Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria in "termoarreda" bagno

Salve a tutti, vi presento il problema che hanno i genitori della mai 
ragazza.
Nel bagno dell'ultimo piano hanno un termoarreda quei termosifoni alti 2 
metri ai quai si puo appendere asciugamani  ecc ecc, mi hanno detto che 
sempre e solo in quel termo si forma dell'aria e devono sfiatarlo ogni 
tanto.
Due cose, una e che il termo e il piu in alto di tutti, l'intero impianto  e 
monotubo tranne questo termo e quel del bagno sotto che pero non presenta 
alcun problema, la seconda e che l'acqia arriva da sotto e esce da sopra.
Oggi lo sfiato e la pressione e scesa allora o rabboccato per riportare la 
pressione giusta.
Hanno un impianto diviso in due sezionato da valvole elettriche per 
l'ufficio e una per l'abitazione, dalla caldaia al termo ci sara una 
prevalenza di 10-11 metri.
Ho pensato a di mettere una valvola automatica a quel termo, ma dato che 
dopo scende la pressione dovrei rabboccare "in automatico" se no a nulla 
serve lo sfiato automatico.
Una valvola automatica di sfiato ce gia dove ce la caldaia ed e funzionante.
Io ho pensato che il problema sia dovuto o alla pompa che non abbastanza 
forza, oppure se ne sta per andare, oppure che l'impianto da qualche parte 
abbia una piccola perdita, se no come fa a "raccogliere" acqua.
Se fosse la pompa che non ce la fa secondo voi potrei montare una pompa dopo 
la valvola zonale (che si attivi all'apertura della stessa) dell'abitazione 
per aiutare la pompa della caldaia?
Qualcuno mi puo aiutare
Grazie mille 

 "raccogliere" acqua.
Direi la seconda... se l'impianto è pieno d'acqua ed è sigillato, la 
pompa può anche esser guasta, ma l'aria da dove la prende?
Chiaramente quel termoarreda è soggetto al fenomeno perché è il più alto 
e l'aria tende ad accumularsi lì.
-- 
Cinghiale 

 ragazza.
non c'entra nulla ma... č un lapsus freudiano, oppure č un errore voluto?? 
:-)) 

Ho un problema simile, ossia un termoarredo al bagno al piano
superiore, il piu' alto di tutti, che e' sempre il primo a riempirsi
d'aria. Ovviamente e' anche il piu' lontano dalla caldaia, quindi anche
io ho avuto il dubbio fosse questione di pompa.
A parte il fatto che rimane indiscutibile che se l'aria entra, da
qualche parte c'e' un buchino... ma per risolvere al problema ho fatto
cosi'.... ho svuotato completamente il termonisfone del bagno e l'ho
lasciato con le valvole aperte per un paio d'ore.
nel frattempo ho allentato e spostato di poco le staffe di supporto del
termo stesso, accentuando una pendenza a favore del lato dove c'e' la
valvoletta di sfiato. I termoarredi sono tanto belli ma tanto inutili:
hanno una resa termica irrisoria, e la struttura dei tubi orizzontali
puo' facilmente indurre alla creazione di bolle, accumuli di residui
ecc Lasciandolo aperto un paio d'ore (e avendolo capovolto :-) ) l'ho
svuotato completamente e ogni eventuale bolla/residuo se ne e' andata.
L'inclinazione poi permette alle bolle d'aria eventuali che si formano
sui tubi orizzonatli di andare verso la valova di sfiato. Ho risolto
provvisioriamente, ma dopo un mesetto ritorna tiepido e sempre piu'
freddo...Altra cosa... prima di metter mano alla pompa, se hai un
compressore d'aria, verifica la pressione del vaso di espansione, puo'
essere che sia solamente scarico (per ricaricarlo devi prima svuotare
l'impianto!)
M.

tanto.
Io avevo lo stesso problema sia nella casa di prima che in questa.
Entrambe case nuove, tutto funzionava benissimo, ma il termoarredo ha
sempre un po' d'aria. Ogni tanto lo sfiato e via.
Credo che dipenda dalla forma e dalla dimensione, niente di
preoccupante.
Sabrina

