Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sommersa pozzo

Ho un problema da risolvere con la sommersa del pozzo
mi piacerebbe che quando chiudo il rubinetto la pompa si ferma di funzionare 
, qualcuno ha esperienza in merito?
l'idraulico mi ha sparato una cifra poco accessibile.
ciao a tutti 

 ha scritto nel 
messaggio news:CXBIh.9896$o%.3329@tornado.fastwebnet.it...
un pressostato?

 ha scritto nel 
messaggio news:CXBIh.9896$o%.3329@tornado.fastwebnet.it...

Devi semplicemente mettere un pressostato in  una qualsiasi parte 
dell'impianto, questo strumento dal basso costo funziona come un 
interruttore comandato dalla pressione dell'acqua, và collegato 
all'alimentazione della bobina del teleruttore/termico che aziona la pompa. 
Quando chiudi il rubinetto sale la pressione che fa aprire il pressostato, 
si interrompe l'alimentazione al teleruttore e la pompa si ferma, quando 
apri l'acqua la pressione scende ed il pressostato chiude.
Se hai cognizione di idraulica è una cosa abbastanza semplice, diversamente 
fai attenzione, il pressostato generalmente va tarato. Ti consiglio anche il 
montaggio di un vaso di espansione, più sarà grande e meno volte attaccherà 
la pompa salvaguardandola.
Ciao. 

Frecciasan ha scritto:

monti un pressostato (non ricordo il costo ma < 20 euro)
e a questo punto anche un manometro (10euro), sempre utile per
verificare la pressione nei tubi e il corretto funzionamento di pompa
e pressostato
sostanzialmente tramite due molle "legge" la pressione dell'acqua
all'interno dei tubi e apre chiude un contatto, puoi tarare le
pressioni di apertura e chiusura ma le impostazioni di fabbrica (credo
1,4 e 2,8 bar) normalmente sono più che sufficienti:
quando apri il rubinetto la pressione cala, quando arriva al minimo
stabilito il pressostato accende la pompa, quando la pressione
raggiunge il massimo la spegne (facilmente quando hai chiuso il
rubinetto ma potrebbe anche farlo prima se la portata della pompa è
superiore a quella del rubinetto)
per maggior sicurezza può essere utile anche montare un vaso di
espansione chiuso... ti serve a mantenere la pressione nei tubi
pressochè costante
per altre info visita qui
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/autoclave.html
Max

 pressochč costante
Il pressostato SENZA vaso di espansione non č il massimo.
Si rischia di avere un funzionamnto troppo "intermittente", con avaria della 
pompa.
Quindi,o metti pressostato + vaso di espansione, oppure, se sei certo della 
perfetta tenuta dell' impanto, metti un pressoflussostato (ad esempio, il 
"Domino" della Lowara), che fa funzionare il motore solo quando č richesta 
acqua, e lo spegne appena non c'č piů richiesta (sente, appunto, il 
passaggio dell' acqua).
Un pressoflussostato costa una 60ina di euro.... 

infatti "l'idrico" mi aveva parlato di un vaso d'espansione,
ma non mi piaceva l'idea in quanto lo dovrei montare nel pozzetto
dove c'e' il carotaggio della pompa .
sarà una cosa temporanea che durerà 5/6 mesi.
fate conto che l'acqua la uso in maniera costante per 4/5 volte  per 30 
minuti al gg
quindi non c'è il problema di un apri e chiudi repentino,
il tubo sarebbe quello da 1"¾ che va in profondità 36 metri
e diciamo che installerei proprio il tutto nel pozzetto con il quadro 
elettrico a 4 metri ca di distanza,
la pompa è stata sostituita con una nuova di trinca 220v 1.5hp e
 noto che a differenza di quella vecchia
tiene il tubo sempre carico di acqua,
nel senso che la vecchia quando accendevo dovevo
aspettare quei 10 secondi perchè arrivasse l'acqua così tutte le volte che 
accendevo,
 ora questa ha diciamo l'acqua pronta appena accendo
(tranne giustamente la prima volta quando la misi in funzione)
direi che con il solo pressostato divento un re,
anche perchè alla sera spengo il generale quindi se ho
un calo di pressione durante la notte dovuto a qualche perdita
lungo i tubi non partirebbe se non solo la mattina quando accendo il tutto
scusate la lunghezza, ma cerco di farvi capire al meglio..
ciao e grazie ancora a tutti 

 ciao e grazie ancora a tutti
Ok, allora non vale la pena (anche perchč comunque il pressoflussostato 
induce una certa perdita).
Metti un pressostato, tarato magari ad una pressione un po' alta (in modo 
che, con il minimo utilizzatore, la pompa NON stacchi).
Per il punto, scegli tu quello piů conveniente! 

ma cosa costerà un vaso più un pressostato?
se è questione di 50/60 euro di differenza quasi quasi ce lo metto e amen
giusto perchè oltre la spesa cambiare una pompa a 36 m di profondità
non è una passeggiata!!!
grazie dei consigli lunedì mi metto all'opera
ciao 

 grazie dei consigli lunedì mi metto all'opera
Buon lavoro, senti che dicono anche gli altri! 

 Se servissero altre informazioni sono qui...
sei in città (non penso) o in zona agricola/forestale/ctà-montana ?
hai dovuto feare richieste o denuncie a qualche ente locale?
io sono in collina fuori Bo... sono collegato solamente ad una piccola
sorgente con cisterna di raccolta... ma oramai l'acqua scarseggia e
credo dovrò scavare un po'... anche perchè x l'acqua "comunale" mi
stanno mettendo un po' i bastoni fra le ruote e i costi sono
elevatissimi (+ o meno come trivellare... ma i metri sono anche
300 !!!!)
Max