Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa sommersa, atto II

Ieri sera sono in sala, osservo il giardino e vedo gli irrigatori 
spenti.
Strano, a quest'ora dovrebbero andare.
Vado, verifico, centralina, magnetotermico, contattore, tutto ok.
Tranne che il contattore è caldissimo e l'amperometro del quadro segna 
14A.
Stacco, riattacco, ok, ho capito.
La sommersa multistadio si è reinchiodata.
L'aveva già fatto l'autunno scorso, poi l'avevo sbloccata con un bagno 
nel muriatico.
Adesso c'è ricaduta.
Che due maroni, mi tocca infilarmi là dentro, smontare il tubone, 
tirarla fuori, proverò con un lavaggio al contrario e qualche 
capovolgimento qua e là, si sa mai che mi vada bene.
Sarà stato, presumo, il nubifragio dell'altra settimana, che forse ha 
creato una portata elevata nell'adduzione alla cisterna, così elevata 
da scavalcare troppo velocemente le due prevasche di decantazione, e 
quindi è arrivato molto sporco in cisterna.
Però ho due pompe, l'altra non ha mai avuto problemi.
Non è che questa qui ha, che so, delle tolleranze così tirate che basta 
un granellino di sabbia per inchiodarla, mentre l'altra (gemella, 
stesso modello, affondata alla stessa profondità) tollera un po' di 
più?
Perchè, se così fosse, a 'sto punto dovrei pensare di cambiarla. Se mi 
si inchioda mentre sono in ferie per due settimane, mi si secca tutto 
il giardino e 3 volte alla settimana mi tira 3kW per due-tre ore, per 
niente...
Alberto

 nel muriatico.
Il muriatico potrebbe non aver fatto troppo bene alle guarnizioni.
ciao

 capovolgimento qua e là, si sa mai che mi vada bene.
...ma una volta tirata fuori (che e' il grosso del lavoro) falla 
revisionare!
Si smonta, si pulisce, si lubrifica, si controlla... spendi un tot ma 
rimonti una pompa nuova!


Quando l'avrai smontata falla vedere ad uno esperto e domanda se � 
"adeguata" all'uso e all'acqua che adoperi!
Generalmente sono pompe "per acque pulite" (potabili, se di Inox) e non per 
acque sporche. (occhio che per "sporche" si intende tutto il non potabile) 
mentre le acque "nere" sono gli scarichi fognari!
Ogni pompa ha una specifica "applicazione".
Probabilmente la tua sar� per acque pulite (potabili) mentre tu la usci con 
acque "sporche" (non "nere"!).
Ciao.
PS.- meglio di "grande" diametro a pochi stadi che di "piccolo" diametro a 
tanti stadi! 

 Il muriatico potrebbe non aver fatto troppo bene alle guarnizioni.
Non posso escluderlo.
Andava benissimo fino a...
Boh, diciamo che l'ho usata l'ultima volta a fine Maggio, poi con le 
piogge ho spento l'irrigazione e avrebbe dovuto ripartire ieri...
Ah, a pensarci bene, anche la volta scorsa si era inchiodata proprio 
dopo un periodo di inattivitï¿œ...
Che strano...
Alberto

 una pompa nuova!
Beh, puï¿œ essere, perï¿œ una Lowara identica nuova si trova sui 250Euro.
Adesso, non ho idea di quanto costi farla revisionare.
Ma se devo spendere 150Euro per la revisione, a 'sto punto la comprerei 
nuova...
Alberto

 acque "sporche" (non "nere"!).
Ma sai che per acque sporche non sto trovando niente che abbia una 
portata dignitosa (diciamo un 6mc/h) a prevalenza 40m...
Alberto

 nuova...
no, a 'sto punto te la revisioni tu!
Un conto e' spendere 150 euro (per ipotesi) per rifare gli avvolgimenti, 
un conto e' pulire e lubrificare una pompa bloccata ma funzionante. Per 
i revisionatori magari e' la stessa cosa e paghi uguale.

 Che strano...
L'inattivit� potrebbe favorire il depositarsi, attorno alla pompa, di 
sedimento o materiale solido?

