Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: chi mi spiega un po di teoria sui termosifoni?

In particolare nella camera della bambina ho un radiatore di acciaio
(rapido) da 2 colonne e 15 elementi, alto 2mt. che si scalda lentamente
e difficilmente tutto (spesso rimane ben calda solo la metà di sopra,
dove c'è la mandata, il resto è "tiepido").
Il circolatore dell'impianto è alla massima veocità.
Questa unità è forse la più lontana dal punto di erogazione
dell'acqua calda (ma rispetto agli altri ci saranno meno di 2 mt. di
tubazioni in più).
Quello che succede è che il resto dell'appartamento va a regime in
fretta e il termostato chiude prima che la stanza della bambina (che è
disposta a nord con 2 pareti all'esterno...) si sia scaldata a dovere.
Leggo spesso sul ng. che i termisifoni hanno un "detentore", che nel
mio coaso credo stia in basso e cioè sul ritorno. Qualcuno mi può per
favore spiegare dov'è, come funziona e se intervenendo in quel punto
(come?) riesco a far scaldare totalmente l'unità aumentandone il
rendimento?
Grazie,
KMo

 ha scritto nel messaggio 
news:1134028665....@g47g2000cwa.googlegroups.com...
Leggo spesso sul ng. che i termisifoni hanno un "detentore", che nel
mio coaso credo stia in basso e cioè sul ritorno. Qualcuno mi può per
favore spiegare dov'è, come funziona e se intervenendo in quel punto
(come?) riesco a far scaldare totalmente l'unità aumentandone il
rendimento?
La prima cosa da fare è di controllare che non ci sia aria nel termosifone, 
suppongo che questo tu l' abbia già fatto.
Il detentore è semplicemente un rubinetto e lo trovi all'uscita in basso.
Invece della manopola come in alto si comanda con un cacciavite o con una 
chiave a brugola, potrebbe essere nascosto da un cappellotto avvitato o 
messo a pressione.
Memorizza la posizione attuale contando i giri, se non migliora aprendolo, 
potrai sempre tornare all'impostazione precedente.
-- 
Fabbrogiovanni 

[...]
In particolare nella camera della bambina ho un radiatore di acciaio
(rapido) da 2 colonne e 15 elementi, alto 2mt. che si scalda lentamente
e difficilmente tutto (spesso rimane ben calda solo la metà di sopra,
dove c'è la mandata, il resto è "tiepido").
Il circolatore dell'impianto è alla massima veocità.
Questa unità è forse la più lontana dal punto di erogazione
dell'acqua calda (ma rispetto agli altri ci saranno meno di 2 mt. di
tubazioni in più).
[...]
Prova a chiudere leggermente le valvole di quei termosifoni che si scaldano
prima, vedrai che arriva più acqua a quello più lontano
Filo

rendimento?
Per valvola-detentore si intende quella posta sul ritorno (attacco basso del 
termosifone).
Si verifica spesso che col passar del tempo i residui dei tubi si depositino 
nella parte inferiore del termosifoni e vadano ad ostruire il passaggio dell 
acqua sulla valvola-detentore.
E' possibile poi che l apertura della valvola sia gia di per se stessa poco 
ampia a causa di scelte progettuali sbagliate.
Per risolvere il tuo problema potresti verificare che la valvola sia 
completamente aperta...agire sulla vite a taglio, o alla vite a brugola che 
si trova sotto un tappetto metallico avvitato sulla testa della valvola.
Nel caso in cui sotto il tappo tu trovassi una vite a taglio procedi 
lentamente nello svitarla poiche molte non hanno il fine corsa :/
Altrimenti la soluzione migliore sarebbe quella di smontare il termosifone, 
lavarlo internamente e sostituire entrambe le valvole con altre a passaggio 
d acqua piu' ampio.
Ciao :)