Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Protezione da fulmini

Salve al ng.
Vi espongo il problema.
Giovedì un fulmine ha colpito l'antenna di casa (forse) ed ha fatto un 
casino...
Centralina tv andata
Caldaia andata
Computer andato....
Non ancora è chiaro se il fulmine ha colpito l'antenna oppure lì vicino 
però il pc era ed è protetto dal gruppo UPS e nonostante questo non 
parte più.
Cosa devo dedurre??? I circuiti integrati della MOBO, ecc sono fusi?
Chi ha fatto i danni? Il fulmine o le correnti "vaganti"?
E vorrei sapere anche se esiste un qualche metodo di protezione
Grazie a tutti!!!

 E vorrei sapere anche se esiste un qualche metodo di protezione
Se il fulmine colpisce direttamente l'antenna c'è ben poco da fare, almeno 
per la centralina TV e per i televisori.
Teoricamente si hanno meno probabilità di danno usando antenne con gli 
elementi attivi collegati a massa (come per esempio le "gamma match") 
comunque il palo, l'antenna e, da normativa, la calza del cavo coassiale 
dovrebbero essere collegati all'impianto di terra.
Se invece viene influenzata la linea elettrica si ha una buona protezione 
installando gli scaricatori di sovratensione.
In questo caso è essenziale un buon impianto di terra, non tanto dal punto 
di vista del valore della resistenza di terra quanto dal punto di vista 
dell'equipotenzialità.
Cordialità
Liberty Kid

"luk" <fgsdg...@sadgag.dsagasg> ha scritto nel messaggio 
news:mn.4d9d7d76c...@sadgag.dsagasg...

Purtroppo succede , è successo anche a me, il fulmine si scarica lungo i 
fili elettrici, e tutti ciò che è connesso alla rete elettrica ne porta le 
conseguenze, e purtroppo non c'è nulla da fare, anche se metti le antenne a 
massa, una scarica di statica arriva sempre sulla rete elettrica, l'unica è 
installare un parafulmine sulla casa...ma anche in questo caso non si è al 
totalmente al riparo, purtropo la tua MBO, presumo che sarà da cambiare, e 
se hai solo la MBO danneggiata ti è ancora andato bene, perchè a me oltre 
alla MBO mi son partiti 2 HD, il televisore, una radio da radioamatore, e lo 
stereo, e le mie antenne sono tutte con la messa a terra come tutte le mie 
apparecchiature radioamatoriali e i  miei 3 pc...e anche io ho un gruppo di 
continuità sui pc, quello non si è danneggiato, purtroppo la scarica a volte 
non corre lineare ma può saltare da un cavo all' altro anche se non sono 
collegati, basta che siano vicini... 

 E vorrei sapere anche se esiste un qualche metodo di protezione
Certo.
Si chiama "assicurazione sulla casa".
Ti garantisco che č la forma di protezione piů sicura.  :-)
A me un fulmine ha fatto fuori :
2 magneto-termici (inchiodati);
2 schede caldaia;
1 telefono cordless;
1 televisore;
1 citofono e, per fortuna, nient'altro.
Nella zona, solo di schede caldaia, ha fatto una strage.
-- 
ciao, nando
43 42 27N 10 36 42E

 collegati, basta che siano vicini...
Esatto, infatti il monitor (collegato all'UPS), stampante, casse 
(direttamente alla linea) funzionano, come il resto degli 
elettrodomestici e televisori.
Il fulmine non è finito nella rete elettrica altrimenti sarebbe saltato 
tutto, giusto?
Può essere "verosimile" la spiegazione di correnti elettrostatiche 
create dal fulmine?
Non mi resta che aggiustare il tutto...
Grazie per le spiegazioni
Ciao!

