Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione del circuito riscaldamento

Ciao a tutti,
ho un quesito che mi gira nella testa da un po' di tempo.
Mi hanno detto che la pressione del mio impianto di riscaldamento autonomo
dovrebbe stare tra 1 bar e 1.5 bar. Il problema è che tale pressione cala in
continuazione. Faccio il ripristino circa 3 volte al mese in inverno, o
almeno tutte le volte in cui mi accorgo che il manometro della caldaia segna
meno di 0.5 bar.
Non ho segni di perdite d'acqua sotto i radiatori (in alluminio) nè macchie
di umidità su muri e/o pavimenti. Il mio alloggio è su un unico piano. In
tutto ho 8 radiatori di diverse dimensioni.
Quanto è normale ripristinare così spesso la pressione in tale impianto? Mi
devo preoccupare? Dove dovrei guardare?
E poi, la caldaia del riscaldamento fornisce anche l'acqua calda sanitaria.
Devo tenere la pressione a regime anche in estate quando non uso il
riscaldamento?
Grazie mille!
Antonio
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:151Z92Z176Z5Y1...@usenet.libero.it...


> meno di 0.5 bar.
Ciao, il fatto che l'aqua diminusci vuol dire che hai qualche perdita 
nell'impianto.
Quello è un circuito chiuso per cui l'acqua deve rimanere lì finche non 
trova vie di fuga io ho un impianto con Caldaia a gasolio e l'impianto è 
sempre in pressione ad 1.8 bar anche quando è ferma e le uniche volte e 
cala è quando faccio lo spurgo e considera che ho 12 radiatori

 marca ! modello !
Credo che sia irrilevante, in quanto capitava sia con la vecchia Rhoss
Spazio MBVE sia con l'attuale Immergas Avio Maior 21.


 nell'impianto.
Eppure, come dico, non vedo tracce di acqua fuoriuscita. Non dovrei trovare
della chiazze da qualche parte?


 
se  vanno sotto il pavimento e sotto di te non c'è nessuno no.
Mio cognato ha avuto lo stesso problema ma se ne è accorto solo quando 
il signore al piano di sotto è andato a dirgli che aveva una macchia sul 
soffitto.
Oppure se hai dei tubi che passano fuori in giardino

 della chiazze da qualche parte?
se trasuda appena da qualche giunzione, evapora prima che riesca a 
gocciolare.
Marco

marcick ha scritto:

ma lui parla di parecchi litri non credo sia semplice trasudo

 ma lui parla di parecchi litri non credo sia semplice trasudo
è solo un calo di pressione, non sono litri.
Provando ad avvolgere della carta igienica sulle giunzioni, manopole, etc, è 
più facile accorgersi se è "transitata dell'acqua".
Anche posare dei fogli per terra, sotto le manopole, è di aiuto per capire 
dove sta la perdita, altrimenti se l'acqua gocciola sulle piastrelle e poi 
asciuga è difficile vederla.
Marco 

 meno di 0.5 bar.
a fredod è normale che la presisone cali se non hai un vaso di espansione, e 
spesso (quasi sempre) non lo montano quindi è tutto ok basta che quando 
acendi la caldaia e arriva a temperatura normale la presisone torni a 1,5. 
Poi la presiosne dovrebbe stare tra 1,5 e 2bar er evitare fenomeni di 
cavitazione del circolatore.
FLick 

 FLick
scusa ma le caldaie non sono tutte dotate di vaso di espansione (almeno 
quelle a gas)?

 cavitazione del circolatore.*
questa ce la devi spiegare
              Ciao Edy   ;-)))

 questa ce la devi spiegare
Vai sul sito grundfos (tra i maggior produttori europei di elettropompe 
nonchè tra i piu grandi fornitori di circolatori di primo equipaggiamento di 
molte marche di caldaie) e scaricati un manuale di qualche circolatore, ad 
esempio gli alpha+ o alphapro che sono tra i migliori. Ci trovi scritto che 
deve stare sopra 1,5bar per evitare fenomeni di cavitazione. Lo stesso trovi 
scritto su la quasi totalità delle guide tecniche fornite dai produttori di 
circolatori. Se non lo trovi scritto è perchè hai scaricato la guida 
dell'utente o dell'instalaltore mentre io parlo delle guide tecniche per i 
progettisti (le guide sono di 3 tipi: utilizzatore installatore e 
progettista).
Servirebbe saper maneggiare almeno integrali tridimensionali e le equazioni 
di navier stokes per verificare di persona con i calcoli la dipendenza della 
pressione esterna con il fenomeno della cavitazione, comunque piu la 
pressione è bassa piu è facile che la cavitazione avvenga (è anche logico 
questo, penso che non avrai difficoltà a capirlo) e in un circolatore comune 
la soglia è circa 1,5bar per cui è meglio stare sopra.  LA cavitazione 
avviene sul lato si aspirazione non ti confondere col fatto che 
all'espulsione la presisone è maggiore questo non conta e dipende solo dalla 
potenza del circolatore e tubazioni, il manometro delle caldaie deve essere 
montato sul lato aspirazione ovvero a monte del circolatore.
FLick
 

