Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tubo otturato

dell'acqua calda. E' un tubo che partendo dal bruciatore si abbassa quasi 
fino al pavimento per poi risalire di oltre due metri fin sopra la finestra. 
Penso che sia intasato di calcare nel punto pi� basso,perche l'acqua scorre 
a stento e il bruciatore non riesce a partire.L'idraulico ha provato a 
stapparlo con una pompa , ma la manovra non � riuscita. Cosa posso fare per 
risolvere il problema senza dover rompere il muro e tagliare il tubo in 
oggetto?
P.S.Ho tolto i rubinetti e l'acqua non scorre ugualmente. 

 P.S.Ho tolto i rubinetti e l'acqua non scorre ugualmente.
 Prova con la pompa a pressione lavamacchina (quelle piccoline) 

 oggetto?
ci sono in commercio molle a spirale di varie lunghezze. Vanno infilate nel
tubo facendole girare con un' apposita manovella. Forse puo' funzionare.
---
ciao, Piero


scollega il tubo dal bruciatore
metti un raccordo al tubo del rubinetto che hai tolto e collegaci un tubo in 
plastica che farai scolare in un secchio in plastica
procurati una pompetta in plastica , quelle da travaso collegate al trapano 
vanno benissimo
collega due tubi alla pompa , quello di aspirazione lo fai pescare  nel 
secchio e l'altro  abbastanza lungo lo colleghi  al tubo che hai staccato 
dal bruciatore
devi collegarlo bene in modo che non ci siano perdite, magari usa un tubo 
come quello per innaffiare il giardino ed usa il suo raccordo  in palstica 
che avviterai  al tubo in modo che non ci siano perdite
metti nel secchio un p� di acqua e aggiungi acido muriatico
metti in moto la pompa e fai circolare il liquido
fai circoalre a lungo e vedrai che un p� alla volta il flusso aumenter�.
mano a mano che il flusso aumenta cambia il liquido e aggiungi altro acido
usa guanti , occhiali  e lascia una buona ventilazione
-- 
ciao
Abele 

oggetto?
Se � calcare basta scioglierlo nell'acido :-)
Apri il tubo in basso.
Munisciti di un secchio, di una pompa e di un tubo di gomma abbastanza
lungo.
Metti il secchio in modo che fluidi in uscita dal tubo vi finiscano
dentro.
Riempi il secchio di acqua e aggiungici un paio di bottiglie di acido
muriatico.
Pompa la miscela attraverso il tubo di gomma introdotto nel tubo
otturato.
Ci vorr� del tempo...
Di tanto in tanto reintegra l'acido che il calcare si pappa.
Boiler

 SNIP!
EHi... era la MIA idea! ;-)
Boiler


bruciato sul filo di lana, anzi sul  tubo otturato  ;-))
li ho spurgati proprio oggi ma per altri motivi
 ho avuto bisogno di acqua molto  calda  ed ho alzato al massimo il 
termostato dell'acqua .
dopo pochi secondi  ho sentito uno strano crepitio nella caldaia che ho 
spento subito .
quando l'ho riaccesa sembrava finzionare tutto bene ma dai rubinetti  � 
sceso tutto il calcare che per lo sbalzo termico si era staccato dai tubi 
dentro alla caldaia
� bastato togliere un rubinetto ed � uscito di tutto, decisamente comodo 
pulire i tubi in in quel modo ma ovviamente non � stato voluto ma solo 
casuale
-- 
ciao
Abele 

 Boiler wrote:

Dopo il trattamento con l'acido la ruggine che prima era coperta dal
calcare, è libera e si discioglie nell'acqua che ristagna nei tubi.
Quando aprirai il rubinetto uscirà
acqua sporca che poi si pulisce progressivamente perché non c'è il
tempo perché la ruggine vi si ridisciolga. Considera che ho fatto il
trattamento ad ottobre dell'anno scorso ed ancora esce acqua sporca
che intasa di continuo i frangigetto dei rubinetti.

 che intasa di continuo i frangigetto dei rubinetti.
puoi sempre  lasciare il calcare cos� non avresti altri problemi  :-)
-- 
ciao
Abele 


Il consiglio che pensavo si potesse dedurre era:
Valuta la possibilità di sostituire subito il tubo otturato perché se
dopo il trattamento dai rubinetti esce acqua sporca sarai comunque
costretto a cambiarlo.