Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Misura dispersione verso terra

Ciao a tutti, ho un problemino. Vorrei procedere alla misurazione della 
dispersione di cui è dotato il mio impianto elettrico verso terra. 
Esiste una misura che ne so diciamo "normata"? Dispongo di un multimetro 
digitale, come lo devo utilizzare? 
Grazie 1000
Matteo76va


Non ho capito bene. Vuoi misurare davvero la dispersione dell'impianto 
(che nel migliore dei casi dovrebbe essere nulla) o la capacità di 
dispersione della tua terra (impedenza di terra).
Ciao Boiler

, Boiler <""we_like_when
\"@
email_h...@crash.ch
"> <Boiler <""we_like_when
\"@
email_h...@crash.ch
">> ha scritto...

Voglio misurare la capacità di dispersione (impedenza di terra).
Grazie ancora

 Voglio misurare la capacità di dispersione (impedenza di terra).
Una misura seria richiede apparecchiature apposite (e costose).
Puoi avere un'idea prendendo una resistenza di potenza a basso valore 
ohmico e piazzandola tra fase e la tua terra (ovviamente bypassando il 
differenziale) e misurando la corrente che scorre.
Ciao Boiler

 differenziale) e misurando la corrente che scorre.
Che valore di resistenza mi consigli? qta corrente dovrebbe passare? 
posso usare direttamente l'Ohmetro del multimetro?
grazie 1000 per le risposte rapidissime
matteo76va

 ha scritto nel messaggio
Prendi un paio di lampadine da 100W e collegale tra fase e terra, col
multimetro in A misura la corrente che scorre e dopo misura la tensione ai
capi delle lampadine, infine misura la tensione tra fase e neutro.
A questo punto sottrai dalla tensione fase-neutro la tensione delle
lampadine, dividi il risultato per l'amperaggio misurato all'inizio ed
ottieni il valore di terra globale, ovvero la somma tra la resistenza della
tua terra e della terra di cabina ENEL.
ATTENZIONE: durante la prova non collegarti alla terra in casa ma stacca
direttamente il conduttore principale dalla puntazza e collegati
direttamente su di essa con un filo volante, oppure se c'è un sezionatore di
terra attaccati li ma dopo aver sezionato l'impianto di terra!
Non toccare la puntazza durante le prove e presta massima attenzione, stacca
la corrente durante ogni cambiamento dei collegamenti per le prove... farsi
male è questione di poco e lavorerai senza "salvavita"... quindi occhio.
Saluti,
Enrico.

Matteo wrote:

L'impedenza verso terra prima che uscissero i differenziali era 20 ohm, dopo
l'avvento dei differenziali non ha molto senso, cmq in ogni caso l'impedenza
verso terra deve essere tale da consentire ad una tensione di guasto di
avere un valore inferiore a 50 volt alternati, ma non e' detto che poi i 50
volt a causa della corrente di guasto non sia ugualmente fatale.
In ogni caso se non hai un misuratore di terra e le tre puntazze e'
difficile fare una misura precisa.
In ogni caso considerando che un tubo dell'acqua sanitaria o dei termosifoni
o un ferro dell'armatura in cemento armato devono trovarsi ad un potenziale
prossimo a quello di terra con un ohmetro dovresti avvicinarti ad un valore
decente.
Cmq considera che se hai una puntazza che oggi ha un valore di conduzione di
un tot e' facile che domani ne abbia un'altro.
Il Taccio

 Il Taccio
Secondo me Matteo vuol misurare l'ISOLAMENTO del suo impianto elettrico
ed il multimetro potrebbe andar bene se la scala dello strumento  prevede
di misurare i MEGA ohm. La dispersione in milliamper si trova con  220volt
/R in kiloOhm
che deve essere molto,molto meno di 30 milliamper. ADF