 create dal fulmine?
La fisica dice che un campo magnetico variabile che attraversata una spira 
da da origine ad una corrente indotta al suo interno.
è il principio per il quale funzionano i trasformatori.
Pertanto se il fulmine ha come effetti accessori la creazione di un impulso 
elettromagnetico istantaneo che a suo modo è variabile (Da 0 ad un tot in un 
brevissimo istante) Qualunque spira rientri nell'influenza di quel campo 
elettromagnetico istantaneo sarà sottoposta ad un picco di tensione o ad un 
picco di corrente istantanea proporzionale alla intensità del campo 
magnetico in quel punto.
Cos'è una spira?
Bene a parte il motore elettrico ed il trasformatore che le contiene al suo 
interno una "spira" potrebbe diventarlo anche in quell'istante una 
cancellata, un cavo di distribuzione dell'energia elettrica, una qualunque 
struttura metallica che in quell'istante avrà una corrente indotta al suo 
interno.
Nel caso delle linee di distribuzione di impianti elettrici questi picchi di 
tensione ti sballano la linea creando a volte i danni come da te descritti.
La scorsa estate ad un mio vicino è caduto un fulmine nel garage, io l'ho 
visto in diretta ed in quel monento sono saltati tutti i differenziali nella 
zona per fortuna mia solo quello è saltato e null'altro.
ciao.
Lo 

  una "spira" potrebbe diventarlo anche in quell'istante una ...
Qualche anno fa semplicente disarmando e poi armando un magnetotermico 
differenziale (a valle c'erano dei carichi attaccati) si è verificato un 
aumento di tensione che ha letteralmente fritto (con tanto di fumo) un 
alimentatore di un ricevitore in stand by (forse era difettoso dato che ce 
ne erano altri collegati ?). Quale potrebbe essere stata la causa  e sono 
frequenti fenomeni del genere ?
Max max

Il fulmine non ha colpito direttamente la tua antenna, altrimenti 
probabilmente avresti le crepe nei muri in casa ;-)
Loris ro ha spiegato benissimo il concetto.
Protezioni esistono e funzionano, non al 100%, ma funzionano... però vanno 
installate ad hoc studiando bene caso per caso cosa bisogna proteggere e 
come/dove intervenire installando scaricatori di vario tipo ed ottimi 
impianti di terra (il chè non si limita semplicemente a bassi valori di 
resistenza di terra, quello è forse il meno...)
Enrico. 

 frequenti fenomeni del genere ?
Carichi induttivi sulla linea. Quando la corrente si interrompe a causa 
dell'apertura dei magnetotermici, le induttanze dei carichi, che 
impongono la continuità temporale della corrente al loro interno, 
generano un'extratensione tale da rendere continua nel tempo la funzione 
corrente. L'extratensione si propaga anche a tutti gli altri carichi, 
con possibilità di fritture.
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 Non ancora è chiaro se il fulmine[.....]
 
 - io mi son stufato delle chiacchiere:
 
 (2 versioni dello stesso foto-link .jpg 1681x2328 214kB):
 
http://img511.imageshack.us/img511/8107/vrs20k275dsg350ew0.jpg
 
http://img511.imageshack.us/my.php?image=vrs20k275dsg350ew0.jpg
 (clicca sull'immagine o icona per espandere/restringere, e scorri
 la pagina in verticale/orizzontale quando è troppo grande)
 
 Le pastiglie blu da 22 millimetri di diametro sono varistori a
 ossido metallico, i cilindretti ceramici sono doppi scaricatori a
 gas. Anziché mettere una inutile mega protezione costosissima
 centralizzata, potresti ottenere qualche risultato utile
 proteggendo singolarmente ogni singola apparecchiatura o
 scheda elettronica, facendo pazientemente tu il lavoro.
 Varistore o scaricatore parallelo, e mini-fusibile serie,
 per ogni apparecchio o scheda. A ogni scaricatore metti
 in parallelo un condensatore plastico, al varistore no.
 
 - Questi invece sono solo per divagare e dare colore
 
http://img470.imageshack.us/img470/415/monroedamensandalenrg6.jpg
 
http://img470.imageshack.us/my.php?image=monroedamensandalenrg6.jpg
 Se coi saldi caleranno molto, li prenderò
 
 ---
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Nel suo scritto precedente, Loris_ro ha sostenuto :

Ottima spiegazione
Grazie 1000!

uniposta ha detto questo lunedì :

Esattamente quello che cercavo :D
Un modo artigianale per autoproteggersi da scariche anomale
Non sono del campo elettronico e neanche conoscevo i varistori...
Sto ng fa paura!!!
10x
Ciao!

 Ciao!
 
