Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perdita valvola termosifone..

ho un problema con una valvola di un termosifone che perde
la valvola e' uguale a questa che si vede in foto:
http://img706.imageshack.us/img706/1479/a1zt5.jpg
(l'unica differenza e' che questa e' a 90 gradi mentre quella in
questione e' dritta)
praticamente quando e' tutta chiusa perde una goccia al secondo
se la apro perde di piu'
sara' qualche guarnizione dentro che e' andata a farsi benedire...
devo sostituire la valvola, giusto?
come procedere?
svito i dadi laterali e la porto al negozio chiedendone una uguale..
(si trovano ancora?)
e prima di svitarla, come conviene procedere per togliere l'acqua dai
tubi?
grazie


Dovresti capire da dove perde. Se perdesse dal "perno" che si ruota, 
comandato dalla manopola, per aprire e chiudere potresti avere una 
possibilit� di risolvere senza cambiarla. In corrispondeza del perno 
dovrebbe esserci un dado, lo vedi togliendo la manopola. Prova ad avvitarlo, 
comprime il premistoppa dell'alberino che potrebbe avere preso gioco e 
trafilare. Se non mi sono spiegato provo a riformulare il tutto.
Saluti, David. 

 tubi?
Chiudi quella in alto, chiudi quella in basso, comincia a svitare quella in 
basso tenendoci sotto un catino, apri lo sfiato sul termosifone.
Dopo che avrai "uscito" tutta l'acqua che c'č nel termosifone potrai 
smontare la valvola.
-- 
Fabbrogiovanni 

mi sembra che perda dove sta la manopola bianca
ma non riesco a capire come si toglie per vedere dentro

 riformulare il tutto.
E' la prima cosa a cui ho pensato.
Ho provato a controllare qui al mio termosifone, la mia valvola non ha il 
dado che comprime il premistoppa.
-- 
Fabbrogiovanni

 smontare la valvola.
ma svitando la valvola incriminata poi uscira' tutta l'acqua presente
nell'impianto giusto?
in genere quanti litri ci sono in un impianto?
p.s.: una volta sostituita la valvola, per il riempimento
dell'impianto poi come si fa?

dell'impianto poi come si fa?
Apri il rubinetto sotto alla caldaia e fai entrare acqua, sfiatando l'aria 
dagli appositi pomellini.
-- 
Fabbrogiovanni 

 trovano ancora?)
Casino pazzesco: prima va vuotato (e poi ri-riempito) l'impianto. Non è 
stagione...
Togli la manopola, se la perdita è localizzata sull'asta di comando (di 
solito è così) avvolgi ben stretto sull'asta un po' di spago. O filo da 
arrosto. O qualsiasi cosa che sia morbida, in canapa, stoppa o juta. NO 
fibre sintetiche. Poi, rimettendo la manopola, la stessa comprimerà 
l'avvolgimento e... ne riparleremo quando fa più caldo. Unica avvertenza: 
non toccare più la manopola, quindi operare l'avvolgimento con la 
saracinesca già nella posizione desiderata (aperta o chiusa secondo i 
tuoi gusti).
-- 
Ciao!
Stefano

aggiornamento:
allora ho svitato la valvola, e l'ho sostituita con una identica
poi ho aperto l'acqua alla caldaia e ho aspettato che la pressione
arrivasse a 1,5 bar
poi ho tolto l'aria dai radiatori
ho acceso il riscaldamento e sembra essere tutto ok
volevo sapere: per il riempimento dell'impianto e' sufficiente quello
che ho fatto o andava fatta qualche altra cosa (diversa o in
aggiunta)?

 aggiunta)?
Che io sappia siamo a posto.
Tieni controllato il manometro, se la pressione scende o se qualche 
termosifone rimane mezzo freddo servir� di spurgare ancora e di ripristinare 
il carico dell'acqua.
Curiosit�: hai allagato al casa quando hai smontato la valvola?
-- 
Fabbrogiovanni 

> Curiosit : hai allagato al casa quando hai smontato la valvola?
diciamo che si e' bagnato il pavimento per 2-3 mq
e' stato inevitabile: avevo messo un piccolo recipiente per
raccogliere l'acqua sotto le valvole, ma quando si riempiva, dovevo
toglierlo da li', svuotarlo in un bidone piu' grande e rimetterlo di
nuovo al suo posto; proprio in quei momenti l'acqua andava a terra (la
prossima volta sara' meglio tenere a portata di mano due recipienti
cosi' si toglie il pieno e si mette il vuoto)