Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema Caldaia Vailant

Salve a tutti,
lurko sempre e ogni tanto vi rompo con i miei problemi.
Questa volta è la caldaia Vailant che in casa (un appartamento)
uso per il riscaldamento e per l'acqua.
Da qualche giorno va continuamente in blocco. Ci se ne accorge
soprattutto dall'acqua perennemente fredda. basta riavviarla e
riparte, ma non mi sembra una gran soluzione riavviare la caldaia
ogni poche ore, no?
Per darvi qualche altro dettaglio, si è cominciato a sentire anche del
rumore nei tubi.. non saprei spiegare.. un gorgogliare strano...
Ecco è tutto. Avete idee di cosa possa essere e di come risolvere.
O chiamo subito l'idraulico.
Grazie
Andrea

 ha scritto nel messaggio
news:c3ccsr$269chu$1...@ID-147575.news.uni-berlin.de...

Modello? Hai controllato la pressione in caldaia? se non è su più piani deve
essere al manometro 1 o 1,2 max
  facci sapere
ciao    edy

 Hai controllato la pressione in caldaia? se non è su più > piani deve
essere al manometro 1 o 1,2 max
la caldaia è messa in un locale sul terrazzo che sta al piano di sopra; e ho
controllato il manometro... non c'è pressione praticamente. Sta a zero. Che
posso fare?
Grazie per l'aiuto
Andrea

 Grazie per l'aiuto
Sotto la caldaia ci sono due rubinetti uno è il generale della caldaia e
l'altro + piccolo è il rubinetto di carico lo apri e porti la pressione a 1
fai ripartire la caldaia e aspetti che la pressione sia stabile, se serve
reintegri ancora
Controlla anche che non ci siano piccole perdite in giro, sopratutto
attacchi termosifoni.
  ciao   edy

 Controlla anche che non ci siano piccole perdite in giro, sopratutto
attacchi termosifoni.
Non mi pare ce ne siano.
Non so davvero come ringraziarti.
Ciao
Andrea


....
due per il gas ? e perché mai. Uno solo, semmai. L'altro... potrebbe essere
la mandata del  riscaldamento. Boh. Non è che per caso lo chiudi e il rumore
è la pompa che sforza ?
Il carico dell'acqua, potrebbe essere un tubetto e rubinetto piccolo, magari
è in serie con una saracinesca e se non apri anche quella non passa nulla.
Silenzio totale = nulla di fatto, ma non lasciare aperto se non carica.
Cerca ancora tra tubetti e valvoline. Dovresti sentire il flusso dell'acqua
che entra, e quando lo senti picchietta gentilmente sul manometro che a
volte è bloccato e si schioda quando la pressione è già troppa.
ciao
carlo

 volte è bloccato e si schioda quando la pressione è già troppa.
Perfetto!
Fatto. Pressione ristabilita. E la caldaia non si blocca più (o almeno non è
successo in tutta la notte).
Ancora una cosa: secondo voi è una cosa normale che la pressione scenda così
o ho qualche problema nell'impianto?
Grazie a te e Edy per il prezioso aiuto.
A

 ha scritto nel messaggio
news:c3ectq$26muop$1...@ID-147575.news.uni-berlin.de...

Controlla come ho già scritto gli attacchi ai termosifoni e sotto la caldaia
e il collettore.
Devi trovare eventuali perdite, visto che hai la caldaia nella parte + alta
dell'impianto e nel tuo caso la prima a svuotarsi è proprio la caldaia, con
le conseguenze che conosci
   ciao   edy

 ciao
La caldaia non aveva la pressione a 1 atm, si faceva entrare acqua fino ad
arrivare ad 1 atm.
Se x autoclave intendi il vaso di espansione "no", io controllerei
innanzitutto il funzionamento del manometro, prova a picchiarci (piano) con
le dita sul vetrino per cercare di sbloccarlo o controlla se il rubinetto di
carico sia intasato all'interno, a proposito di che caldaia scrivi?
   ciao   edy

 ciao
Senza andare a toccare molte cose ,la caldaia funziona bene in questo modo ?
i radiatori sono pieni?
in questo caso non toccare niente, se invece la pompa alimenta anche
l'impianto di casa e noti ai rubinetti poca pressione allora devi
intervenire sulla pompa, ipotizzo pressostato acqua starato
   ciao   edy