW (tiro 
cinghie 1:1) "difficilmente "parte" con un contratto da 6 KW 380!
Solo "avviandola" con una "spinta esterna" riuscirai a farle "prendere il 
via"... e, dopo, attento a NON sovraccaricare altrimenti va ...IN STALLO!
Esperienza vissuta... :-(
Sottocasa ho un Contattore ENEL Trifase da 6 KW-380... "staccato" perch� 
inutilizzabile per azionare detta Sega Circolare!

 motori usati a buon prezzo se ne trovano parecchi, niente rumore.
Si, ma la saldatrice non e' proprio il carico adatto per questo giochetto  
.... poi da quanti cavalli lo metti il motore ? :)
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================

 motori usati a buon prezzo se ne trovano parecchi, niente rumore.
Si, ma la saldatrice non e' proprio il carico adatto per questo giochetto
.... poi da quanti cavalli lo metti il motore ? :)
===============
La potenza deve essere superiore al carico massimo, per� il motore (lui, a 
parte il carico della saldatrice...) assorbe una potenza poco superiore 
alla potenza assorbita a vuoto dal motore per rimanere in rotazione.
Ho gi� detto che il rendimento � penoso, tutto dipende dalla potenza ammessa 
dal contatore e da quanto spesso usa il trabiccolo...
se lo usa di rado e trova un motore di recupero, ok... altrimenti...
Paolo