 - Dovresti fare la lista dei dati di alimentazione di ogni
 apparecchio/scheda, cioč potenza/corrente impegnata/assorbita
 (la tensione si sa, č quella di rete). Appena hai la lista, avvisami


 Vi espongo il problema.
non puoi fare nulla, salvo dotarti di sistemi parafulmini da 20mila euro :) 
ma se per assurdo un fulmine colpisse lo stesso casa tua infischiandose dei 
dispersori vari non ci puoi cmq fare nulla, il fulmine č una delle cose piů 
potenti della natura, la tensione che raggiunge č tale da superare qualsiasi 
protezione di isolamento galvanico scaricatore a camera vuota etctct di uso 
e vendita comune per uso civile, l'unica cosa che puoi fare č una bella 
assicurazione capo famiglia con rischi sui danni elettrici :) scegli quella 
con meno franchigia e meno rivalse possibili, cosi ogni anno cambi pc e tv 
;)
Diverso se non foss eun vero fulmine ma una scarica elettrostatica o il 
fumine avesse colpito nelle vicinanze...ma č cmq un discorso complesso e 
manco alla NASA son riusciti a tutelarsi fino in fondo fai te :) 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele luk dal paese di fgsdg...@sadgag.dsagasg

tanto avessi anche avuto un gruppo elettrogeno ti "passava" per il filo del 
telefono e tanti saluti...

 
http://img470.imageshack.us/img470/415/monroedamensandalenrg6.jpg
Suola troppo spessa.....carino il tacco, che effetto è?

 (la tensione si sa, č quella di rete). Appena hai la lista, avvisami
Umhh quanto prendi per sto servizio di calcolo? :) avrei il gruppo in sala 
TV in CRT DvD reg stereo ectctct e le due stazioni PC nonchč le tv al plasma 
camera e cucina... :)

 carino il tacco, che effetto è?
 - Non so, sarà come quello di un paio di tralicci che ho qua,
 fantasia di macchiette nere su argentato, o roba simile
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com

 stazioni PC nonchč le tv al plasma camera e cucina... :)
 
 - E' tutto semplificato, considera un varistore 6,5kA
 ogni 0,25 A di corrente di fusibile (sto largo)


 ha scritto nel messaggio 
news:466d6220$0$10619$4faf...@reader2.news.tin.it...


 che ne dici dei traslatori per linee telefoniche!
mi fai una traduzione? ad uso niubbo ehehe 

 ogni 0,25 A di corrente di fusibile (sto largo)
 
 - foto-link
 
 (2 versioni dello stesso foto-link .gif 1107x750 26kB):
 
http://img145.imageshack.us/img145/2866/varistorcellgifqw5.gif
 
http://img145.imageshack.us/my.php?image=varistorcellgifqw5.gif
 (clicca sull'immagine o icona per espandere/restringere, e scorri
 la pagina in verticale/orizzontale quando č troppo grande)
 
 (2 versioni dello stesso foto-link .png 1107x750 18kB):
 
http://img263.imageshack.us/img263/135/varistorcellpngxp4.png
 
http://img263.imageshack.us/my.php?image=varistorcellpngxp4.png
 (clicca sull'immagine o icona per espandere/restringere, e scorri
 la pagina in verticale/orizzontale quando č troppo grande)
 
 
 --- schema fidocad - non copiare queste tre righe - (e ricomponi
 prima manualmente eventuale/ali riga/righe che il news-server
 per eccessiva lunghezza abbia definitivamente spezzato) ---
 
