Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Smontare Termosifoni

Abito al 2° piano in un palazzo di 5 piani.
Il riscaldamento è condominiale e avrei la necessità di togliere tutti i 
termosifoni, per sostituirli con dei nuovi.
Mi hanno detto che per smontare i termosifoni non serve far svuotare 
l'impianto in quanto nel termosifone ci sono 2 valvole :
http://i36.tinypic.com/25annn7.jpg
http://i36.tinypic.com/im8cut.jpg
A questo punto volevo sapere se è sufficiente chiudere le valvole e svitare 
il dado indicato dalla freccia, mettendo una bacinella sotto alla valvola 
per raccogliere l'acqua.
Guardando la foto credo che dovrei infilare la chiave inglese e spingere 
l'impugnatura verso l'alto per svitare.
Mi potete confermare che il procedimento è giusto ?
Poi per evitare che mi si allaghi il pavimento, nell'eventualità le valvole 
non tengano perfettamente, pensavo di mettere dei tappi.
Avrei trovato dei tappi in ghisa di questo tipo da 1/2 " :
http://i37.tinypic.com/35d2hed.jpg
e credo che quello indicato con il numero 2 sia quello giusto. Chiedo 
conferma anche di questo.
Per aver una maggiore tenuta è meglio che metta una guarnizione sulla 
"punta" del tappo e del teflon sulla filettatura ?
Grazie.

 conferma anche di questo.
Guardando meglio la foto credo di aver scritto una cavolata, in quanto il 
dado resta attaccato al termosifone e quindi il tappo da mettere è il n° 1.
E' giusto mettere sia il teflon che una guarnizione ? 


ok tutto bene per le valvole
ok per il tappo dovrebbe essere il 2
per mettere il tappo devi prima togliere il raccordo cromato che si collega 
al termosifone
mi sembra di capire che il termosifone è vicino all'angolo e difficile da 
svuotare
per svuotarlo puoi svitare parzialmente il dado che si trova in basso a 
sinistra,  dalla parte opposta al lato dove sono collegati i tubi del 
termosifone
per fare uscire facilmente l'acqua dovrai allentare la ghiera della valvola 
in alto in modo che possa entrare l'aria
--
ciao
Abele 

 guarnizione ?
non puoi fare cosě, quel dado lavora in modo particolare e ti darebbe 
problemi
ti conviene chiudere le valvole , mettere un contenitore sotto al grosso 
dado in basso alla sinistra del termosifone, allentare leggermente il grosso 
dado ed allentare il dado della valvola in alto a destra
in questo modo svuoti il termosifone
se vuoi mettere il tappo devi prima togliere la parte che ti resta 
attaccata al termosifone e poi mettere il tappo numero 2 usando canapa per 
non farlo gocciolare.
personalmente lo farei sgoccilare bene inclinandolo su un lato e poi dopo 
avere richiuso il grosso dado a sinistra da cui esce l'acqua, infilerei due 
piccoli stracci dentro al foro di raccordi del termosifone e non mi 
preoccuperei piů.
-- 
ciao
Abele 

 Grazie.
E' semlice.
Svita la ghiera in basso a sinistra , troverai una vite (a taglio) 
avvitala in senso orario con un cacciavite  adatto ,chiudi il rubinetto
superiore  metti una bacinella in basso sotto l'attacco e con un
pappagallo svita il bullone superiore e poi lentamente quello
inferire.Lascia fuoriuscire l'acqua fin quando non vedi che l'afflusso sia
debole , a quel punto allentalo del tutto .Personalmente non hao mai usato
tappi.
Ciao
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

scusa se te lo chiedo, ma i tuoi condomini lo sanno cosa stai facendo? 
alposto dei vecchit ermosifoni ne stai mettendo di pari potenza o magari di 
maggior potenza (o minore)?
ciao.
Lo

 ha scritto nel messaggio 
news:g5a89r$s9s$1...@nnrp-beta.newsland.it...


 Ciao
Ho capito il procedimento, ma secondo me il tappo giusto che va al posto del 
dado (che resterà attaccato al termosifone) è il numero 1. Se la valvola 
tiene forse non c'è bisogno, ma preferisco avere una sicurezza in più per 
evitare danni dovuti ad allagamento.
Il tubo a "T" dove c'è la valvola, a destra è femmina e a sinistra è maschio 
e quindi ci va il tappo numero 1, o mi sto sbagliando ? 


avevo capito che il tappo volessi metterlo al termosifone per non farlo 
scolare sul pavimento
se invece vuoi usarlo come sicura per il rubinetto/valvola allora va bene il 
numero 1
quando sviti il dado del raccordo tieni fermo il corpo del rubinetto o della 
valvola in modo che non possa ruotare e svitarsi per nulla
-- 
ciao
Abele