Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dove trovo questa fotoresistenza?

Ho una striscia a led montata su una colonnina dei citofoni/campanelli per illuminare un portoncino di ingresso. 
L'accensione di tali led avviene tramite una fotoresistenza che chiude o pare il circuito. Adesso questo sensore non funziona più e volevo sostituirlo; fatto sta che ho girato per tutti i negozi e non l'ho trovato. Dicono 
che è roba di elettronica, ma anche nell'unico negozio presente nella città non ce l'avevano. A questo punto mi chiedo dove l'aveva preso il sensore l'elettricista? 
Comunque, dopo averlo staccato ho visto che se unisco i due fili i led si spengono e se li allontano si accendono; in pratica è un semplice interruttore normalmente chiuso. Mi viene il dubbio che questo tipo di materiale si trovi solo su internet... chi ne sa qualcosa?
 
 
 
Giovanni

L'accensione di tali led avviene tramite una fotoresistenza che chiude o pare il circuito.
 
Potrebbe essere anche un fototransistor oppure un fotodiodo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 
 
Ecco una foto, ci si capisce niente?
http://i.imgur.com/oSQYQpJ.jpg
 
 
 
Giovanni

 
http://i.imgur.com/oSQYQpJ.jpg
 
 
Confermo che sia una fotoresistenza.... non so se le vendono ancora :) Anni 
fa si trovavano, ma oggi non so.
 
E' inesorabilmente guasta ?
 
Ciao.Alberto.
 
-- 
-------------  POSTAZIONE FUORI UFFICIO  -----------------
Alberto Rubinelli - Fondazione MUSEO DEL COMPUTER onlus
Via per Occhieppo, 29 - 13891 CAMBURZANO (BI)  ITALY
Tel 015 8853201 (r.a.)  Fax 015 8853202
Mail : 
alb...@museodelcomputer.org
 
Web  : 
www.museodelcomputer.org
 
----------------------------------------------------------
Aiuta la nostra Fondazione, nel portare avanti il Museo.
Dona il tuo 5x1000. Codice fiscale : 94064520037
----------------------------------------------------------
 


http://i.imgur.com/oSQYQpJ.jpg
 
 
Allora si, direi resistenza.
Su ebay ne trovi a bizzeffe, prendine una che ci assomigli e spera che
vada bene.


Il 26/08/2013 19:24, gio_46 ha scritto:

Come ti hanno gia' detto e' una fotorsistenza.
Penso che nn sia facile trovarla, se non ricorrendoa Rs o simili negozi 
online.
L'avevo vista anche dai cinesi, e con due eeuro se ne prendevano una 
decina o venti, ma non trovo piu' il ink.
In ultimo, se non la trovi, puoi ricorrere al vecchio sistema del 
2N3055... con la lama del seghetto tagli la parte superiore che copre il 
die e poi hai una fotoresistenza disponibile; il die del 2N3055 e' 
sensibile alla luce, non so il perche', ma ti assicuro che e' cosi'!
ciao
Angelo
 
 


ciao,
dipende da dove abiti...
comunque su futura elerttonica inserisci questo codice
8220-LDR09
sono 90 cent puoi provare
 
ps dovrebbero averlo anche Distrelec, RS, e anche la GBC
 
ciao primula
 
se no metti una resistenza che faccia 1/2 luce.

 
 
Come, ne prendo una a caso? Non c'è modo di risalire alle caratteristiche di questa? Comunque, visto che è come un interruttore on-off in teoria dovrebbero andare bene tutte. L'unica cosa certa è che questa dovrebbe essere normalmente chiusa; difatti, se tocco i due fili insieme si spengono i led e se li stacco si accendono. Per cui, almeno su questo deve essere uguale... confermate che devo cercarne una normalmente chiusa, oppure?
 
