Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvola termosifone che perde

Attualmente ho risolto chiudendo la manopola, col termo che resta freddo.
Secondo voi, si può sostituire il pistoncino che si vede qua, senza 
svuotare l'impianto? Dal video parrebbe di si, ma forse questo non è il 
periodo migliore per rischiare.
 
https://youtu.be/i-jGRrmrQ_k?t=39
 
 
 
 
-- 
E' la somma che fa la differenza.


 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
https://youtu.be/i-jGRrmrQ_k?t=39
 
 
dipende dove e' la perdita. Nel video sostituiscono l'attuatore della 
valvola (in pratica e' un perno che spinge piu' o meno il pistoncino 
che e' la valvola vera e propria).
Se devi sostituire solo il pezzo che si vede nel video ok, ma se devi 
sostituire il corpo valvola o comunque una parte che sta dietro quel 
perno, devi svuotare l'impianto

 
https://youtu.be/i-jGRrmrQ_k?t=39
 
 
Intanto procurati la valvolina con lo spillo nuova;  poi a montarla che vuoi che rischio ci sia... tanto peggio di così non ti può andare, visto che ora ti tocca tenere chiuso il termosifone. Se poi il riscaldamento non è centralizzato,  basta che tu scarichi la pressione levando un po' di acqua e così eviti anche possibili allagamenti. 
Ah, l'altro giorno il tecnico della caldaia mi ha insegnato un sistema semplice e rapido per levare pressione all'impianto: basta chiudere la valvola di ingresso alla caldaia dell'acqua fredda,  aprire il rubinettino di carico dell'impanto di riscaldamento e quindi aprire un rubinetto della calda ad un lavandino.  Così facendo l'acqua dei radiatori uscirà dal rubinetto e la pressione si scaricherà.
Io, invece, ho sempre usato due metodi, uno più sbagliato dell'altro:  il primo di togliere l'acqua da una valvolina di sfiato di un termosifone e l'altro di far scaricare l'acqua dalla valvola di sicurezza.  Usare la valvola di sicurezza a prima vista sembrerebbe un procedimento innocuo,  se non fosse, però, che dopo la valvola non tiene più e gocciola:-)

 
 
 
Di caldaie ci capisco poco e lascio fare alla ditta. Però mi hai fatto 
incuriosire, e imparare non guasta mai. Con riferimento a questa foto:
 
https://www.caldaiebiella.it/wp-content/uploads/2018/11/termosifoni-non-si-accendono.jpg
 
 
il rubinetto A, blu, è quello dell'acqua fredda dell'acquedotto, che da 
me è di solito chiuso, salvo che lo apra io quando la pressione è troppo 
bassa. Il rubinetto B, nero, dovrebbe essere già semiaperto, da quello 
che leggo nel seguente articolo qui sotto da cui è tratta l'immagine. 
Però non è che ogni volta che apro l'acqua si svuota l'impianto.
Quindi, non ho capito la manovra da fare.
 
https://www.caldaiebiella.it/2018/11/18/termosifoni-non-scaldano-ecco-perche/
 


 
https://youtu.be/i-jGRrmrQ_k?t=39
 
 
Quella che vedi è una valvola termostatizzabile, perché è comandabile da una testa termostatica. In pratica il movimento del pistoncino avanti indietro apre e chiude la valvola esattamente come noi apriamo e chiudiamo una valvola o rubinetto ruotando in senso orario o antiorario. Significa che quel pistoncino è parte integrante della valvola e se lo smonti uscirà l'acqua. 
Purtroppo nella maggior parte degli impianti i collettori di distribuzione (soprattutto quelli complanari) non vengono mai montati con delle valvole di intercettazione che permetterebbero di svuotare un singolo calorifero e lasciare in funzione tutti gli altri. 
Anche io in casa dovrò prima o poi armarmi di coraggio e modificare l'impianto, prima che mi capiti un inconveniente serio in pieno inverno. 


 periodo migliore per rischiare.
 
Dipende da modello a modello, com'è fatto e cosa offre il produttore 
come ricambi.
Nella maggioranza dei casi (quasi totalità?) il pistoncino è collegato 
direttamente al gommino che tappa la mandata, se provi a toglielo 
allaghi la casa. E il ricambio, se esiste ed è trovabile, a occhio te lo 
fanno pagare poco meno dell'intera valvola.