 essere montato sul lato aspirazione ovvero a monte del circolatore.
Vorrei sentirti dire ad una persona che ha il cassone di alimentazione a 4 
mt di altezza perciò 0,4 atmosfere, che non si deve riscaldare o non deve 
usare l'acqua perchè un certo sig.Flick ha detto che l'impianto deve essere 
almeno 1,5-2,0 atm equivalenti a 15-20 mt di colonna di acqua
E tanto per chiarirti le idee il 99%(e mi sono tenuto stretto) delle caldaie 
autonome monta di serie vasi di espansione (8,10,12 lt) e il 100% valvole di 
sicurezza esclusi alcuni*vecchi modelli a basamento*
L'80% delle caldaie in commercio monta pompe grundfos ,anche se mascherate 
con le varie marche di caldaia e su nessun manuale dell'*installatore* viene 
menzionato ciò che tu hai scritto e le note che trovi ti dicono che la 
caldaia può lavorare ad una pressione minima di 04-06 atm, ma solamente 
legato al funzionamento dei pressostati in caldaia, ma nessuno ,scrivo 
nessuno, ti obbliga a far lavorare la caldaia ad 1,5- 2 atm,
perciò rileggi bene  le tue teorie e sopratutto  fai un po di pratica
scusami ma tutto ciò era dovuto
mi scuso anche con l'NG
              Ciao Edy   ;-)))

 equazioni di navier stokes
Questo è il "Flick" che sempre vorrei, ma che mancava da un po'....:-)
Cordialità.
             Paul

> questa ce la devi spiegare
Fino a 11 anni fa avevo una caldaia a pavimento con serbatoio di ripristino 
acqua attaccato al muro vicino al soffitto di 3 metri, quindi con pressione 
inferiore a 0,3 bar.
La relativa pompa ha funzionato egregiamente per 23 anni senza nessun 
problema.
Ciao Vitt 

 piastrelle e poi asciuga è difficile vederla.
Con la carta a terra sotto le manopole mi sembra meglio, perchè anche se 
asciugasse tra una verifica e l'altra rimarrebbe comunque deformata 
dall'umidità...
Sempre che la gatte non la facciano a pezzi prima ;-)
-- 
Antonio
"Il paradiso non sarà mai un paradiso se i miei gatti non saranno lì ad 
accogliermi"
http://it.photos.yahoo.com/ph/shy_1965/my_photos

 er evitare fenomeni di cavitazione del circolatore.
A me il tecnico della caldaia ha detto di stare a 1.5 bar... boh!


 viene montato e no, non è incluso nella caldaia.
Ma che io sappia non credo che sia così.
Tutte le persone con le quali ho parlato negli anni addietro mi hanno detto 
che le loro caldaie, di qualunque marca ed età avevano il vaso di 
espansione.


 Oppure se hai dei tubi che passano fuori in giardino
No, per fortuna no :-)


 gocciolare.
Immagino che dovrebbe lasciare una chiazza colorata nel punto di fuga. I 
radiatori sono bianchi e l'acqua che circola all'interno č zozza, dovrebbe 
macchiare, no?
-- 
Antonio
"Il paradiso non sarŕ mai un paradiso se i miei gatti non saranno lě ad 
accogliermi"
http://it.photos.yahoo.com/ph/shy_1965/my_photos




