Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: RISPARMIO SUL RISCALDAMENTO

metto uno schema di impianto, a termosifoni classici con
andata e ritorno con i tubi di ferro.
 
 
http://s14.postimage.org/mev1pn55t/impianto.png
 
 
 
contenuto dei litri impianti, stimato è 100
60 sono in quella che avrei limitato come zona giorno
e 40 sono i litri presenti nella zona notte.
 
 
nel totale impianto, ho perso per due giorni, i radiatori
della zona giorno 24+8 = 32 ... 32 litri in meno su 100
 
il consumo giornaliero a m3 a parita di altri parametri
tra cui, anche la t esterna.. che è stata una fotocopia
sono passati da 13.53 a 10.07 quindi in forte correlazione
tra acqua riscaldata in meno , tot percento in meno tot
consumo in  meno
 
 
IL principio acclamato delle valvole termostatiche è che
raggiunta una t nell'ambiente, riducano la quantita di
acqua che passa nel termosifone e quindi la quantità totale
dell'impianto si auto riduce man mano che tante valvole
raggiungono la t interna di confort. Io vorrei raggiungere
lo stesso scopo tagliando in due l'impianto.
 
durante il giorno consumerei -40% e il combustibile risparmiato
lo consumerei di notte, nella solo zona notte.
 
CERCO SCAMBIO IDEE SU COME REALIZZARE E MIGLIORARE CONSUMO
E CONFORT.
 
ho i tubi tutti a vista, posso aprire passaggi e tirare nuovi
tubi per la lunghezza, come pure portare un collettore nel
punto di taglio e poi andare con capillari coibentati multistrato.
 
CONSIGLI E IDEE... su come procedere.
 
IL MIO intento sarebbe poter fare una carica da 38 kg di legna.
con essa calcolo , in base al mio rendimento di disporre di 14 m3
di gas.
 
con 14 m3 io scaldavo 9 ore su 12 del giorno dalle 8 alle 20
 
dimezzando l'impianto, dovrei avere 9 ore di caldo nella zonA
GIORNO e 9 ore di caldo nella zonA NOTTE
 
ora sono costretto a fare due cariche al giorno di legna.. certo
non al limite dei 38 kg.. ma DUE RICARICHE... con ovvio spreco..
 
PER QUESTO AVREI PENSATO A QUESTO PASSAGGIO RISOLUTIVO.
 
ASPETTO SUGGERIMENTI E IDEE
 
CIAO
 
MARIO
 
 

 MARIO
 
 
Ciao,
ma se dimezzi l'impianto poi dovrai usare molta energia quando vorrai far 
tornare calda la parte di casa che si è raffreddata, sei sicuro che alla 
fine risparmierai?  E quanto? 
 
 

Il 28/12/2011 16:13, MARIO.G ha scritto:
[stracut]
 
Non ti servirà a niente dividere l'impianto, una volta raffreddati gli 
ambienti ti servirà molta più legna per portarli successivamente in 
temperatura con il rischio di metterci più legna del previsto.
 
Le termostatiche sui caloriferi le ho anche io, sono comodissime e se 
riesco a trovare il tempo di regolarle quotidianamente io puoi farlo 
sicuramente anche tu. Col tempo trovi i valori giusti e il giusto 
compromesso.
 
Anche se sconsigliato per motivi di condensa, puoi cambiare la 
temperatura di intervento della caldaia, invece che tenerla sempre a 
manetta la scali di una decina di gradi, questo ti da un paio di ore 
circa di abbuono con relativamente poca differenza di temperatura 
nell'edificio.
 
Se proprio vuoi spendere soldi, puoi mettere una valvola pilotata da un 
termostato elettronico sul ramo dell'impianto che vuoi strozzare, non la 
vedo una soluzione eccezionale ma poi fai tu..
 
Invece di usare faggio usa solo legna forte cercando di utilizzare di 
più le braci a un terzo del carico che non di fucilare tutto il carico 
per l'intero.
 
Insomma, il risparmio rispetto al metano c'è ma ci vuole un minimo di 
sbattimento, la caldaia a legna non è un impianto a metano con le sue 
facilità e comodità di regolazione, la resa dipende da molti più 
fattori, se riesci però a gestirli il risparmio è evidente.
 
Il mio consiglio è quello di investire in termostatiche, puoi azzerarle 
se una certa stanza non la usi, le metti al minimo nei corridoi e nelle 
stanze al piano superiore vicino alle scale per sfruttare il calore 
proveniente dalla scala dal piano inferiore etc.. sono malizie che si 
fanno col tempo..
 

 fanno col tempo..
 
si si... io corridoi , atri non ho termosigoni , li ho solo nei vani 
stanze E avrei almeno 3 vani e un bagno che NON CI ENTRO MAI..BEMMENO 
PER SBAGLIO. ORMAI SIAMO IN DUE SOLI ..... solo che mia moglie non mi 
lascia chiudere i
caloriferi...altrimenti... avevo già fatto----
 
MA A LIVELLO ECO NOMICO... cosa costa .... un intervento per mettere
una valvola sulla zona.. piuttosto che sui termosifoni
 
detentore + valvola termostatizzabile + testina termostatica IO
avrei come spesa materiali 30 euro totali CADA 1... l'intervento, senza
complicazioni mi costerebbe sui 280 euro + canapa e verde.. e
gia che ci sono compro un paio di sfiatatori automatici
 
ma la valvola per creare la bi zona ?
 
 
ciao
 
mario

 ma la valvola per creare la bi zona ?
 
una elettrovalvola non so cosa costa, comunque la puoi abbinare a un 
termostato senza fili che costa una 50ina di neuri e te lo sistemi come 
e dove vuoi, regolando temperatura e tempi di intervento il ricevitore 
piloterà l'elettrovalvola che chiude il ramo che vuoi strozzare. Come 
funziona l'installazione della valvola però devi dirlo all'idraulico io 
oltre non sono in grado di aiutarti e comunque credo bisogna vedere 
com'è l'impianto.
 
Se tua moglie non ti fa chiudere i caloriferi allora è tutto lavoro 
sprecato, il miglior sistema è quello delle termostatiche, niente 
corrente, niente fili, azione diretta sui radiatori etc.. di meglio non 
c'è per risparmiare e lo vedi subito.
 


 
non behe.. lei ha paura che essendo 1962 l'impianto ... toccando
qualcosa si rompe.... per questo non vuole che nemmeno chiuda un
radiatore... figurati che mi sono messo solo a contare gli elemti
dei radiatori.. solo contato ... e preso le misure interasse ...
si è rotta una valvola e si è allagato il soggiorno... una tragedia..
ero stato io :(
 
 
ciao
 
mario