Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riparare tubo arrugginito che perde

Ho un tubo dell'impianto di riscaldamento che perde da un paio di forellini.
Non vi sto a descrivere la situazione penosa, è un tubo arrugginito
che sarebbe da sostituire, ma per vari motivi il lavoro non si può/non
conviene farlo adesso.
Perciò devo tappare questi fori urgentemente.
Pensavo a qualche stucco. Una volta avevo visto in vendita una specie
di stucco da impastare con le mani e da appiccicare dove si vuole,
dopodichè indurisce, ma non so come si chiama.
Qualcuno mi sa dire che cosa potrei usare?

 ha scritto:

Saldatrice stop.
-- 


non userei la salda, piuttosto mi cospargo il capo di cenere e trovo un 
"Giuseppe Tubi" che venga col cannello a fare la brasatura.


prova a cercare "acciaio liquido". Se trovi video decenti, vedi come 
stendono alla svelta uno strato e ci girano intorno tela o garza robusta, 
alternando, come se facessi della vetroresina, varie volte. La toppa dura 
più del tubo stesso.
Credo siano resine epossidiche bicomponente a spatola, cmq siccome è un 
sistema che lavora in pressione, conviene armare con tele o garze o 
reticelle per aumentare la resistenza, e soprattutto avvolgere attorno 
all'intera circonf e tirare bene


Purtroppo la posizione e lo spazio non consentono di girare attorno al tubo,
posso vedere il buco attraverso una fessura di 5 cm che mi basta appena per
passare con una spazzola di acciaio e fare un po' di pulizia dalla ruggine.
Perciò impossibile saldare.
Non vedo altre possibilità all'infuori di un prodotto chimico da iniettare, spatolare,
colare sul tubo, anche in più mani/strati e che indurisca in poche ore
durante le quali posso spegnere e svuotare l'impianto di riscaldamento.
Ovviamente si tratta di una riparazione di emergenza per chiudere la falla
per alcuni mesi, poi andrà fatto un lavoro serio.
 
Cercherò questo acciaio liquido, in alternativa che cosa potrei usare?
Serve qualcosa che entri un po' nel buco e  aderisca tenacemente alla
superficie esterna  del tubo e capace di resistere alla pressione di circa 3 bar
senza il rinforzo di bendaggi, nastri, fibre o altro.


Il link non mi porta a niente.
Cos'è? Bostik gomma liquida? Non mi sembra in grado di resistere alla pressione ma lo guarderò
meglio. Grazie.

 sembra in grado di resistere alla pressione ma lo guarderò meglio. Grazie.
 
prova il link corto, io lo vedo bene
https://amzn.to/472wOPb
 
 
resiste fino a 12 bar e 160 gradi, pure troppo
 

 ha scritto:

Sto "acciaio liquido" non è altro che epossidica bicomponente grigina.
 
Io pulire bene il tubo e farei una specie di bicchiere che
 raccolga la perdita riempiendolo di resina più è  spessa più darà
 garanzie IMHO.
 
Una colatina sopra nn serve a nulla. 
-- 


ma servirebbe un cannello professionale o anche qualcosa di hobbysrtico
in modo che possa da solo fare il lavoro
e cosa si fa per preparare la zona ?

 Una colatina sopra nn serve a nulla.
 
aggiungo
non so se il foro è piccolino ma starei attento a non far colare la 
sostanza dentro, a limite mettendo un minipezzetino di plastica a fare 
da minitappo;
come suggerito poi devi fare in modo di avvolgere il piu possibile il tubo
con la resina quindi un po dietro al tubo devi andarci a limite usa un 
qualche attrezzo ad uncino per fare la cosa e prima di mettere la resina 
pulisci tutto bene soffiando e/o aspirando
 
il lavoro verrà bene quant piu' riesci ad ammorsare la resina dietro e 
anche in larghezza in modo da chiudere molto bene avvolgendo quanto di 
piu' il tubo;
tra l'altro il tubo sei sicuro che perde solo dalla parte che vedi e 
dietro no? giusto per evitare di rimetterci mano
 
 

 dopodichè indurisce, ma non so come si chiama. 
 
Il prodotto è tipo questo:
https://www.amazon.it/Weecon-Repair-Stick-Multi-57g/dp/B086KF9T5N?th=1
 
Io l'ho usato su una pompa di ricircolo di una piscina. La pressione lì era di 2bar e
il buco era nella scocca di ABS. Nella plastica non è che attaccava troppo bene...
difatti dopo alcune ora di esercizio, la toppa perdeva nuovamente.
Allora feci un altra prova: prima irruvidii la superficie e ci detti uno strato di attak.
Dopo seccata quella, ci rifeci la toppa con quel prodotto e dopo mezza giornata 
feci partire la pompa: ha durato circa un anno e poi ha iniziato nuovamente a zampillare.
Rifatto il trattamento e ancora un altro anno di durata. E così via... fino a che cambiammo
la pompa.
Il  link che ho riportato è il primo che ho trovato, ma ne trovi quanti ne vuoi. 
Magari, se puoi, abbassa pure la pressione a 1,2Bar... perché tanto che ti servono 
3bar nell'impianto di riscaldamento? Sei al limite, ed è strano che non ti si apra la valvola 
di scarico di sicurezza in caldaia.
Riguardo allo spazio per operare efficacemente, visto che tanto hai già rotto il muro, ti conviene allargare ancora un po l'apertura. 
L'ideale sarebbe avere lo spazio sufficiente per metterci una fascetta di riparazione, tipo questa:
https://www.ebay.it/b/Collare-Riparazione-Tubi/3191/bn_7032028057
 