Se è per questo mio nonno ha 78 anni e fuma 30 sigarette senza filtro al 
giorno, non per questo do sottilmente del bugiardo a chi dice che fumare fa 
male.
Pensavo di dare un informazione utile, non cambia molto ma è sempre meglio 
fare le cose per bene quindi la pressione è meglio tenerla sopra 1,5. Tra 
l'altro come ripeto lo dicono molti libretti per i progettisti per cui non 
sono speculazioni mie personali, comunque visto il polverone sollevato farei 
meglio a tenere per me questo genere di riflessioni, ci fosse stato uno solo 
che avesse detto non dico grazie, ma almeno avesse reagito in modo positivo.
FLick

 ma almeno avesse reagito in modo positivo. FLick
io trovo questa, e non solo, informazione molto utile, un mattoncino di 
conoscenza che si aggiunge a tanti altri.  non sempre si ha modo o tempo di 
aggiungere u rigo di riconoscimento, o di esprimere l'apprezzamento, ma cio' 
non toglie che siano info utili e positive da condividere.
  La logica e':  se io e te ci scambiamo una mela contro una pera, alal fine 
dellos cambio abbiamo un frutto ciascuno, come all'inizio.  Se ci scambiamo 
le rispettive idee, alla fine dello scambio entrambi abbiamo due idee 
ciascuno.  O no? :)
Paolo

 A me il tecnico della caldaia ha detto di stare a 1.5 bar... boh!
Ti ha detto bene. Hai una perdita punto e basta. Può essere ovunque,
lo capisci bene, anche dentro la caldaia e on la vedi.
Io ne ho sempre avute, anche ora a dire il vero, sono balorde da
stanare. Quando avevo la caldaia in cucina e avevo sott'occhio il
manometro tutte le mattine, notavo che il calo avveniva sempre dalla
sera alla mattina, deduco per effetto di dilatazioni termiche, dal
momento che di notte rimaneva spenta e si raffreddava tutto il
circuito.
Cerca cerca che la trovi, inizia magari a dare una leggera stretta a
tutti i raccordi sui termosifoni, chiudere bene le valvoline di
sfiato ....
Marco

 sfiato ....
Ecco, stavo per scriverlo.
Ho anche verificato tutti i raccordi, dalla caldaia fino all'ultimo
termosifone. Alcuni avevano del gioco e ho ripreso un po' il serraggio. Un
paio mi erano sembrati davvero lenti, tipo un giro e mezzo da recuperare.
Ero convinto di aver risolto... invece... :-(
Ciao


 
secondo te e' l'unica soluzione?  Se c'e' una perdita, per quel che ne 
capisco, essa dovrebbe essere visibile, in qualche modo l'acqua deve finire 
da qualche parte, non ho mai visto perdite per evaporazione dell'acqua del 
circuito :)  
insomma,  la ricerca e' difficile, ma mi sorprenderebbe se non vi fosse 
traccia alcuna del punto o del tratto in cui la perdita avviene
Paolo

 traccia alcuna del punto o del tratto in cui la perdita avviene
Appunto ;-)


 termosifone. Alcuni avevano del gioco e ho ripreso un po' il serraggio.
Quali raccordi ?
Quelli tra valvola e bocchettone del radiatore (giunto con ghiera di
serraggio)
oppure quelli tra valvola e tubo dell 'impianto ?
E che tipo di raccordi sono questi ultimi ? Sono per caso i "Rafit",
quelli da stringere con apposita chiave ?
Cordialità.
             Paul



Grazie per il tuo intervento, condivido in pieno ed è per questo che 
nonostante sia un professionista continuo a partecipare. Non pretendo di 
essere ringraziato (non è nello stile usenet) ma almeno di non essere preso 
per il culo quando fornisco prove delal veridicità delel mie parole. Se poi 
vogliamo prenderci in giro su speculazioni questo ok lo facciamo spesso e 
non me la prendo (beh non sempre:).
Ma immagino che sia chiaro che quando ti do una pera se arriva un altro che 
mi sfotte e poi un altro che gli da man forte (nonostante abbia fornito le 
prove di dire una cosa vera, prove che scommetto che nemmeno hanno 
consultato) e gli altri stanno zitti a guardare nonostante abbiano 
apprezzato ...mi tengo la pera la prossima volta.
FLick

Ti ha detto bene. Hai una perdita punto e basta.
Eh si se è come dici non si scappa hai una perdita.
FLick 

 apprezzato
   cosa ?
    le false informazioni?
...mi tengo la pera la prossima volta.
    marcia...  e tale resta
Sono d'accordo sullo scambio di frutti (idee, esperienze) però non capisco 
perchè io ti dò un frutto bello, buono e colorato , tu me ne dai uno 
marcio,non credo che lo scambio sia alla pari,
chi vuol intendere intenda
              Ciao Edy   ;-))) 

 modo positivo.
     E' inutile, non vale la pena commentare
              Ciao Edy   ;-))) 


