Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fancoil al posto di termosifone...

tralasciando il discorso equivalenza calorifera(ica) :-), che pro e contro 
ci sono nel sostituire un termosifone classico in alluminio con un fancoil 
appunto?
http://urlin.it/545a6
 
 
Ciao
 
 
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 appunto?
 
La maggior potenza esprimibile consente di diffondere con maggior 
velocitï¿œ il calore in ambiente, il che consente di tenere spento 
l'impianto fino all'ultimo momento prima del rientro, e di poter 
lavorare anche con temperature di mandata inferiore, ma soprattutto di 
poter avere acqua di ritorno molto piï¿œ fredda.
Il che significa che in due condizioni c'ï¿œ una netta convenienza:
- Ambienti utilizzati per poche ore, dove la velocitï¿œ di raggiungimento 
del comfort significa risparmio
- caldaia a condensazione, dove l'acqua di ritorno piï¿œ fredda significa 
maggior efficienza della caldaia (potenzialmente, si potrebbe anche 
avere condensazione dove col semplice radiatore non si avrebbe 
proprio).
 
Come contro, il fancoil ha:
- maggior consumo elettrico (in genere perï¿œ compensato dal minor tempo 
di funzionamento delle pompe dell'acqua)
- maggior movimento di polvere
- rumorositï¿œ
- temperatura oscillante (soprattutto quando il termostato del fancoil 
ha un'isteresi troppo ampia o quando la mandata dell'acqua ï¿œ troppo 
alta).
 
Alberto
 
 

 Ciao
 
 
ï¿œ un po come per questi cosi qui a gas (che perï¿œ come resa termica 
secondo me sono meglio)
http://tinyurl.com/ofxcwzf
 
dopo un anno diventano un incubo orribile perchï¿œ la ventola rumoreggia 
come un motore d'aereo anche se ci fai la manutenzione.
Cosï¿œ anche le vibrazioni del telaio.
poi il costo della corrente non rende conveniente la cosa.
 
imho sono comodi solo per seconde case o locali aperti una volta l'anno 
o pochissimo
 
-- 
Alla fine vince l'entropia

 tralasciando il discorso equivalenza calorifera(ica) :-), che pro e contro
 
 
 
bhe... uno a caso.....
 
 
dismetti per esempio , quei tubi tuboni del cazzo, in acciao
o cazzomateriale che pesa ? tot al okg ???? non isolati ???
faccio 300 kg che la tua caldaia scalda con acqua preziosa
a 70 gradi... e fino a che i 300 kg non hanno 70gradi sono
un CIUCCA CALORE... :)
ABBASSA RENDIMENTO :)
MERDACCIA CHE SCOTTA :(
O quel che voi...... :)
 
tu metti bellissimi nuovi tubi , magari in multistrato
e li metti in alto ... in un pezzo verticale tra il
soffitto e i mobili di arredamento.. e togli quei merda
calorifori di merda che equivalentemente ti trovi :)
 
recuperi spazio... metri quadri calpestabili.. che
tanto il saccommanni te li fa pagare...  che credi :(
 
recuperi isolamento...
 
risparmi il caldo che la tua caldaia fa per scaldare i merdatubi...
 
e....
 
non vedo svantaggi :) o contro :)
 
 
 
 
ciao
 
 
mario
 


hai sbagliato prodotto un fancoil ï¿œ una sorta di radiatore dell'auto in 
cui entra acqua calda di caldaia e butta fuori aria calda

 cui entra acqua calda di caldaia e butta fuori aria calda
 
 
 
a cleber... lo spieghi ??????
 
auguri.....


 
c'ï¿œ comunque un problema a montare un solo fancoil in un impianto a 
radiatori..finisce che al fancoil cheh a maggior perdita di carica 
circola poca acqua

 circola poca acqua
 
no.... guarda... dipende dalla portata.. se la portata della pompa
della caldai ï¿œ sui 150-200 ï¿œitri... non hai problemi.. bastano
due collettori del 16mm per fan coil CON VENTILATORE.. non quelli
normali... e quindi almeno 5000 w lï¿œuno ... 10.000 w due... che
sono.. pratimente 100 m2 ... normisolati.... per un apparamrnto
quasi doppio di quelli che ora vendono ....
 
se inveve la preoccupazone... ï¿œ che ne monti uno solo ... in un
appartamwnte medionormale... bhe
 
ci sono fan coil con una sola batteria da 6-7 cm di spessore larghezza
che arrivano tra 1000- 1500 w... per esempio... e senza ventilazione
elettrica.. solo naturale....
 
cmq fan coil a vita...
 
IO L'ANNO PROSSOMO CAMBIO CALDAIA E L'IMPIANTO ... ME LO FACCIO DA SOLO...
 
SE VIVO.. FACCIO FOTO..
 
CIAO
 
MARIO