Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: (urgentello) Neutro e terra

un'altra domanda:
in un impianto domestico, è normale che il tester mi dica che c'è
"contatto" tra il neutro e la terra o dovrebbero essere sempre separati??

 ha scritto nel messaggio
news:Fogte.11162$yM4.1...@twister2.libero.it...


 Il neutro è messo a terra in cabina Enel.
Embeh? scusa potresti rispondere alla mia domanda: è normale che facciano
contatto questi due fili o no? :-)

In data 19 giu 2005, Ænorme partecipò a it.hobby.fai-da-te scrivendo:

Zorban62 ti ha risposto correttamente ed esaurientemente, spiegandoti com'è 
la situazione. Ogni valutazione ora tocca a te.
 
Cmq...cosa intendi per contatto? Sinceramente non ho mai fatto una prova di 
continuità col tester, anche perchè penso possa essere poco 
veritiera...come ti è stato spiegato tu stai cercando di chiudere un 
circuito tra due puntazze conficcate nel terreno a chissà quante centinaia 
di metri di distanza una dall'altra.
Piuttosto prova a misurare la differenza di potenziale (metti il tester su 
Volt alternati) tra la terra e il neutro...solitamente si rileva una 
piccola tensione dell'ordine di un paio di volt...se così fosse i due cavi 
non sono certamente in contatto, in quanto la tensione in questo caso 
dovrebbe essere nulla.
Ciao.

 
che io sappia devono essere separati
Adriano

 dovrebbe essere nulla.
Ok, ma quello che non mi convince è che se misuro col tester la tensione
tra il filo _fase_ e il filo _terra_ mi dà 220 volt: questo è normale
invece??
grazie, ciao!

 la situazione. Ogni valutazione ora tocca a te.
ammettarai pero' che se il neutro e' a terra nella cabina enel e' 
impossibile che con un normale tester misuri il cortocircuito 
neutro/terra a casa tua.
Adriano

 
Infatti...quando dico che penso possa essere poco veritiera intendevo 
proprio quello...
Ciao

 invece??
Normale...la terra se correttamente eseguita dovrebbe essere a potenziale 
0, il neutro è a 0,5 rispetto alla tua terra (secondo la tua rilevazione) e 
la fase è a 220V sempre rispetto alla tua terra.
Ciao.

 continuità in un circuito in tensione.
Non conosco a fondo la distribuzione in Italia. Non è possibile che sia un
impianto TN-C-S?
Ciao Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 impianto TN-C-S?
se cosi` fosse la tensione misurata tra neutro e terra sarebbe sempre di 0V.
cosa che non avviene ne TT dove in pratica si misura la caduta di 
tensione sul conduttore terreno, che e` compreso tra il tuo impianto di 
terra e la terra di cabina.
ciao max

 "contatto" tra il neutro e la terra o dovrebbero essere sempre separati??
definisci il termine contatto...... o la misura da te effettuata
ciao max

 se cosi` fosse la tensione misurata tra neutro e terra sarebbe sempre di 0V.
Tu sottintendi una condizione che purtroppo non sempre si verifica:
impianto ben costruito.
Basta un contatto ossidato o cavi di sezione insufficiente ed e' subito
fatto avere 0.5V tra neutro e PE.


 fatto avere 0.5V tra neutro e PE.
Non ho mai fatto misure in tal senso su un TN,  visto che in italia solo 
gli impianti industriali, con propria cabina di trasformazione hanno 
questo genere di distribuzione, ma anche se fosse 0,5V sono prossimi 
allo 0 rispetto alle decine di volt che potrebbero verificarsi tra terra 
e neutro in un impianto TT.
ciao max

 definisci il termine contatto...... o la misura da te effettuata
Hai ragione mi son espresso male, ricapitolo: volevo dire che il tester mi
dà continuità tra il cavo neutro e il cavo di terra; la tensione
collegando fase e terra è 220; la tensione collegando neutro e terra è 0,5
V.
Tutto regolare, vero? :-)
ciao!!!


 e neutro in un impianto TT.
Certo, mi riferivo alla misura fatta da chi ha iniziato il thread.
Per la cronaca, a casa mia, l'ultima volta che ho misurato avevo 0.23V tra


 Tutto regolare, vero? :-)
direi di si
ciao max


In un impianto a norme la fase e il neutro vanno per conto loro la terra 
collegata ai vari sistemi di dispersione deve essere indipendente.Ciao 
Donato