Prima di prendere una una soluzione così drastica valuta le cose con calma
hai scritto che hai controllato tutti i raccordi ,in caldaia e nei 
termosifoni e non hai trovato tracce di perdite e di calcare depositato
i termosifoni sono di alluminio?
qualora fossero di alluminio hai controllato le guarnizioni di giunzione 
degli elementi?qualora ci fossero delle micro perdite dovresti trovare delle 
macchie piccole di ruggine,
hai tempo e voglia di fare delle prove e stare con la caldaia spenta almeno 
un giorno, sino a che non trovi la perdita ?
              Ciao Edy   ;-)))

 nonostante sia un professionista continuo a partecipare.
 Caro Flick, se mi permetti :
sei troppo impulsivo, un tantinello irruento, e troppo desideroso di
travasare sul NG ad ogni costo le tue conoscenze.
Senza riflettere che possono esserci delle persone che, pur non essendo
professionisti come affermi essere tu (o perlomeno ritengono irrilevante
portarlo a conoscenza), sono comunque in grado, per studi, esperienza
professionale, o semplice pratica, di verificare quanto dici.
In altri messaggi in questo thread ti spingi a determinare il valore della
pressione a freddo di un impianto di riscaldamento a circuito chiuso,
motivandolo in relazione alle caratteristiche del circolatore.
Ma come è possibile ?
Se sei un professionista, saprai che, fatte salve le tolleranze ammesse
e per le quali si ha comunque un funzionamento apparentemente senza
inconvenienti, la pressione inizale di un impianto è legato all' altezza
piezometrica dello stesso, alla capacità del vaso di espansione chiuso,
ed alla pressione di taratura della valvola di sicurezza.
All' altezza piezometrica, perchè non è la stessa cosa se l' impianto è
a livello o, putacaso, sviluppato su 3 livelli abitativi distinti come
capita sovente anche per un piccolissimo impianto domestico
 unifamiliare (tavernetta, piano terra, primo piano).
Tra i due esempi, c' è una differenza di 1 bar circa, perchè 3 livelli
corrispondono per l' appunto a 8-9 metri circa in altezza agli estremi
dell' impianto.
Alla capacità del vaso di espansione chiuso posto in relazione alla
pressione di taratura della valvola di sicurezza, perchè chi ne mastica
 calcola la capacità del vaso in maniera che si ottenga l' apertura
della valvola (generalmente 3 bar) al raggiungimento della temperatura
di ebollizione dell' acqua.
Tale condizione soddisfa la sicurezza che non potrà esserci sviluppo
di vapore nel caso di guasto ad entrambi i termostati di caldaia
(di funzionamento e sicurezza), come invece potrebbe accadere se
il generatore di calore continuasse a funzionare per malfunzionamento.
La formula si trova facilmente in rete, oppure te la posso passare io.
Il fatto che due termostati in serie non si guasteranno mai
contemporanamente non toglie nulla alle leggi fisiche di cui sopra, nè
che si accetti  comunque, negli impianti domestici, una certa
approssimazione.
In altri ambiti, però...qualcuno avrebbe a ridire...e non poco...
Come vedi, le cose sono un po' più complicate di come sembra
a prima vista, o di come vengono precipitosamente offerte per la lettura
al vulgo ed all' inclita.
Nota che non ho rimarcatola tua affermazione,  in altro messaggio, sull'
opzionalità del vaso di espansione, perchè ritengo trattasi di banale
infortunio, come può capitare a chi scrive in un momento di distrazione.
Però onestà intellettuale vorrebbe che successivamente  arrivasse
il riconoscimentodell' errore, e non la raccolta di solidarietà contro
i cattivi....
Suggerimento :
Applicare il principio di cautela...
Cordialità.
              Paul

 citato la fonte e ciò che c'era scritto
non sono nemmeno le dieci sono passate 22h e hai ripostato senza leggere
Questa è polemica sterile.
immagino sia solo pigrizia cosi ti do un bel link leggi e poi per favore 
rimangiati le offese (pera marcia ecc)
http://www.immersiblepump.com/web/homeit.nsf/ad40134eb90502a6c1256ac400234192/cf4b92375bac2cc9c1256d3f00672c6e/$FILE/alpha+web.pdf
pagina 4
NB: ogni circolatore ha la sua curva di cavitazione i dati di questo 
circolatore non valgono per tutti gli altri, questo è di ultima generazione 
per cui cavita tardi (o presto a seconda dei punti di vista) tanti altri 
necessitano di pressioni maggiori (sempre in relazione con la temperatura). 
1,5bar sono lo standard che usiamo noi progettisti ed è il motivo per cui 
sulle caldaie leggi di tenere a 1,5bar, infatti il resto dell impianto 
funzionerebbe a pressioni ben inferiori senza problema alcuno (basta non 
andare sotto l'atmosferica altrimenti l'acqua puo andare in ebollizione).
Flick