Naturalmente, come vedi, ti serve tutto lo spazio intorno. Difatti, se i due buchini li vedi davanti, i bullone del collare dovrà andare esattamente dalla parte  opposta. Quindi, era solo per fare una panoramica delle opzioni possibili,
ma capisco che questa non sia applicabile nel tuo caso.

 ma capisco che questa non sia applicabile nel tuo caso.
 
credo che abbiamo dato molti suggerimenti
probabile che risolva bene
 


ed una toppa con tirafasce a vite riusciresti a farcela 
passare ?
è una sorta di bandella curva con degli stringitubo a vite. 
Sotto ovviamente una toppa in gomma dura e liscia, per non 
fare un contatto a secco.
 
Circa l'adesione della epoxy su ferro, è molto buona, ma 
pulisci proprio bene la ruggine e sgrassa con acetone 
abbondante prima di stenderla.
Non indurisce in poche ore, ma in MINUTI, sicché a lavorarla 
dopo avere mixato le due paste devi fare PRESTO (mescolane 
poco alla volta, sempre con spatoline pulite e cmq distinte 
da quella che usi per miscelare. Se no poi ti tocca a 
buttare tutto.
Quindi usa tre spatoline o legnetti piatti o cosa, due per 
le paste singole, per i componenti, una (a perdere) per 
impastarli e spalmare.
Le altre si dovrebbe riuscire a pulirle. Se invece che in 
barattolini sono in tubetti, ti basta solo la terza a perdere
 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
MarioCPPP
 

Il 06/11/2023 20:38, El_Ciula ha scritto:

"Saldatrice stop" una fava!
Primo devi svuotare il tubo che nella peggiore delle situazioni può 
voler dire svuotare l'impianto; secondo se perde da "un paio di 
forellini", a meno che non siano causati da correnti vaganti magari 
perchè l'OP abita vicino ad una ferrovia, sono i primi a far capolino in 
uno spessore del tubo già gravemente compromesso ... il rischio è che 
colui che fa il lavoro con la saldatrice debba rincorrere i forellini 
con risultati non prevedibili.
 
Secondo me l'OP può risolvere *provvisoriamente* con pezze di gomma tipo 
camera d'aria, e faascette a vite per comprimere la gomma esattamente 
sui forellini ...
 
 
 
-- 
E. Delacroix
 
Il 22/10/2023 09:33, Giovanni ha scritto:
 > Sebbene con un'istruzione universitaria, solo da qualche giorno ho 
capito che Hamas non è un persona ma un organizzazione.
 >
 > A questo punto ho chiesto un po' in giro ai miei familiari e ai miei 
amici, e quasi tutti erano convinti della stessa cosa.
 >
 > I media nostrani dovrebbero, penso, farsi un po' di autocritica.
 >
 > Giovanni.


Ho suggerito anch'io la soluzione ... senza aver letto prima tutto il 3d 
accidenti! :)


 accidenti! :)
 
ma leggete prima di rispondere ?
 
l'OP dice:



non bisogna avere una laurea ma cmq per usare un cannello un minimo di 
esperienza serve.
 
ma quel tubo è libero oppure parzialmente murato? Comunque da quello che 
mi ricordo basta che sia sommariamente pulito e poi ci vai con ottone o 
qualche altra lega.


Trattasi quindi di un forellino gentile che si è autodenunciato?
 
L'OP dice anche di un *paio* di forellini ... va da se che deve farsi 
largo quel tanto che basta per liberare da una parte e dall'altra lungo 
il tubo quanto basta per mettere in luce eventuali altri forellini ... 
non credo che il tubo sia dentro il calcestruzzo, no?


 non credo che il tubo sia dentro il calcestruzzo, no?
 
Sì, è proprio immerso per metà in senso longitudinale nel calcestruzzo o cemento, non
so bene la differenza,
Roba degli anni 50, tutto arrugginito. In più davanti ci sono altri tre tubi che scorrono
paralleli, questi più sani, ma che ostacolano il lavoro Tutto era poi immerso in una malta
fradicia che è venuta via grattando un po'.
Comuque spero di aver risolto, ho messo pezzi di rete sottile zincata immersi nella resina/colla
epossidica, tre strati, attendendo che la resina si indurisse tra uno strato e l'altro.
Sarà la temperatura bassa, o la resina vecchia che avevo a casa, ma vedendo che si induriva
lentamente l'ho riscaldata con un termoventilare. L'importante è che il primo
strato abbia fatto presa bene sul tubo e sul cemento, i successivi strati mi sono sembrati
anche superflui.
Ho dato pressione da 2 ore è pare tenere. Inoltre il tubo riscaldatosi dovrebbe completare
l'indurimento della resina. Spero che resista fino a primavera quando
faremo sostituire i tubi vecchi.
Grazie a tutti del supporto.

 qualche altra lega.
 
quale cannello consigleresti
da quel che ho capito dietro non ci va ma credo che il foro l'abbia 
dalla parte dove ci arriva anche se con spazio molto stretto; credo che 
il metallo riesca a scaldarlo bene tutto quindi poi la lega di 
conseguenza si diffonderà bene;