Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemi con UPS

Ho un vecchio UPS della Chloride ( un mod 600 ), lo scorso gennaio, dopo
anni di funzionamento la batteria ha ceduto, l'ho sostituita con una
analoga, 12 volt 7,2 A tipo quelle degli impianti d'allarme.
L'UPS lo uso ora solo per proteggere il router VOIP, con un carico che non
arriva a 50 Watt.
Ieri sera, durante un temporale, ho verificato che l'UPS ha una autonomia
che non arriva a 60 secondi.
Alla mancanza di rete entra in funzione e poi, dopo ca 60 sec, senza
nessun segnale e con 4 led su 5 di indicazione di carica ancora accesi si
spegne di brutto.
Vi chiedo: che sia partita ancora la batteria ? Vale la pena sostituirla
di nuovo ? Che controlli posso fare ?
Come ulteriore informazione: la batteria originale era collegata con dei
faston poi saldati a stagno mentre io ho semplicemente infilato i faston
negli attacchi della batteria, che possa influire ?
Saluti da Riccardo GH.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Saluti da Riccardo GH.
Dando un'occhiata ai dati del tuo ups sul sito Chloride, vedo che
l'autonomia tipica � 10 minuti.
Imho (dando per scontato che l'ups sia sempre collegato alla rete
elettrica, e che quindi provveda a tener sotto carica la batteria):
1) il circuito di ricarica va verificato (amperometro in serie, batteria
nuova: far pi� cicli di intervento dell'ups per verificare che la batteria
venga caricata).
Verifica le connessioni faston (ci sono segni di ossidazione?),
possibilmente saldale a stagno come prima, che d� maggiori garanzie di
continuit� e minor resistivit�.
2) batteria esausta/rovinata: potrebbe trattarsi di una batteria difettosa
fin dall'acquisto, quindi basta sostituirla con una efficiente per
ripristinare la funzionalit� dell'ups.


 venga caricata).
Ehm, un amperometro lo posso rimediare, puoi spiegarmi esattamente come
collegarlo ? Cio� devo staccare un filo che alimenta la batteria (
positivo ?) ed interporre l'amperometro tra il filo stesso e la batteria ?
Come controllare la batteria?
Grazie ancora da Riccardo GH


 Come controllare la batteria?
Queste sigillate/gel o quello che e' non le puoi controllare col
densimetro (strumento semplice e comodo per quelle con elettrolita
accessibile e liquido), per cui vanno scollegate dal'ups, caricate
(teoricamente: rispettando le specifiche del produttore) con un
caricabatterie meglio se apposito e affidabile e scaricate su un carico
noto misurando il tempo il tenmpo di scarica. Se la tua batteria e' da
7Ah, ed � carica, se la scarichi con una corrente di 1 A dovrebbe durarti
7 ore. Se ti dura, che so, un'ora o meno la batteria � andata. Questo
sistema di misura � approssimativo, nel senso che andrebbero rispettate le
specifiche e le curve del produttore, ma comunque d� una buona idea
dell'efficienza della batteria.


 dell'efficienza della batteria.
Giusto per verifica di quanto ho scritto: prendendo ad esempio questa
batteria 
http://www.powerstream.com/Size_SLA.htm
 modello BP7-12 e
cliccando sul pdf delle specifiche, il produttore dice questo:
Nominal Voltage(V) 12 volts(6cells in series)
Nominal Capacity(AH)
20 hour rate F.V.(1.75V/cell) (350mA to 10.50volts) 7.0A.H.
10 hour rate F.V.(1.75V/cell) (665mA to 10.50volts) 6.65A.H.
5 hour rate F.V.(1.75V/cell) (1190mA to 10.50volts) 5.95A.H.
1 hour rate F.V.(1.55V/cell) (4200mA to 9.30volts)4.2A.H.
Ossia: tensione nominale (che non � la massima, ma la tipica) 12 v (6
celle in serie)
Capacita: 
- se la scarichi con una corrente di 350mA per 20 ore, avrai una tensione
finale (partendo dalla situazione di batteria carica) di 10,5v; la
capacita' risultante e' di 7 Ampere Ora
- se la scarichi con una corrente di 665mA per 10 ore, avrai una tensione
finale (partendo dalla situazione di batteria carica) di 10,5v; la
capacita' risultante e' di 6.65 Ampere Ora
ecc ecc.
Se ottieni risultati (significativamente) diversi da questi, la batteria �
degradata o rovinata, da sostituire insomma.


Grazie sepp mi salvo questa tua perla e la metter� in pratica molto presto.
grazie ancora


 Saluti da Riccardo GH.
Probabilmente il tuo UPS ha l'autospegnimento per bassi carichi, mi trovai 
proprio nella tua condizione anni f�, dovevo alimentare dei dispositivi da 
pochi watt ma che mantenevano in piedi una dorsale ottica, la prima volta 
che salt� la fornitura, chiam� disperato il tecnico che gli UPS non 
andavano, salvo poi richiamare dopo un po' dicendo che aveva scoperto il 
motivo, risolvemmo sostituendo 30 UPS con altri identici ma senza funzione 
di autospegnimento!
Verifica attaccando una lampadina da 100W o pi� Watt (occhio che � 
fuorilegge la lampadina da 100W:-)))
ciao
Rusty 

 pochi watt ma che mantenevano in piedi una dorsale ottica, la prima volta 
Di solito pero' questa funzione, specie su macchine decenti, come la 
sua, e' disabilitabile da dip switch
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================