Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Domandona per gli "elettrici" del ng.

Salve a tutti.
  Mia moglie mi sta obbligando ad acquistare un' essiccatrice, ma
leggendo  le specifiche mi e' sorto un dubbio.
Dal momento che la macchine ( e cmq tutte le essiccatrici ) assorbono
3kw ed essendo l' impianto di casa a 3 kw, e' gioco forza cambiare il
contratto dell' enel ( e va bene ), ma per quando riguarda i fili
elettrici attuali, tenuto conto che la casa e' stata progettata per
i 3kw, non e' che dovro' modificare anche l' impianto elettrico ?
In particolare, mi preoccupa molto che gli elettricisti dell' epoca
( la casa ha 20 anni ), hanno usato di tutto come fili, e temo che in
qualche parte ci siano dei fili non adeguati al nuovo carico.
C'e' qualche cosa che posso fare per verificare che non andro' incontro
a problemi ?
Dovro' anche cambiare i magnetotermici o quelli che ci sono vanno bene
( capisco che se non fornisco i dati degli attuali risulta difficile 
scoprirlo ma non li ho sottomano) ?
Avete altri consigli ( a parte di non prendere l' essiccatrice che
sfortunatamente non puo' essere messo in discussione) ?
Grazie mille in anticipo
Pigi

scoprirlo ma non li ho sottomano) ?
3Kw sembrano chissa' che, ma in realta', su 220V, sono i soliti 16A.
Difficile che il magnetotermico che hai adesso sia da meno. Per la sola
essiccatrice potrebbe anche bastare (potrebbe forse essere il caso di
metterne uno un po' piu' grande, o con una curva d'intervento diversa, per
considerazioni su carichi di picco).
Se un solo magnetotermico deve servire sia l'essicatrice che il resto
dell'impianto, invece, dovra' ovviamente essere tarato sul consumo massimo
che prevedi su tutto il circuito. Se appena puoi, pero', io ti consiglio di
suddividere l'impianto (se ci sono problemi di canalette, e non vuoi
spaccare tutta la casa, considera magari di usare quelle esterne).
Ciao.
[1] Per sapere quale sia la sezione adeguata, bisognerebbe sapere la
lunghezza del cavo e il carico preciso.
[2] Almeno, finche' non cominci a chiederti perche' il rame del cavo di
fase, che tu pure hai acquistato per nuovo, abbia un aspetto cosi' diverso
da quello degli altri, quasi fosse ossidato o chissa che'... e accidenti io
i cavi non li tiro di nuovo.

 ha scritto nel messaggio
news:3D8F3164...@nospam.pigi.org...


sul posto da un'elettricista.
Be'... e perche'?
Voglio dire, se e` un elettricista, non e` lo stesso?
Ciao.

 Voglio dire, se e` un elettricista, non e` lo stesso?
in effetti è raro trovare elettricisti del "gentil sesso"....chissà
perché...  ;-)))
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

 affidabile.
Ma per rispondere alla legge 46/90 per cui tutti gli impianti devono
possedere un certificato di conformita' non dovrebbe gia' essere stato fatto
questo controllo e messo a norma l'impianto stesso? E per norma parlo di
connessione di terra, sezioni dei fili adeguati, isolamento dei fili
adeguato, differenziale 0,03A, giunture con morsetti e via dicendo?
Saluti.
Stefano.

 ha scritto nel messaggio
news:3d900991$1...@news.scardovi.com...


OK era un'augurio....  un elettricista fa lo stesso
Salvatore
"!max!" <gibsonA...@hotmailNOT.com> ha scritto nel messaggio
news:amnrmi$unj$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 I miei consigli erano per una verifica precauzionale.
Ahh, pensavo (almeno da quello che ho visto in giro) che gli impianti
dovessero essere adeguati in toto alla nuova normativa e non solo come
livello minimo (che piu' minimo non si puo') di sicurezza.
Saluti.
Stefano.