 Ma come è possibile ?
ho detto che è normale che a freddo se non hai il vaso la pressione cali e 
di molto,
e che è meglio stare sopra 1,5 per evitare rumori di cavitazione.
Due cose assolutamente vere, il resto sono parole che non ho mai detto e 
tutti possono averne conferma leggendo i post sopra.
Flick 

 quelli da stringere con apposita chiave ?
Erano da chiudere con una chiave speciale, nel senso che la chiave è stella  
(da 22 mm se non sbaglio) ma è aperta in modo da imboccarla anche nei 
passaggi stretti tra i tubi. Me la prestò un collega.


 almeno un giorno, sino a che non trovi la perdita ?
Con la caldaia spenta dovrei vedere qualcosa? In estate è spenta tutti i 
giorni. Che cosa cambierebbe tra l'estate e adesso?
Inoltre la caldaia e spenta diverse ore durante il giorno. Il 
cronotermostato è impostato per scaldare al mattino presto e dal tardo 
pomeriggio. Per 8 ore è in modalità ridotta e credo che a meno di forti 
cali di temperatura esterna è difficile che si accenda. Può essere 
sufficiente fare i controlli dopo quelle 8 ore?


 andare sotto l'atmosferica altrimenti l'acqua puo andare in ebollizione).
 Non hai mai visto un impianto di riscaldamento sia autonomo che 
condominiale
e continui a farneticare con la cavitazione della pompa
Spiega ai signori che hanno un impianto a *vaso di espansione aperto* 
situato a 9 mt (perciò 0,9 atm circa)di altezza come fanno a far funzionare 
il loro impianto e come fare per non far cavitare la pompa ,visto che 
l'impianto non può lavorare alle pressioni da te caldamente consigliate
ed ora penso che sia il caso di finirla
              Ciao Edy   ;-)))

 sufficiente fare i controlli dopo quelle 8 ore?
Per la prova che vorrei farti fare, la caldaia deve essere assolutamente 
spenta altrimenti diventa molto pericolosa
te la senti ?
Alcune precisazioni, qualora la perdita sia dovuta  ad una saldatura  che 
perde non sperare che possa calcificare così da ostruire il foro, nelle 
brasature rame-rame non ho mai visto calcificare e chiudere una 
perdita,speriamo che non sia il tuo caso
Se l'impianto caricato ad 1 o 1,5 atm perde un tot di lt di acqua in un 
certo tempo, caricandolo ad una pressione maggiore la perdita dovrebbe 
essere direttamente proporzionale e forse, riesci a vederla, è una mia 
teoria e spero che vada a buon fine
Mi raccomando devi fare in modo che la caldaia non possa accendersi 
ASSOLUTAMENTE ,interruttore caldaia a zero e se hai la possibilità togli 
tensione alla caldaia
ti procuri un tappo da 1/2 maschio e lo guarnisci con quello che vuoi 
,canapa teflon ecc.con il tappo vai a chiudere (non si deve fare mai!!!) 
l'unico posto dove l'acqua potrebbe uscire brrr.....la valvola di sicurezza 
,carichi l'impianto alla pressione che ti fornisce l'acquedotto che spero 
per te sia più alta di 1 o 1,5 atm lascia che la pressione salga 
liberamente, chiudi il rubinetto di carico e mettiti alla ricerca della 
perdita, devi controllare tutti i  raccordi senza tralasciare niente,anche 
all'interno della caldaia, dopo aver tolto il pannello,al collettore, ai 
termo, porta con te un pezzo di carta molto fine(carta igenica) e appoggiala 
sui raccordi che andrai man mano a controllare
      Auguri
              Ciao Edy   ;-)))

 finizmola di litigare per niente c'è nero su bianco tutto quanto.
Ma sei masochista !
Al link dell' Alpha Grundfos specificano solamente che la pressione
minima al circolatore deve essere  0,5 mt di colonna d' acqua
per temperature di fluido di 75 °C, e di 2,8 mt a 90 °C.
Cordialità.
               Paul

