Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema serrature elettrica

Salve a tutti,so che forse e un po OT perche sarebeb piu adatto a NG di
elettronica o giu di li, ma essendo fai da te di solito "noi" ce la caviamo
in tutto :-)......piu o meno
Ho un problema su due serrature elettriche, una di un cancelletto, e una
della porta, queste due al momento dell'apertura vengono azionate insieme in
parallelo.
Premetto che non ho fatto io l'impianto e avra alemno 20 anni, ci sono pure
de file che neppure i padroni di casasanno dove vanno.
Il problema e che dal citofono che e stato messo al secondo piano si apre
solo quella dell'ingresso mentre dal primo piano si aprono tutte e due come
norma, e il solo tasto apertura al pian terreno funge anche lui.
Quello del secondo piano non riesce ad aprire quella del cancello, se stacco
quella dell'ingresso invece funziona.
mi chiedevevo se puo essere un problema ti trasformatore, ho notato che cmq
la serratura del  portone assorbe molto piu di quella del cancello, il TR e
da 1,2A sui 12 AC.
Ho anche fatto una prova, la serratura del cancello ha una resistenza di
4,4Ohm e quella della porta ha una resistenza di 2,7Ohm.
Potrebbe secondo voi essere questa diversita a far si che la porta si
"prenda" tutta la corrente e non riesca piu a far aprire l'altra? che sia
questo sbilanciamento?
Il TR mi sembra buono a vuoto escono quasi 13V, collegando la serratura da
2,7ohm la tenzione scede a 9-8Volt se collego quella del cancello, 4,4Ohm
scende solo a 11Volt.
Secondo voi che faccio cambio per forza TR o ce ne metto uno in piu per la
serratura del portone? o le collego indipendenti?
Grazie mille
Saluti Paolo

serratura del portone? o le collego indipendenti?
Il sistema migliore sarebbe metterle indipendenti, non e' detto che ti
interessi sempre aprirle tutte e due insieme, se 
p.es
 c'e' qualcun in
giardino che vuole entrare nel portone cosi' non lasceresti pure il
cancello aperto.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 norma, e il solo tasto apertura al pian terreno funge anche lui.
Come ti ha gia' detto Bernardo, il problema e' la lunghezza dei fili,  
quindi la caduta di tensione su di essi.
Si risolve mettendo un rele' ripetitore il piu' possibile vicino alle  
serrature, quindi al piano terra o seminterrato dove ci sara' la  
centralina dei citofoni.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.53->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 cancello aperto.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 cancello aperto.
Cio che immaginavo anche io, pero dal secondo piano al primo ho un paio di
fili in piu ma dal primo alle serrature non ho piu fili a disposizione ( mi
e stato detto cmq che saltuariamente anche dal secondo piano non si apre il
cancello), ho pensato a una cosa forse troppo complicata ma...........
Pensavo di realizzare un circuitino temporizzato in modo che alla prima
apertura si apre solo il portoncino e il rele sconnette la serrattura
portoncino in modo che se si prene una seconda volta si apre il cancello, il
tutto lo farei in modo temporizzato, cioe......se si preme una sola volta
perche si deve aprire solo il portoncino dopo 2-3 secondi il rele torna al
posto suo, se invece si preme due volte entro quei 2-3 secondi allora si
apre anche il cancello.
Un po astrusa la spiegazione ma spero mi abbiat capito los tesso :-)
Grazie della risposta
Saluti Paolo

serratura del portone? o le collego indipendenti?
 Semplicemente interporrei tra i pulsanti e le elettroserrature
(vicini ad esse) due rele a 12 V  con contatti da 10 A comandati dai
pulsanti di apertura ce comandano l'apertura delle stesse.
I relè hanno bibine molto più piccole perchè gli equipaggi mobili
degli stessi sono moooooolto più leggeri e necessitano di meno
corrente per eccitare le bobine.
Se non chiaro posso mandare uno schema in fidocad, ma spero non serva
(anche perchè il programmillo non è che lo conosca molto)
ciao ciao Branco


Ciao grazie anche a te per la risposta, sei stato chiarissimo, jn pratica e
cio che volevo fare io ma io lo volevo fare mooooolto piu complicato :-)))
grazie a te invece si risolve il problema senza tanti circuitini.
Grazie ancora per il consiglio
Saluti Paolo