Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto per sostituzione termostato.

Anche se in questi giorni ci sono problemi molto gravi da trattare, vedi 
navi arenate, vedi crisi e rivoluzioni in atto, non possiamo posporre i 
piccoli problemini quotidiani.
 
Domani devo sostituire il termostato a casa di mia mamma.
Non ho badato a spese e ho comprato quanto di meglio offre il mercato:
http://img259.imageshack.us/img259/8371/95scan10001.jpg
 
Ho scelto il top di gamma il KLIMA 2
 
Mi servirebbe un aiutino per non commettere errori.
Ora c'è piazzato un vecchio termostato a rotella, di quelli alimentati a 
220.
Ci sono tre fili, uno arriva da dietro al frutto di una presa, presumo che 
sia la fase, gli altri due vanno alla caldaia.
Il tecnico della caldaia dice che ci vuole un "contatto pulito".
Ha inoltre sentenziato che anche questo esistente è pulito, ma siccome in 
due anni sono bruciate due schede alla caldaia sospetta che magari sia un 
po' sporco.
A me sembra una di quelle scuse buone per gli ignoranti come me, ma, tanto 
per essere sicuri, lo accontentiamo.
Il venditore dall'altra parte del banco, alla mia richiesta di "termostato 
per contatto pulito" ha detto che il Klima 2 è perfetto per lo scopo.
 
Ditemi se vado bene:
 
1- Elimino quel filo che arriva da dietro al frutto.
 
2- Collego gli altri due fili che vanno alla caldaia ai morsetti 1 e 2 del 
termostato.
E già qui non capisco perchè nello schema è segnato N e L.
Ha importanza o è tanto uguale?
 
2- Le istruzioni dicono di collegare la terra al termostato.
E' indispensabile/utile/indifferente?
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 po' sporco.
 
Fabbro, non so se stai babbiando, ma credo che per "pulito" il tecnico
intendesse un contatto NON sotto tensione.
Se io vengo da te e mi parli di ferro "dolce", mica lo assaggio per
rifarmi la bocca...
 
Per il resto, però, lascio a chi ne sa di più. Non vorrei che ti
scordassi prima di togliere la tensione ;-)
--
ziggio

 E' indispensabile/utile/indifferente?
 
 
 
non mi esprimo prima di conoscere il modello della caldaia ma normalmente 
sul contatto pulito non c'e' tensione e la terra non serve, mentre per lo 
schema che e' sul libretto istruzioni servirebbe perche' usano la 220 per 
alimentare l'utilizzatore ma nel tuo caso non serve perche' i fili che 
arrivano dalla caldaia non DOVREBBERO avere tensione, uso il condizionale 
fino alla comunicazione dei dati sulla caldaia.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
-- 
Anche se il governo Monti
e i politici ce la mettono tutta
per rovinarlo, vi auguro uno
splendido 2012. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jf4dtg$fol$1...@tdi.cu.mi.it...

E' perfetto. Se il contatto è pulito, come risulta dallo schema, il verso 
dei due poli non cambia nulla. Lo cambia nel caso del Klima SI dove se 
sbagli verso non si accende correttamente la lampadina. Contatto pulito 
significa che è un contatto dove non c'è tensione sui due poli come quello 
di un relè a differenza di quelli dove a chiudere il circuito c'è per 
esempio un componente elettronico.
Il collegamento a terra del termostato, ai fini pratici, non è necessario. 
Ovviamente se si vuole rispettare la norma...
 
  Antonio
 
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
 
 
 

 indispensabile/utile/indifferente?
 
Se puoi farlo fallo, altrimenti fregatene allegramente.
 
 

rifarmi la bocca...
 
Ziggio, non offendere la mia sensibile ignoranza:-)
Se mi chiedessero di spiegarlo non saprei come fare a definire un "contatto 
pulito" perň una vaga sensazione di cosa dovrebbe essere ce l'avevo:-)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 fino alla comunicazione dei dati sulla caldaia.
 
