Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto urgente tubo gas

Ciao,
l'idraulico che mi doveva fare l'allaccio della cucina è in ferie e domani 
vengono ad attaccarmi il gas.
Vorrei fare l'allaccio da solo, non dovrebbe essere complicato, c'è da 
attaccare un tubo!
Però vi chiedo, il tubo flessibile lo avvito semplicemente all'attacco e fa 
tenuta o è meglio se ci metto qualcosa tipo teflon o stoppa?
Ci sono altre particolari attenzioni da seguire?
Grazie mille,
H. 

"vaiHomer" <vaihom...@Questohotmail.com> ha scritto nel messaggio 
news:f9epef$qt9$1...@tdi.cu.mi.it...

Confermo che non è complicato, però trattandosi di gas e dalle domande che 
fai bisognerebbe risponderti  "meglio che continui a mangiare affettati e 
piatti freddi fino a quando l'idraulico tornerà dalle ferie" :-)
Se però proprio sei deciso a far da te racconta cosa intendi per "tubo 
flessibile", quello di gomma oppure quello regolamentare in acciaio?
-- 
Fabbrogiovanni

 flessibile", quello di gomma oppure quello regolamentare in acciaio?
quello in acciaio
grazie per ora!
H. 

 quello in acciaio
    Ci va la guarnizione in dotazione!   ciao!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

"vaiHomer" <vaihom...@Questohotmail.com> ha scritto nel messaggio 
news:f9eqhv$s9u$1...@tdi.cu.mi.it...

Ok.
Per il tubo in acciaio niente teflon o stoppa ma SOLO l'apposita rondella in 
dotazione (mi pare che sia di alluminio ma non sono sicurissimo, attendi 
conferme)
Mi pare anche che tutte le volte che capita di svitare la ghiera sia 
INDISPENSABILE sostituirla con una nuova.
Non conosco gli usi e costumi degli operatori della toscanaenergia, magari 
offrendo un piccolo pourboir il tecnico potrebbe provvedere ad avvitarti il 
tubo.
-- 
Fabbrogiovanni

    Ci va la guarnizione in dotazione!   ciao!
perfetto grazie.
Ho chiesto visto che ancora devo comprare il tubo, almeno so che devo 
prendere anche le guarnizioni! ;-)
Ciao,
H. 

 avvitarti il tubo.
Via su, fino ad avvitarlo ci dovrei arrivare ;-)
Ciao,
H. 

 perfetto grazie.

     Sono di alluminio incluse nel blister......di solito!   ciao!


 Sono di alluminio incluse nel blister......di solito!   ciao!
puoi anche calare l'asso:  nessun venditore puo' vendere _senza_ le 
guarnizioni, talche' chiuderebbe nel giro di brevissimo tempo
Paolo

"vaiHomer" <vaihom...@Questohotmail.com> ha scritto nel messaggio 
news:f9eqv6$sq2$1...@tdi.cu.mi.it...

Prima di uscire di casa prendi nota del diametro e del tipo di filetti a cui 
ti dovrai attaccare.
Troverai i tubi con terminale maschio/femmina oppure femmina/femmina.
-- 
Fabbrogiovanni

 Troverai i tubi con terminale maschio/femmina oppure femmina/femmina.
giusta osservazione
H. 


Dico bene se, dopo aver avvitato il tubo, consiglio una spruzzatina o 
pennellata di acqua e sapone sulle giunzioni per vedere se dopo aver aperto 
il gas fa bollicine? 


Le troverai in dotazione, ma attenzione che si usano UNA SOLA VOLTA.
Se, per ipotesi, attacchi il tubo, stringi, e molli di nuovo la ghiera 20
secondi dopo... devi già buttare la guarnizione e sostituirla.
Saluti         Archi


Ad avvitarlo senz'altro... può darsi che ad allungarlo troverai qualche
problema.
Sono dei tubi allungabili, quello fino a 2 m di lunghezza, ad esempio, sarà
lungo circa 50 cm...
Per allungarli devi tirarli nel senso della lunghezza, senza mai curvarli e
senza mai forzare sulla curva.
Le parti da curvare invece vanno allungato solo un po' prima di curvarle.
Ah, non occorre essere Rocky, ma un po' di energia nei bicipiti serve...
Saluti              Archi

 ha scritto nel messaggio 
news:f9f5hr$5gq$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Per allungare a 2 mt ce l'abbiamo fatta in due.
E' veramente ostico. 

 quello in acciaio
ma è vero che esiste solo lungo max. 2mt? A me servirebbe da 2.50. 