[FIDOCAD]
SA 1225 1155
SA 1215 1155
SA 1205 1155
SA 1195 1155
SA 1185 1155
SA 1175 1155
SA 1165 1155
SA 1155 1155
SA 1145 1155
SA 1135 1155
SA 1125 1155
SA 1115 1155
SA 1105 1155
SA 1095 1155
SA 1085 1155
SA 1075 1155
SA 1065 1155
SA 1055 1155
SA 1045 1155
SA 1235 1155
SA 1245 1155
SA 1255 1155
SA 1265 1155
SA 1275 1155
SA 1285 1155
SA 1295 1155
SA 1305 1155
SA 1315 1155
SA 1325 1155
SA 1335 1155
SA 1345 1155
SA 1355 1155
SA 1365 1155
SA 1375 1155
SA 1385 1155
SA 1395 1155
SA 1405 1155
SA 1405 1385
SA 1235 1395
SA 1045 1385
SA 1045 1395
SA 1405 1395
SA 1045 1375
SA 1045 1365
SA 1045 1355
SA 1045 1345
SA 1045 1335
SA 1045 1325
SA 1045 1315
SA 1045 1305
SA 1045 1295
SA 1045 1285
SA 1045 1275
SA 1045 1265
SA 1045 1255
SA 1045 1245
SA 1045 1235
SA 1045 1225
SA 1045 1215
SA 1045 1205
SA 1045 1195
SA 1045 1185
SA 1045 1175
SA 1045 1165
SA 1055 1395
SA 1065 1395
SA 1075 1395
SA 1085 1395
SA 1095 1395
SA 1105 1395
SA 1115 1395
SA 1125 1395
SA 1135 1395
SA 1145 1395
SA 1155 1395
SA 1165 1395
SA 1175 1395
SA 1185 1395
SA 1195 1395
SA 1205 1395
SA 1215 1395
SA 1225 1395
SA 1245 1395
SA 1395 1395
SA 1385 1395
SA 1375 1395
SA 1255 1395
SA 1265 1395
SA 1275 1395
SA 1285 1395
SA 1295 1395
SA 1365 1395
SA 1355 1395
SA 1305 1395
SA 1345 1395
SA 1335 1395
SA 1325 1395
SA 1315 1395
SA 1405 1165
SA 1405 1315
SA 1405 1305
SA 1405 1295
SA 1405 1285
SA 1405 1275
SA 1405 1265
SA 1405 1255
SA 1405 1245
SA 1405 1235
SA 1405 1225
SA 1405 1215
SA 1405 1205
SA 1405 1195
SA 1405 1185
SA 1405 1175
SA 1405 1375
SA 1405 1365
SA 1405 1355
SA 1405 1345
SA 1405 1335
SA 1405 1325
SA 1225 1285
SA 1225 1275
SA 1225 1295
SA 1225 1265
SA 1225 1255
SA 1225 1305
SA 1225 1315
SA 1225 1325
SA 1225 1335
SA 1225 1345
SA 1225 1355
SA 1225 1365
SA 1225 1375
SA 1225 1245
SA 1225 1235
SA 1225 1225
SA 1225 1215
SA 1225 1205
SA 1225 1195
SA 1225 1185
SA 1225 1175
SA 1225 1165
SA 1225 1385
TY 1245 1335 5 3 0 3 0 * \filo di Costantana (rame-nickel)
TY 1245 1340 5 3 0 3 0 * \filo di Argentana(Alpacca,Argentone)
(rame-zinco-nickel)
TY 1245 1345 5 3 0 3 0 * \filo di Acciaio inox (vari tipi)
TY 1245 1350 5 3 0 3 0 * \filo di Manganina (problematica)
(rame-manganese-nickel)
TY 1245 1355 5 3 0 3 0 * \filo al Nickel-Cromo (vedi fra gli acciai inox)
TY 1255 1370 5 3 0 3 0 * tiranti, molle e corde di strumenti musicali)
TY 1255 1375 5 3 0 3 0 * invece č molto flessibile o a molla, e di
TY 1255 1380 5 3 0 3 0 * solito fa un misto di ruggine e altro ossido
