Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: R22 Vs R422

Ho un vecchio ma ottimo inverter Samsung 12000 BTU del 2002.
Purtroppo ho dovuto cambiare posizione delle unita' esterna/interna e ora 
sta da un'altra parte.
 
Nel farlo, e' stato perso il gas contenuto nei tubi (nemmeno 2m).
Sono stati chiusi i rubinetti e tolti i tubi.
 
Ora e' collegato con 3m di tubi, e ho fatto aggiungere una intera bombola da 
1kg di R422.
 
Il fatto e' che quando era nuovo il condizionatore faceva segnare alla bocca 
quasi 10°.
Oggi (dopo 10 anni, ne segna 16-17).
 
Adesso, dopo aver aggiunto 1kg di R422 segna 20, proprio alla bocca.
E' normale?
L'installazione e' fatta a regola d'arte, ma io non sono soddisfatto.
 
L'installatore mi ha detto che l'R22 e' molto meglio dell'R422, e che se 
voglio quelle prestazioni si deve mettere proprio l'R22 che pur essendo 
fuori norma e' comunque ancora venduto.
 
E' cosi'? 
 
 

 E' cosi'?
 
Qui parlano del tuo problema
 
http://www.surianoimpianti.com/pdf/SOSTITUIRE%20IL%20GAS%20R22.pdf
 
 
 
-- 
Saluti da Verona
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 E' cosi'?
 
E qui dove trovare r22 rigenerato
 
http://tinyurl.com/bnw9a57
 


 E qui dove trovare r22 rigenerato
 
Vabbe' l'R22 so trovarlo.
Ma quindi e' davvero questo il problema?
 
Come procedo?
Svuoto, pulisco con l'apposito liquido e poi metto l'R22?
 
Io non voglio le prestazioni di un motore turbo da una Fiat500, ma mi rode 
il culo che il 12000 mi consuma 1.4kW e adesso mi rende come un 7000 non 
riuscendo a raffreddare la stanza. Sta sempre a manetta, altro che inverter.
Mi spiego?
 
Quel 12000 ha ancora da dire la sua, e fino a ieri sera la diceva.
 
Grazie a chiunque voglia dire la sua. 
 
 

 
 
Hai scritto che il lavoro è stato fatto a regola d'arte ma, da quello che
scrivi, ho parecchi dubbi in merito.
Il 422 è stato semplicemente aggiunto al refrigerante esistente o
l'impianto è stato prima svuotato, lavato, "vuotato" con azoto e poi
riempito?
Hai il gruppo dei manometri per fare qualche misurazione?
 
-- 
.m.

 1kg di R422.
 
Chiarisci meglio questi passaggi :
- e' stato svuotato anche l'R22 che rimaneva ? immagino di si, visto il  
chilo di carica.
- e' stato fatto il vuoto , immagino.
perche' non ricaricare a R22, visto che l'impianto e' esistente e si trova  
?
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

 Hai il gruppo dei manometri per fare qualche misurazione?
 
Da quel che mi dice il tipo, i manometri indicano che la pressione e' piu' 
bassa di quel che serve. Circa 3.5
 
 

 ?
 
Perche' ho scoperto di essere un coglione.
 
 

 Svuoto, pulisco con l'apposito liquido e poi metto l'R22?
 
In linea di principio si, pero' ci vuole l'attrezzatura apposita nonche'
le conoscenze per usarla.


 bassa di quel che serve. Circa 3.5
 
Praticamente pari al suo quoziente intellettivo.
Convincilo "con le buone maniere" (leggi: con minaccia di rottura di
Qlo...) a rifare il lavoro come si deve altrimenti lo porti davanti ad un
giudice.
 
-- 
.m.

 L'installazione e' fatta a regola d'arte, ma io non sono soddisfatto.
 
E' stata fatta da cani!
 
Un condizionatore si puo' spostare senza perdere che pochi atomi di gas!
 
Basta riimmettere il gas nel condensatore(le tecniche sono banali)
 
chiudere i rubinetti ,
 
staccare i tubi e spostare il tutto
 
riattaccare tutto ,
 
(eventuale prova con azoto )
 
fare il vuoto
 
e riaprire i rubinetti.
 
 
Perche non e' sucesso cio' ?
 
Giulia
 
 
 
 
 

 Perche' ho scoperto di essere un coglione.
 
Beh, tu al limite sei ingenuo ... il coglione e' il frigorista (pseudo).
 
Io gli proporrei di rimediare a sue spese, per evitare la denuncia.


 L'installazione e' fatta a regola d'arte, ma io non sono soddisfatto.
 
chiamal regola d'arte........
 
 

 Perche non e' sucesso cio' ?
 
Perchè ormai qualunque disperato si inventa installatore di climatizzatori.
Ho un amico che fa proprio questo lavoro, tra l'altro installatore 
autorizzato per vari marchi seri, che storie del genere ne sente tutti i 
giorni, dice che ormai lavora più per rimediare alle cazzate di questi 
"scappati di casa" che per manutenzioni normali.
 
 
Ciao.
Luca.

