Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Luce con sensore di movimento per box

Salve a tutti, ho intenzione di montare, in aggiunta all'impianto 
tradizionale di 3 luci al neon comandate da due interruttori, un faretto 
alogeno in abbinamento ad un sensore di movimento.
L'idea è che, all'attivazione della serranda elettrica (di quelle a 
tapparella di acciaio) il sensore, leggendone il movimento, attivi il 
faretto per il tempo necessario ad entrare con l'auto in box e fare 
manovra.
Secondo voi è sensata come ipotesi o sarebbe meglio/più sicuro pensare a 
un'altra alternativa?
grazie mille per l'attenzione,
Davide

 un'altra alternativa?
l'idea è sensata, però collegherei il sensore di movimento alle luci che 
già hai.. inutile aggiungerne delle altre, e risparmi pure :)

 ha scritto nel messaggio
news:pwmOj.16185$
o06....@tornado.fastwebnet.it

Il risparmio lo fà mettendo un faretto alogeno con sensore
incorporato. 10 euro tutto compreso nelle fiere e dai cinesi.
Il sensore da solo costa molto di più.
Ciao, Guido 

 Il sensore da solo costa molto di più.
Oddio, con una 15ina d'euro si portano a casa :)

 manovra.
Come lo vedi un interruttore a pulsante da piazzare sulla battuta della 
saracinesca?
Appena questa comincia ad aprirsi, il pulsante non č piů premuto ed accende 
una luce.
-- 
Cinghiale (35, 109, RM)
Mazda 3 1.6 TD
A3+B

 
io invece ho un pulsantino da pannello direttamente sul gruppo chiave, 
viene alimentato dalla chiave, premendolo dò tensione a un timer, tarato 
giusto il tempo per entrare la macchina in garage!
p.s. accende un neon dentro e uno fuori, così si può anche chiudere 
agevolmente la saracinesca

Grazie a tutti per le risposte!
Come praticità/economicità di installazione mi sembra di aver capito che 
la soluzione migliore è appunto quella di montare un faretto con incluso 
il sensore di movimento.
Cercando info su internet mi è però venuto un dubbio: leggevo che i 
sensori di movimento di questi faretti rilevano il calore (corporeo, del 
motore dell'auto, ecc.) e si attivano di conseguenza.
Nel mio caso però l'idea era che il sensore, leggendo il movimento della 
serranda elettrica in apertura (che nn penso sprigioni del calore!), 
attivasse di conseguenza la luce, in modo da avere lo spazio di manovra 
illuminato già prima di entrare con l'auto (altrimenti poco mi 
servirebbe che si attivasse solo una volta entrato nel box!)
Ho capito male io?

 Ho capito male io?
Hai capito bene. Però se metti il faretto fuori del box si attiverà quando 
ci passi davanti con la macchina, che è calda.


 Hai capito bene. Però se metti il faretto fuori del box si attiverà quando 


 euro al brico.
Concordo con il fatto che rilevano le differenze di temperatura e non
il calore. L' ho sperimentato, quando lavoravo, su un prototipo di
centro di lavoro per aumentare la sicurezza del centro e non si riusciva
a distinguere una persona dalla macchina utensile in movimento.
Con quello che costa puoi fare un collegamento provvisorio e
scegliere se piazzare il faretto fuori o dentro il garage o, addirittura, 
uno
fuori e uno dentro. Quello esterno potrebbe essere usato come deterrente
per i ladri se il garage è situato in zona buia.
Ricordati di seguire i consigli d' installazione che, se non ricordo male,
dicono di non superare i 45° d' inclinazione in verticale ed i 4° in
orizzontale.
Un consiglio, sostituire la lampada alogena da 500 Watt che normalmente
è fornita con i faretti con una da 150 Watt, è più che sufficiente.
Ciao, Guido 

 manovra.
Il sensore, non è in grado di rilevare il movimento della serranda. Devi 
adottare altre soluzioni.
Verifica prima di tutto che sulla scheda della serranda, non sia già 
presente un contatto disponibile per la luce di cortesia (spesso c'è).
Se non c'è:
a) devi trovare posizione per fissare un micro (o un contatto reed tipo 
quelli da antifurto), che a serranda aperta ti dia un contatto che 
utilizzerai per comandare un relè temporizzato;
oppure
b)  se attivi la motorizzazione tramite un radiocomando con scheda dedicata 
(non integrata nella scheda della serranda), puoi mettere in parallelo al 
contatto della scheda radio un relè temporizzato. Soluzione probabilmente 
valida anche se è presente un pulsante per il comando locale;
oppure
c)se sulla scheda non c'è contatto disponibile, non c'è pulsante per comando 
locale e se la scheda radio è integrata nella motorizzazione, puoi mettere 
due relè in parallelo ai fili che vanno agli avvolgimenti del motore. Uno 
sulla salita ed uno sulla discesa. Con questi andrai poi a comandare il relè 
temporizzato che accenderà la luce.
--
Giorgio