TY 1240 1325 5 3 0 3 0 * ESEMPI DI FILO RESISTIVO, ALCUNI SALDABILI A STAGNO
E ALTRI NO:
TY 1250 1190 5 3 0 3 0 * E' COSTITUITO DA UN AVVOLGIMENTO DI FILO RESISTIVO,
A
TY 1250 1195 5 3 0 3 0 * SINGOLO STRATO, CON VENTI-TRENTA SPIRE SU UN
DIAMETRO
TY 1260 1200 5 3 0 3 0 * (IN ARIA, CILINDRICO) DI CIRCA TRE CENTIMETRI.
TY 1250 1205 5 3 0 3 0 * FILO UN PO' GROSSO : INTORNO A UN MILLIMETRO DI
DIAMETRO,
TY 1255 1210 5 3 0 3 0 * E AVENTE RESISTENZA DI MEZZO OHM - UN OHM AL METRO.
TY 1250 1220 5 3 0 3 0 * SICCOME LE SPIRE DI FILO RESISTIVO NON SONO
SMALTATE,
TY 1250 1225 5 3 0 3 0 * OCCORRERA' DISTANZIARLE LEGGERMENTE (DURANTE,
OPPURE
TY 1250 1230 5 3 0 3 0 * DOPO PASSANDOCI IN MEZZO UN FOGLIO SPESSO) E IN
SEGUITO
TY 1250 1235 5 3 0 3 0 * ISOLARLE CON IDONEA CERA, RESINA, O GOMMA
SILICONICA.
TY 1255 1245 5 3 0 3 0 * L'OBIETTIVO E' SEMPLICEMENTE QUELLO DI OTTENERE
TY 1255 1250 5 3 0 3 0 * UN'IMPEDENZA AVENTE RESISTENZA DI UNO-DUE OHM,
TY 1255 1255 5 3 0 3 0 * E INDUTTANZA DI POCHE DECINE DI MICROHENRY, E CON
TY 1255 1260 5 3 0 3 0 * INFINE UNA GRANDE ROBUSTEZZA ELETTRICA E MECCANICA.
TY 1255 1275 5 3 0 3 0 * L'ALTRO COMPONENTE POSTO IN PARALLELO ALL'IMPEDENZA
TY 1290 1280 5 3 0 3 0 * E RAPPRESENTATO DAL SIMBOLO
MC 1365 1285 1 0 115
TY 1260 1285 5 3 0 3 0 * E' UN PICCOLO RESISTORE (UNA PICCOLA
TY 1250 1290 5 3 0 3 0 * RESISTENZA) DA UNO-DUE WATT E DA QUALCHE DECINA DI
OHM.
TY 1245 1300 5 3 0 3 0 * IL TERZO COMPONENTE, IN SERIE A DESTRA, CON LO
STESSO SIMBOLO,
TY 1250 1305 5 3 0 3 0 * E' UN PICCOLO RESISTORE DA CIRCA MEZZO OHM, UNO-DUE
WATT.
TY 1255 1180 5 3 0 3 0 * IL COMPONENTE RAPPRESENTATO DAI DUE SIMBOLI
MC 1360 1185 0 0 120
MC 1370 1185 0 0 080
TY 1250 1165 5 3 0 3 0 * ALL'ATTO PRATICO SONO PIUTTOSTO SEMPLICI DA
REALIZZARE:
SA 1395 1320
SA 1385 1320
SA 1235 1320
SA 1245 1320
SA 1375 1320
SA 1365 1320
SA 1355 1320
SA 1345 1320
SA 1255 1320
SA 1265 1320
SA 1275 1320
SA 1335 1320
SA 1325 1320
SA 1285 1320
SA 1295 1320
SA 1315 1320
SA 1305 1320
TY 1075 1270 5 3 0 3 0 * OVVIAMENTE, SE PER ESEMPIO LE CELLE SONO QUATTRO,
TY 1085 1275 5 3 0 3 0 * LA CORRENTE SU OGNI CELLA SARA' UN QUARTO.
TY 1095 1165 5 3 0 11 0 * CELLA PER VARISTORI IN PARALLELO
MC 1135 1335 1 0 112
MC 1110 1325 0 0 120
MC 1120 1325 0 0 080
MC 1125 1330 1 0 115
LI 1130 1325 1140 1325
LI 1105 1325 1105 1330
LI 1110 1325 1100 1325
LI 1115 1330 1105 1330
LI 1135 1345 1135 1355
LI 1100 1355 1170 1355
SA 1135 1325
SA 1135 1355
SA 1105 1325
