Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa elettrica in giardino

Ora che viene il bel tempo, mi piacerebbe mettere in giardino un paio di
prese per la corrente elettrica. Vorrei fare da sola o con l'aiuto di un
amico. Sopratutto desidero fare un impianto sicuro. Cosa mi occore? C'è
qualche sito internet che spiega esattamente come procedere?
Ciao a tutti e grazie a chi vorrà rispondermi
Anna

 amico. Sopratutto desidero fare un impianto sicuro. Cosa mi occore?
Devi utilizzare componenti stagni. Al negoziante devi chiedere componenti
con grado IP 55.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver
Membro del club PPCSP
www.geocities.com/andreagalasso
 (Last updated: 30/3/01)

 con grado IP 55.
Scusa, mi è venuto in mente che forse intendevi chiedere "come si installa
una presa". Se parti proprio da zero, ti sconsiglio di cimentarti
direttamente: è una cosa piuttosto semplice, ma è anche facile farsi del
male, oggi o fra qualche anno, se sbagli qualcosa. Il mio consiglio è
guardar fare qualcuno capace, prima di mettersi a fare il lavoro da sola. Se
invece ho capito male, e volevi sapere quali componenti utilizzare, vale la
prima risposta. :-)


 con grado IP 55.
Ciao, se non mi sbaglio IP 55 vuol dire impermeabile, stagni parte dall' IP
65

 wrote in message
news:9erpsh$cn7$1...@news.flashnet.it...

Ho usato un termine improprio, in effetti. Comunque, involucri marcati IP 55
devono resistere "a getti d'acqua" mentre gli IP 65 devono poter resistere
"ad ondate d'acqua". Mi sembra chiaro che in un giardino è da prendere in
considerazione il primo caso. Fermo restando che anche il secondo va bene,
solo che costa di più.


 solo che costa di più.
Stagno in realtà significa ben poco, occorre specificare il grado di
protezione IP e basta (IP44, IP55, IP65 ecc.), non è che un componente
diventi stagno da un certo grado IP in su, se non nel gergo comune.
Tra l'altro una presa IP65 se non ricordo male dev'essere per forza di tipo
CEE con tutti gli inconvenienti del caso.
Piuttosto farei bene attenzione ad una cosa: una presa in giardino è un
invito a nozze per i ladri che si possono attrezzare di flessibile a 220V ed
utensili vari senza problemi di autonomia limitata!
Quindi alimenta la presa tramite un interruttore all'interno, magari dotato
di spia.
--
                                 Ciao dal Giampi

 di spia.
Se fossi nelle condizioni di Anna opterei piu` per un manufatto appositamente
costruito che sul fai da te.... (ahime`) cioe` cercherei nei brico center delle
prese da giardino gia` montate su torrette che si infilano direttamente nel
terreno, aventi il giusto grado di protezione (IP) e munite di un cavo isolato
in gomma e spina fusa, per l'allaccio (temporaneo) ad una presa interna.
Insomma una specie di prolunga specializzata che non costituisce "impianto fisso
utilizzatore" e quindi non ricade sotto la 46/90.
Questo sia per non incorrere in scelte sbagliate (IP non IP ecc..) al momento
dell'acquisto di  materiale da assemblare , volendo proprio tralasciare il fatto
che a noi comuni mortali (anche se progettisti di impianti elettrici) non ci e`
concesso di eseguire impianti elettrici....
ciao max

 considerazione il primo caso.
se l'estate continua così io mi orienterei invece verso la seconda
soluzione.....ormai pare di essere ai tropici !!! Per non parlare delle
inondazioni !! ;)) Con la sfiga che mi ritrovo potrei installare in terrazzo
un impianto a tenuta stagna, sicuramente assicurerei sole e siccità per
diverso tempo...stile desertificazione !!  ;)))
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

 utilizzatore" e quindi non ricade sotto la 46/90.
E' un pò più scomoda ma si toglie 3 problemi: furto, dichiarazione di
conformità e costo elettricista (mi spiace per me, sicuramente quel lavoro
glielo avrei fatto io :))
--
                                           Ciao dal Giampi
  Per rispondere è meglio far sparire "via-tutto-questo"

 diverso tempo...stile desertificazione !!  ;)))
No aspetta, quella non è sfiga, è un dono del Cielo!
Ho bisogno di te prima di iniziare un lavoro stradale a Settembre, mi
prepari un bell'impiantino di cantiere IP65... e voilà! Lavoro all'aperto
senza un goccio d'acqua!
P.S. Se funziona ti pago a peso d'oro, sempre che tu non ingrassi troppo
durante le ferie...


