Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scatola per relè finder 26.01

Devo montare una decina di relè finder 26.01 per comandare i vari punti luce 
della casa, mi domandavo se esiste già una scatola adatta a questo scopo o 
se c'è un modo specifico per montarli su una scatola centralino o qualcosa 
di simile per fare un bel lavoro.
Non trovo immagini sul web, non ditemi di comperare quelli con supporto DIn 
perchè ho già il modello indicato che ho avuto a costo zero.
 
Grazie 
 
 
 
__________ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 7825 (20121221) __________
 
Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
 
www.nod32.it
 
 
 
 
 

 Grazie
 
Prendi degli zoccoli octal x guida din, e incollaci sopra il rel� con del 
bicomponente, lo fai per tutti e li trasformi in rel� per guida. 
 
 

 supporto DIn perch� ho gi� il modello indicato che ho avuto a costo zero.
 
Il 26.01 � fatto per essere volante in scatola di derivazione oppure pu� 
essere ancora, sempre in scatola di derivazione, usando le scanalature 
presenti in molte scatole, e delle viti, che passanti attraverso il corpo 
del relay, si avvitteranno nelle scanalature. Metterli in un centralino 
significa trovare un metodo di fissaggio (vedi quelli del Ciula) che non � 
di certo "a regola d'arte"... Se non hai scatole di derivazione abbastanza 
grandi, o se non hai necessit� di certificare il lavoro, fai pure come ti 
viene meglio, ma � consigliatissimo usare i puntali capicorda nei cavi che 
metti nei relay... 
 
 

 (vedi quelli del Ciula) che non � di certo "a regola d'arte"...
 
Beh, � sempre meglio che lasciarli alla cazzo a fare da ragno dentro una 
scatola.
 
Se hai una idea migliore... 
 
 

 ï¿œ consigliatissimo usare i puntali capicorda nei cavi che metti nei relay...
 
mai provato ma potrebbero entrare nel supporto porta frutto DIN
 
ciao
 
 

 Se hai una idea migliore...
 
La mia idea cozza contro l'esigenza di tenere i 26.01. Io metterei degli 
zoccoli da barra din e userei relay da "foro passante" sugli zoccoli.
 
http://img4.annuncicdn.it/20/41/20411f7a00c6a8b903596e72ca61454a_big.jpg
 
 
 Non vedo il motivo di usare relay a vista su un centralino di impianto 
"civile"... 
 
 

A proposito di relè in scatola di derivazione, un piccolo problema ce l'ho anche io. Io ho messo dei findler volanti (a ragno, o a cazzo)non so il modello. Mi sta bene così.
Però volevo attenuare il rumore di scatto che mi da un po' fastidio, specialmente in una scatola di derivazione a contatto con la camera da letto.
Ho provato il consiglio valido di avvolgerli in un po' cartone, ed è migliorato. C'è altro che possa fare?
Grazie
Fix 

Ho provato il consiglio valido di avvolgerli in un po' cartone, ed � migliorato. C'� altro che possa fare?
 
Avvolgerlo in gommapiuma?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

Fix
 
Generalmente il rumore da fastidio quando il relay va a contatto con il 
tappo della scatola. Sconsiglio qualsiasi ricopertura dei relay: con tutte 
le certificazioni e norme necessario per cavi, morsetti, fascette ecc, tu 
stai mettendo CARTONE in una scatola di derivazione... Io ti consiglierei di 
sostituire il relay con uno elettronico: assenza di rumore, soft-on e 
soft-off, accensione per il passaggio a zero della corrente. Cerca tra i 
prodotti Finder o Relco. A casa mia ho usato dei Relco RT/UN, descritti qui:
http://www.relco.it/italiano/catalogo/10/pdf/RELCO10%20300.pdf