 :-))
Hai ragione faccio errori a non finire cmq volevo scrivere la MIA ragazza, 
spero che rimanga tale dato che abbiamo gia fissato la data e stiamo facendo 
i preparativi :-)))


Ciao grazie per avermi risposto, il motivo che l'aria va  finire solo in 
quello lo avevo capito per l'appunto essendo il piu in alto si va a formare 
l'aria in quel punto, per questo metterei una valvola automatica, pero se 
entra aria???? da dove entra, puo essere uan guarnizione che perde 
pochissimo ma perde e fa entrare aria, se sfiato in automatico devo pure 
rabboccare l'acqua in automatico.
Spero di venirne a capo qua mi gioco il futuro matrimonio :-)))) 

 d'aria.
Grazie per la risposta, cio che volevo chiederti il tuo termo l'arrivo e 
sottto o sopra.
Questo l'acqua arriva da sotto, e pensavo fosse giusto cosi essendo il piu 
alto e con i tubi verticali arrivando da sotto e obbligato a riempirsi fino 
alla cima per fare il ricircolo.
Dico uan fesseria di sicuro, se mettessi nella mandata nel mio caso da 
sotto, una valvola di non ritorno in modo che l'aqua pompata possa solo 
andare su anche quando si chiude la volvola zonale, per cui se si svota vuol 
dire che qualche termo ai piani inferiori perde poco ma perde....
Cmq mi porto il misuratore di pressione e vedo quanto e il vaso
Grazie ancora 

 Sabrina
Grazie della tua testimonianza, cio che non capisco e che il termo sotto non 
da problemi, il fatto e che quello sotto ha i tubi orizzontali forse e 
dovuto anche a questo.
Grazie per la risposta 

 l'acqua in automatico.
E come faccio a saperlo da qui? Purtroppo l'unica è esaminare 
attentamente l'impianto.
-- 
Cinghiale 

 Cinghiale
Infatti io rispondevo solo a cio che hai scritto tu, anche io mi chiedo da 
dove possa prendere l'aria, mi chiedo se esiste uan valvola da piazzare dove 
ce il rubinetto di rabbocco acqua cosi ogni volta che sfiata il termo la 
volvola posizionata nelal caldaia rabbocchi l'acqua sino alla pressione 
impostata.
Grazie per la risposta. 

 facendo i preparativi :-)))
allora augurissimi a tutti e due!!
ciao
B 

dovuto anche a questo.
secondo me son proprio i tubi orizzontali a causare il problema.
Nei verticali e nei caloriferi normali non ho mai aria!

 facendo i preparativi :-)))
Allora mi spiace ma non durerà.......... tra  un pò diventerà la "moglie" :)
Auguri
Francesco 

 dovuto anche a questo.
i tubi orizzontali sono proprio il vero problema! Per controllare la
pressione del vaso, come ti dicevo, lo devi fare ad impianto vuoto. Il
motivo e' semplice: se misuri con il "peso" dell'acqua nelle tubature
il valore che leggerai sara' sfalsato rispetto l'originale (sara' di
piu', pertanto tu potresti leggere un valore valido ma in realta',
tolta l'acqua, sarebbe inferiore e anche molto). Devi leggere la
pressione di precarico riportata sulla targhetta del vaso e caricarla
con la classica pistola per gonfiare le gomme. Prima di iniziare,
svuota il tappetto dove c'e' l'attacco per la ricarica e con un piccolo
cacciavite, oppure con la punta del dito prova a premere la valvolina e
verifica che esca solo aria e non acqua. Nel caso uscisse acqua il vaso
ha la membrana rotta ed e' da cambiare. Se esce solo acqua, svuota
l'impianto, portalo alla pressione nominale, ricarica l'impianto
(facendo tutti gli spurghi dai piani alti finche' non esce tutta l'aria
e ripristina di volta in volta la pressione) e guarda se migliora
qualcosa. Non posso darti nessuna pressione di riferimento per il vaso,
perche' varia da modello a modello, sulla base della dimensione, del
tipo di impianto ecc.
M.