Vediamola in altro modo: se non ci fosse un termostato e prendo i due fili e 
li attorciglio insieme la caldaia dovrebbe funzionare in continuo, giusto?
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Ovviamente se si vuole rispettare la norma...
 
Bene, grazie per aver confermato che me la cavo benino.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Se puoi farlo fallo, altrimenti fregatene allegramente.
 
Grazie, fregarmene è uno dei miei sport preferiti.
In fondo, per arrivare a toccare le parti metalliche interne bisogna 
smontare la manopolina, poi svitare uan vitina e togliere la carcassa tutta 
di plastica.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 E già qui non capisco perchè nello schema è segnato N e L.
Ti han gia' risposto in tanti, rispondo solo a questa.
E' segnato cosi' perche' se il termostato invece di comandare
direttamente una caldaia (contatto pulito) dovesse comandare
ad esempio una valvola di zona motorizzata allora li' non ci va
 il contatto pulito ma la fase ed il neutro.
Ma non e' il tuo caso.


 continuo, giusto?
 
 
 
esatto, quindi vai tranquillo e per la terra non serve nel tuo caso.


 Ho scelto il top di gamma il KLIMA 2
 
Beh, a parte il fatto che è il bottom di gamma... un consiglio da ex 
proprietario di caldaia Junkers: fatti montare dal tecnico della caldaia 
un termostato (sarebbe più comodo un CRONO termostato).
Le caldaie Junkers purtroppo hanno un'elettronica molto raffinata ma 
maledettamente sensibile. Almeno, non ci sarà più la scusa del contatto 
"sporco", se dovesse saltare un'altra scheda: costano care!

tecnico della caldaia un termostato
 
Domanda seria: ma che lo monti lui o che lo monti io cosa cambia?
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 cosa fosse ?
 
Oggi vado e al ritorno mostrerò le foto del vecchio termostato.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Domanda seria: ma che lo monti lui o che lo monti io cosa cambia?
 
Semplice. Se lo monta lui, magari apposito per la caldaia, cambia che la 
prossima volta che salta una scheda non ti sentirai dare la colpa... 
Diciamo che dovrà inventarsi un'altra scusa, per giustificare la bassa 
affidabilità Junkers?
 

 purchè non collegato ad altro che alla caldaia.
 
Ecco le foto del vecchio, è un Fantini & Cosmi.
 
http://img141.imageshack.us/img141/7108/54termostato002.jpg
 
http://img710.imageshack.us/img710/4231/50termostato004.jpg
 
 
I fili ROSSO e BLU sono quelli che andavano alla caldaia.
Il filo nero era quello che prendeva corrente da dietro a un frutto.
 
Prima di smontarlo ho provato col tester,  a rotella al minimo non c'è 
continuità fra rosso e blu
Alzando la rotella, dopo il clik,  la lancetta del tester va a fondo scala.
 
Provato anche la tensione,  sia a caldaia spenta che accesa fra i due non 
c'è tensione, lancetta a ZERO.
 
Comunque la missione è compiuta, tassellato e collegato il termostato nuovo 
e funziona come un bijou.
La mai mamma non ha voluto il resto, mi ha dato 20 euro e mi ha detto di 
tenermi i 7 di resto come mancia:-)
 
Grazie a tutti per l'aiuto materiale e morale.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 affidabilità Junkers?
 
In linea generale il tuo ragionamento è valido.
Nel mio caso è un po' diverso, il tecnico in questione è anche quello che ce 
l'ha venduta e installata, ha il laboratorio qui vicino a casa mia, siamo in 
ottimi rapporti, quasi a livello di amicizia, pur consapevole che prima fa i 
suoi interessi c'è parecchia fiducia.
 
E poi non offendere le Junkers, quella a condensazione che ho qui a casa non 
ha mai avuto il minimo problema:-)
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni