Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: illuminazione giardino

Buongiorno a tutti. Vorrei cominciare i lavori per portare l'illuminazione 
in giardino.
Purtroppo sono a digiuno di conoscenze sui materiali. Qualcuno potrebbe 
suggerirmi un minimo di capitolato tecnico
per cominciare a studiare ?
Dovrei mettre quattro lampioni, qualche presa, più l'illuminazione per la 
casetta in legno.
Grazie a tutti 

 casetta in legno.
Se vuoi fare da solo limitati al materiale volante........ lo trovi nei 
brico, e` un po' caro ma una volta che non ti serve piu` lo recuperi 
arrotoli il tutto e lo inscatoli pronto ed efficente per la prossima volta.
Se ne vuoi uno fisso (io le prese le ometterei comunque) e` meglio 
rivolgersi ad un istallatore
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

mario rossi ha scritto:

Io sinceramente non la vedo una cosa tanto infattibile. Sarà poi che
non sopporto le cose volanti....
Io l'ho fatto 5 anni fa (impianto con 6 lampioni più 2 prese, una nel
gazebo e una dal barbeque) e ci ho rimesso mano l'anno scorso per
ingrandirlo.
Per esperienza la cosa non più complicata ma difficile è portare luce
fuori casa. Io ho preso luce da una stanza della cantina (dove ho poi
posizionato tutti gli interruttori) e per fortuna sono riuscito a
portare il tubo elettrico fuori senza spaccare nulla, ma solo scavando
mooolto (un sabato intero solo per fare 2 metri.....).
Detto questo il mio consiglio è di mettere, all'inizio del giardino,
un pozzetto interrato di cemento (li trovi nei magazzini per
l'edilizia, e sono anche economici) nel quale arrivano i cavi da casa e
da dove partono le varie linee. Da qui poi dovrai scavare delle piccole
"trincee" nel terreno per interrare i tubi (usa tubi di diametro
grande, al meno 32 mm).
Dove vuoi mettere i lampioni ti consiglio di inserire un piccolo
pozzetto (15x15 cm)interrato, dove ricevere i cavi elettrici e dove
fare i collegamenti, molto comodo.
Per quanto riguarda la casetta, funziona più o meno allo stesso modo:
interra un pozzetto e da lì trova un modo per far passare i fili
all'interno.
Per quanto riguarda i lampioni puoi o comprare quelli già fatti, anche
se sono molto cari, o farteli. Io ho comprato dei tubi neri rigidi in
pvc dal diam. di 6 mm, li ho tagliati per la lunghezza voluta (+ al
meno 40 cm da interrare), ci ho fatto passare i cavi elettrici e sopra
ho montato i classici "palloni" di plastica che hanno un incastro
giusto di 6 cm..... Per concludere una vella verniciata di nero lucido
e i tuoi lampioni sono fatti!
Se puoi appena, per queste cose evita i brico, che ti spennano....
molto meglio un buon magazzino di materiali elettrici, che ormai
vendono anche ai privati.
Per quanto riguarda le prese le puoi mettere o vicino a casa, o nella
casetta o (se prprpio non puoi farne a meno) sui lampioni. Esistono
infatti delle speciali scatole a tenuta stagna con supporto concavo che
si possono montare direttamente sui tubi dei lampioni. Certo non sono
economici....
Questo per quanto riguarda l'"hardware"... poi c'è tutta la parte dei
collegamenti elettrici.
Se hai dubbi o richieste......
ciao

ERRATA CORRIGE
il diametro dei tubi in pvc nero è di 6 cm e non di 6 mm come
erroneamente scritto.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
Da non elettricista mi viene un dubbio: non č che dopo qualche mese o dopo 
qualche anno comincia a scattare il salvavita a causa dei collegamenti nei 
pozzetti interrati?
Fabbrogiovanni. 

Naturalmente il pozzetto lo metti proprio per creare un ambiente
"vuoto" sotto la terra.
sotto al pozzetto stendi un bello strato di sabbione (aiuta anche a
livellare) e usa i morsetti appositi da elettricista.
Io per maggiore precauzione invece dei soliti cavetti ho fatto passare
in tutta la linea un cavo ricoperto, formato dai classici tre cavetti
(fase, neutro, terra) a loro volta ricoperti da gomma.
è più ingombrante, ma la tenuta è assicurata.
Eppoi se l'impianto è fatto bene un po' di umifdità non dovrebbe fare
nulla... (se no l'impianto della mia umida cantina, fatto da cani 40
anni fa... sarebbe già scattato da un pezzo... :-))

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Piove oggi, piove domani, a volte capitano periodi che piove una settimana a 
fila, e quando il pozzetto smette di drenare si riempie.
Domanda sempre da profano: gli appositi morsetti di cui parli sono 
stagni-sigillati-impermeabili?
Fabbrogiovanni. 

