Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore KO :(

come da copione classico sulla sfiga... appena si alza la temperatura il 
condizionatore saluta e ringrazia!
il mio blasonatissimo mitsubishi di circa 5 anni oggi ha deciso di 
funzionare solo al 50%: su 3 split ne funziona uno. praticamente il 
circuito che comanda gli altri 2 è fermo.
in attesa dell'assistenza, se escludiamo che si sia scaricato quel 
circuito (lo escludo perchè non saprei come rimediare, ma è probabile 
che sia quello) c'è altro che posso fare?
i 2 split incriminati funzionano e hanno la spia del raffreddamento 
accesa, mentre dal compressore i tubi di quella linea sono a temperatura 
ambiente. mi è sembrato di sentire un tentativo di spunto dell'altro 
motore, mi è sembrato... va a capire che succede là dentro te!
ho fatto anche le varie prove "scaramantiche". spegnere tutto e 
riaccendere solo gli split che non raffreddano, staccare l'interruttore 
generale della linea, etc. etc.... nulla!!!
situazione di casa mia: 1 stanza a 20 gradi che deve raffreddare le 
altre 2 a trenta e più... fortuna che l'acquario è nella stanza fredda...
aiuuutooooooooo!!!!!!!!!!

 motore, mi è sembrato... va a capire che succede là dentro te!
La cosa e' successa subito o dopo un bel po' di funzionamento ?
Nel secondo caso potrebbe essere surriscaldamento del compressore ... 
capita anche a me perche' ho alcune motocondensanti esposte al sole :(
Ciao.Alberto.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 
Avevo letto un altro post e provato col metodo "Rubinelli", cioè con lo 
spruzzino dell'acqua... però.. ciccia.
Oltretutto l'unità esterna non è neppure esterna, cioè è in un locale 
"tecnico" non esposto al sole e tutto sommato abbastanza fresco.
Ironia della sorte, proprio quest'anno avevo chiamato l'assistenza per 
un controllo preventivo, visto che son già passati diversi anni da 
quando son stati montati. Naturalmente tutto bene... eh!
Però se non avessi il dubbio che si sia scaricato un circuito, andrei a 
dare un'occhiata dentro al compressore... ci sarà un relè che comanda 
tutta la faccenda e se è quello, mi risparmio l'ennesima pelata.
ciao!

 tutta la faccenda e se è quello, mi risparmio l'ennesima pelata.
Per vedere se si e' scaricato o meno, l'unica e' attaccare il manometro 
alla valvola di servizio, ma dubito tu ne abbia uno.
Comunque, anche se e' scarico, dovrebbe partire lo stesso il compressore.


 ha scritto nel messaggio 
news:467d362c$0$10617$4faf...@reader2.news.tin.it...

non ho capito se è mono o bicompressore
              Ciao Edy   ;o))) 

 non ho capito se è mono o bicompressore
sulla carta "bi".. allo stato attuale mono, visto che uno s'è fermato :-)
quello che va comanda lo split più potente, l'altro  comand"erebbe" gli 
altri due

 altri due
se non č successo qualcosa al compressore sicuramente si č scaricato,qualora 
fosse questa l'ipotesi prima di farlo ricaricare, digli di controllare i 
raccordi e cercare eventuali perdite
(non con il vuoto)
              Ciao Edy   ;o))) 

 
non so quale delle 2 ipotesi augurarmi... anche perchè dal compressore 
agli split c'è un bel po' di strada e se mi stan lì in due 1/2 giornata 
a cercare le perdite.. auguri! sulle perdite però, dopo degli anni che è 
lì... boh? come avran fatto a saltare fuori? se non hanno toccato 
qualcosa mentre han fatto la "manutenzione" mi sembra strano!
e un'ipotesi elettrica, no? un relè o un qualche contatto, o una scheda, 
ammesso che esista... ho la grossa tentazione di andare a vedere cosa 
c'è dietro lo sportellino dell'unità esterna... ci fossero mai dei led 
di diagnostica o un paio di manometri, magari!
domani ci do un'occhiata, tanto dei grossi danni non dovrei farne

 alla valvola di servizio, ma dubito tu ne abbia uno.
L'argomento interessa molto! Potresti lincare il tipo di manometro che ci 
vuole?
Grazie
bazen

 vuole?
Trovi molto piu' facilmente il gruppo di misura intero e forse costa 
anche meno, comunque come manometro lo si trova in vari posti.
L'importante poi e' anche l'attacco, sopratutto quello alla valvola, che 
deve avere il "pirulino" che spinge la valvola stessa.
Questo e' un gruppo manometrico :
http://www.aspex.it/distr-attr-ric_r5_c2.gif
poi ti serve il tubo apposta, con i raccordi
posso farti una foto del mio se serve
Ciao.Alberto.


 mentre han fatto la "manutenzione" mi sembra strano!
Certo ti hanno allentato un bocchettone cosě adesso li richiami e guadagnano 
altro soldi

