Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che sgocciola

La mia caldaia (Riello Residence) sgocciola.
La colpa e' della valvola di sovrappressione, posta sotto al serbatoio di accumulo di acs.
Potete ammirare lo sgocciolamento osservando questo video:
https://drive.google.com/open?id=0BwsWIsLAEQe6bUV1WThtbGVGMDQ
 
Pensando che si fosse "incantata", ho provato ad aprirla manovrando la levetta nera. E' uscita l'acqua, come giusto che fosse, ma poi ha continuato a sgocciolare.
Sospetto che possa semplicemente essersi indurita la guarnizione, ma non so se sia sostituibile la sola guarnizione o vada sostituita tutta la valvola.
Oltretutto temo che per smontarla sia necessario svuotare la caldaia.
Me lo confermate?
Per avere un'idea dello sgocciolamento, in due giorni e mezzo ha fatto 5 litri di acqua.
 
--
<)<)
L'Infante di Spagna

 La mia caldaia
 
Sono le eccellenze nostrane. 
 
 


Chiudi la mandata, chiudi il ricircolo e svuota la caldaia. Poscia apri la
valvola ed ispezionala. 

 Sono le eccellenze nostrane.
 
Forse, ma piu' probabilmente la valvola sara' fatta in Cina.


 valvola ed ispezionala.
 
Ok, procedero' cosi'. Grazie


 La mia caldaia (Riello Residence) sgocciola.
 
A beneficio dell'inclito pubblico vengo a resocontare la fine della pratica "caldaia sgocciolante".
Ieri e' venuto il teNNico perche' la perdita era diventata copiosa.
Diagnosi: vaso d'espansione del boiler andato a donnine allegre (era completamente pieno d'acqua, pallone incluso) e valvola starata.
Sostituiti entrambi i pezzi, tutto tornato alla normalita'. Totale 1H e 30', 80 euro, tutto compreso.
 
Il tecnico mi ha fatto notare come il mio impianto attualmente non sia a norma perche' tra la caldaia e la stufa non c'e' un separatore. In realta' le due non entrano mai in funzione assieme, ma la cosa mi ha detto che non conta. Mi ha parlato di un kit a piastre che va montato tra le due in modo che le due sorgenti siano separate e che quindi la potenza non si sommi (facendo superare cosi' i 35kw).
Leggendo un po' in rete su forum dedicati ho trovato pero' informazioni discordanti. Sembra infatti che non serva necessariamente un kit del genere (che costa sui 400 euro) ma bastino delle valvole di ritegno che "isolino" la caldaia. 
Quale delle due e' l'informazione corretta?


 Sostituiti entrambi i pezzi, tutto tornato alla normalita'. Totale 1H e 30', 80 euro, tutto compreso.
 
Non avevi un manometro per vedere se la pressione era sopra i 3bar?
Se il vaso di espansione non lavora è un attimo passare da 1 bar a 3 per 
via della temperatura.
In questo caso la valvola era innocente e faceva quel che doveva fare.
Probabilmente te la ha "armata sù".
Comunque fa lo stesso, siccome il prezzo mi pare onesto,
(qualcosa deve farsi venir fuori)
 
 
 
 
 
 

 via della temperatura.
 
Se invece ti riferisci alla pressione del serbatoio di accumulo, no, non c'e' nessun manometro. Nell'impianto ce ne sono due, uno e' quello della pressione dell'impianto di riscaldamento (a freddo sta attorno a 1 bar, a caldo attorno a 1,7-1,9) poi c'e' un altro manometro che e' stato messo quando ho installato la stufa a pellet, e la pressione che indica e' attorno ai 2 bar.



mi intendo la pressione del fluido dove lavora la valvola.
All'inizio erroneamente avevo pensato che fosse sul circuito radiatori,
per quello avevo parlato di 3 bar, rileggendo forse avevo sbagliato,
intendevi sul ramo sanitario acs, quindi la valvola presumo sia da 6bar,
comunque la morale non cambia, con un manometro sul ramo vedevi se la
pressione si avvicinava a 6 (quando la temperatura andava su) e quindi 
la valvola apriva.
(non so come è fatto l'impianto, generalmente i tuoi manometri potevano
fare al caso)