Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone in alluminio oppure termoconvettore ?

ciao a tutti...
in casa ho tutti termosifoni in alluminio... purtroppo ho notato che 
nella camera da letto matrimoniale, dimensioni circa 20 m2.. nonostante 
che il termo abbia 10 elementi la camera rimane abbastanza fredda...
mi stava venendo l'idea di sostituire il termosifone con un 
termoconvettore ad acqua a 2 tubi (come gli attacchi del mio 
termosifone)... secondo voi ottengo maggior calore ??
G

 che il termo abbia 10 elementi la camera rimane abbastanza fredda...
 
potrebbe esser sottodimensionato, oppure non ben servito
 
un termoconvettore in camera da letto non lo augurerei neppure al mio 
peggior nemico
 


 
come mai ?
 
ricordo che un mio amico me ne decantava la bontà
 
però lui lo teneva nel grande cucina-soggiorno-pranzo ( sempre collegato 
alla caldaia a gas metano)
 
forse per il rumore ? che se di giornos embra poco , di notte lo si 
avvertirebbe MOLTO di più ????

 avvertirebbe MOLTO di più ????
 
per il rumore e per la polvere (inteso che occorre gestirla, e quindi 
manutenzione sui filtri ecc)
 
perché chiamiamo temoconvettore quello che abitualemnte è un fan coil 
cioè un ventilconvettore,
 
altrimenti con nome esatto sarebbe solamente un elemento iper alettato 
attraverso il quale può circolare l'aria e trasmettere il calore per 
convenzione

 G
 
li puoi mettere a avimento o a muro... hanno il problema della
ventola.... ci vuole corrente e fanno un rumorino.... è quello...
altrimenti ti direi subito il termoconvettore , ocio pero che
per due batterie ci vuole un bel tubo dell'acqua calda... ci vuole
un buon flusso si acqua.. i tubi ce li hai... ma lo portano ad
efficienza un termoconvettore ? l'aria delle vente sciuga le resistenz 
alettate scaldate ad acqua.... se hai tubino ... con poca acqua...
solo un termoconvettore ad una batteria... mi raccomando...
 
MDJI
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 per due batterie ci vuole un bel tubo dell'acqua calda...
 
ma non ci sono quelli da collegare al posto dei radiatori?
ipotizzo che abbia molte alette e invece di un tubo corto e grande
un tubo stretto e lungo (non so se alla fine è la stessa cosa)
 
 
il ventilconvettore ma sono tutti rumorosi, tenendo al minimo la ventola 
fanno rumore comunque?
se cosi da si puo' fare usando un termoconvettore e piazzarci ventole pc 
(quelle silenziose )
anche se credo alla fine pure senza ventola va bene, ci metterà piu 
tempo a scaldare ma se non usa in modo veloce il local non gli cambia 
nulla credo
 
 
 

o non la fa per niente, li apre tutti uguale?
 
In teoria dovrebbe prendere in considerazione pressione e portata 
dell'impianto e regolare i detentori in modo che nessun termosifone rimanga 
a secco.
Esempio: sulle valvole termostatiche che ho in casa c'è una vite di 
regolazione graduata. Sul manualetto per ogni punto della scala graduata 
corrisponde un diagramma pressione/portata 
 


 
guarda... un termoconvettore piccolino che sia.. .con una batteria 
scaldante sola... = lo tieni con una mano... per darti esempio....
poi ovvio con dentro l'acqua pesa un po di piu... ma LEGGERISSIMO
E PICCOLISSIMO .. rende come un termosifone interasse 160-180 ,
per cui se ti rende 2 kw t.... all'ora.... rispetto a 800 watt del
classico termosifone 6-7 eleenti 60 cm interasse , piccolino...
PUOI USARE O UNA MANDATA BASSISSIMA.. O FARLO ANDARE A CIRCOLAZIONE
NATURALE... IL PRICIPIO è LO STESSO.. OVVIO CHE PERO RENDERà PIU
VICINO AGLI 800 ....


 peggior nemico
 
Io ho una pompa di calore che nei periodi intermedi mi fa risparmiare un 
sacco di riscaldamento.