3Kw sembrano chissa' che, ma in realta', su 220V, sono i soliti 16A
3kw sembrano chissa' che, ma in realta', su 230V, sono i soliti 16A
(cosfi =~.85)
(e qui ci vuoke uno smile, vista la pignoleria)
-- 
Bye
      Vitt

adeguato, differenziale 0,03A, giunture con morsetti e via dicendo?
differenziale 0.03A ?
-- 
Bye
      Vitt

> differenziale 0.03A ?
Il "salvavita" (che e' un marchio BTicino e non una definizione corretta)?!?
Saluti.
Stefano.

 (cosfi =~.85)
(senfi=~.15)


(senfi=~.15)
Vabbe', delle due l'una: O cos(fi) (chiunque sia questo signor fi) e' =~
.85, O sen(fi) e' =~ .15. Salvo casi di omonimia, s'intende. O una
definizione di "circa" dell'ordine di +/- .38.
Ciao.

(e qui ci vuoke uno smile, vista la pignoleria)
Figurati! Ho appena finito di questionare con uno che sostiene che non
posso avere un oscillatore con una frequenza che sia una parte intera di un
secondo siderale PERCHE' "di secondi ce n'e' uno solo: quello definito
dalla riga spettrale, bla, bla, bla...". Come dire che non posso avere un
pezzo di ferro di lunghezza radice di 2cm, PERCHE' "di cm ce n'e' uno
solo...". E non c'e' stato verso, e' finita cosi': "di secondi ce n'e' uno"
e tutti gli altri son nessuno (Trilussa usava un'altra parola, ma
vabbe'...).
Non e', a questo punto, la precisazione su una misura che mi puo' dare
fastidio.
Ciao.

 (e qui ci vuoke uno smile, vista la pignoleria)
Pignolare per pignolare, va anche detto che kW andrebbe scritto con la w
maiuscola.
Ma mi rendo conto che, rispetto alla frase che ho letto ieri su un altro NG
("... avevo un assorbimento di tensione di 6000W...") si può anche
sorvolare. Altrimenti quell'altro va preso a schiaffoni. :-)))))
-- 
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

 ha scritto nel messaggio
news:f0q2pus5uooufn6se...@4ax.com...

(cosfi =~.8)

 sorvolare. Altrimenti quell'altro va preso a schiaffoni. :-)))))
molto peggio direi. Esecuzione sommaria per elettrocuzione a "monte" del
differenziale. ;-)))



un trucco (che non proprio tale ma una soluzione tecnica) per migliorare i
vecchi impianti con una minima spesa consiste nel chiudere il cerchio
detta così non vuol dire nulla
ma tecnicamente chiudere il cerchio vuol dire che se dal contatore parte un
cavo da 2,5 o ancora peggio da 1,5 lo stesso cavo continua la sua corsa per
l'intero impianto, ora se riesci a far partire una altro cavo dal contatore
e unirlo alla parte terminale dell'impianto di fatto raddoppi la sezione
a volte è sufficiente unire le linee interne delle varie stanze creando una
serie di anelli e poi unire il tutto.
che da 1,5 passa a 3 o ancora meglio da 2,5 a 5, inoltre in questo modo si
distribuiscono i picchi di massima portando meno danni alle apparecchiature
poste sulla linea stessa.
se poi saldi a stagno i punti di unione dei cavi eviti che l'ossido funga da
resistenza e migliori ulteriormente la conducibilità.