Premetto che non sono un elettricista, anche se ho tanta passione per
queste cose.
Io ti posso dire quello che ho fatto io: come dicevo io l'impianto l'ho
installato nel 2000 e da allora non ho mai avuto problemi. e tutto
l'impianto è interrato nella nuda terra e alla mercè di acqua,
pioggia, neve... insomma sempre.
I pozzetti mai mi si sono riempiti e comunque mai ho avuto problemi.
Sicuramente un impianto del genere avrà una durata media inferiore ad
uno murale, ma considerato che è in un giardino... va bene.
Sicuramente esistono pozzetti, e quant'altro completamente stagni, ma
in questo caso i costi lievitano, e di molto. Io le scatole stagne le
ho messe solo per le prese nel gazebo e nel barbeque, in qunato non
volevo che prendessero umidità.
I morsetti che ho usato sono i comuni morsetti a martello, in plastica
e metallo. Comodi, a norma ed economici. Probabilmenbte esisteranno dei
morsetti stagni, ma per un lavoro del genere mi sembrano inutili.
Per collegare poi una lampada all'altra, se i morsetti del portalampada
lo consentono (abbastanza grandi) puoi fare dei collegamenti in
parallelo direttamente sul portalampada. In questo caso il collegamento
lo hai a 1 metro o più da terra, e per il pozzetto ci passa solo un
cavo ricoperto.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Quest'ultima soluzione mi sembra più *elegante*.
Anche io sono filosoficamente favorevole al fatto che a casa mia l'impianto 
elettrico è mio e lo gestisco io (tanto Massimo Marinelli è in vacanza e 
quando torna non credo che riuscirà a leggere tutti i post:-), però mettere 
giunte in un pozzetto usando morsetti non stagni mi sembra una bestemmia.
D'accordo che sono comodi, che costano poco ma basta un lombrico che mette 
la testa su una vitina e la coda sull'altra e Tàààcccc, scatta il salvavita.
Fabbrogiovanni.


Non c'è bisogno del verme.... basta il tasso di umidità che c'è nei 
pozzetti, che in certe ore condensa in goccioline a far scattare il 
salvavita....... quindi o l'amico Aleroit2000 non ha il salvavita o 
racconta una storia inventata...... a norma i morsetti a mantello? certo 
ma dentro scatole ad incasso o stagne istallate secondo le norme,  non 
di certo interrate.
Una notizia, non esistono morsetti stagni.... esistono dei giunti a 
miscela, ma non hanno applicazioni per illuminazione da esterno (costano 
troppo e sono usa e getta)  per questi impianti le giunte si fanno nelle 
morsettiere dei pali (ad un metro e rotti da terra, i pozzetti servono 
solo per accedere ai cavi) oppure se i pali non hanno morsettiera, come 
in quelli da giardino, o la giunta la si esegue al portalampada, o si 
sceglie un'alimentazione radiale, anzichè dorsale,  utilizzando una 
scatola correttamente istallata a parete, di capienza adeguata e giusto 
grado di protezione come nodo principale da dove far partire i cavi..... 
uno per ogni lampada, senza soluzione di continuità.
Ad ogni modo anche a costo di sembrare prolisso e scocciatore ricordo 
che eseguire impianti elettrici è materia per soggetti abilitati per 
Legge....... ed uno che chiede consiglio su come fare un impianto fisso 
utilizzatore, parte col piede sbagliato..... perchè ammesso e non 
concesso che abbia capacita manuali tali da eseguire il lavoro a regola 
d'arte, può cadere vittima di cattivi consiglieri, che suggeriscono 
soluzioni pericolose o tecnicamente realizzabili, a patto di fare a meno 
della protezione differenziale.....
Facendo un impianto volante, come avevo suggerito io, si utilizza 
metriale appositamente costruito a tale scopo, non si acquisiscono 
resposabilità di sorta (cosa non da poco) e lo si può modificare a 
piacere....... :0))
ciao max