Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: presa senza messa a terra

ho una cassetta a muro con una presa senza messa a terra lontana dalle 
altre cassette (che ce l'hanno), potrei ovviare in qualche modo?

 altre cassette (che ce l'hanno), potrei ovviare in qualche modo?
 
La terra deve essere presente e a norma, anche perchè se dovesse 
succedere qualcosa andresti nei guai.
Fai passare il filo per non causare problemi a te e agli altri.
 
 

 altre cassette (che ce l'hanno), potrei ovviare in qualche modo?
 
Non c'è altro modo che seguire i cavi fino alla prima scatola di derivazione, dove, se sei fortunato, c'è qualche cavo di terra a cui collegarti.

 cassette (che ce l'hanno), potrei ovviare in qualche modo?
 
Vorresti fare uno scarico a terra autonomo, solo per quella presa?
Credo che sia una cosa abbastanza improbabile. Fai prima a fare una
canalina o tirare un altro filo.


ni, bisogna valutare quanti anni ha l'impianto, in alcuni casi basta 
l'interruttore differenziale, quindi nessun guaio.
E poi valuterei per cosa è usata la presa, se è usata per utilizzatori 
in classe 2 (basta vedere se la spina ha la terra) che cavolo se ne fa
di un filo di terra inutilizzato?
(se passa il filo meglio, ovvio)

 l'interruttore differenziale, quindi nessun guaio.
 
Ni, al "se dovesse succedere qualcosa andresti nei guai", aggiungiamo 
che anche se hai tutto bello a norma e con in tasca il pezzo di carta 
che lo attesta, temo che nei "guai" ci si finisce comunque se poi non si 
effettua al cosiddetta manutenzione periodica ogni 5 anni.
Manutenzione che nessuno fa mai, incluso il sottoscritto...

 (se passa il filo meglio, ovvio)
 
Le prese a norma devono avere la terra, che poi non sia necessaria è un 
altro paio di maniche, ma potrebbero anche essere utilizzata da altri.
 

 (non mi ricordo, credo sia il 90) o relativo adeguamento
 
e poi è sempre una maggior sicurezza, in caso di problemi saresti 
ugualmente responsabile.

 Manutenzione che nessuno fa mai, incluso il sottoscritto...
 
so che non è probabile ma:
mi sembrava che se impianto ante 46/90 la legge non obbliga impianto di 
terra.
L'unica cosa obbligatoria è il differenziale, ci sono case vecchie che 
non puoi sventrare.
 
dopo che se succede qualcosa sono sempre guai, in Italia.
Le norme sono fatte così apposta, chi ha soldi e avvocati buoni se la 
cava sempre, il povero diavolo mai.
 
Opinione mia: se è una presa per radio/tv o trabiccoli simili lascio 
stare, se è una presa 16A dove so che un domani ci metto qualche
fornellino o utilizzatore con carcassa metallica e quindi terra 
collegata, ci penso per tirare in qualche modo il filo dalle altre.
 
 
 
 
 
 


allora, l'impianto ha regolare messa a terra e salvavita, abitazione di 
circa 20 anni, il problema è che su una parete è intallata questa presa 
tramite un cavo che esce direttamente dal muro di un altra parete ( non 
è in un corrugato è stato murato direttamente il cavo con la guaina 
bianca e i 2 cavi da 1,5 all'interno, senza appunto quello della messa a 
terra).
Questo intervento è stato fatto probabilmente in fase di installazione 
dell'impianto o poco dopo, la cosa tragicomica è che non so neanche da 
dove parta il cavo murato, ma da qualsiasi presa o cassetta sia stato 
preso la terra c'era sicuramente, probabilmente qualcuno ha sbagliato ad 
acquistare il cavo e ha preso quello a 2 anzichè 3 e lo avrenno usato 
ugualmente.
Ora su questa presa dovrei installarci il climatizzatore, quindi vorrei 
che la terra ci fosse. Le altre soluzioni sono abbastanza complicate, 
anche prendere la terra dalla presa più vicina sarebbero 4 o 5 metri di 
canaline qua e là.. per questo chiedevo se si poteva ovviare in qualche modo

 corrugato è stato murato direttamente il cavo con la guaina bianca
 
Innanzitutto vai dal costruttore, o chi c'era prima di te, che ha fatto
quello schifo e sputagli in faccia. Cavo senza terra, murato senza 
tubo,
è roba da teste di minchia.
 
Niente canalina o tirare un filo di terra.
Scassa il muro e togli il cavo, oppure taglialo e isolalo, e passa i
cavi a modo, canalina o sottotraccia.

 modo
 
 
IMHO collegare un climatizzatore ad un cavo murato senza corrugato, 
probabilmente un 2x1.5, equivale a mettere il culo davanti alle pedate..
Passa un cavo nuovo 3x2.5 esterno e vivi tranquillo.
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

Il 10/09/2021 14:38, GeimsBond ha scritto:

Il clima lo attacchi su altra presa, con la terra
Sara' piu' distante, sara' da fare canalina, anche esterna se vuoi, ma 
con la sicurezza delle persone non si scherza
Gia' stando attenti basta un'attimo per finire al creatore, pensa te se 
sia il caso di andarsele a cercare
Per risparmiare cosa? Due ore di lavoro e 10 mt di canalina+cavo?
 
 

 Sara' piu' distante, sara' da fare canalina, anche esterna se vuoi, ma ecc.
 
ok ok ma a mettere una puntazza al piede del muro cosa succede?
 

 altre cassette (che ce l'hanno), potrei ovviare in qualche modo?
 
Tappa il foro centrale con della colla e usa solo dispositivi doppio 
isolamento. 
 
 


  dici che il frigo lo è?

 
Se quella presa non ha la terra, E non la si puo` portare, allora 
impedire fisicamente l'inserimento di spine con il polo di terra e` 
estremamente sensato ai fini della sicurezza.
 
Se il frigo e` in doppio isolamento, e questo non lo dice palmisano, ma 
il manuale di istruzioni, allora il problema non sussiste, ma il foro 
centrale va tappato comunque.
 
Oppure si porta la terra per altra via, e di nuovo il problema non sussiste.
 
Piuttosto mi preoccuperei della sezione dei conduttori che arrivano a 
quella presa, perche' non e` detto che siano protetti dal sovraccarico, 
ragione in piu` per assorbire da quella presa il meno possibile.


Ma perche'?
Tu sai a che piano sta il clima?
Non essendoci noti i dettagli dell'abitassione, direi di non profferire 
consilli non richiesti
 

 Tu sai a che piano sta il clima?
 
No, dall' OP mi dava l'impressione che fosse una "cassetta" applicata
su un muro esterno, e che quindi bastasse tirare il filo gialloverde al
piano di campagna piu' vicino.
 
Come non detto!
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club