TY 1070 1370 5 3 0 3 0 * LA CELLA VISIBILE QUA SOPRA INCLUDE (OLTRE AL
VARISTORE)
TY 1065 1375 5 3 0 3 0 * DEGLI ELEMENTI MISTI, CHE PROVVEDONO SIA A TALE
SMORZAMENTO,
TY 1065 1380 5 3 0 3 0 * SIA A UNA CERTA ATTENUAZIONE CHE FORNISCE MAGGIORE
PROTEZIONE.
MC 1155 1325 1 0 115
LI 1140 1325 1145 1325
LI 1155 1325 1170 1325
LI 1135 1335 1135 1325
LI 1125 1330 1135 1330
SA 1135 1330
TY 1090 1330 5 3 0 3 0 * DAL
TY 1085 1335 5 3 0 3 0 * FUSIBILE
TY 1085 1340 5 3 0 3 0 * E DALLA
TY 1090 1345 5 3 0 3 0 * RETE
TY 1160 1335 5 3 0 3 0 * AL CARICO DA
TY 1160 1340 5 3 0 3 0 * PROTEGGERE
MC 1170 1325 0 0 000
MC 1170 1355 0 0 000
MC 1100 1325 2 0 000
MC 1100 1355 2 0 000
TY 1070 1285 5 3 0 3 0 * A SECONDA DEL LIVELLO DI EFFICACIA E PROTEZIONE
VOLUTO,
TY 1075 1290 5 3 0 3 0 * SI SCEGLIERA' DI METTERE IN PARALLELO PIU' O MENO
TY 1075 1295 5 3 0 3 0 * CELLE IN FUNZIONE DELLO STESSO VALORE DI CORRENTE.
TY 1065 1300 5 3 0 3 0 * ESEMPIO : UNA CELLA OGNI QUARTO DI AMPERE (0,25 A)
(250 mA), DI
TY 1065 1305 5 3 0 3 0 * FUSIBILE, E CHE UTILIZZA UN VARISTORE DA 6,5 kA /
140 J (joule).
TY 1075 1180 5 3 0 3 0 * I TIPI DI VARISTORI COMUNEMENTE REPERIBILI SUL
MERCATO
TY 1070 1185 5 3 0 3 0 * NON SI POSSONO COLLEGARE DIRETTAMENTE IN PARALLELO
L'UNO
TY 1070 1190 5 3 0 3 0 * ALL'ALTRO, POICHE' PER VIA DELLE TOLLERANZE
COSTRUTTIVE
TY 1070 1195 5 3 0 3 0 * NON ESCONO DALLA FABBRICA PERFETTAMENTE UGUALI TRA
LORO, E
TY 1065 1200 5 3 0 3 0 * QUESTO CAUSEREBBE INTERFERENZA RECIPROCA E
MALFUNZIONAMENTI.
TY 1070 1205 5 3 0 3 0 * QUINDI OCCORRE INTERPORRE DEGLI ELEMENTI DI
SMORZAMENTO.
TY 1065 1210 5 3 0 3 0 * SICCOME PERO' SUL MERCATO E' DIFFICILE TROVARE DEI
COMPONENTI
TY 1065 1215 5 3 0 3 0 * GIA' PRONTI ADATTI ALLO SCOPO, CONVERRA'
AUTOCOSTRUIRSELI.
TY 1075 1225 5 3 0 3 0 * LA COMBINAZIONE DI VARISTORE ED ELEMENTI ACCESSORI
TY 1075 1230 5 3 0 3 0 * FORMERA' QUINDI UNA PICCOLA CELLA CIRCUITALE, E
TY 1075 1235 5 3 0 3 0 * CIASCUNA CELLA POTRA' ESSERE MESSA IN PARALLELO AD
TY 1075 1240 5 3 0 3 0 * UN'ALTRA, PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI CORRENTE.
TY 1075 1245 5 3 0 3 0 * IN SERIE AL PARALLELO DI PIU' CELLE ANDRA' MESSO
TY 1080 1250 5 3 0 3 0 * UN MINI-FUSIBILE RAPIDO DI PRECISIONE, OPPURE
TY 1075 1255 5 3 0 3 0 * UNA SERIE RAPIDO+RITARDATO DI UGUALE VALORE, LA CUI
TY 1075 1260 5 3 0 3 0 * CORRENTE SARA' QUELLA MASSIMA VOLUTA PER IL CARICO.
TY 1250 1365 5 3 0 3 0 * \ il filo di acciaio ARMONICO (vari tipi, fra cui
 
