Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: VMC con ventole PC

Domanda da ignorantissimo quale sono, portate pazienza:
A casa mia ho un seminterrato dove ci sono dei vespai, 4, di circa 15mq 
ciascuno, accessibili tramite buco sul muro da circa 1mq, quindi posso 
entraci e muovermi a carponi, per intenderci.
Giusto per evitare fraintendimenti, all'interno del vespaio, se guardo in 
su ho le tavelle della soletta del piano terra, sotto di me ho terra di 
riporto. All'interno l'aria, che non viene ricambiata, rimane con tassi di 
umidità pazzeschi (ieri hoi misurato 81% a 24°C). Vorrei arieggiare! su 
uno dei vespai ho praticato un foro, sulla parete che confina con il 
giardino, che permette all'aria di uscire. Il diametro del foro è di circa 
100mm, e pensavo di mettere uno di quegli aspiratori da bagno. Il tubo 
uscirebbe dritto sotto terra, poi con una curva a 90 gradi ed un altro 
pezzo di tubo faccio uscire l'aria nel giardino, eventualmente con un 
minimo di "cappello" anti pioggia. Oggi mi balenava l'idea di mettere un 
piccolo pannello fotovoltaico che produrrebbe la tensione per una ventola 
DC .. e penso di poterne recuperare almeno una di quelle che arieggiano il 
case del pc. Ammesso che la portata sia sufficente, probabilmente non lo 
è, ma facciamo finta .. queste ventoline che limiti hanno? Leggevo che le 
"perdite di carico" potrebbero renderle inefficenti, cosa significa?
 
Grazie
 
Grazie

 
Probabilmente che non sono previste per soffiare o aspirare aria
 in condutture, l'attrito tra aria e conduttura sarebbe troppo
 faticoso per quella ventola. 
 
-- 

  faticoso per quella ventola.
 
Ho recuperato una ventola da 120mm di diametro (quindi più larga della 
tubatura da 100mm)
Dal sito amazon, vedo che costa 10 euro e che ha queste caratteristiche:
 
 

tubatura da 100mm)
 
Cosa intendi farci, mettere un adattatore che porti il diametro da 120
a 100 mm?
Hai presente cosa succede in una strada trafficata quando si restringe
da x a x-1 corsie? La stessa cossa succederebbe con l'aria soffiata.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Dal sito amazon, vedo che costa 10 euro e che ha queste caratteristiche:
 
Scusate, è partito il post da solo, lo riscrivo:
Ho recuperato una ventola Artic da 120mm di diametro (quindi più larga 
della tubatura da 100mm)
Dal sito amazon, vedo che costa 10 euro e che ha queste caratteristiche:
Flusso d'aria: 90,1 m³/h (@ 1350 RPM)
Pressione statica: 1,0 H2O (@ 1350 RPM)
 
Non capisco cosa intendano per 1,0 H2O .. sono metri di colonna d'acqua? 
centimetri? millimetri ?
Forse è questo il "problema" cioè .. che se devo comprimere aria o 
forzarla dentro un tubo, mi serve pressione che la ventola non è in grado 
di produrre. Però mi piacerebbe capire che pressione mi servirebbe, in 
pratica ho un tubo da 100mm di diametro che attraversa, dritto, un muro da 
35cm (penso) per poi trovare una curva a 90° e salire di 40cm per sfociare 
nel cielo, sempre su tubo da 100mm. Come posso fare il calcolo?
Altra domanda.. se la pressione supera quella che è in grado di produrre 
la ventola cosa fa? Rallenta? Va sotto sforzo e consuma di più? Rallenta? 
Anche se rallenta, pazienza, se invece di fare 90,1 m³/h mi facesse 1m³/h 
sarebbe già tanto, cioè .. adesso siamo a zero, immagino che sia solo 
migliorativo!
 
Grazie
 
 
 
 

migliorativo!
 
Ecco, se è così non ti resta che provare.
Può anche darsi che invece di 90 ne faccia 30, ma sempre è un calo di
rendimento. Presumo che ci siano anche formule per calcolare ciò, ma
non penso che sia roba comprensibile ai non addetti.


 non penso che sia roba comprensibile ai non addetti.
 
Grazie del prezioso aiuto, proverò quanto prima, anche perché ho appena 
misurato 91% a 23 gradi 

 non penso che sia roba comprensibile ai non addetti.
 
Scusa se insisto, ma mi è salito l'hype :-)
 
Pensavo di mettere la ventola poco prima dell'uscita del tubo a cielo 
aperto, perchè così avrebbe meno da comprimere, l'unica fatica da fare sta 
nell'aspirare l'aria che, in qualche modo, arriverà pure a riempire il 
tubo prima o dopo! Se invece la mettessi nel vespaio, si troverebbe a 
spingere tutta la colonna d'aria, pur non avendo difficoltà in 
aspirazione, tu cosa ne pensi? Mi viene il dubbio che sia indifferente!


Ne metti una in testa e una in coda...? :P
 
Comunque, una difficolta' sara' proteggere bene il "funghetto" di 
estrazione da qualsiasi animale volante, strisciante e scavante, che 
possa voler entrare dentro la condotta...e che consistera' in una rete a 
maglie cosi' fitte (di cui ci si dovra' preoccupare di tener pulite) da 
far faticare la ventilazione davvero.
 
 
 
sandro