Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sezione cavi per impianto elettrico civile

Ciao a tutti. Vorrei un parere da chi ne sa di più.....
un mio amico sta costruendo casa, l'impianto elettrico lo sta facendo 
insieme ad un suo collega di lavoro (entrambi periti elettrotecnici, 
lavorano in una ditta elettromeccanica, lui quadrista, il collega al 
collaudo). Da quello che so io, per i punti luce si usano cavi da 1,5 mm², e 
per le prese da 2,5 mm². Lui invece mi ha detto che in cucina, per gli 
elettrodomestici (frigo, lavastoviglie, lavatrice, piano cottura) sta 
facendo passare cavi da 4 mm², mentre nel resto della casa si attiene alle 
sezioni che si usano di solito. I fori di entrata cavi nelle prese, sono 
idonei a sezioni da 4 mm²? Esistono in commercio prese per cavi di questa 
sezione? L'impianto così, risulta a norma? Una mia curiosità, perchè 
abitando in un condominio costruito nei primi anni '60, ovviamente 
l'impianto non è a normativa, quindi dovendo rifarlo a breve volevo sapere 
se potevo fare lo stesso discorso anche io per quanto riguardava la cucina. 
Grazie a chi risponedrà. Ciao. 



 ha scritto nel messaggio 
news:4cdb3d14$0$45270$4faf...@reader4.news.tin.it...

Montanti da 4 mm, impianto ''forza'' da 2,5, impianto luce da 1,5.
La vedo dura (ma decisamente possibile) mettere i 4 mm per *tutte* le prese 
forza e, nel caso di impianto da 6 KW con piastra ad induzione in cucina, 
credo sia la cosa migliore.
Il tutto e' a norma, basta rispettare i colori.
Le prese normali accettano perfettamente *anche* il 4 mm.
abundare est melius quam deficere.... specie in campo ''elettrico''.
-- 
Ciao, Renato

sezione? L'impianto così, risulta a norma?
Solo quando sara' accompagnato dai certificati richiesti dalla legge.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

Gigio ha usato la sua tastiera per scrivere :

L'unico problema è per le canaline, che i cavi da 4mm2 sono grossi e ce 
ne passano meno.
Ma se questo non rappresenta un problema, per il resto il cavo da 4mm2 
entra nei morsetti degli interruttori e nei morsetti dei frutti, quindi 
è un lavoro assolutamente valido.
Alberto

Da me hanno usato anche il 6mm2 ma non so se arrivano anche nelle
prese.

 sezione? L'impianto cosï¿œ, risulta a norma? 
CUT
Salvo esigenze particolarissime come piani cottura elettrici con elevati assorbimenti, 
l'uso della sezione 4mmq per le prese in un normale appartamento mi sembra uno spreco 
inutile anche perche alla sezione del conduttore devi adeguare pure tutte le protezioni 
per le linee interessate.
Se il surdimensionamento delle linee ï¿œ dovuto ad un eccesso di cautela io piuttosto avrei 
creato piï¿œ circuiti magari protetti singolarmante.
-- 
Franco

 per le linee interessate.
Cosa intendi dire?
Bye!
Scossa

 cucina.
Se hai soldi da buttare in rame inutile...
Tranne eccezioni (piani cottura elettrici, linee lunghe, tante linee nello 
stesso tubo, ecc) 2,5 mmq solitamente bastano. Soprattutto per un 
frigorifero...
Però... chi decide è chi progetta l'impianto e chi firma la dichiarazione di 
conformità.
--
Giorgio 


Inutile spreco di rame, tra l'altro oltre a non portare alcun
beneficio si rischia di avere contatti diffettosi visto che i morsetti
delle prese sono progettati per sezioni inferiori, e sono chiamati ad
uno sforzo maggiore per stringere tale sezione, inoltre chiudendo le
cassette si ha uno sforzo maggiore piegando i cavi che tirano sui
morsetti dei frutti stessi.... io, da elettricista un lavoro simile in
casa mia mi farebbe inorridire :)
Inoltre, anche fosse il caso di avere 6 kw installati, forni ad
induzione e chi piu ne ha ne metta, a quel punto se davvero fosse
necessaria la sezione di 4 mmq (ovvero nel caso di assorbimenti oltre
i 20A) non sarebbe certo possibile impiegare le normali prese civili!
(che tengono 16A).
Mi è capitato spesso di vedere impianti fatti da periti e ingegneri
vari, e salvo rari casi non ho mai capito perchè abbiano quasi tutti
sta mania di esagerare inutilmente....
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_36_6.html

 prese.
ROFTL 

 un mio amico sta costruendo casa, l'impianto elettrico lo sta facendo
Male non gli fa, meglio cosi che avere 1,5 su una piastra a induzione.....
Ma IMHO resta un po uno spreco, i soldi buttati li li userei per altro, 
linee separate con diff separati impianti a stella in tutte le camere etctc, 
io ho portato un 4mm dietro la cucina, ma per il forno, stop, il resto va 
con le sue linee da 2,5 e ringraziare ancora :) diff separati e cosi via, ho 
anche usato il 6 per la linea contatore quadro numero 01 in salone e poi da 
li al piano superiore per il 02, il 4 di nuovo alal linea che va alle stanze 
uso garage cantina e caldaia...si sa mai...ma per collegar eun frigo LoL, 
per i frutti si accettano il 4, ma se gia devi metterci 2 4mm la cosa si fa 
assai dura :) 

 piuttosto avrei creato più circuiti magari protetti singolarmante.
Non è detto che non stia facendo *anche* questo.
Alberto

 ROFTL
???????????????????
mi spieghi meglio?

 acquistare i cavi a costi comparabili, niente di male a usare 4mmq.
???
Ma tu dove trovi il 4 a prezzo comparabile el 2,5?
ciao. 

 usare 4mmq.
Dici "abbastanza grandi" ma è meglio precisare che non significa "se
ci passano" quelli da 4mmq allora va bene: c'è un preciso rapporto tra
il fascio di cavi ed il diametro del corrugato.
La norma CEI 11-17 prevede che il tubo protettivo deve avere un
diametro
interno pari almeno a 1,4 volte il diametro del fascio dei cavi:
- il fascio di 4 cavi da 4 mm2 hanno un diametro esterno di 11,52 mm,
quindi il corrugato deve avere un diametro interno di almeno 16,13 mm;
- il corrugato da 20 ha un diametro interno di poco più di 13 mm ...
diviso 1,4 fa meno di 10 mm, a malapena sufficiente per 3 conduttori
da
4 mm2
Bye!
Scossa

 Ma tu dove trovi il 4 a prezzo comparabile el 2,5?
Io?
Cosa c'entro io?
"lavorano in una ditta elettromeccanica, lui quadrista, il collega al 
collaudo"
Un mio amico ha fatto casa, lavora in una grossissima azienda di 
impiantistica civile ed insutriale, so che ha usato cavoni giganteschi 
(non so dirti le sezioni, ma so che 'ha esagerato' ovunque), presumo 
che il prezzo per gli impiantisti sia talmente basso che dal 2.5 al 4 
non ci sia poi questa gran differenza...
Alberto