Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: cavo 3x10 da 150 metri

ho tirato un cavo 3x10 lungo 150 metri per avere la 220v al confine del 
terreno
 
e' una linea troppo lunga? so che linee lunghe possono causare 
problemi.. di che tipo? a parte la caduta di tensione?

 problemi.. di che tipo? a parte la caduta di tensione?
 
Dipende da quanta corrente richiedi a fine linea, considera che un 
impianto a norma,  deve avere una caduta di tensione all'utilizzatore 
piu' sfavorito non superiore al 4% della tensione di alimentazione, il 
che significa per una tensione di 230V (misurata al contatore) la 
tensione sotto carico a fine linea non deve scendere alm di sotto di 
230-9,2= 221,8V
 
Se ci dici la potenza ed il tipo di carico magari posso essere piu' preciso.
 
bye

 
 
prese per collegarci all'occorrenza flex, betoniera, saldatrice, fari
 

 prese per collegarci all'occorrenza flex, betoniera, saldatrice, fari
 
Secondo me potrebbe essere una buona idea mettere un magnetotermico alla 
fine del cavo, poco prima dell’utilizzatore. Forse 10mmq sono pochi, avrei 
Messo 16 come minimo 

 Messo 16 come minimo
 
A occhio pure io.
 
 
-- 
Ieri ho fatto la spesa ed è stato come la prima
volta che ho fatto sesso. E' stato meraviglioso,
è durato poco e ho speso 50 euro.
 

Sono 0,52 Ohm. Con 10A hai una cdt di 5,2V, con una dissipazione
 di 52W/150m = 0,3W/m.
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://goo.gl/522kv4
 

Il 12/11/20 00:23, cane ha scritto:

Nessun problema per la lunghezza se il cavo è ben dimensionato. Scegli 
un cavo con isolamento adatto a seconda della posa (se lo devi 
interrare, o mettere in un condotto interrato, o aereo).
 
10mmq è corretto per una potenza massima di 3500W su 150m. e' 
consigliabile mettere un magnetotermico da 20A a inizio linea per 
proteggere il cavo.
 
-- 
Giuli el Dabro
"Prima de parlar tasi"

 
 
che succede se metto un magnetotermico da 40 ampere?
a parte la dissipazione sul cavo, la caduta di tensione che problemi 
potrebbe crearmi alle attrezzature?

 potrebbe crearmi alle attrezzature?
 
Nessun problema a meno che non si tratti di apparecchi elettronici molto 
sofisticati (ma in realtà ormai quasi tutti hanno alimentatori che si 
adattano a tensioni diverse e hanno protezioni varie); il fastidio è che 
non arrivi alla massima potenza (per esempio un faro avrà una luminosità 
più bassa, la saldatrice avrà meno spunto...)


 
 
40 kw

 
 
40 kw


prendiamo in considerazione il carico piu` sfavorevole, quello con 
presenza di motori, avente un fattore di potenza di 0,7(cosfi)
 
con un carico di 3,5kW
avresti una caduta di tensione del 3,97%
 
Che pero` non tiene conto della effettiva caduta sull'impianto a monte.
 
Per il ramo di impianto in questione, volendo rimanere cautelativamente 
sul 3%, in modo da lasciare un 1% all'impianto a monte, la potenza 
prelevabile massima deve scendere a 2,7kW
 
 
Se avessi posato una conduttura da 16mmq
potresti alimentare un carico da 4kW cosfi` 0,7
con una caduta di tensione del 2,92%
 
la prossima volta ricorda che fare due soldi di conti prima di scegliere 
la sezione, puo` fare la differenza.
 
bye
 
 

 
al contatore arrivano 3 cavi da 150mmq + neutro da 95 o 70mmq in alluminio
 
poi dal contatore partono 4 cavi da 70mmq in rame per 20 metri e da qui 
parte il cavo 3x10 da 150 metri


per misurare la caduta di tensione ti basta un multimetro... con 
inmpianto sotto carico misuri la tensione al punto di consegna ed ai 
morsetti di partenza della linea
 
  e con questa formula ti calcoli la C.d.t. in percentuale (che dovrebbe 
rimanere entro l'1%)
 
C.d.t.%  = ((V0 - Vm)*100)/V0
 
V0= tensione ad inizio impianto
Vm= tensione ai morsetti
 
bye

 
 
mi pare di ricordare chr quando feci una prova, a vuoto misuravo su una 
fase 238v, con un carico di 8kw misuravo 228v

 pochi, avrei Messo 16 come minimo 
 
ma sui fili c'e' stampato 1,5 - 2,5 - 0,75, che valore e'?  come si
rapporta a questi 10 mmq?
 
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 


E' sempre la sezione in mmq.
Si usa quella poichè un filo può portare tot ampere per ogni mmq.
Quindi uno da 2,5 mmq ha un quarto della sezione e può portare un
quarto degli ampere di uno da 10 mmq.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Piu' che altro, uno alla fine, perche' la maggior parte delle 
problematiche si avranno sugli utilizzatori piuttosto che proprio sulla 
linea...ma immagino che verra' installato almeno un quadretto, con le 
necessarie protezioni.
 
 
 
sandro

 E' sempre la sezione in mmq.
 
effettivamente ho una bobina fror da 3 x 2,5 e dice "mm^2". E'un
signore cavo.
 
10 mmq e' la sezione del cavo di terra della saldatrice.
 
Quanto sara' grande il cavo triplo 3 x 10 dell'utente cane? Mi sembra
spropositata per utilizzi civili.


 
Sarà un cane incivile :-)
 
 
-- 

 Sarà un cane incivile :-)
 
eh
io sono uno vero e proprio fissato per la corrente :-)
ho il contatore senza il limitatore
 
 

 ha scritto:

La corrente è come le donne nude: non ne hai mai abbastanza. 
 
-- 

 ho il contatore senza il limitatore
 
e chiedi a noi se il cavo va bene?


 a parte la caduta di tensione?
 
Come sopra....
Un cavo e' per sempre, fai un lavoro all'altezza della situazione.
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 fror
 
Occhio che il fror non va bene per l'utilizzo che ne hai fatto.
O meglio, non va più bene da qualche anno, adesso ci sono cavi molto piu 
rigidi, quando ne spellerai uno capirai cosa intendo


il 3x10 e' un fg7or
poi ho un 5x16 fg16


il fg16 ha sostituto il fg7or,
hai fini pratici non cambia nulla,
il fror invece è un altra cosa e non va bene,
 
La sezione per la tua potenza non va bene,
se vuoi sfruttare la tua potenza devi mettere almeno un 4*25 altrimenti 
la fornitura è "castrata", non mi dirai che usi 40kw sulla monofase 220?
Se invece pensi di avere a sufficienza di 6 - 10 kw (forse) puoi tenere 
il tuo cavo però con un magnetotermico più basso dei 40A che pensavi,
direi un 25A.
 
 
 
 

 la fornitura è "castrata", non mi dirai che usi 40kw sulla monofase 220?
 
non mi servono molti kw, il giusto per fare dei lavori e non correre 
avanti e indietro perche' di stacca l'interruttore a monte
 
 


Ma ancor più buona un magnetotermico all'inizio del cavo che stacca più 
basso della corrente di cortocircuito, così, tanto per non avere 
all'evenienza un cavo "riscaldante" o doverlo cambiare tutto, compreso 
ciò che gli sta attorno. :)
 
E. Delacroix