 1kg di R422.
...
 
me cojioni e menomale che e' fatto a regola d'arte.... :-(
 
pure io che sono ignorante in materia di condizionatori so che il gas 
non si rabbocca mai, l'impianto svuotato, pulito, e fatto il vuoto...
 
t'hanno inculato i soldi

 Io gli proporrei di rimediare a sue spese, per evitare la denuncia.
 
concordo a pieno
 
 

 non si rabbocca mai, l'impianto svuotato, pulito, e fatto il vuoto...
 
ma no, non e' assolutamente vero, dipende dal tipo di impianto e dal tipo  
di gas.
Nel caso specifico, impianto multisplit in linea con R22, e' normale  
rabboccare dopo aver risolto il problema.


 E' cosi'?
 
Oggi mi hanno accompagnato presso una ditta serie, di quelle che lavorano 
anche e soprattutto con i grandi capannoni, magazzini, etc.
Insomma, questa volta e' una ditta seria, non un installatore della 
domenica.
 
Gli ho raccontato tutta la storia e mi ha proposto di svuotare tutto il 
circuito, pulirlo e riempirlo con R407.
Il prezzo pattuito e' stato davvero da amico (prezzo fuori mercato).
 
Mi perplime il 407.
Voi che dite? 
 
 


 
me l'hanno sempre sconsigliato in particolare se i gas sono diversi
 
anche minime variazioni quando poi si comprimo e si espandono non 
offrono le stesse prestazioni del monogas


 
raffreddano piu' o meno allo stesso modo il 407 un pochetto de meno
 
solo che te hai n'impianto vecchio fatte cambia filtro essiccatore e 
guarnizioni e controlla' l'olio se mettono er 407, se c'e' er minerale 
va cambiato co quello che chiamano poe
 
se mettono er 422 pe l'olio nun c'e' problema ma le guarnizioni io le 
farei cambia' cmq

 offrono le stesse prestazioni del monogas
 
Beh, ma certo, infatti R22 e' un gas monocomponente, non miscele


 Il prezzo pattuito e' stato davvero da amico (prezzo fuori mercato).
 
Ok, ma visto che sei gia' recidivo ... inizia a dire che prezzo e' questo  
da amico :)
Il 407 e' un gas di transizione, una miscela, fatto apposta per il periodo  
di transizione, ma metterlo in un impianto R22 non e' cosa da poco ... il  
problema principale e' l'olio.
Diciamo che non e' un'operazione proprio tranquilla.


 Beh, ma certo, infatti R22 e' un gas monocomponente, non miscele
 
perdonami monogas inteso come fluido refrigerante, anche se esso poi e 
una miscela di gas
 
 
l' r22 e' monoclorodifluorometano
 
l'r422d ( quello per i condizionatori... ) e' una miscela di
 
  R-125      65%   ( pentafluoroetano )
  R-134      32%   ( 1,1,2,2-tetrafluoroetano )
  R-600        3%  ( butano )
 
se r22 e' un fluido refrigerante perfetto per quell'impianto quello che 
ha ficcato il tecnico e' sporcizia :-(
 
ci credo che poi non funziona :-(
 
se prima aveva perso del gas ora ha inquinato il tutto, personalmente mi 
farei risarcire il danno visto che l'olio andra' cambiato
 
di certo non ha fatto un lavoro a regola d'arte, e' uno piu' 
improvvisato di me... io almeno ho la decenza di documentarmi e non mi 
azzarderei mai a mettere le mani su impianti altrui...
 
te lo dico io che ha fatto sto tecnico ha letto R22 poi ha letto R422 ha 
pensato ci sta una R ci sta il 22 ci sta il gas... e' fatta e mi becco 
un centone per sto lavoretto :-D
 
Vaglielo a spiegare che ha fatto la cazzata inquinando l'olio con il butano
 
Per me fanno prima a togliere tutto l'olio e fare un minimo di vuoto per 
spurgare.

 E' normale?
 
Questo lo devi chiede ad Hali' er chimico, er gas  R444 e' n'invenzione 
sua :-D
 
Nei post successivi dici di esserti rivolto ad una ditta piu' seria...
se sono seri lo scopri presto. Se ti propongono il cambio olio e la 
pulizia dell'impianto prima di metterci l'olio dentro e il gas allora 
sono MOLTO seri.
 
Se poi oltre l'olio, il condensatore, le guarnizioni ti fanno anche un 
contratto scritto non li mollare.... se il contratto scritto non te lo 
fanno... beh so parenti de Hali'... magari lavorano mejio ma sempre 
parenti so.....

 problema principale e' l'olio.
 
Spiegati meglio.
 
 


 
visto che chiede spiegazioni a te devo arguire che non mi legge
 
a saperlo prima risparmiavo la fatica di scrivere :-D
 

 60 euro.
 
 
60 euro?
 
LOL

 a saperlo prima risparmiavo la fatica di scrivere :-D
 
Io ho risparmiato quella di leggerti, visto che non parli la mia lingua. 
 
 


perche' la tua che lingua e'?