 
Giovanni


presumo che pi� che una fotoresitenza diventi un fotodiodo, come tutte le 
giunzioni di diodi o transistor,
in pratica viene generata tensione, quando la giunzione viene colpita dai 
fotoni (luce).
Per cui il comportamento � leggermente diverso da una fotoresistenza, che 
varia appunto la sua resistenza in
presenza o meno di luce sulla sua superficie, anche se in ultima analisi, 
costruttivamente sempre di semiconduttori si tratta.
Magari funziona anche al posto della fotoresistenza come hai suggerito tu, 
boh...
Ma mi ha incuriosito il tuo termine "die".
Immagino che sia la giunzione del semiconduttore, ma sinceramente non l'ho 
mai sentito.
ciao.
 
 
 

in teoria dovrebbero andare bene tutte.
 
Al massimo cambiera' la soglia della quantita' di luce o buio che
fara' accendere le lampadine.


 mai sentito.
 
Indica il pezzetto di silicio su cui e' ottenuto il/i semiconduttore/i.
E' un termine che si usa molto in fonderia (di silicio) ... forse e' un po' da 
vecchi :)) (mi ci metto)


 Come, ne prendo una a caso? Non c'è modo di risalire alle caratteristiche di 
questa? Comunque, visto che è come un interruttore on-off in teoria dovrebbero 
andare bene tutte. L'unica cosa certa è che questa dovrebbe essere normalmente 
chiusa; difatti, se tocco i due fili insieme si spengono i led e se li stacco si 
accendono. Per cui, almeno su questo deve essere uguale... confermate che devo 
cercarne una normalmente chiusa, oppure?
 
Chiedo scusa se mi sono perso un pezzo, ma :
come abbiamo decretato che questa fotoresistenza e' guasta ?



boh, ai tempi della scuola mi ricordo il wafer, � quello? 
 
 

 come abbiamo decretato che questa fotoresistenza e' guasta ?
 
E'stato semplice: la notte i led rimangono spenti. La riprova che tutto il resto è a posto è stata fatto togliendo la fotoresistenza e lasciando i due capi staccati; ecco, in quella condizione le luci si accendono e se, invece, li tocco insieme si spengono.
 
 
Giovanni

 
Credo di si... per quello che ho potuto capire fini ad adesso, alla bobina arrivano i 12V di cui un capo ha in serie la fotoresistenza; per cui, a regola,
per attaccare un relé vanno bene tutte, basta che funzionino. Se poi, invece, il relé non c'è e il circuito lo chiude solo la fotoresistenza allora ne serve una che regga la corrente che assorbe la striscia di led... o no? 
 
 
Giovanni 

 
Quello non sarebbe un problema...
 
 
Giovanni

 boh, ai tempi della scuola mi ricordo il wafer, è quello?
 
Diciamo per estensione si!
comunque sia, ubi major, minor cessat e meglio di me:
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Die_(elettronica)
 
 
ciao :-)
Angelo
 


 non è mai zero, come non sarà mai infinita, e cambia gradualmente con la 
luce, inoltre non sopporta praticamente nessuna potenza.
in pratica ci sarà una parte elettronica che la legge, e dala curva di 
funzionamento permette di regolare la soglia di accensione.
ciao 
 
 

news:89fbc851-8b7e-4aaf...@googlegroups.com...

una fotoresistenza di potenza non esiste, almeno per le persone normali.
nei condomini si usa una fotoresistenza da montare all'esterno collegata al 
rele luci crepuscolare nel quadro, chiedi in un negozio di materiale 
elettrico, ma le trovi sulla baia a pochi euro la manciata, sacrificherei 
qualche spiciolo, se non và passi al negozio.
ciao 
 
 

    Puoi fare due prove:
 
    1) prendi un tester, mettilo in Ohm e misura la resistenza della 
fotoresistenza: con luve intensa può scendere fino a qualche centinaio di 
Ohm; al buoi può arrivare a qualche MOhm (secondo il modello)
 
    2) metti un potenziometro da 1MOhm (ma anche un po' meno) e vedi se 
agisce. 
 

