Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: calza coassiale a terra

Salve a tutti,
ho installato e puntato un parabola da 80cm con un LNB universale
a 4 uscite indipendenti ed ora devo portare i cavi nelle varie scatole
portafrutti passando per i le varie condutture sottotraccia
(il passaggio avverrà anche in condutture in cui ci sono già cavi con
tensione di 220V).
So che secondo la normativa vigente per la protezione da eventuali
contatti
indiretti la calza del cavo coassiale andrebbe collegata all'impianto
di terra della mia abitazione.
Le mie domanda sono le seguenti: chi di voi ha tale collegamento?
ci sono possibili controindicazioni (ad es. introduzione di disturbi)
relativamente alla qualità del segnale
effettuando un tale collegamento?
Infine vorrei sapere: nel caso io debba effettuare tale collegamento
qual'è il modo migliore per realizzarlo? (usare una barretta
equipotenziale? stagnare il cavo
di terra sulla calza? altro?)
grazie infinitamente,
Cristiano

 ha scritto nel 
messaggio 
news:31809288-4233-4428...@a18g2000pra.googlegroups.com...


Io ho realizzato uno scarico a terra separato per l'impianto TV, con un 
pozzetto dedicato.
Ho collegato il cavo di terra al palo metallico che sostiene le antenne; non 
ricordo se vi ho collegato anche la calza metallica del cavo antenna, dovrei 
ricontrollare.
In ogni caso per l'impianto TV ho utilizzato corrugati separati da quelli 
della rete elettrica.
Ciao, fms 

 messaggionews:31809288-4233-4428...@a18g2000pra.googlegroups.com...

Ciao fms,
io putroppo sarò molto probabilmente costretto
a far passare il coassiale dell'impianto satellitare
insieme a cavi a 220V, quindi il problema di metterne
a terra la calza credo che si ponga...
grazie comunque per la tua risposta,
saluti C.

 dovrei ricontrollare.
Le calze vanno collegate.
-- 
Giorgio

 esistente.
Ok, si tratta di un lavoro di pochi minuti, appena possibile lo faccio.
Grazie, Ciao.
fms 

qual'è il modo migliore per realizzarlo?
Nei magazzini di materiale elettrico/elettronico o specifici per materiale 
impianti tv, vendono delle barrette apposite.
PS solo per tua informazione, ricordo che gli impianti tv sono soggetti al 
DM 37/08. Quindi andrebbero realizzati da un installatore, che, tra le altre 
cose, alla fine deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
-- 
Giorgio

 messaggionews:31809288-4233-4428...@a18g2000pra.googlegroups.com...>(il passaggio avverrà anche in condutture in cui ci sono già cavi con

collegando la calza a terra quindi non ci sono problemi
relativamente alla qualità del segnale (disturbi)?
ciao C.

 Le calze vanno collegate.
E qui mi vengono in mente le parole del tecnico (in realtà 
era un geometra che faceva a pagamento quel tipo di calcolo 
rilasciando un certificato) al corso di approfondimento per 
antennisti di qualche anno fa, mi ricordo che qualcuno aveva 
posto la domanda: "Ma se devo collegare lo stesso le calze 
dei cavi a terra, poi il palo non viene messo a terra 
attraverso le antenne, e per giunta con conduttore molto più 
sottile?"
Non mi ricordo più la risposta...
-- 
Pagine inutili
http://digilander.libero.it/jorges/

 Nessun problema. Basta usare cavo tv isolato per almeno 300V.
E' legale tuttociò?
Anche con il cavo CAT 5-e di rete è legale o a norma?
Io a casa ho già fatto tutto ciò, vorrei sapere se sono a posto.
ciao,
-- 
dmax 

 ha scritto nel messaggio 
news:gd5h4q$270$1...@tdi.cu.mi.it...

beh, se non l'ha fatto un installatore professionista, comunque
dal punto di vista formale non e' a posto, pero' dal punto di
vista pratico si.
alberto 

 Anche con il cavo CAT 5-e di rete č legale o a norma?
Direi di no. A meno che tu non abbia usato cavo con guaina isolata almeno 
per 300V. Molto improbabile.
Io non ho ancora trovato produttori che lo abbiano a catalogo.
In alternativa i conduttori energia vanno sostituiti con un cavo multipolare 
con guaina con isolamento 450/750. Il concetto č che se non possiamo 
aumentare l'isolamento del cavo dati, allora compensiamo "eccedendo" con 
quello dei fili elettrici.
-- 
Giorgio

 giunta con conduttore molto più sottile?"
Si, ma per il fulmine è come se quel collegamento non ci fosse. Troverà 
altre vie con resistenza inferiore.
Sarebbe come pensare di smaltire l'acqua di una mareggiata dallo scarico del 
lavandino.
-- 
Giorgio 

 lavandino.
Si, ma se lo scarico del lavandino è l'unica via... o forse 
intendevi dire "troverà altre vie con induttanza inferiore"?


 Si, ma se lo scarico del lavandino è l'unica via..
La scarica di un fulmine è una corrente impulsiva (si considera forma d'onda 
10/350
microsecondi), per la quale la calza del cavo presenta una
impedenza troppo elevata.
Una frazione della corrente passerà anche nel cavo, ma non si può certo 
pensare che in qualche mm^2 di rame, possano
transitare correnti di decine di kA.
Ma se una parte della corrente comunque circolerà nel cavo, con il 
collegamento a terra della calza non si aumenta il rischio di danneggiare le 
apparecchiature?
Anche senza collegamento equipotenziale, in caso di fulminazione si 
avrebbero tensioni indotte di centinaia-migliaia di volt per accoppiamento 
induttivo.
Comunque distruttive.
-- 
Giorgio

 Comunque distruttive.
Adesso si che mi sembra una spiegazione verosimile ed 
esauriente ;-)
Grazie
Ciao