  --- fine del fidocad - non copiare questa riga e quelle sottostanti
 - copia il testo fidocad e incollalo in fidocad nuovo documento ---


 ha scritto nel messaggio 
news:466f2178$0$37200$4faf...@reader3.news.tin.it...


 0:53 alternativa molto più semplice alla precedente
 che avevo postato Mer 13 Giu 2007, 05:37:
 
 Se però i varistori sono davvero molti (indicativamente più di
 venti), il contributo individuale diventa trascurabile e quindi
 si possono mettere tutti direttamente in parallelo. Andrà in
 serie a tutti una sola bobina, enormemente più grossa ma
 non necessariamente in proporzione, poiché invece del filo
 resistivo grosso si potrà usare del filo conduttivo "sottile"
 (il che è tutto dire, poiché sarà comunque grosso). Il filo
 conduttivo potrà anche essere filo smaltato per bobine, e così il
 problema dell'isolamento interspira non si porrà. E infine, come
 poi si sarebbe intuito realizzando la bobina con i dati forniti, la
 lunghezza della bobina è all'incirca quanto il diametro : questo
 perché altrimenti servono più spire per ottenere la stessa induttanza.
 
 
 - Riferimenti principali precedenti (se si spezza definitivamente
 una stringa troppo lunga, ricomponila manualmente):
 
 ID messaggio
 
news:151Z77Z25Z193Y1...@usenet.libero.it
 (google post)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/msg/38e6ac35d0eb561d
 (google thread)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/4e2781821aefe622/38e6ac35d0eb561d?#38e6ac35d0eb561d
 
 ID messaggio
 
news:151Z77Z23Z155Y1...@usenet.libero.it
 (google post)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/msg/b01681387a4a7b57
 (google thread)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/4e2781821aefe622/b01681387a4a7b57?#b01681387a4a7b57
 
 
 --- estratto di testo dal post precedente ---
 
 \> 5:37 foto-link e fidocad [........]
 \>
 \> - foto-link
 \>
 \> (2 versioni dello stesso foto-link .gif 1107x750 26kB):
 \> 
http://img145.imageshack.us/img145/2866/varistorcellgifqw5.gif
 \> 
http://img145.imageshack.us/my.php?image=varistorcellgifqw5.gif
 \> (clicca sull'immagine o icona per espandere/restringere, e scorri
 \> la pagina in verticale/orizzontale quando è troppo grande)
 \>
 \> (2 versioni dello stesso foto-link .png 1107x750 18kB):
 \> 
http://img263.imageshack.us/img263/135/varistorcellpngxp4.png
 \> 
http://img263.imageshack.us/my.php?image=varistorcellpngxp4.png
 \> (clicca sull'immagine o icona per espandere/restringere, e scorri
 \> la pagina in verticale/orizzontale quando è troppo grande)
 \>
 \> [....]
 \>
 \> [FIDOCAD] [.............]
 \> I TIPI DI VARISTORI COMUNEMENTE REPERIBILI SUL MERCATO
 \> NON SI POSSONO COLLEGARE DIRETTAMENTE IN PARALLELO L'UNO
 \> ALL'ALTRO, POICHE' PER VIA DELLE TOLLERANZE COSTRUTTIVE
 \> NON ESCONO DALLA FABBRICA PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO, E
 \> QUESTO CAUSEREBBE INTERFERENZA RECIPROCA E MALFUNZIONAMENTI.
 \> QUINDI OCCORRE INTERPORRE DEGLI ELEMENTI DI SMORZAMENTO.
 \> SICCOME PERO' SUL MERCATO E' DIFFICILE TROVARE DEI COMPONENTI
 \> GIA' PRONTI ADATTI ALLO SCOPO, CONVERRA' AUTOCOSTRUIRSELI.
 \> LA COMBINAZIONE DI VARISTORE ED ELEMENTI ACCESSORI FORMERA'
 \> QUINDI UNA PICCOLA CELLA CIRCUITALE, E CIASCUNA CELLA POTRA'
 \> ESSERE MESSA IN PARALLELO AD UN'ALTRA, PER AUMENTARE LA
 \> CAPACITA' DI CORRENTE. IN SERIE AL PARALLELO DI PIU' CELLE
 \> ANDRA' MESSO UN MINI-FUSIBILE RAPIDO DI PRECISIONE, OPPURE
 \> UNA SERIE RAPIDO+RITARDATO DI UGUALE VALORE, LA CUI
 \> CORRENTE SARA' QUELLA MASSIMA VOLUTA PER IL CARICO[....]


 perché altrimenti servono più spire per ottenere la stessa induttanza.
 