Per i tecnici: la fotoresistenza è fatta di materiale semiconduttore ?
 
Si, vedi 
p.es
. qui
http://www.radio-electronics.com/info/data/resistor/ldr/light_dependent_resistor.php
 


    >> la fotoresistenza è fatta di materiale semiconduttore?
 
    Letteralmente sì, perché il Solfuro di Cadmio (CdS) è un materiale con 
resistività intermedia fra i conduttori e gli isolanti, ma non è un diodo né 
un transistor, perché non ci sono giunzioni artificiali, né intrinseche. Per 
tale ragione è bidirezionale, assimilabile ad una resistenza pura. 
 

 E'stato semplice: la notte i led rimangono spenti. La riprova che tutto il 
resto è a posto è stata fatto togliendo la fotoresistenza e lasciando i due capi 
staccati; ecco, in quella condizione le luci si accendono e se, invece, li tocco 
insieme si spengono.
 
Occhio che la fotoresistenza non è un interruttore.
Dal test che hai fatto io posso desumere che sia rotto anche il potenziometro 
che imposta il livello di soglia.
Tra le altre cose, è molto più probabile che si rompa un potenziometro (pista 
conduttiva e contatto strisciante esposti all'aria) piuttosto che una 
fotoresistenza (sigillata).
 


Allora, già un altra volta si era guastata e era bastato cambiarla; per cui deduco che quella volta non era dipeso dal potenziometro, come immagino adesso.
Visto che conosci bene la materia, quel tipo di fotoresistenza può essere messo all'esterno, senza alcuna calotta di protezione? E ancora: stamani, allora, sono riuscito a trovare finalmente una nuova fotoresistenza, anche se molto più piccola; l'ho montata e non funziona. Cioè, spegne ma non riaccende; hai detto che ci dovrebbe essere un potenziometro di regolazione, dici che basta regolare quello, oppure ci devo aggiungere una resistenza in serie? Difatti, se non riaccende vuol dire che questa ha la resistenza troppo piccola... o no? 
 
 
Giovanni


Stasera ho fatto altre prove che però ancora non mi hanno portato a niente. Allora, visto che la nuova fotoresistenza non accendeva coprendola con la mano, ho pensato che avesse la resistenza troppo bassa e l'ho misurata con il tester: il valore andava da 2k ohm alla luce, fino a 200k ohm al buio. Il passo successivo è stato quello di aggiungerci un altra resistenza in serie di altri 200k ma senza esito. Ho provato anche a mettercene 2 da 200k, ma ancora niente.
Eppure ci deve essere il sistema per far accendere queste luci... Per finire ho smontato la scatola contenente il circuito elettronico e ho visto che in effetti c'era un potenziometro con una vitina di regolazione, ho provato a regolarla in tutti i sensi, sia con la sola fotoresistenza sia con le due resistenze aggiuntive, ma niente.
 
Ho fatto una foto del circuito, vediamo se qualcuno ci capisce qualcosa:
http://i.imgur.com/1z33KKS.jpg
 
http://i.imgur.com/m6dG39d.jpg
 
 
 
Giovanni

 ha scritto nel messaggio 
news:efc6b7be-dc51-4913...@googlegroups.com...

--------------------
abbastanza artigianale, nulla di strano che cortocircuitando i fili tu abbia 
guastato l'integrato, costa un'inezia, comprane uno nuovo e sostituiscilo 
rispettando il senso.
ciao 
 
 


Non credo che si sia bruciato niente, perché regolando il trimmer quasi a fondo corsa le luci si accendono... solo che poi non si rispengono oscurando la FR. Comunque, adesso faccio un altra prova: prendo un trimmer di 2 Mohm lo metto in serie alla FR e regolandolo guardo quando le luci si accendono. A quel punto misuro il valore della resistenza e ce ne metto una fissa.
 
