Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: luce che non si accende più

La scorsa settimana ho ritinteggiato casa. Mentre smontavo il lampadario 
della camera ho sentito un paf, e la lampadina ï¿œ partita (o almeno cosï¿œ 
pensavo). Oggi ne rimetto una nuova e.... la luce non si accende piï¿œ. Ho 
staccato i fili dal vecchio attacco e ne ho messo uno nuovo provando 
un'altra lampadina. Niente da fare.
Cosa puï¿œ essere successo?

uttis ha scritto:

Controlla con un tester se tra i fili attualmente e' presente
tensione (anche se dovrebbe essere sufficiente la prova
con la lampadina), se no puo' darsi che tu tirando i cavi
abbia strappato uno dei cavi o abbia interrotto una
giunta tra dei cavi.
 
Ciao
-- 
Giorgio Bibbiani
 

Cosa puï¿œ essere successo?
 
Prova a tirare giï¿œ e smontare il portalampadina e guarda in che stato ï¿œ; ï¿œ 
possibile che si debba cambiare o, magari, solamente cambiare il cavo 
interno al lampadario.
 
Gi 
 

Dopo dura riflessione, uttis ha scritto :

Cambia il fusibile.
 
Alberto
 
 

Albe Vï¿œ ha scritto:

La spiegazione mi ispira, perchï¿œ i fili li ho solo sfiorati, non possono 
essersi staccati.
Ma dove sta il fusibile? Dietro l'interruttore a parete? Significa che 
ce n'ï¿œ uno per ogni lampadario? Si puï¿œ sostituire facilmente?
Scusate per le domande idiote.

 ce n'ï¿œ uno per ogni lampadario?
io non ne ho mai veduti dei fusibili specifici per ogni lampadario...tra 
l'altro coi salvavita l'uso dei fusibili s'ï¿œ ridotto. Ricordo degli 
interruttori bifase o trifase (vecchiotti) dotati di fusibili, ma per 
attaccarci apparecchiature che ciucciavano parecchia corrente. Poi non 
so, si puï¿œ sempre mettere il fusibile su ogni punto luce, questione di 
gusti.

Il 29/11/2013, mariooggi ha detto :

Nel mio vecchio ufficio l'impianto che trovammo aveva i fusibili per 
'zone', quindi ad esempio un fusibile per l'illuminazione ufficio e 
sala riunioni, un fusibile per le prese bagno e antibagno, ecc...
 
Poi a monte c'erano anche i magnetotermici ed un differenziale 
generale, perï¿œ i fusibili c'erano.
E' stato il 'paf' scritto dall'OP a ricordarmi i fusibili.
 
Alberto
 
 

Albe Vï¿œ ha scritto:

Ma dove lo trovo questo fusibile? Oggi, dopo essermi fatto prestare un 
cacciavite-tester da un amico, ho accertato che tutti e due i punti luce 
della camera non funzionano. A questo punto perï¿œ non sono piï¿œ in grado 
di proseguire da solo.
 
 

di proseguire da solo.
 
Allora ci vorra' un elettricista
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 A questo punto per� non sono pi� in grado di proseguire da solo.
 
Proviamo a riassumere:
smanettando il lampadario hai sentito un "paf"
Il paf potrebbe essere la lampadina che si � fulminata e/o i fili che in 
seguito ad un corto si sono interrotti.
Se anche gli altri punti luce della stanza sono isolati � probabile che si 
sia verificata anche la seconda ipotesi.
A questo punto devi trovare la scatola di derivazione dalla quale partono i 
fili che giungono ai punti luce della stanza, aprirla e verificare eventuali 
fili interrotti.
Se anche l� non trovi nulla, devi risalire ulteriormente, fino ad arrivare 
al contatore