 ---


 1:23
 
 --- 3 riferimenti usenet di questa discussione e 5 dell'altra
 dal subject "Varistori" su it.hobby.elettronica (se il
 news-server spezza definitivamente una stringa troppo lunga,
 ricomponila manualmente), e fotolink ricreativo a fine testo ---
 
 
 \ \\ questa discussione \\ \
 
 ID messaggio
 
news:151Z77Z7Z120Y1...@usenet.libero.it
 
news:151Z77Z25Z193Y1...@usenet.libero.it
 
news:151Z77Z23Z155Y1...@usenet.libero.it
 
 (google post)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/msg/d6827b1187d39a39
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/msg/38e6ac35d0eb561d
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/msg/b01681387a4a7b57
 
 (google thread)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/4e2781821aefe622/d6827b1187d39a39?#d6827b1187d39a39
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/4e2781821aefe622/38e6ac35d0eb561d?#38e6ac35d0eb561d
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/4e2781821aefe622/b01681387a4a7b57?#b01681387a4a7b57
 
 
 \ \\ l'altra discussione \\ \
 
 ID messaggio
 news:4672b8eb$0$4795$
4faf...@reader4.news.tin.it
 news:467792ab$0$21201$
5fc...@news.tiscali.it
 
news:151Z77Z23Z248Y1...@usenet.libero.it
 
news:151Z77Z6Z121Y1...@usenet.libero.it
 news:CuRci.140$
Rw1...@newssvr25.news.prodigy.net
 
 (google post)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/msg/cad1214e81d467c6
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/msg/3d16bbbad28b9982
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/msg/8006ba29cd2d0f65
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/msg/fe630b785082d47a
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/msg/c1ac5e19b3ed21fe
 
 (google thread)
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/browse_thread/thread/41e646a9b668f1ea/cad1214e81d467c6?#cad1214e81d467c6
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/browse_thread/thread/41e646a9b668f1ea/3d16bbbad28b9982?#3d16bbbad28b9982
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/browse_thread/thread/41e646a9b668f1ea/8006ba29cd2d0f65?#8006ba29cd2d0f65
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/browse_thread/thread/41e646a9b668f1ea/fe630b785082d47a?#fe630b785082d47a
 
http://groups.google.com/group/it.hobby.elettronica/browse_thread/thread/41e646a9b668f1ea/c1ac5e19b3ed21fe?#c1ac5e19b3ed21fe
 
 ---
 
 Questi invece sono solo per divagare e dare colore
 
http://img470.imageshack.us/img470/415/monroedamensandalenrg6.jpg
 
http://img470.imageshack.us/my.php?image=monroedamensandalenrg6.jpg
 Se coi saldi caleranno molto, li prenderò
 


  Se coi saldi caleranno molto, li prenderò
[Pubblicità gratuita ON]
Lascia perdere i saldi e compra dalla mia amica Rafaela:
http://www.hohe-absaetze.de/
[Pubblicità gratuita OFF] ;-)
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 L'extratensione si propaga anche a tutti gli altri carichi,
Infatti c'era un purificatore d'aria (quindi un motore) collegato alla 
stessa presa ..
Grazie.
Max max 

 Boiler
 
 - Non ho capito, me li dai tu i soldi?
 
 - Variante orwelliana (da definire quella italiana):
 
 
http://img470.imageshack.us/img470/415/monroedamensandalenrg6.jpg
 
http://img470.imageshack.us/my.php?image=monroedamensandalenrg6.jpg
 
 "If you want a picture of the future, imagine
 a boot stamping on a human face —- for ever."
 
 "Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno
 stivale stampante su un volto umano -- per sempre"
 
 "Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno
 stivale che si stampa su un volto umano -- per sempre"
 
 "Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno
 stivale che s'imprime su un volto umano -- per sempre"
 
 "Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno
 stivale che impronta su un volto umano -- per sempre"
 
 "Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno stivale
 che calpesti la faccia di un uomo -- per sempre"
 
 
http://img470.imageshack.us/img470/415/monroedamensandalenrg6.jpg
 
http://img470.imageshack.us/my.php?image=monroedamensandalenrg6.jpg
