Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per Boiler ed altri spelafili A.T.

Come mai manca il bussolotto sull' arrivo della fase a 380 Kvolt
a sx nella sottocentrale della foto qui sotto ?
http://xs216.xs.to/xs216/07261/Linea-A.T..jpg
Cordialità.
               Paul

 
http://xs216.xs.to/xs216/07261/Linea-A.T..jpg
Risposta breve: non lo so ;-)
Risposta un po' piu' articolata:
Sarebbe utile sapere cos'è il bussolotto.
Sospetto (ma prendi la mia supposizione con le pinze) che si tratti di
scaricatori di sovratensioni.
Servono nel caso in cui un fulmine cada sulla linea.
La tensione sale a livelli troppo alti e lo scaricatore diventa conduttivo
mandando a terra la corrente.
Fino a qualche anno fa si usavano scaricatori a gas: due elettrodi posti
ad una certa distanza in un'ampolla riempita di gas inerte.
Quando la tensione supera il limite di rigidità dielettrica del gas parte
un arco che agisce come un quasi-cortocircuito.
Questo design ha però parecchi svantaggi, tra cui breve durata dell'organo
di protezione, necessità di preporre allo scaricatore un fusibile di
linea, bassa precisione del limite di intervento,...
Inoltre un arco ha una caratteristica V-I negativa, quindi una volta
scoccato non si interrompe spontaneamente.
La conseguenza è che il fusibile di linea parte e si rimane senza corrente
fino al ripristino del fusibile.
La soluzione si chiama MOV (Metal-Oxide-Varistor, o varistore a ossido
metallico).
Eccoli qui:
http://www.abb.ch/Product/seitp332/b3222502ceac7c30c125708400354b68.aspx?productLanguage=ge&country=CH&tabKey=2
(link corto: 
http://tinyurl.com/3e35f2
 )
Li riconosci: sono quelle cose sotto ai "bussolotti".
Questo è il motivo che mi porta a pensare che i due bussolotti siano
scaricatori a gas.
Ad ogni modo, quei "bussolotti" non servono piu' a nulla.
Se guardi i cavi di discesa, vedrai che non ne parte uno singolo ma una
coppia.
Il bussolotto è quindi cortocircuitato e da punto di vista elettrico
assolutamente ininfluente.
La mia interpretazione della situazione: durante un temporale
particolarmente violento lo scaricatore di sx ha tirato le cuoia.
Invece di sostituirlo si è optato per passare allo stato solido usando i
MOV.
Il bussolotto distrutto è stato smontato, quelli ancora sani sono stati
lasciati in sede (per qualche arcano motivo che mi sfugge).
Di piu' non ti so dire.
Ciao Boiler (grazie per lo "spelafili" ;-))
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

paulhass ha spiegato il 25/06/2007 :

Mi dispiace per Boiler.
Non sono scaricatori di tensione, che invece sono alcune di quelle 
colonne che vedi sotto.
Se ricordo bene dovrebbero servire ad annullare disturbi radio.
-- 
Marco

a sx nella sottocentrale della foto qui sotto ?
Se non sbaglio sono filtri per la comunicazione ad onde convogliate
per trasmissioni su rete ad alta tensione. Non è il mio settore,
ricordo però una visita da ragazzino ad una centrale idroelettrica
collegata con questo sistema alle altre centrali in parallelo sulla
linea.
Ho fatto una ricerca in rete ma non trovo riscontri.

 Ho fatto una ricerca in rete ma non trovo riscontri.
Potrebbe essere per questo che sono solo due. Anch'io voterei per i filtri.
ciao
Davide
-- 
~ ------------------------------- ~
http://www.cogitamus.it/
L'inutile tensione verso l'infinito
~ ------------------------------- ~

 Se ricordo bene dovrebbero servire ad annullare disturbi radio.
Quasi ;-)
Ho chiesto a chi ne sa piu' di me.
Sono condensatori di accoppiamento per PLC (trasmissione dati e voce su
linee elettriche).
Qui è spiegato bene anche perche' ce ne sono solo due:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot221.nsf/VerityDisplay/3AB5551F4B4FDABCC1256CE50052C972/$File/1KHA_000_574_MCD80.pdf
( 
http://tinyurl.com/2vtmpt
 )
E qui li si vedono piu' chiaramente:
http://home.zcu.cz/~mertlova/els-foto/prestice/0065.oddelovaci_frekvencni_clen_-_tlumivka,_kondenzator.jpg
( 
http://tinyurl.com/2qcapv
 )
Saluti
Boiler (che anche oggi ha imparato qualcosa di nuovo ;-))


 Boiler (che anche oggi ha imparato qualcosa di nuovo ;-))
Vale anche per me.  Grazie a te ed agli altri.
Cordialità.
           Paul

Boiler (che anche oggi ha imparato qualcosa di nuovo ;-))
Vabbč, mai vantarsi: l'impresa viene enormemente ridimensionata se
pensiamo da che situazione si parte. ;-)
-- 
Ciao.
Pierluigi

 Boiler (che anche oggi ha imparato qualcosa di nuovo ;-))
Anch'io ho imparato qualcosa di nuovo che da qui un anno avrò 
prontamente ridimenticato ;-)
Ciao
-- 
Marco