 Per allungare a 2 mt ce l'abbiamo fatta in due.
       Evidentemente non disponevi di una morsa, io ho avvitato il raccordo
     a muro ed ho tirato, il segreto sta' nel fatto che bisogna tirare a
strappi!
       ciaofelix:-)


ma č vero che esiste solo lungo max. 2mt? A me servirebbe da 2.50. 
Ne prendi due e metti un nipple idraulico in mezzo... da mio fratello
ho dovuto fare cosě... non riuscivo a trovarne di piů lunghi e manco
ho capito se esistono.
-- 
************************************************************
* Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
 *
************************************************************
Stefano Aglietti - StallonIt on IRCnet
Email: 
st...@40annibuttati.it
 
ste...@people.it
Sites: 
http://www.40annibuttati.it
 - 
http://www.wordpress-it.it
 
http://www.grassochecala.it
 

 ho capito se esistono.
Non esistono...non devono esistere...:-)
Cordialità.
              Paul

Non esistono...non devono esistere...:-)
Si ma se sei in una casa in affitto e l'attacco del gas sotto il
lavandino a doppia vasca è troppo corto per collegare il piano cucina
con un solo tubo che fai?
Si dirà allunghi il tubo entrante, con i costi relativi di idraulico
etc però...
Sinceramente non capisco perchè nons i possa, o meglioimmagino sia per
legge, ma non ne capisco il motivo tecnico per cui non possono fare
tubi rigidi di più di 2mt.


 tubi rigidi di piů di 2mt.
     Perche' bisogna pur fissare un limite, evidentemente i 2 metri
soddisfano
   la gran maggioranza delle esigenze.   ciao!


 ha scritto nel messaggio 
news:46bcacca$0$37193$4faf...@reader3.news.tin.it...

Va bene, lo dice la legge, ma esiste una motivazione tecnica ?
ciao

 Va bene, lo dice la legge, ma esiste una motivazione tecnica ?
Suppongo di sì, ma io non la conosco.
Ovvero la immagino solamente :-)
Una condotta fissa, in metallo rigido, attestata a parete oppure
murata, è ovviamente più sicura che una flessibile e "penzolante".
Perciò suppongo che i tecnici che hanno predisposto i criteri
attuativi della legge competente in materia volessero mantenere
la lunghezza della tubazione flessibile più corta possibile,
compatibilmente con la praticità d' uso.
Cordialità.
                Paul

compatibilmente con la praticità d' uso.
idem per le giunte... ma se il lavoro è fatto bene, non vi sono
perdite, il tubo essendo per un piano cucina sta dietro i mobili e
praticamente non viene mai toccato... direi che pure se non è a
norma.. se po fa... 


 norma.. se po fa... 
      E' proprio cosi' che le NORME vanno a farsi benedire! :-)


      E' proprio cosi' che le NORME vanno a farsi benedire! :-)
Le norme hanno una loro ragione di essere... a volte però diciamocelo
le scrivono in maniera estremamente restrittiva o con poco grano
salis, per piani cucina fissi si prescrive il tubo rigido, suppongo
proprio perchè la sua sostituzione sia meno frequente del classico
tubo gas permesso per le cucine "mobili" proprio per la difficoltà di
accesso, ergo tale tubo subirà delle sollecitazioni praticmanete nulle
visto che sta dietro dei mobili che non si spostano al contrario di
una cucina monoblocco che viene spostata per pulirci sotto/dietro...
Ora non so se il classico tubo gas azzurro ha un limite sulla
lunghezzza massima utilizzabile ma direi di no visto che lo vendono a
metraggio, è trattenuto da dei portatubi e fascette quindi un sistema
di tenuta meno efficache della vite con guarnizione in alluminio del
tubo rigido, però è soggetto sicuramente a maggiori "movimenti"
Direi che in questo caso la norma è poco "ragionata" o mi sbaglio?


 metraggio
Copio ed incollo :
"Verifiche legge 46/90 per la sicurezza degli impianti di cui all' Art. 4
del DPR N° 392 dd 18.94.1994" :
Art. 3 - "Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza" :
Punto 7 - Verifica della tenuta dell' impianto interno di distribuzione del
gas combustibile (tubazione e loro accessori) :
"I tubi non metallici devono avere lunghezza massima di 1,5 metri, devono
essere facilmente ispezionabili e fissati solidalmente al portagomma con
apposite fascette metalliche, o con raccordi filettati dove l' apparecchio
dispone di attacco filettato. Non devono presentare strozzature, non devono
essere soggetti a sforzi di trazione o torsione, essere a contatto con corpi
taglienti, e non devono essere esposti a temperature maggiori di 50 °C.
Ciascun flessibile non metallico, di cui alla UNI 7140, riporta la data
entro la quale deve essere sostituito".
Cordialità.
               Paul

 Direi che in questo caso la norma è poco "ragionata" o mi sbaglio?
     Si perche' mi pare che preveda non piu' di 150 cm, lo vendono al metro
    per chi ne ha bisogno di soli 50 cm! e per altri usi tipo stufa
riscaldante a gas etc etc...   
     ciaofelix:-)


riscaldante a gas etc etc...   
Ok se mi scrivete vi dico su quale conto paypal inviare il
contributo.. raggiunta la cifra di 300/400 euro faccio modificare
l'impianto a gas di mio fratello e metto solo un tubo... il costo di
smontaggio e rimontaggio cucina lo abbuoniamo vistoc he lo facciamo in
fdt :))))


 fdt :))))
     Non fraintendermi io sono come un segnale stradale, indico la
   giusta direzione ma non ci vado mica! :-))   ppp


   giusta direzione ma non ci vado mica! :-))   ppp
Lo so lo so... :) SPeravo di raccattare 400 euro per aggiornarmi il PC
:P


   giusta direzione ma non ci vado mica! :-))   ppp
O come dice la canzone di DeAndre'
si danno buoni consigli quando non si puo'
piu' dare il cattivo esempio !:))))