Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubazioni imp. Riscaldamento

Salve al NG.
Avrei da porre due problemi che mi si presentano nel mio impianto di
riscaldamento.
Si tratta di un imp. monotubo da 16 mm
1)Ho dovuto sostituire una valvola di un calorifero  e ho notato che
in precedenza un eccessivo serraggio dei raccordi ha provocato una
'strozzatura' nel moncone di tubo che esce dal muro. Li per li ho
ovviato  con del nastro di teflon che avevo sottomano e tutto sommato
regge. La qualita' del materiale e' quella che e' (e putroppo pare che
come le mie non ne facciano piu') e temo che a quella valvola ne
seguiranno altre.
*
*
Vorrei sapere se esiste un qualche attrezzo o tecnica per ri-sagomare
il pezzo terminale di tubo (che so una specie di cilindro a
espansione)
2)In previsione di sostituire gli elementi con altri di maggiori
dimensioni avrei il problema di spostare i punti di uscita di lato.
Ho il vincolo di non demolire i pavimenti. Pensavo quindi di mettere a
nudo i tubi solo nella parte di muro (sotto il vano finestra) dove si
elevano dal pavimento e lavorare nello stessore della parete usando
dei raccordi lineari o a 'L' a seconda delle esigenze immaginando che
sia alquanto problematico lavorare con piegatubi in spazi cosi'
limitati  e con raggi di curvatura cosi' piccoli.
*
*
E' una soluzione praticabile ed eventualmente quali accortezze dovrei
richiedere all'idraulico? (di persona mi limiterei al solo lavoro di
muratura). Oppure quali alternative?
Grazie di ogni vostro prezioso suggerimento
--
  ___
 /___)
/ietro      >>ANTISPAM: rendi 'libero' il carcerato<<

 richiedere all'idraulico? 
     E' o non e' un'idraulico?
     Dalla lettura del tuo post,mi viene da darti un consiglio:mentre
l'idraulico
     fa il suo lavoro,tu fa'qualcos'altro!:-))))))
     ciaofelix
 
 
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 limitati
E' giusto. Il tuo idraulico allungherà i tubi in rame saldando gli
opportuni raccordi.
Cordialità.
              Paul

Cordialità.
Contraccambiate


     fa il suo lavoro,tu fa'qualcos'altro!:-))))))
...e poi che leggo a fare IH-fdt?
Sono certo che tutti gli artigiani 'coi fiocchi' capaci, scupolosi e
onesti che esistono sono presenti in questo NG.
Putroppo nella realta' il detto (locale) 'stag a taca' (stagli vicino)
e' oro colato. Detto e rimarcato molte volte anche da mio suocero;
ex-artigiano edile.
E poi. Sovraintendere -educatamente- con un minimo di cognizione di
causa non mi pare un delitto. ...senza vantarmi poi che con
elettricita', idraulica, edilizia di piccolo cabottaggio, falegameria
ecc. non sono un completo sprovveduto. E quello che non so cerco di
impararlo.


 impararlo.
    Anchio imparo molto da questo NG ma prendo le battute con ironia.
    Ma per maggiore tua tranquillita',i tubi di rame vengono sagomati
    prima,adattati alle tracce predisposte(da te hai detto)e saldate
    anche il spazi angusti,poiche'la saldatura non e'un cordone fuso
    sulla circonferenza,ma una colata di materiale di apporto fuso
    che si spande fra tubo e bicchiere del raccordo,curva o manicotto,
    Nella tua a Paul,parli di raccordi conici,cioe'di giunti a pressione
    che e'sconsigliabile nelle tubazioni sottotraccia.
    Ciaofelix


    che e'sconsigliabile nelle tubazioni sottotraccia.
OK. Preso nota.
(**) Rileggendomi mi accorgo di avere dimenticato qualche opportuna
faccina. :-(
Non era mia intenzione essere impertinente e spocchioso.


 Non era mia intenzione essere impertinente e spocchioso.
       Assolutamente non ho pensato questo di te.
       ciaofelix