 passaggi stretti tra i tubi. Me la prestò un collega.
Ecco, ora sai che i raccordi delle tue valvcle si chiamano "Rafit" :-)
Guarda qui :
http://i5.tinypic.com/2urqzkg.jpg
Questi raccordi vanno controllati (ed eventualmente stretti) ad ogni inizio
stagione di riscaldamento. Soprattutto le prime d' esercizio.
E' abbastanza comune, in difformità, che abbiano delle microperdite
difficili da individuare, e quasi impossibile ad impianto caldo
e con acqua pulita.
Per accertarti di una eventuale perdita, metti a freddo l' impianto, se
puoi e sei capace alza un po' la pressione del circuito, aspetta qualche
ora e poi controlla il retro del Rafit, cioè dove il raccordo si innesta
sul tubo. Passa il dito, oppure meglio ancora struscia con un
collarino di carta assorbente.
A caldo non si notano perdite perchè il calore del tubo asciuga l' acqua
man mano che fuorisce dalla tenuta plastica poco stretta.
Se non vuoi fare tante storie, fatti riprestare la speciale chiave Rafit
dal tuo collega, stringi tutti i raccordi e vivrai felice....
Cordialità.
              Paul

 Rafit dal tuo collega, stringi tutti i raccordi e vivrai felice....
Il link che mi hai passato parla di coppie di serraggio, però come faccio a 
sapere quanto sto stringendo se non uso una dinamometrica? Magari sono 
perfino troppo tirate e magari deformate... :-O
Ciao e grazie!


 man mano a controllare 
Allora, potrei dire che posso tranquillamente escludere la caldaia, 
perchè il problema si presentava identico anche con la vecchia Rhoss.
Il resto dell'esperimento potrei anche tentarlo, ma è un po' più 
impegnativo e mi devo organizzare prima di agire. Mi sa che non ce la 
faccio in un giorno o due... E ho un filino di timore ;-)))
Comunque per la pressione acquedotto sono tranquillo, qui a casa ho 3 
bar, limitati da un regolatore condominiale. L'acquedotto mi pare spinga 
a 10 bar.
Grazie per il consiglio!
Ciao,


 La valvolina a sinistra è marchiata Giacomini.
Allora appuriamo che non sono i Rafit della Cazzaniga, ma i "178" della
Giacomini (tenuta con o-ring).
http://www.giacomini.com/giacomini/index.jsp
 > Prodotti > Sfoglia catalogo > Capitolo 4 > Adattatori >178.
Se non c' è tenuta, e non è possibile stringere più oltre, bisogna
sostituire gli o-ring...
Cordialità.
                 Paul

 sostituire gli o-ring...
Come capisco se non c'è più da stringere? Esiste un fondo corsa? Non vorrei
continuare ad avvitare creando solo danni...
Grazie per tutti i consigli e per la pazienza ;-)


 continuare ad avvitare creando solo danni...
Bella domanda !
No, non esiste fondo corsa.
Facciamo così : stringi come se, anzichè un raccordo a
compressione, avvitassi il dado esagonale di una vite M8.
Insomma non troppo poco, ma non "chiudendo a ferro" :-)
Cordialità.
                 Paul

 a 10 bar.
sarebbe un pò troppo
 facci sapere
              Ciao Edy   ;-)))

 ha scritto nel messaggio 
news:45ccabde$0$346$4faf...@reader4.news.tin.it...

     mi ero dimenticato ed è importante apri il magnetotermico
              Ciao Edy   ;-))) 

 Cordialità.
pensavo mi si confutasse il concetto non il valore numerico. Una volta 
chiarito che il concetto è giusto sono appagato. Sulla validità di questo 
numero si potrebbe discutere per sempre vista la varietà dei circolatori,
per fortuna esistono i manuali per sapere il valore preciso di volta in 
volta.
Flick 

 ha scritto nel messaggio 
news:45cce81a$0$20805$5fc...@news.tiscali.it...

Gli specchi sono scivolosi 

  facci sapere
Appena mi organizzo vi farò sapere!


 praticamente subito dopo l'installazione.
 Quel tappo arrugginito lo controllerei meglio e a freddo, in special modo 
la macchia piů scura
              Ciao Edy   ;-)))

 cioč farei perfino fatica a ricaricare il circuito.
    Stai tranquillo, anche se basta meno ,quando la ricarichi il manometro 
deve segnare "1"
              Ciao Edy   ;-)))
 

  modo la macchia più scura
Tutti i radiatori sono nelle stesse condizioni. Credo che l'idraulico 
scalfì la vernice durante il montaggio dei radiatori.
