Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Modifica impianto luci con eliminazione dimmer

ciao a tutti,
a casa di mia madre ho tre pulsanti in altrettanti punti che gestiscono 
l'accensione di 4 lampade alogene.
Tra il trasformatore e le lampade c'è un aggeggio che funge anche da 
dimmer, lo schema è questo: 
http://it.tinypic.com/r/2ujo6ew/9
.
Dasto che si è bruciato, la mia domanda è posso bypassarlo? se non 
potessi cosa posso mettere in sostituzione?
Grazie

 potessi cosa posso mettere in sostituzione?
 
o sostituisci il dimmer o sostituisci il dimmer medesimo e i 2 pulsanti 
con interruttori on/off, perdendo ovviamente la posibilità di dimmerare..
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 con interruttori on/off, perdendo ovviamente la posibilità di dimmerare..
 
Più che interruttori servono due deviatori ed un invertitore ... ma a 
questo punto i cavi presenti non sono sufficienti.
E' meglio sostituire il dimmer con un pulsante e aggiungere un relè 
passo passo.
 
https://i1.wp.com/elettricasa.it/wp-content/uploads/2016/08/Pulsante-rele-interruttore-1.gif?resize=498%2C257
 

 
https://i1.wp.com/elettricasa.it/wp-content/uploads/2016/08/Pulsante-rele-interruttore-1.gif?resize=498%2C257
 
 
mi sembra la soluzione più facilemnte percorribile, ma non capisco una 
cosa, perchè dovrei aggiungere un pulsante in sostituzione del dimmer? 
nON posso sostituirlo direttamente e solo con un relè interruttore?
 


Avevo capito che il dimmer avesse integrato anche un comando di accensione.
Se così non è in effetti basta sostituirlo con un passo passo.
 
Una cosa così:
 
http://laboratorioscolastico.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/4b-cablaggio-rel%C3%A8-interruttore-720x427.jpg
 
 
 


https://www.bricoman.it/n/elettricita-illuminazione/installazione-impianti-elettrici/quadri-componenti/altri-centralini/mini-rele-zoccolo-finder-12v-dc/10026702/
 
 
questo va bene che lo hanno al brico sotto casa mia?? :-D

 questo va bene che lo hanno al brico sotto casa mia?? :-D
 
No.
Serve un passo passo come questo (ed essendo di uso comune è più 
probabile ancora che lo trovi sotto casa :-) ):
 
http://www.cometek.net/shop/installazione-civile/rele-scala-rele-interruttore/finder-270182300000-rele-ad-impulsi-pannello-1no-10a-rele-passo-passo/
 
 


ok, però dovrei prendere un 12v essendo la corrente trasformata da un 
trasformatore elettronico...


Fammi capire ... le alogene sono da 12 V?
Non è che si capisse dal tuo schema iniziale.
Anzi si capiva il contrario visto che tutto è alimentato da fase e neutro.
 
Se è così devi fare il comando a 230V (anche perchè non ho mai visto 
relè passo passo a 12 V) e tra il relè e la lampada inserisci 
l'alimentatore per alogene con ingresso a 220 v e uscita a 12 volt.
 
Ma sei sicuro della bassa tensione?
E soprattutto sei sicuro di riuscire a fare il lavoro?
 
Senza offesa sia ben chiaro ma intravedo troppe incertezze e l'energia 
elettrica come è noto è abbastanza pericolosa.

 Anzi si capiva il contrario visto che tutto è alimentato da fase e neutro.
 
O meglio il trasformatore l'hai citato me nello schema il tutto è 
alimentato da fase e neutro.
 
Puoi fare uno schema completo dell'originale compreso il trasformatore?

 passo passo.
 
ovviamente mi son scordato di attivare il neurone prima di scrivere... 
chiedo venia.



effettivamente mi fai venire un dubbio... comunque con l'elettircità di 
base, cablare e scablare non ho problemi, cambio magntotermici etc, 
certo non sono un elettricista, diciamo che se devo fare qualcosa di più 
"complicato" chiedo e richiedo.. ma sto molto attento, uso il multimetro 
e sopratutto stacco la corrente :-D
vado a casa di mia madre e riverifio il tutto :-D
A presto e per adesso grazie !!!
 

 
 
Che programma hai usato per il disegno?
 

 
 
L'ho preso su internet.
Google ... immagini.
 
Nessun programma :-)

 A presto e per adesso grazie !!!
 
Ok
 


 
oppure un dimmer da incasso (costosissimo), in base alla serie che hai.

 
 
ovviamente avevate ragione... ho comprato il relè, fatto il disegno 
(scusate la porcheria) e così dovrebbe andare.. giusto?
http://it.tinypic.com/r/2a6nmmd/9
 
grazie!!
 

 (scusate la porcheria) e così dovrebbe andare.. giusto?
 
Ok ... così dovrebbe andare.
 
Un unica cosa.
Naturalmente utilizzerai i fili già presenti nell'impianto.
 
Il comando di quel relè può essere fatto inviando al pulsante la fase 
oppure il neutro (in altri tipi di pulsante l'utilizzo del neutro è 
praticamente d'obbligo se si vuole interrompere la fase delle lampade).
Nel tuo schema i pulsanti interrompono la fase.
Ok ... va bene.
 
C'è un problema di colore dei fili.
Se ai pulsanti arriva un colore azzurro (colore del neutro) allora per 
rispettare le normative CEI è meglio modificare il circuito in modo che 
i pulsanti interrompano il neutro ... appunto.
 
Se i colori dei fili diretti al pulsante sono tutti diversi dall'azzurro 
allora mantieni il tuo schema.

 praticamente d'obbligo se si vuole interrompere la fase delle lampade).
 
Refuso: in altri tipi di relè passo passo l'utilizzo ... ecc ecc

 allora mantieni il tuo schema.
 
guarda, non vorrei sbagliarmi, domani verifico, ma i fili credo siano 
grigi che vanno ai pulsanti...
 
Grazie di tutto e per la pazienza !! ;-)
Alberto
 


Grazie ragazzi, tutto fatto, funziona alla perfezione, e sono riuscito 
anche a non prendere la corrente!! :-D
 

 anche a non prendere la corrente!! :-D
 
Meno male ... eravamo un po' preoccupati :-)