Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa di calore gocciolatore gocciola

La pompa di calore č appesa su 2 mensole, alle 2 mensole sono avvitati i 
sostegni del raccoglitore delle acque.
 
L'acqua gocciola dal radiatore, cade sulle mensole, bagna i sostegni e i 
sostegni scaricano a terra!
Un po' di acqua va anche diretta dentro al raccoglitore e viene convogliata 
negli scarichi.
 
https://i.postimg.cc/0NWHppY7/goccia1.jpg
 
https://i.postimg.cc/3RzSqYbR/goccia2.jpg
 
 
Non c'č un sistema meno cretino? 
 

 Non c'è un sistema meno cretino?
 
Il fondo del condizionatore è fatto per la raccolta condensa con un 
punto (di solito in centro) più basso, lì si mette un raccordo che va ad 
un tubo di scarico.
Mai visto un accrocchio del genere.
 
https://eu.community.samsung.com/t5/image/serverpage/image-id/10455i3FB18E7E0A0779D0/image-size/large?v=v2&px=999
 
 

 negli scarichi.
 
A me sembra che manchi un pezzo, il fondo!
 
Vai sul sito del produttore e controlla, a meno che quel modello
 sia previsto per una applicazione diversa.
 
Per lo sgocciolamento, potresti mettere una specie di anello
 grosso sulle mensole che intercetti l'acqua e la faccia cadere
 nella vasca.
Fa schifo, ma...
 
-- 
Cin cin

 Non c'è un sistema meno cretino?
 
 
x caso è un normale unita esterna di un condizionatore aria aria 
installato in origine per funzionare solo d'estate e poi iniziato ad 
usare anche d'inverno per cui la necessita di risolvere il problema 
della condensa, mettendogli l'affare sotto?
 
 
 
che temperature hai fuori ora e puoi arrivare anche sottozero quando fa 
piu freddo; lo hai usato in condizioni estreme o è da poco  ?
 

 ha scritto nel messaggio 
news:tmofrp$cvh$1...@gioia.aioe.org...

Sulle istruzioni è proprio scritto di non usare fondi, tappi, raccordi, 
tubicini, perchè l'acqua congela. 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:tmt9u6$1qtv$1...@gioia.aioe.org...

Casa appena comprata in alta val di Susa, costruita nel 2021, senza gasolio o 
legna ma solo riscaldamento a pavimento con pompa di calore: ho fatto una 
cazzata? 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:tmpon3$1juv$1...@gioia.aioe.org...

https://www.tecnosystemi.com/professionista/prodotti/smart-clima/bacinelle-raccolta-condensa/blue-river-bacinella-raccolta-condensa-con-cavo-scaldante
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:tn9ggh$pue$1...@gioia.aioe.org...

volevo dire, sembra che i miei ancoraggi o sono un modello diverso o oppure 
sono stati modificati dagli operai in fase di costruzione. A catalogo la staffa 
è a elle mentre le mie staffe sono piatte e avvitate lateralmente sulle 
mensole. 
 

 sulle mensole.
 
Sono proprio stati tagliati dagli operai.
https://i.postimg.cc/Fsm2DYp8/distanziato2.jpg
 
 
Con delle rondelle in plastica tipo " TV VESA" ho distanziato i supporti dalle 
mensole.
https://i.postimg.cc/jjFb1R2N/distanza3.jpg
 
 
Così l'acqua sulle mensole resta sulle mensole e cade in verticale.
E quella poca, si vede un ghiacciolo sopra, che cade direttamente sui supporti 
è fermata da 2 anelli di silicone.
https://i.postimg.cc/0QDBCvw9/distanziato1.jpg
 
 
 
 

 cazzata?
 
Sì! Per la zona infelice e per la pompa di calore!

 ha scritto nel messaggio 
news:11d3b9e8-051f-499c...@googlegroups.com...

E lo so che è pieno di calabresi ma è vicino a casa. Comunque alla fine 'sta 
pompa sta girando, da Natale a capodanno abbiamo fatto fuori 150 kWh!