 Che strano...
A me è successa la stessa cosa con l'elettropompa dell'autoclave:l'ho 
lasciata spenta un mese,al successivo riavvio era bloccata.
L'ho sboccata agendo sulla ventola di raffreddamento e ho notato che 
muovendola per un quarto di giro(non riuscivo di più perché l'ho fatto 
attraverso le feritoie della calotta di protezione) opponeva una 
resistenza alla rotazione elasticamente crescente per poi ritornare al 
punto di partenza;da questo fatto ho capito che si era bloccata la 
tenuta strisciante,sono riuscito con cautela a ruotare ulteriormente la 
ventola fino a quando si è sbloccata.
  Morale della favola:non lascerò più la pompa inattiva per tanto tempo.

  Morale della favola:non lascer� pi� la pompa inattiva per tanto tempo.
Sar� stata "qualsiasi" altra cosa... MA non proprio la Tenuta Meccanica!
SE il Motore di una Pompa NON gira (non parte) per l'attrito di una 
Guarnizione... stiamo freschi!
Pi� probabile che ci sia stato qualcosa... di microscopico (qualche 
millimetro massimo) che si era "incuneato" tra la Girante ed il corpo 
esterno della pompa.
Basta poco niente (anche uno "stuzzicadenti") per "bloccare" tutto...   :-(
Naturalmente uno stuzzicadenti nel punto "giusto"...    :-) 

 sedimento o materiale solido?
Potrebbe anche essere.
Diciamo non attorno alla pompa, ma dentro al fondello.
La pompa è sospesa dentro alla cisterna, sotto ha oltre un metro di 
spazio libero (in autunno ne aveva meno, e proprio per prevenire nuovi 
blocchi l'ho sollevata abbondantemente).
Però la parte inferiore è praticamente un fondello con tot fori 
radiali.
La prima immagine simile che ho trovato:
http://www.nobilclima.it/negozio/page.html?id=38
All'interno di questo fondello, effettivamente, potrebbe decantare 
schifezza.
Alberto

 niente...
Per la salute della pompa e dei tuoi consumi, potresti mettere un 
salvamotore accuratamente regolato.
Per la parte idraulica, passo la palla a chi ne sa piï¿œ di me.
Saluti
Fabio

 Naturalmente uno stuzzicadenti nel punto "giusto"...    :-)
E'molto improbabile che sia stato un corpo estraneo proveniente 
dall'esterno,la pompa ï¿œ alimentata da acqua di falda che esce 
spontaneamente e il tubo pesca alla profonditï¿œ di circa 40m.
Non ho parlato di attrito della tenuta ma di bloccaggio della stessa a 
causa di calcare,ossidazione,o altro.
Avrei dovuto smontarla per capire la causa precisa,ma non avevo tempo e 
avevo bisogno dell'acqua.
Comunque ruotando l'albero si notava una resistenza alla rotazione che 
aumentava in modo lineare come se ci fosse una molla antagonista,questo 
in un senso e anche nell'altro, inoltre non si notavano sfregamenti o 
attriti.
Rilasciandolo,l'albero ritornava nella posizione iniziale.

 accuratamente regolato.
Stando alle specifiche della mia pompa, c'è il salvamotore incorporato 
nel motore.
Poi nel quadretto (quello fornito dalla Speroni stessa, dove c'è il 
condensatore di avvio) c'è anche un termico (di quelli a pulsantone 
gommoso esterno con la spia incorporata).
Poi nel quadro in casa c'è un MT+Diff dedicato, C16/30mA, ma 
evidentemente C16 è un pelino troppo.
Va detto che un C10 secondo me prima o poi staccherebbe anche solo di 
spunto, col rischio di far staccare inutilmente.
Comunque posso provare, dovrei avere un C10 1P+N da cannibalizzare, se 
riesco a sbloccare la pompa posso inserirlo a monte del contattore e 
provare se mi stacca per sbaglio.
Alberto

 spunto, col rischio di far staccare inutilmente.
Noto che in tutti i messaggi in cui citi magnetotermici scrivi C10, C16,
C25... 
Sai cosa significa quella "C"? Si tratta della curva di intervento.
Ci metti un D o un K da 10 A è col ciriburicchiolo che lo spunto te lo fa
scattare...
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 scattare...
http://www.google.it/search?num=100&hl=it&q=ciriburicchiolo&btnG=Cerca&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Che c...o (ciriburicchiolo) e' sto termine?
:)
Ciao.
Mirko. 



