Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Strano guasto impianto elettrico

Stasera vado per accendere una luce e ... ZOT salta sia il salvavita e il
magnetotermico.
Riarmo gli interruttori e come per magia la corrente ritorna in tutto
l'appartamento tranne che in corridoio, ossia dove c'era l'interruttore che
avevo premuto.
L'interruttore è uno di quelli con la lucina che ora è spenta.
La cosa strana è che andando a misurare la tensione sui fili che escono dal
soffitto ci trovo 147 Volt a interruttore aperto e 230 nell'altro caso.
Il carico è rappresentato unicamente da 3 faretti da 20 W.
Non so da che parte cominciare per cercare il guasto. Ho dato un'occhiata
nei cassettini, ma anche li sembra non ci sia niente di bruciato.
Qualche idea ?
Ciao,
Piero

 Piero
 credo sia partito l'interruttore (infatti non interrompe piů e passano 147
V)
cambialo
Luluk
-- 
i gerani non sono come le rose

 V)
ok, però allora perchè le luci non si accendono nemmeno un po?
147 volt non sono poi così pochi.
potrebbe essere perchè sono dei faretti alogeni ?
ciao
Piero
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

E' un pulsante o un interruttore?
Se è un pulsante (tipo campanello) c'è di mezzo pure un relé passo passo, e 
a volte partono quelli,
Inoltre se i tre faretti da 20w sono di tipo alogeno a bassa tensione c' è 
pure il trasformatore, e quello si brucia molto spesso.
Poi ci fai sapere per conoscenza.
pp

 pure il trasformatore, e quello si brucia molto spesso.
giusto, al trasformatore proprio non ci pensavo (oltretutto costa un
cifra ...)
qundi:
- provare l'interruttore è un attimo
- stacco il trasformatore è lo provo a parte: se invece di trovare 12 v
mi salta di nuovo il contatore ho trovato il guasto.
però un interruttore non può essere parzialmente in corto, altrimenti
non sarei riuscito a riarmare il magnetotermico. giusto ?
e se fosse a posto resta sempre il mistero di quei 147 volt misurati a
valle dello stesso


 valle dello stesso
La lucina dell'interruttore si spegneva 
quando accendevi la luce giusto?
Hai misurato 147V perchè la lucina è in 
parallelo all'interruttore.
Ciao

 parallelo all'interruttore.
ok, scusa, ma non ci arrivo.
dalla tua osservazione cosa devo dedurre?
che l'interruttore è guasto? altro?



Posso supporre che il trasformatore si sia bruciato.
All' accensione c'è stato un corto circuito tra le spire del trasformatore, 
poi in seguito al corto il filo si è interrotto e non passa più corrente sul 
primario.
I 147 v li misuri perchè c'è la lampada spia, ma manca il carico del 
trasformatore.
Metti una lampada a 220 v  al posto del trasformatore forse "fiat lux".
pp 

A questo punto invece di andare a spendere 24 e piů euro per un
trasformatore da 60W ne prendo uno con le stesse carattersitche tra
quelli che ho in casa, recuperati da vari apparecchi.
In fondo sono lampade alogene, quindi un carico puramente resistivo.
Vabbč che il rame costa, ma cosě mi sembra veramente troppo!


Ci sono i trasformatori ad alta frequenza per le lampadine alogene, che
costano sui 5 euro. Sono molto leggeri e poco ingombranti, e il loro
unico difetto è quello di causare un ritardo di circa 1-2 secondi
all'accensione.
I trasformatori comunque sono abbastanza diversi tra loro, devi
trovarne uno sufficientemente robusto (60W se non sbaglio sono 5A, su
12 V), e adatto per il tipo di carico. Se non lo fosse potrebbe
scaldare e alla lunga rompersi. Però se tanto lo buttavi via lo
stesso.... prova.

 ha scritto nel messaggio
news:1129294387.6...@g14g2000cwa.googlegroups.com...

quello che si è rotto (ho verifciato) era in effetti un trasf. elettronico
che avevo pagato ben 24 euro,
primario 230 V / 0,45 A
secondario 11,5 V /105 VA / 30 Khz (ecco il trucco per usare dei trasf.
piccoli)
l'accensione però era istantanea.
un trasformatore tradizionale con un secondario da 12 V , 60-75 VA costa
sicuramente di meno di meno e trattandosi di lampade non penso che il carico
costituisca un problema
ciao,
Piero

 Piero
Se sono faretti alimentati con un alimentatore la non c'e' abbastanza 
voltaggio per alimentare l'alimentatore elettronico.
