Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: consumo lampadine con dimmer

ciao a tutti,
un mio amico mi ha detto che le lampadine con dimmer consumano tanto quanto
e' il loro vattaggio, sia che imposti il dimmer al messimo che al minimo?
E' vero?
ciao
tony


E' quasi vero, saperlo non è semplice, dipende da come campiona il 
contatore, e all'Enel non sono per nulla idioti quando si tratta di prendere 
presumo.

sweetman wrote :

non ï¿œ proprio vero:
Prima dell'uso dei dimmer si usavano resistori variabili (detti anche 
potenziometri) in serie al carico che sprecavano una potenza 
paragonabile con quella inviata al carico stesso. Con i dimmer si hanno 
perdite dovute sostanzialmente alla commutazione e conduzione del 
dispositivo di controllo (SCR o triac) e quindi molto inferiori. Per 
dare qualche dato indicativo regolando una lampadina (da 1000 W a 230 
Vac) a metï¿œ potenza (500 W) con un resistore variabile la stessa 
potenza (500 W) viene dissipata su quest'ultimo (ï¿œ come avere due 
resistori uguali in serie quindi efficienza del 50%). Con un dimmer la 
dissipazione nelle stesse condizioni l'uso di un SCR o triac riduce le 
perdite alla caduta di tensione su questo componente (poco piï¿œ di 1 V) 
per il valore efficace della corrente (2,1 A con regolazione della 
luminositï¿œ al 50%); quindi un po' maggiore di 2 W (efficienza oltre il 
99%) [6].

 ha scritto nel messaggio 
news:rlne5g72ai4i$.dlg@sweetman.it.invalid...

Ti riferisci a quelle ad ncandescenza o basso consumo? 

> non � proprio vero
A noi interessa cosa fattura l'enel e legge il contatore, non le perdite 
nelle giunzioni, l'onda che non parte dallo zero come la interpreta il 
contatore?
Rispondi a questa e rispondi alla domanda, � logico che lavorare a 
commutazione rende molto di piu' che linearmente. 

> Ti riferisci a quelle ad ncandescenza o basso consumo?
dipende. non ho ancora comprato la piantana e conto di valutare ogni
aspetto, soprattutto in previsione di un dimmer.
Ci sono differenze tra lampadine a incandescenza e lampadine a basso
consumo predisposte per il dimmer?
ciao
tony


non è così, ma c'è un fondo di verità a dire che i dimmer per le 
incandescenti sono un metodo inefficiente per regolare la luminosità.
Il dimmer lavora riducendo la tensione efficace V che arriva alla 
lampada. Ora, però, wikipedia ci ricorda che la *luminosità* è 
proporzionale a V^3.4, mentre la *potenza assorbita* è proporzionale a 
V^1.6.
Conseguenza pratica: se vogliamo dimezzare la luminosità di una 
lampadina da 80 watt/230volt, dovremo alimentarla a circa 190volt, il 
brutto è che a quella tensione la lampada consumerà 60watt, pur 
illuminando come una da 40watt.
In più, a quella tensione la luce sarà molto più rossastra (e questo può 
essere gradito oppure no) essendo la temperatura di colore proporzionale 
a V^0.42
In compenso una lampadina sottoalimentata durerà molto di più.

"El_Ciula" scriveva:

Io invece penso che sia vero il contrario. Comunque per aver certezze, basta 
lasciare allacciato al contatore lampada piu dimmer per 12 ore al minimo. 
Stessa prova con dimmer al massimo. Dal comportamento del contatore si avra' 
una risposta certa.
Ciao.
Mirko.
PS: se poi vien fuori che il contatore campiona come vuole lui... (se si 
tratta di un contatore "vecchio stile", campiona giusto e conteggia la 
potenza attiva), allora ci sono gli estremi per denunciare l'accaduto 
all'autorita', a mio modestissimo parere. Trattandosi di uno strumento atto 
a calcolare un consumo oggettivo, se poi prende i numeri e ne fa quello che 
interessa al fornitore di energia, penso che piu' di una persona avrebbe 
gia' preso posizione in merito.


O SANTO CIELO... MI E' VENUTO UN COLPO ... AL CUORE......
VADO A CARICARE LA MIA MACCHINA FOTOGRAFICA
HO UN INSPIEGABILE CONSUMO DI CORRENTE CHE NON CAPISCO DOVE ANDAVA
A FINIRE... HO UNA DIMMERABILE DI NOTEVOLE POTENZA.... A ME SPARISCONO
1500 KWH ALL'ANNO
HO DATO LA COLPA ALL'ANTENNA -- MA NON POSSO MISURARLA
HO DATO LA COLPA A UN IMPIANTO CITOFONO
NON AVEVO MAI PENSATO PRIMA ALLA DIMMERABILE....
STASERA FOTOGRAFO E APPENA POSSO METTO COSA HO , DI PRECISO
speriamo almeno di aver trovato i kwh che mi perdevo nel niente
mario

 In compenso una lampadina sottoalimentata durerà molto di più.
O SANTO CIELO... MI E' VENUTO UN COLPO ... AL CUORE......


 illuminando come una da 40watt.
Si, dal punto di vista energetico puro ci siamo, ma cosa legge il 
supercontatore enel?
A questo nessuno risponde...
Per me ci aggiunge ancora qualcosa, visto che non è un carico resistivo e 
visto che seppur fatto bene il dimmer sporca la rete, per filtrato che sia.