Se avessi una RBM sarei a cavallo, ma non so di che marca sia la mia. 
Sarei anche disposto a pagare quanto l'intera valvola, se ciò servisse 
ad evitarmi di smontare tutto il raccordo a T.
 
https://youtu.be/rB6Y8ZRzR88?t=16
 



Ti elenco le fasi:
1)  chiudi completamente la valvola di ingresso in caldaia della fredda B
2)  apri il rubinetto A di carico dell'impianto di riscaldamento
3) apri il rubinetto della calda del lavandino e ti uscirà l'acqua del riscaldamento
Quando non viene più acqua la pressione dell'impianto è a zero e puoi chiudere il rubinetto al lavandino e il rubinetto di carico A blu in caldaia.
4) smonti la valvola al radiatore e la sostituisci 
5) riapri la valvola di ingresso B
6) riapri il rubinetto di carico blu per rimettere in pressione l'impianto
Fine 


A mio parere pero' facendo cosi',  fai entrare l'acqua del riscaldamento nel circuito della calda.
L'acqua dei termosifoni e' nera e puzzolente e propaghi l'inquinamento all'acqua calda e, specialmente se c'e' un serbatoio di accumulo, diventa difficile ripulire il circuito della calda
Non e' piacevole poi lavarsi la faccia o fare la doccia con quella soluzione....
VitT


Per quello che ne so io i due circuiti (acqua sanitaria e acqua di riscaldamento) sono perfettamente separati se non per l'amore valvola di carico è tenuta in pressione dell'impianto di riscaldamento che ovviamente arriva dalla rete e quindi dalla fredda della sanitaria. Ma credo (e mi auguro!) che una valvola di non ritorno permetta il flusso in un solo verso. Infatti sotto ogni caldaia ci sono 4 tubi, due relativi all'impianto di riscaldamento, mentre altri due sono L'arrivo dell'acqua fredda e l'altro dell'uscita dell'acqua ormai calda sanitaria. Anche perché se ci fosse questa promiscuità di passaggi d'acqua da un circuito all'altro sai che bellezza farsi la doccia con acqua in circolo da anni nei caloriferi  [8-(


Infatti, anch'io ero convinto di questo. Poi visto la certezza del post a cui ho risposto, ho pensato che esistano anche caldaie con collegamenti diverso da come immaginavo.
VitT


ciao, beh non sei solo tu a pensarla cosi.
Acqua calda e riscaldamento sono due circuiti separati, difatti nel caso tu non hai acqua perche' stanno facendo dei lavori sulla linea a monte tu puoi tranquillamente usare il riscaldamento senza avere l'acqua calda nei rubinetti.
Tra l'altro l'acqua dall'acquedotto e' sempre presente nella caldaia, quello che tutte le caldaie hanno e' un loop o ponte con due valvoline che ti porta l'acqua sulla mandata dell'impianto del riscaldamento, in modo che tu possa riempire l'impianto.
Di solito le due valvoline sono sempre chiuse e le apri solo quando devi caricare l'impianto, la doppia valvola e' per impedire che se quella sulla mandata dell'acquedotto cede o perde il tuo impianto non si riempe per i cazzi suoi.
Alcune caldaie hanno il loop interno ed hai solo una specie di chiavetta per fare il riempimento oppure quello che io chiamo "manuatico" perche' non avendo le due valvoline esterne quando la pressione della caldaia scende schiacci un pulsante sulla caldaia ed un eletrovalvola ti carica l'acqua in automatico fino alla pressione che desideri' lo trovo spesso sulle caldaie worcester.
Anche se avessi la valvola a tre vie fottuta l'acqua dei termosifoni non andrebbe mai nell'acqua sanitaria.
 

andrebbe mai nell'acqua sanitaria.
 
non tutte le caldaie sono uguali, anche se stento a credere che quello che 
ha scritto gio_46 non si possa fare con tutte, in un modo o nell'altro
con questa per esempio si puo' fare:
https://i.postimg.cc/v83CQzqW/Cattura.jpg
 
 


Le caldaie sono poste sempre in una posizione piu' alta rispetto ai termosifoni e idem i rubinetti, quindi spiegami come tu potresti svuotare un impianto di termosifoni che sono piu' bassi del punto di scarico (in questo caso un rubinetto).
L'acqua anche se fosse uscirebbe solo finche' il livello rimane ad un certo punto.
Nel senso anche se si potesse fare e tu hai una caldaia al primo piano in una casa  di tre piani, ti si svuoterebbero solo i termosifoni dell'ultimo piano, forse quelli del piano della caldaia se hai un rubinetto al piano terreno, ma al pian terreno rimarrebbero pieni.
La valvola di svuotamento impianto di solito montata sull'ultimo radiatore secondo te cosa c'e' l'hanno messa a fare?

secondo te cosa c'e' l'hanno messa a fare?
 
questo e' un altro problema, si discuteva di come sia possibile mettere in 
comunicazione l'impianto di riscaldamento con l'acqua sanitaria, ho risposto 
su quello.