 
Giovanni

 
http://i.imgur.com/m6dG39d.jpg
 
 
Ho guardato bene la foto della resistenza che hai postato all'inizio: sulla 
sinistra si vede che parte del "pettine" dorato che compone il contatto interno 
è annerito. Potrebbe essersi bruciato a causa di una scarica. Quindi, è da 
cambiare.
 
Il fatto che non accenda la luce significa che non la resistenza, aumentando di 
valore quando fuori si fa buio, non raggiunge il valore minimo necessario a far 
scattare il comparatore. Quindi, proverei con una resistenza in serie, a naso un 
potenziometro da 470K e vedi che effetto fa.
 
Le foto della "centralina" (le virgolette sono dispregiative :-) ) mostrano uno 
scenario orribile sul quale sorvolo! L'integrato non è un comparatore ma, tirato 
per le orecchie, il suo lavoro lo fa. Se hai il dubbio che sia rotto vai in un 
negozio di materiale elettronico e sostituiscilo, non costerà più di 50 
centesimi.
 
Consiglio spassionato: mancano tutti gli elementi di base per avere un 
dispositivo affidabile, quindi fossi in te butterei tutto e installerei un 
crepuscolare - da acquistarsi presso un elettricista o magazzino di materiale 
elettrico - con uscita a relè.
 

 uno scenario orribile sul quale sorvolo! L'integrato non è un comparatore ma, > tirato per le orecchie, il suo lavoro lo fa.
 
 
Aggiornamento:
stamani a mente fresca alla fine la nuova FR ha funzionato. Credo che il motivo per cui prima non funzinava era semplicemente che l'avevo oscurata con una mano; difatti, stamani l'ho coperta con un panno scuro e dopo aver trafficato un po sulla vite di regolazione del trimmer alla fine le luci si sono accese.
Stasera faremo la riprova appena fa buio. Per sicurezza, poi, questa volta non ho lasciato la FR alle intemperie ma l'ho protetta con una calottina di plastica.
Magari sarà anche superflua, pero nel dubbio meglio non rischiare.
Ecco alcune immagini di come è venuto il lavoro:
http://i.imgur.com/IjRkb72.jpg
 
http://i.imgur.com/mmZU1fW.jpg
 
http://i.imgur.com/mmZU1fW.jpg
 
http://i.imgur.com/2tn28Vz.jpg
 
 
 
Grazie a tutti
Giovanni
 

 Magari sarà anche superflua, pero nel dubbio meglio non rischiare.
 
Attento che di solito, per evitare autoscillazioni, viene inserita una 
isteresi al cambio di stato.
Come saprai, questo vuol dire che possono occorrere anche diversi 
secondi dal cambiamento di luce, prima che ci sia lo scatto dell'attuatore.
ciao
Angelo
 


Stasera ho fatto la prova all'imbrunire: alle 20.20 le luci si sono accese, vi ho puntato una torcia e si sono spente, ho tolto la torcia e dopo circa 15 secondi si sono riaccese. Diciamo che è tutto perfetto:-)
 
 
Giovanni

 ancora niente. Eppure ci deve essere il sistema per far accendere queste 
 
direi che per simulare un interruttore aperto servano valori 
dell'ordine dei mohm. Potresti montare delle resistenza da qualche mohm 
in serie, ma ho paura che poi la variazione di resistenza della 
fotoresistenza sia percentualmente troppo piccola
 
Adriano
 
 


Grazie anche a te dei suggerimenti; comunque, come detto prima, adesso la FR funziona, i led si accendono e si spengono regolarmente. Ero io che sbagliavo a fare le prove di giorno. Difatti, la coprivo solo con la mano e si vede che i raggi passavano ugualmente. Alla fine mi sono deciso (per caso) a coprirla con un panno scuro e come per incanto a preso a funzionare.
Proprio vero che alle cose semplici non ci si pensa mai!:-) Però, a mia discolpa
posso dire che ero rimasto all'esperienza della vecchia, dove bastava coprirla  con la mano e le luci si accendevano...
 
 
Giovanni