Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: temporale e salvavita

Ciao,
abito in una zona di campagna e capita spesso (sempre) che qando piove o 
c'e' un temporale il salvavita scatta continuamente... e' un comportamento 
normale o puo' essere causato da qualche problema sull'impianto elettrico?
Grazie
   Ciro 

Ciro ha scritto:

Non č normale. Probabilmente l'acqua crea una dispersione da qualche parte
che fa scattare il differenziale. Hai dei cavi elettrici all'esterno della
casa?
Ciao Fil
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 casa?
beh, ho dei fili ai quali dovrei collegare l'illuminazione esterna che sono 
senza lampade ma sono posti in alto sulle pareti esterne... altri non ce ne 
sono.
Ciao
   Ciro 

 > Non č normale. Probabilmente l'acqua crea una dispersione da qualche parte


Hai modo di scollegarli dall'impianto? Devi fare delle prove per vedere se
togliendoli durante il temporale non scatta piů il differenziale.


 togliendoli durante il temporale non scatta più il differenziale.
si, ho un quadretto elettrico interno con i relativi interruttori, provero' 
a staccarli.
grazie del consiglio, potrebbe essere anche l'umidita'.
ciao
  Ciro 

 sono.
Io ho avuto per lungo tempo problemi simili. Su un muro esterno avevo dei
gargarozzi, con dei fili inutilizzati, appunto per una futura estensione
dell'illuminazione esterna.
Alla fine ho determinato che l'acqua piovana entrava in questi gargarozzi,
goccia a goccia, fino a riempire la scatola di derivazione nel muro...
Piegando verso il basso e sigillando con silicone i gargarozzi ho risolto
quasi completamente la questione...
Un po' d'acqua entrava anche da prese elettriche "stagne" che tanto stagne
non erano...
Paolo

Paolo Zini ha scritto:


Infatti sarebbe sempre meglio secondo me predisporre un interruttore
bipolare nel quadro generale o in una posizione più comoda che permetta di
scollegare completamente la parte dell'impianto elettrico esterna. 



Cosa intendi per scatta continuamente?
se gli scatti sono concomitanti con lampi allora e` tutto normale, 
significa solo che il tuo differenziale non e` del tipo che tollera gli 
impulsi e le componenti unidirezionali...... fallo sostituire con uno di 
quelli moderni e dovresti risolvere.
Al contrario se agli scatti  sono seguiti dei periodi piu` o meno lunghi 
  di impossibilita` a riarmare, c'e` probabilmente qualche infiltrazione 
di acqua in una giunzione delle derivazioni che sno all'esterno della casa.
ciao max

 grazie del consiglio, potrebbe essere anche l'umidita'.
Deja vu, dicono i francesi. A me è successo che gli elettricisti sono
arrivati fuori con una guaina in previsione di mettere poi una tartaruga
esterna; hanno tirato i fili, li hanno piegati ad U e reinfilati dentro la
guaina lasciandoli lì; infine li hanno collegati.
La tartaruga non l'ho mai più messa perchè non era necessaria e dopo un pò
di anni, in un autunno molto umido, il differenziale si è messo a scattare
a ripetizione. 
Ho chiamato gli elettricisti e ci hanno messo una giornata intera a
trovare la causa dopo avermi buttato all'aria tutta la casa: l'umidità
entrando nella guaina faceva fare arco fra il polo "caldo" e la terra.
Succede!
Pio 


 wrote in message 
news:sOZSd.580157$b5.26...@news3.tin.it...

Se scatta in contemporanea con i fulmini, soprattutto quelli vicini è colpa 
del tuo differenziale che è sensibile ai disturbi creati dai fulmini. In 
questo caso hai due possibilità: o cambi differenziale con uno insensibile 
alle scariche atmosferiche o installi a monte del differenziale gli 
scaricatori di sovratensione così proteggi tutto l'impianto.
Se invece scatta di continuo quando piove c'è sicuramente qualche 
dispersione nell'impianto. 

esterna
Cos'e' una tartaruga esterna? 
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 Cos'e' una tartaruga esterna?
Questa:
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.gde.it/Pages/Home_shop/lights/apparecchi_esterni/images/prisma/marina/tartaruga_1.jpg&imgrefurl=http://www.gde.it/Pages/Home_shop/lights/apparecchi_esterni/pages/prisma_navy/tartaruga_ovale.htm&h=160&w=200&sz=15&tbnid=xiTpojdb1tAJ:&tbnh=79&tbnw=99&start=1&prev=/images%3Fq%3Dlampada%252Btartaruga%26hl%3Dit%26lr%3D%26c2coff%3D1
-- 
Cinghiale (32, 54, RM)
Punto 6 speed 

 quelli moderni e dovresti risolvere.
si, e' questo il mio caso, appena ci sono i lampi comincia a scattare, 
allora provvedero' alla sostituzione.
ciao
   Ciro 

 quelli moderni e dovresti risolvere.
Io ho lo stesso problema, soprattutto con i temporali estivi. Non sapevo
che i nuovi differenziali fossero resistenti agli impulsi indotti...
Potresti per favore indicarmi il codice di uno di questi interruttori? 
Il problema si pone anche per il magnetotermico?
Gli scaricatori hanno tempi di intervento tali da renderli utili?
Ciao e grazie,
SJ

 Gli scaricatori hanno tempi di intervento tali da renderli utili?
probabilmente si, se ben installate ...... il fenomendo dell'intervendo 
intempestivo dell'interruttore, e` dato dal fatto che gli avvolgimenti 
principali del toroide non sono perfettamente uguali, ora se questo non 
induce correnti   risultanti significative allo scatto in condizioni 
normali, lo fara` di sicuro nel brevissimo tempo in cui si manifesta la 
svracorrente impulsiva (5kA con forma d'onda 8/20microsecondi), con le 
conseguenze che sappiamo...... :-))
ciao max

 Potresti per favore indicarmi il codice di uno di questi interruttori?
Due marche tra le più conosciute :
ABB : Interruttore Varistop DS 772 (2 poli, codice specifico
           secondo la portata, da 6 a 63 amp).
BTICINO : Interruttore Btdin 3 (2 poli, codice D823AS/15 per
portata 15 amp, codice D823AS/25 per portata 25 amp).
Cordialità.
             Paul
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004