Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: lampada risparmio energetico

un paio di settimane fa, mangiando da mc donald mi hanno dato un
coupon da riempire con i miei dati e in cambio mi davano 2 lampade a
risparmio energetico e 2 kit risparmio acqua
naturalmente mi sono fatto dare anche quelle di 4 turisti americani e
sono rìtornato a casa con 10 lampade
ieri ne ho messa una in anticamera e funziona benissimo. peccato che
da spenta ha un baluginio scintilloso che non permette di ottenere il
buio.
insomma o accesa o baluginante.
spenta non c'e' verso
che puo' essere ?
butto tutte e 10 le lampade ?
davide

 spenta non c'e' verso
ho letto una cosa simile pochi giorni fa, qui
devi guardare l'interruttore luce, se interrompe la fase e se non è
vecchio e ossidato, se non ricordo male

 butto tutte e 10 le lampade ?
Addirittura?
Regalale piuttosto! (Magari ad altri vanno bene)
E se proprio devi buttarle... smaltiscile correttamente.

 che puo' essere ?
potrebbe essere l'impianto elettrico non perfetto.

 E se proprio devi buttarle... smaltiscile correttamente.
quoto!

buio.
-comando (interruttore/deviatore/ecc) che interrompe il neutro invece della 
fase;
-oppure presenza di lampada spia
-oppure impianto con alimentazione fase-fase anziche fase-neutro
-oppure lampada di bassa qualità
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

Oppure il filo dell'uscita interruttore all'interno della scatola è molto 
vicino all'ingresso dello stesso, costituendo così una capacità sufficiente 
a fare passare qualche microampere.
Bastano poche decine di picofarad ad innescare un fenomeno simile: prova a 
distanziarli un po'.
"gs" <g1s2n...@infinito.itINVALID> ha scritto nel messaggio 
news:4863f954$0$35962$4faf...@reader2.news.tin.it...


 sono rìtornato a casa con 10 lampade
...ci dobbiamo far sempre riconoscere :-P


allora ti dico questa...
ieri ho comperato lampade a basso consumo philips.
le provo nel nuovo appartamento con impianto elettrico ex-novo.
risultato:
le lampade philips da spente lampeggiano brevemente...
se nello stesso portalampade metto una lampadina di marca sconosciuta sempre 
a risparmio energetico, questo effetto non si verfica...
uno pensa che siano difettose le philips...allora le provo nell'appartamento 
di mio padre con impianto vecchio. funzionano bene!!
tu che ne pensi? 

 ha scritto nel messaggio 
news:4864a984$0$29975$5fc...@news.tiscali.it...

magari l'impianto nuovo e' dotato di qualche interruttore
con lampada spia ?
oppure l'elettricista ha interrotto il neutro anziche' la fase...
alberto 


su questo non saprei..dovrei indagare... 

 ha scritto nel messaggio 
news:486504b1$0$29984$5fc...@news.tiscali.it...

confermo...l'anomalia si verifica con gli interruttori con lampada spia 
(bticino) e lampade Philips...
con i pulsanti (sempre con lampada spia) il fenomeno non si verifica... 

 con i pulsanti (sempre con lampada spia) il fenomeno non si verifica...
Per forza. I pulsanti comandano un relè passo passo.
Quindi la circolazione di corrente dovuta alle spie, non è nel carico, bensì 
nella bobina del relè.



e perchè lo fa solo con le philips???
con altre due sottomarche no... 

 con altre due sottomarche no...
A parte che la mia risposta riguardava il diverso comporatamento  con il 
relè. In quel caso il fatto che ci siano spie sui pulsanti, non può 
provocare accensione delle lampade collegate.
Comunque le lampade avranno caratteristiche di impedenza diverse. Che 
modello Philips?
Con la serie Master non mi è mai capitato.
Dopo aver verificato che i comandi interrompano effettivamente la fase, puoi 
sempre valutare di cambiare il collegamento della lampada spia.



lampade modello jenny...vendute da IPER a metà prezzo...o meglio 2 al costo 
di 1... 

 - Mostra testo citato
Se l'interruttore che piloti un lampada a risparmio energetico è
dotata di lampada spia, è necessario che quest'ultima sia collegata
tra fase e neutro e non in serie al carico.
Queste indicazioni sono riportate sul catalogo Installazione nella
sezione "informazioni tecniche" (guida CG06I a pagina 536)
Prova a verificare se il cablaggio è fatto nel modo corretto.

 ha scritto nel messaggio 
news:ce699bd1-61af-4747...@d77g2000hsb.googlegroups.com...

grazie dell'assistenza...^_^
ho passato la palla all'impiantista che ha detto che può risolverlo...