Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sbalzi di pressione nell'impianto di riscaldamento (...per Paul Hass e per tutti...)

Ciao a tutti,
ho notato che la pressione dell'acqua nel mio impianto di riscaldamento
ha degli sbalzi piuttosto elevati a seconda che sia acceso o meno. Mi
hanno detto che è dovuto al fatto che il mio impianto è piuttosto
grande (oltre 220 litri d'acqua) in proporzione al vaso di espansione
della caldaia (8 litri). Secondo voi l'analisi è corretta?
A questo punto ho contattato un idraulico per farmi montare un vaso di
espansione supplementare... ma come sapete gli idraulici sono molto
preziosi e dunque continuo a sollecitarlo senza molto successo (a parte
le solite promesse).
La mia domanda è la seguente: è un porblema se l'impianto subisce
degli sbalzi di pressione da 1,2 atm (da freddo) a 2,30-2,50 atm quando
molte zone dell'impianto fanno richiesta di acqua contemporaneamente?
La valvola di sfogo della caldaia è tarata a 3 atm, ma la mia
preoccupazione è rivolta ad eventuali rotture dei tubi dell'impianto
(sotto i pavimenti sigh) o a rotture delle valvole dei radiatori con
conseguenti perdite ecc.
Che ne dite, queste pressioni sono preoccupanti?
Ciao a tutti e grazie per le risposte che vorrete inviarmi.
Marco

purtroppo non ho la risposta; però mi interessa. Io, da acceso sono a
1,8-2, da spento a 0,5-1 (ben sotto al tuo). Problemi?

degli sbalzi di pressione da 1,2 atm (da freddo) a 2,30-2,50 atm quando
Per la mia esperienza hai qualcosa che non va, ho l'impianto a pavimento per 
120mq, passo stretto, mai avuto sensibili variazioni di pressione al 
manometro della caldaia (1,2 atm).

Annie ha scritto:

Il mio impianto è tradizionale (a radiatori) e, se non erro, l'acqua
raggiunge quindi temperature sensibilmente maggiori rispetto ad un
riscaldamento a pavimento (temp attorno ai 30 gradi?), di conseguenza
l'espansione dell'acqua è maggiore e di conseguenza la pressione
cresce (se non assorbita dal vaso). E' corretto?
Inoltre penso che il problema (che esiste) è il vaso sottodimensionato
(e dunque vorrei installare il secondo). Vorrei conferme in merito a
questa diagnosi, ed inoltre il mio quesito è capire anche se,
nell'attesa dell'idraulico, rischio di rovinare l'impianto oppure no.
Grazie, ciao,
Marco

 Che ne dite, queste pressioni sono preoccupanti?
No, vai tranquillo, anche se il vaso è leggermente sottodimensionato.
Se proprio vuoi giocare al piccolo termotecnico, puoi calcolare
da te stesso l' esatto dimensionamento del tuo vaso di espansione :
                               0,035 * C
            V   =    _______________
                                         Pi
                             1  -     ____
                                         Pf
Dove :
V =   volume del vaso in litri
C =   contenuto in litri d' acqua dell' impianto
Pi =   pressione di precarica del vaso
Pf =  pressione di taratura delle valvole di sicurezza
Nel tuo caso, se la pressione di precarica corrisponde alla pressione
a freddo dell' impianto (1,2 atm), il volume V risulterebbe di 13 litri.
Cordialità.
                 Paul

Grazie per la tua cortese e precisa risposta.
Ne approfitto per chiederti se, nell'attesa dell'idraulico (che
continuo a sollecitare), le pressioni che ho nell'impianto possono
rovinare tubi, giunzioni, elettrovalvole, valvole dei termosifoni ecc.
Inoltre credi che non sia necessario aggiungere un ulteriore vaso? La
pressione di precarica del vaso attuale è 0,8 atm dunque mi servirebbe
un vaso di circa 11 litri, ma con pressioni elevate (prossime ai 3 bar)
se tutti i radiatori partono assieme, giusto? E dunque torna la domanda
iniziale, queste pressioni alla lunga possono portare danni?
Scusami dei dubbi, grazie ancora,
Ciao, marco

 ha scritto nel messaggio 
news:1140075523.1...@o13g2000cwo.googlegroups.com...


 iniziale, queste pressioni alla lunga possono portare danni?
Qualsiasi componente l' impianto sopporta senza problemi
pressioni pari a quella di taratura della valvola di sicurezza (3 atm).
Cordialità.
                Paul

pressioni pari a quella di taratura della valvola di sicurezza (3 atm).
Grazie, questo era il dubbio che maggiormente mi preoccupava.
Ciao e grazie, Marco