 Comunque, anche se e' scarico, dovrebbe partire lo stesso il compressore.
Molti compressori dopo un pò che lavorano a vuoto vanno in protezione e 
segnalano un anomalia elettrica,non so se è il caso di Sandro
              Ciao Edy   ;o)))

 vuole?
e poi?
senza voler  sminuire la tua voglia di fare, di sapere e di saper 
fare(apprezzabile), una volta che hai i manometri che fai?
volendo ci sono metodi molto più economici per sapere se una macchina sta 
lavorando bene e a volte basta solo la sensazione di benessere all'interno 
dell'appartamento
 Ciao Edy   ;o))) 

Edy ha scritto:

Comunque domani chiamo l'assistenza e vediamo che era... naturalmente 
una sbirciatina a quel che fanno stavolta la do!

 
Ecco... hai toccato un brutto tasto! E' da ieri che ho sto dubbio :-(

 segnalano un anomalia elettrica,non so se è il caso di Sandro
Si, esatto, deve girare almeno un po' prima di spegnersi ...
Sandro, che ci dici ?


 
Che mi son già rassegnato a chiamare l'assistenza :-(
Ieri comunque mi sembrava di sentir qualcosa che provava ad attaccare.
Poi ho spento tutto e ho lasciato raffreddare perchè si fermasse il 
ventolone. Ho tolto l'alimentazione per dare una pausa di riflessione a 
tutto l'ambaradàm poi ho riacceso solo la parte che non raffreddava e 
non si sentivano "spunti di partenza". Per questo non escluderei che ci 
potesse essere qualcosa di elettrico di mezzo; negli split interni 
comunque, la spia della refrigerazione rimane sempre accesa, quindi son 
più portato a pensare che se c'è qualche problema di elettrico sta 
nell'unità esterna.

allora, oggi è venuto il tipo dell'assistenza.
il circuito è carico, ma il compressore accenna appena a partire, cioè 
secondo lui non riesce neppure a fare un giro completo.
ha provato a vedere se era il condensatore... ciccia! non era lui.
ha provato a picchiettarlo con un martello, per vedere se si svegliava.
diagnosi: compressore da sostituire :-((((((((
dall'altra parte del telefono il suo capo che gli diceva di propormi 
un'unità esterna nuova perchè il compressore costa parecchio e forse non 
conviene?
dove sta la verità? possibile che un compressore del cavolo costi 
un'esagerazione? non ho ancora il preventivo, ma vorrei sapere da 
qualcuno di voi che prezzi girano su ste cose.
male che vada rinuncio a uno split e mi faccio collegare i due che mi 
servono al compressore buono.
però il fatto che si stianchi un compressore dopo 5 anni di scarso 
funzionamento, oltretutto custodito all'interno di un locale protetto mi 
lascia molto da pensare

 lascia molto da pensare
certo c'è da pensare...ma bisogna sapere...
1 - che marca è? è un buon condizionatore o un cinese economico?
2 - chi e come ha fatto l'installazione? è stata usata la pompa a vuoto 
per un tempo sufficiente?
senza sapere queste cose non si può dire.....
-- 
Saluti
pippo...@viaspammetetiscalinet.it

pippo.calo ha scritto:

era scritto tutto all'inizio del post :-)
comunque è un mitsubishi a 3 split con unità esterna a 2 compressori.
installata da ditta specializzata. circa 5 anni fa (e altrettanti 
milioni delle vecchie lire :-( )
più di così non potevo fare.... non ho certo tirato al risparmio e al 
faidate, però vedo che il risultato non è il massimo!
p.s: aggiungo che il tipo diceva che il compressore guasto era 
stranamente molto caldo... boh? se non gira come fa a scaldarsi?

 stranamente molto caldo... boh? se non gira come fa a scaldarsi?
Si scaldano gli avvolgimenti del motore perchè, non girando, vanno in
corto circuito oppure perchè sono già elettricamente in corto circuito a
causa della fusione dell'isolante. Se i tecnici hanno verificato che il
compressore non è bloccato per cause meccaniche e il condensatore di
spunto è buono (lo hanno sostituito o semplicemente misurato con il tester
?) allora l'ipotesi valida è la seconda. Certo che per un condizionatore
di quella fascia (e prezzo) si tratta di un guasto molto grave. Non credo
sia possibile smontare il motore e rifar fare gli avvolgimenti per cui,
purtroppo, non hai scelta.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 purtroppo, non hai scelta.
No, infatti , sono sigillati.
Ci sono ditte che li rigenerano, gli dai quello vecchio e te ne danno 
uno rigenerato, ma lo fanno solo su compressori di marca.
Pero' i prezzi sono alti, riferiti ovviamente al mercato.
per Sandro :
se leggi marca e modello del compressore ti dico cosa costa il ricambio 
alla fonte
Ciao.Alberto.