Grazie mille per la risposta,
Purtroppo la scheda che comanda la serranda non ha alcuna uscita per la 
luce di cortesia, e il circuito del radiocomando è integrato nella scheda.
Delle due alternative quella più semplice da praticare mi sembra la 
prima (tenendo anche conto che, sebbene me la cavi con le robe 
elettriche rimango comunque un non addetto ai lavori, e non vorrei 
mettermi a smanettare troppo coi fili del motore).
In pratica questo interruttore reed lo alimento direttamente con il 220 
lo collego ad un relè temporizzato e quindi al faretto. Dovrebbe essere 
semplice come installazione?
Se non è troppo disturbo mi sapresti (anche sommariamente) dire le 
caratteristiche di questo interruttore e del relè?
grazie ancora per l'aiuto a tutti,
Davide
gs ha scritto:


Questo interruttore secondo voi può andare bene? Lo monterei sullo 
stipite e sarebbe azionato dalla serranda una volta completamente aperta.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1988412#header
grazie


Dovresti intanto chiarire che tipo di funzionamento della luce vuoi.
Ad esempio:
a)se basta che la luce sia accesa da quando la serranda inizia ad aprirsi a 
quando si richiude;
b)se in aggiunta la luce deve continuare a funzionare per un certo tempo 
dopo la chiusura;
c)se č sufficiente che la luce si accenda quando la serranda č tutta aperta 
e che si spenga dopo un certo tempo.
Per il comando (soluzioni a)  b) ) tanto per darti un'idea usando un 
finecorsa.
Ad esempio Omron HL 5000G
http://downloads.industrial.omron.it/IAB/Products/Switching%20Components/Limit%20Switches/Standard%20Switches/HL-5000/C004/C004-IT2-01-X+HL5000+Datasheet.pdf
fissandolo verticalmente a lato della serranda (eventualmente ruotando di 
90° il braccetto con rotella che vedi in foto). Io lo fisserei nella parte
bassa della stessa. In modo che la luce si accenda da quando la serranda 
inizia a sollevarsi.
Girerei di 90° il braccetto con la rotella che vedi in foto. Fisserei sulla 
serranda una squadretta (un incontro), tale per cui a serranda chiusa, il
finecorsa sia premuto. Quando serranda si apre, il finecorsa si libera 
comandando il relč .
Essendo fissato nella parte bassa della serranda, e quindi soggetto a 
spruzzi d'acqua o pioggia quando la serranda č aperta, ho indicato un tipo
idoneo a stare alla pioggia.
Per la solozuine c) invece, essendo il finecorsa installato non piů in 
basso, bensě in alto (quindi riparato dalla pioggia), puoi cercare finecorsa
piů economico (addirittura un micro che costa circa un quarto rispetto ad un 
finecorsa).
Ad esempio Omron Z15GL2
http://downloads.industrial.omron.it/IAB/Products/Switching%20Components/Limit%20Switches/General%20Purpose%20Z-size/Z/B001/B001-IT2-12+Z+Datasheet.pdf
Come relč:
per la soluzione a), puoi usare un contattore/relč/teleruttore con bobina 
230V (non ci sono temporizzazioni). Ad esempio Merlin Gerin 15957
http://gool.schneiderelectric.it/sap/its/z_images/LEESCAB200FI_4.PDF
per le soluzioni b)  c), serve un relč temporizzato tipo il Finder 80.41 
http://www.finder.it/comuni/pdf/S80IT.pdf
Ovviamente tutte le marche e gli articoli sono indicativi. Ho preso i primi 
cataloghi che avevo disponibili. Soprattutto per finecorsa e micro, ci sono
decine di soluzioni, a seconda di come lo andrai a fissare.
--
Giorgio

 per le soluzioni b)  c), serve un relè temporizzato tipo il Finder 80.41 