 glielo avrei fatto io :))
oops... :-/
ciao max

 utensili vari senza problemi di autonomia limitata!
Io ho risolto il problema dei ladri e degli allagamenti in un modo semplice:
- per la posizione della presa esterna ho scelto la corrispondenza con un
presa in casa;
- ho trapanato fino all'esterno e ci ho passato una guaina da 20;
- ho montato una scatola da esterni (per non "scavare" una scatola) Gewiss;
A questo punto la scatola può essere anche semplicemente impermeabile, visto
che ho siliconato i tre cavetti che escono dalla guaina (e tra frutti e
scatola, all'interno, per gradire, ho tappato un po' col nastro isolante,
una sicurezza in più che comunque è inutile e antiestetico per chi smonta la
scatola, ma ho voluto esagerare!) e nella corrispondente presa all'interno
dell'abitazione ho messo un bell'interruttore bipolare illuminato (al limite
si può mettere un frutto magnetotermico ma IMHO costa troppo) risolvendo
così il problema dei ladri e delle condizioni di tempo in cui una scatola
solo "impermeabile" può non essere sufficiente...
...come la vedi? IMHO è economico e non presenta inconvenienti!
Ah, dimenticavo, nella scatola esterna consiglio di occupare le tre
posizioni con una bella presa bistandard e una sucko (occupa due posizioni),
così si coprono tutte le esigenze!
P.S.: facciamo finta che ho detto che il tutto è stato certificato, ok?
;D

 ...come la vedi? IMHO č economico e non presenta inconvenienti!
Sempre che ci si ricordi di staccare l'interruttore quando si esce di casa...
:-))
ciao max

 ;D
Nulla vidi e nulla sentii, come dice il mio amico Siculo!


 ha scritto nel messaggio
news:3B1137B5...@surfexpress.de...


 Sempre che ci si ricordi di staccare l'interruttore quando si esce di
casa...
...ovvio, ma non scordare che il mio è un interruttore bipolare ILLUMINATO,
con l'accortezza di collegare la lampadina in parallelo ai contatti in
uscita avrai una fastidiosissima lucetta che ti dice SPEGNIMI ogni volta che
la guardi!    ;D

 Nulla vidi e nulla sentii, come dice il mio amico Siculo!
;D

 solo magnetotermici e niente differenziale!   ;_(
gulp ! Credo che ti convenga quanto prima fare l'investimento (30.000) per
un differenziale, si innesta sul binario DIN assieme ai "magneto" ed
aggiungie una notevole protezione nell'impianto.


 wrote in message
3B125A59...@montefusco.com...

Certo che sarebbe stata una bella coincidenza eh? :)))
--
                                           Ciao dal Giampi
  Per rispondere č meglio far sparire "via-tutto-questo"

 attraversa la parete ma la vedo dura!    ;D
Ho capito, tu vuoi proteggere solo l'impianto interno...
Perň se oltretutto temi allagamenti esterni, metti subito almeno un
differenziale puro Id=0,03A come generale o rischi grosso!
--
                                           Ciao dal Giampi
  Per rispondere č meglio far sparire "via-tutto-questo"

 Certo che sarebbe stata una bella coincidenza eh? :)))
ma guarda un po'.....
e io che avevo abboccato  ingoiando amo e metri di lenza.... :-)))
ciao max

 differenziale puro Id=0,03A come generale o rischi grosso!
Direi che non li temo, però se mi dite che costa solo 30'000 lo cerco
subito...
...OBI?   ...no, forse no...
...su internet?

 ...su internet?
Mah! Sul momento non so esattamente quanto costi un differenziale puro,
comunque piů che da OBI proverei da un grossista di materiale elettrico.
Lě lo trovi sicuramente.
Comunque 10.000 piů 10.000 meno non cambiano la situazione, l'importante č
metterlo.
Se preferisci, visto che hai due linee (luce e prese?), puoi metterne due,
cosě in caso di guasto sulla luce utilizzi le prese per collegare una
lampada e riparare il guasto; in caso di guasto sulle prese hai la luce...


 lampada e riparare il guasto; in caso di guasto sulle prese hai la luce...
...vedo che anche tu sei prudente!    ;D