Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: temosifone non sfiata. caldaia impazzita

Ho un impianto di riscaldamento autonomo con termosifoni e con caldaia Thema Classic c 25 
E. Volevo accenderlo oggi ma la resa non mi è sembrata buona. E ho dei problemi perchè non 
sono molto bravo con i termosifoni:
- la valvola di ogni termosifone che regola il flusso di acqua, per essere aperta, deve essere 
ruotata tutta in senso orario o in senso antiorario?
- c'è la valvola che serve per fare sfiatare il termosifone. L'ho aperta tutta, ma non sento 
uscire aria, e per giunta anche se l'ho tenuta per 10 minuti aperta non è uscita neanche una 
goccia d'acqua... perchè? non ci dovrebbe essere acqua nei termosifoni?
- ho letto nei post che la temperatura ideale da regolare sono 20-22 gradi. Ma la caldaia ha 
come temperatura più bassa possibile solo 38 gradi su display... non è un po' strano? 
qualcuno conosce questo modello di caldaia e mi può aiutare? anche perchè a 38 gradi su 
display sulla caldaia i termosifoni messi nelle stanze sono quasi freddi, quindi c'è qualcosa 
che non va credo
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 come temperatura pi bassa possibile solo 38 gradi su display...
temperatura dell'acqua che circola
 
ciao
-- 
"Noi fummo i gattopardi,i leoni.Chi ci sostituirà saranno gli 
sciacalli,le iene.E tutti quanti,gattopardi,leoni,sciacalli o 
pecore,continueremo a crederci il sale della terra." GTdL
Agostino Nevermore

Ho un impianto di riscaldamento autonomo con termosifoni e con caldaia Thema Classic c 25 
E. Volevo accenderlo oggi ma la resa non mi è sembrata buona. E ho dei problemi perchè non 
sono molto bravo con i termosifoni:
- la valvola di ogni termosifone che regola il flusso di acqua, per essere aperta, deve essere 
ruotata tutta in senso orario o in senso antiorario?


 po' strano?
La temperatura *ambiente* dev'essere intorno ai 20°, non quella di caldaia. 
Quindi regola il termostato ambiente sui 20° e quella di caldaia a tuo 
piacimento, considerando che tenendola intorno agli 80° pare si abbia il 
massimo risparmio energetico.
-- 
    A.''°° 

 goccia d'acqua... perchè? non ci dovrebbe essere acqua nei termosifoni?
Eccome! Sulla caldaia dovresti avere 2 indicazioni: temperatura E 
pressione. La prima ti dice se la caldaia sta mandando acqua calda (e 
quanto). La seconda ti dice se c'è abbastanza (o troppa) acqua in 
circuito. Probabilmente è a zero o quasi. Quindi:
1. richiudi attentamente tutte le valvoline di sfiato dei termosifoni.
2. cerca l'immissione d'acqua in circuito e porta il circuito a circa 
metà pressione rispetto al massimo (di solito c'è una tacca in colore 
diverso sul quadrante). Di solito si tratta di un rubinetto posto sotto 
la caldaia, fra il tubo dell'acqua fredda e la mandata od il ritorno 
della caldaia. Apri, leggi, chiudi.
3. SPurghi i termosifoni dall'aria: apri dolcemente le valvoline di 
sfiato ed aspetti di veder uscire la gocciolina. Richiudi.
4. Per ogni termosifone controlli la pressione e nel caso ripristini.
Al termine del lavoro, una tantum, metti al massimo la temperatura, 
aspetti che la caldaia ci arrivi (si spenga) e regoli vicino al massimo 
la pressione del circuito. In pratica, temperatura massima = massima 
espansione del circuito di riscaldamento = massima pressione in 
circuito. NON la massima mostrata, la massima ammessa, di solito intorno 
ad 1.
Quindi, regoli a metà circa la temperatura dell'acqua. Se hai freddo la 
alzi un po'. Se non fa freddo potresti anche tenerla un po' + bassa. Ma 
non troppo: le temperature basse servono per i riscaldamenti a 
pavimento, non a termosifone come i tuoi.