Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spostare punto luce nel giardino

Ciao a tutti,
avrei l'esigenza di spostare, di circa un metro in orizzontale, un punto 
luce a parete.
Premesso che il punto luce si trova in giardino e premesso che è già 
presente il corrugato
con all'interno il cavo, quello che farei io è:
con uno scalpello rompere orizzontalmente per un metro e lasciare lo spazio 
necessario
all'inserimento del nuovo corrugato;
unire il nuovo corrugato al vecchio corrugato tramite una bella nastrata 
stretta stretta di
nastro isolante,
visto che il cavo è già presente ma comunque insufficiente (ne mancherebbe 
per l'appunto
proprio 1 metro) utilizzerei un nuovo cavo collegandolo a quello già 
presente tramite
normalissimo nastro isolante (credo che i mammuth resterebbero bloccati nel 
corrugato);
coprirei il tutto con calce+cemento a presa rapida;
Secondo voi il procedimento è corretto?
Grazie,
ciao ciao ^_^
Markett0 

 Secondo voi il procedimento è corretto?
   No le giunzioni del cavo devono stare dentro una scatola ispezionabile!
   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


ciao ^_^
quindi intuisco che per evitare di dover vedere una scatola ispezionabile 
non mi resta che sostituire
tutto il cavo ........
mio caro portafogli inizia a piangere ..... :-(
grazie
ciao ciao
Markett0 

 ciao ^_^


    Dai su ti faccio risparmiare, giunta i cavi mediante saldatura a
stagno,
   proteggila con nastro agglomerante ma soprattutto, le tre giunzioni,
falle
   distanziate fra di loro di circa 5 cm .



eheheh ok ok ^_^
perfetto!
anche se quasi sicuramente la normativa non sarà d'accordo, ma fa niente ^_^
grazie,
ciao ciao
Markett0 

     ciaofelix:-)
oppure metti una scatola 503 dove fai i collegamenti, poi aggiungi il
metro di corrugato/cavo.
Andrea


ma scusa.... usare la scatola dell'interruttore che hai adesso come 
scatola di derivazione no?!!!!
Bacio
Cai


oppure (se intendi dire che la parte da allungare è quella 
dell'ultilzzatere) andare un po' più di scalpello e inserire prima del 
nuovo corrugato anche la scatola che ti serve, quella non costa tanto 
dai!
Bacio
Cai

Andrea
Ciao Andrea,
il fatto è che la scatola 503 ( questa? 
http://www.fratellidelpiano.com/images/img/503E.GIF
 )
sarebbe visibile quindi antiestetica, dato il contesto, e considerato che 
deve essere ispezionabile
giusto?
Ps. ma il nastro agglomerante cosa ha di diverso rispetto al normale nastro 
isolante?
Costa comunque pochi euro?
Markett0 ^_^ 

 Cai
ciao ^_^
La scatola dell'interruttore si trova in casa a circa 14 metri dal punto 
luce ......
il pozzetto esterno si trova invece a circa 8 metri dal punto luce ......
Markett0 


Lo farei pure ma č antiestetica , sinceramente una scatola di derivazione 
vuota in mezzo al muro non tanto mi piace :-(
Markett0 


sì avevo interpretato male la dicitura "punto luce"
comquenu per quanto riguarda la 503, puoi coprirla con l'apposito tappo 
con viti ....e all'occorrenza colorarla come il muro!
Bacio
Cai

 Markett0 ^_^
Si, è quella la scatola 503 :-)
poi la chiudi coi  "falsitasti" (mi sfugge il nome corretto)
ispezionabile nel senso che puoi aprire  e controllare
ciao

 vuota in mezzo al muro non tanto mi piace :-(
perchè vuota, ispezionabile non significa mica che deve riamnere sempre 
aperta!
coprila con l'apposito tappo e colorala con pittura murale come il 
resto!
nascosta ma non troppo (se non vuoi impazzire poi a ritrovarla nel 
futuro!)
bacio
Cai

Claudia, allora ? rispodo io o tu???
:-))))))))))))))))))))))
ciao


ci dovrebebro essere anche piastrine neutre tipo queste
http://www.rione.com/euronorm.it/img/coe_big.gif
Bacio
Cai


facciamo pari o dispari!
lol
kk
Cai

 Markett0
--
Giorgio 

 Markett0 ^_^
Che quando uno strato si sovrappone al precedente, si "agglomera" . Diventa 
corpo unico.
Con il normale nastro, potresti togliere strato per strato. Con 
l'autoagglomerante devi tagliarlo.
Per me non č una buona soluzione dentro un tubo corrugato di piccolo 
diametro. E' probabile che poi non sia piů possibile sfilarle fili/cavo. Il 
nastro andrebbe ad aderire alla parete, adattandosi agli incavi del tubo 
corrugato.
--
Giorgio