Non obbietto sul marchio, ma sui 0.03A.
0.3A in genere sono sufficienti e previsti.
Il regolamento di attuazione alla legge 46/90 prevede almeno 1A
-- 
Bye
      Vitt

 0.3A in genere sono sufficienti e previsti.
Quando non c'č l'impianto di terra, serve un differenziale da 30 mA, ossia
appunto da 0,03A.


appunto da 0,03A.
Ottimo consiglio, ma non richiesto per legge,
-- 
Bye
      Vitt

 Ottimo consiglio, ma non richiesto per legge,
Sei sicuro, Vitt ?
La soglia di taratura del differenziale deve essere coordinata
con la resistenza di terra secondo la formula
         R = 50 / I
Cioè con un Delta I di 0,03 A è sufficiente una resistenza
di terra inferiore o pari a 1.600 Ohm per realizzare il coordinamento.
Se non c'è il dispersore di terra, o non è realizzabile un impianto di
terra a regola d' arte, vanno comunque installati per legge i differenziali
ad alta sensibilità.
Peraltro l' unico modo di attenuare la tensione sulle masse in caso
di dispersione è di collegarle a dei dispersori di fatto (tubazioni, ferri
del C.A., guide ascensori, ecc.) secondo quanto previsto dalla CEI 64-8,
che prevede, in questo caso, anche un collegamento equipotenziale
supplementare nelle cucine e nei bagni.
Un impianto elettrico in ambito residenziale di una certa età, privo
di dispersori di terra ma protetto da differenziale 0,03 è, per così dire,
"tollerato" anche secondo la 46/90.
Cordialità.
                Paul

       Vitt

(e qui ci vuoke uno smile, vista la pignoleria)
E, vista la pignoleria, 3kW e non 3kw.
-- 
Bye
      Vitt


e la pignoleria di Vitt non si smentisce mai, in nessun campo!;-)))
--
Andypi


Vista la super-pignoleria...
3 kW e non 3kW ...
Ciao!

richiesto dalla norma 64-8 locali per docce
È vero e la 64-8 lo dice esplicitamente se nella zona 3 vi sono prese a
spina e interruttori.
(Vedi 701.53 ella 64/8. ultima edizione del 1992 in mio possesso)
Potrebbe convenire proteggere quindi con il 30mA il solo locale bagno/
doccia in caso di dispersioni generalizzate di lieve entità.
-- 
Bye
      Vitt

supplementare nelle cucine e nei bagni.
Attenzione, parla di masse estranee, compresi i pavimenti non isolanti,
difficilmente presenti nei bagni.
Per il resto (e nella sostanza) concordo in pieno.
-- 
Bye
      Vitt

installato pensando non alla vostra sicurezza.
Io non sono assolutamente al corrente di normative, ecc. ecc...., ma
sono sicuro al 100% che in tutti i posti in cui ho buttato un occhio al
quadro elettrico ho visto sempre e solo differenziali da 30mA (anzi,
credevo che 30mA fosse il massimo ammesso dalla legge)
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo
--
To reply via email write the correct sum (in letters)
in the email address

doccia in caso di dispersioni generalizzate di lieve entità.
Per tutta la casa da 30mA, in bagno lo metteri 15mA.


 ha scritto nel messaggio
news:7vuapu4rarr8uc336...@4ax.com...

Si, in teoria è così... tuttavia non vorrei mai ritrovarmi sulla coscenza la
nonna che stirando col ferro del 1943 ci rimane stecchita! :-D
Ciao,
Enrico.

 uso di protezioni differenziali"
Attenzione, dice che è irrealistica ma non che non deve essere soddisfatta
tale relazione!
Bisogna fare in modo che le protezioni, di qualunque tipo siano, scattino
PRIMA che il potenziale di terra superi 50V nei locali ordinari e 25V nei
luoghi conduttori ristretti.
Cioè... non è che se metti il differenziale te ne sbatti :-)
Ciao,
Enrico.

 credevo che 30mA fosse il massimo ammesso dalla legge)
Beh, ci sono pure da  idn 10 A... dipende dagli usi, dipende in che quadri
li hai visti: se in abitazioni tutto ok, andando a proteggere linee
terminali è bene che siano da 30 mA... in grossi quadri invece è facile
trovarne da 300 mA o da 500...