 ?) 
il condensatore l'hanno cambiato proprio... all'inizio si sperava fosse 
quello. Poi ha fatto altre 2/3 prove scambiando i circuiti di 
funzionamento con il motore buono...nulla!
 >Certo che per un condizionatore di quella fascia (e prezzo) si tratta 
di un guasto molto grave.
Infatti. Sta cosa non la voglio lasciare passare così. Sia che dipenda 
da un errore di montaggio (Edy parlava di vuoto fatto male) che dalla 
qualità del compressore, sono parecchio incazzato. E pure sul piede di 
guerra, nonostante siano passati 5 anni e di garanzia non ne parla.
Tra l'altro pure il tecnico che è venuto si è stupito, perchè a suo dire 
  di compressori del mitsubishi non ne ha mai cambiati.

 
Ti ringrazio Alberto. Ora vedo intanto che propone la ditta. La mia 
speranza (vana..lo so) è che in un atto di clemenza mi proponessero un 
qualcosa di cannibalizzato da un vecchio impianto. In ogni modo, sto 
pensando di rinunciare al 2° compressore e collegare 2 split a quello 
buono. Il terzo split sta in una stanza dove non c'è nessuno, era un 
lusso che mi ero preso ai tempi e che ora non posso permettermi :-((

 
Alberto, o Edy, secondo voi c'è la speranza di trovare qualcosa da 
cannibalizzare in giro? Mi han sparato 500 eurozzi per il compressore e 
per il momento ho deciso di soprassedere. Se trovassi mai qualcuno che 
deve buttar via l'impianto potrei beccarmi il compressore. Oltretutto è 
pure un R22 il che significa che non posso cambiare tutta l'unità 
esterna con quelle nuove perchè gli split sarebbero incompatibili...
il mio povero condizionatore "di razza".... dopo appena 5 anni :-((((
aiuto, help!!!!!

 per il momento ho deciso di soprassedere. Se trovassi mai qualcuno che 
leggimi le caratteristiche o qualche dato, cosi' guardo cosa costa a me.
bella sfiga comunque :(


 
infatti... bella sfiga :-(
la prox settimana devono venire a farmi una modifica ai circuiti per 
fare andare 2 split col compressore funzionante. in quell'occasione mi 
tiro giù il modello esatto dell'unità esterne e il codice del 
compressore... poi ti so dire.
tutto quello che riesco a vedere ora è che ho 3 split MSC09-RV e che 
l'unità esterna potrebbe essere una MU-09RV o più probabilmente una 
MU12RV. non so bene quale sia la differenza tra i 2 tipi, so solo che fa 
solo freddo e non è un inverter...
intanto grazie :-)

 solo freddo e non è un inverter...
mi serve quello che c'e' scritto sopra il compressore, il botolo nero 
per intenderci :))


 
infatti immaginavo. quando aprono lo scatolotto fuori te lo so dire

 il mio povero condizionatore "di razza".... dopo appena 5 anni :-((((
sicuro che è di razza e non RPC? ne girano tanti con nomi conosciuti e 
costruiti e (camuffati)in RPC (te lo garantisco)
Il problema che il tuo impianto è (se non ricordo male)un trial split, un 
mono e un dual, nell'unità esterna il compressore andato è sicuramente, a 
causa del poco spazio, di quelli di diametro più piccolo e più alti e non è 
facile trovare di rimedio un compressore così; e questo è il primo problema,
sai saldare con i cannelli?
è solo freddo o pompa di calore?
dove abiti?
In teoria e qualora avessi lo spazio puoi tentare di rimediare e con meno 
spesa, 1 dual o due mono della potenzialità giusta che sicuramente possono 
adattarsi al tuo impianto e essendo ad R22 è più facile che trovi qualcosa 
di **scarto**
intanto...mettiti alla ricerca
 P.S. per sostituire un compressore c'è un bel pò di lavoro
              Ciao Edy   ;-)

 l'unità esterna potrebbe essere una MU-09RV o più probabilmente una
Se è una MUX A20VW ha questi compressori RN099VHSHT quello + piccolo e 
RN125VHSHT che dovrebbe essere quello partito
x Alberto Rubinelli scusa la curiosità ma chi è il tuo fornitore di 
compressori???

 compressori???
La Aspex. Conosci ?


 -- 
No fino ad ora non la conoscevo sai se spediscono anche??
Comunque i modelli che indicato sopra sono sbagliati perchè sono a R410a e 
le schede del modello di cui si parla devo avercela nel pc vecchio per cui 
fà prima sandro a andare a aprire il mantello del clima 

 fà prima sandro a andare a aprire il mantello del clima 
ach, io cercavo negli R22 :)
Comunque aspettiamo sandro


 scatolotto o ci si arriva anche col modello dell'unità esterna?
Se ci si arriva non lo so, magari qualcuno che monta quella marca.
Io non ci arrivo :))