� simile al catrafranasso, ma non cos� grosso.
Boiler

 modello, affondata alla stessa profondità) tollera un po' di più?
CUT
Se vuoi dormire sonni tranquilli comprati un modello per acque nere e aspiri anche la 
sabbia...
costicchia un po' ma sai quanti scassamenti in meno ?
-- 
Franco

 provare se mi stacca per sbaglio.
Per i motori ï¿œ meglio una termica coordinata.
Ciao
Fabio

 costicchia un po' ma sai quanti scassamenti in meno ?
Boh, veramente non ne ho proprio trovate con portata e prevalenza come 
mi serve...
Anche solo per avere un'idea spannometrica del prezzo...
Alberto

 La sommersa multistadio si è reinchiodata.
Tolta la pompa dalla cisterna.
Smontato il fondello.
Rimosso anche un disco che in autunno non ero riuscito a togliere.
L'asse a questo punto diventa 'pinzabile', e gira liberamente, nessun 
problema.
Allora apro il quadrettino della pompa (quello all'imboccatura della 
cisterna, non quello in casa).
Sopra al condensatore c'è una cosa che sembra una biscia argentata.
Morale: il condensatore è letteralmente esploso, c'è della sua materia 
organica sbrodolata attorno al cilindro.
Allento i morsetti, stacco i fili, tiro il condensatore via dalla 
molletta che lo tiene in posizione, tira tira tira, pluff...
Per fortuna c'è il quadretto gemello a fianco, lo apro e leggo che è un 
25microFarad, domattina ne vado a comprare uno nuovo.
Ma la cosa stupefacente è che dopo un paio di minuti, mentre stavo 
rimontando la pompa, l'acqua della cisterna ha iniziato a ribollire con 
violenza, avevo quasi paura a guardare dentro al bucone.
Una trentina di secondi di 'ebollizione', e poi si è placata la furia.
Chissà che reazione ha fatto 'sto condensatore dentro l'acqua...
Ciao
Alberto

 ha iniziato a ribollire con violenza
Chissa' che elettrolita hanno usato. Ci annaffi anche verdura
commestibile? Ti piace il gusto all'alluminio? :-)

 che lo tiene in posizione, tira tira tira, pluff...
Oramai è fatta, ma un pò più di attenzione no?
Al giorno d'oggi non credo che contengano composti altamente tossici come i 
PCB, ed il quantitativo
è modesto, ma è impossibile da recuperare?

 ï¿œ modesto, ma ï¿œ impossibile da recuperare?
Mettendosi una muta da sub, smontando un bel po' di tubi, scendendo in 
corda doppia nel foro dei tubi, immergendosi col respiratore e una 
torcia subacquea in una cisterna da 10 tonnellate dove per trent'anni 
ci saranno morti dentro chissï¿œ quanti topi e insetti e bisce...
Si, volendo sarebbe recuperabile.
Alberto

 organica sbrodolata attorno al cilindro.
6 Euro, condensatore nuovo, pompa funzionante.
A questo punto, chissï¿œ, magari anche quest'autunno si era inchiodata 
perchï¿œ il condensatore non era in forma e bastava un microgranello a 
tenerla bloccata.
Avevo 'testato' il condensatore semplicemente mettendogli il tester in 
modalitï¿œ resistenza, con la lancetta che schizza su e poi scende 
lentamente, ma era un test molto grossolano.
Oh, poi non so neanche se esiste il concetto che un condensatore possa 
non essere in forma ma che invece non sia una cosa che se va ï¿œ ok e se 
non va ï¿œ a zero.
Alberto

 dentro chiss� quanti topi e insetti e bisce...
E qualche migliaio di rane no?
Comunque tutta roba naturale :-) 

 non va a zero.
Per essere sicuri che un condensatore funziona la via piu' facile e'
sostituirlo; le prove strumentali (capacimetro e esr meter) danno una
buona idea delle condizioni in cui versa il componente ma necessitano
di apparecchiature; durante la sua vita utile il condensatore puo'
variare molto la sua capacita', fino a venir meno alla sua funzione,
anche senza esplodere o presentare segni esterni di deterioramento
(anche se in genere qualcosa si vede).