Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: lampade alogene e dimmer

ciao a tutti
ho visto delle lampade alogene
alune sono a 12V
altre a 220V con un attacco strano (2 barrette cilindriche che escono da 
dietro)
e altre a 220V con attacco normale, mi sembrano simili alle precedenti ma 
con un adattatore intermedio
attualmente ho dei faretti con le lampade normali e un dimmer
vorrei cambiare i faretti e metterli piu' moderni ma mi fa comodo il dimmer
il dimmer e' utilizzabile con qualcuna delle lampade di cui sopra?
grazie 

> il dimmer e' utilizzabile con qualcuna delle lampade di cui sopra?
Lo è con tutte le lampade ad incandescenza, lo usop personalmente con alo 12 
e 220v
Ingo 


No, aspetta. I dimmer normali, quelli che si trovano in tutti i negozi,
non ammettono di pilotare carichi induttivi.
Quindi non puoi usarli con il trasformatore per alimentare le alogene a
bassa tensione. Non ti so dire l'entita' del disastro che potrebbe
succedere ma so che non si fa, sulle istruzioni dei dimmer c'e' scritto
chiaro. :-)
Puoi invece usarli tranquillamente per alimentare le normali ad
incandescenza e le alogene a 220 V, quindi quelle con l'attacco a vite
(normale o mignon) dove vanno le normali lampadine, e anche quelli con
l'attacco con i due pistolini a forma di funghetto (non so se mi sono
spiegato :-)) ).
Questo comunque vale per i normali dimmer analogici.
So che adesso esistono anche dimmer digitali, molto piu' sofisticati (e
costosi) che possono alimentare carichi induttivi... forse Ingo ha uno
di questi.
La cosa piu' semplice, comunque, e' leggere bene l'etichetta sulla
confezione :-)

 ha scritto nel messaggio 
news:1119297000.6...@f14g2000cwb.googlegroups.com...
grazie a tutti 

 non ammettono di pilotare carichi induttivi.
E' il contrario.
I dimmer "normali" (PhaseANschnittdimmer) non accettano carichi capacitivi
(trasformatori elettronici) ma vanno benissimo per carichi resistivi
(lampadine) o induttivi (trasformatori magnetici).
I dimmer speciali (PhsaenABschnittdimmer) non accettano i carichi
induttivi ma sono adatti a quelli capacitivi.
Ciao Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 (lampadine) o induttivi (trasformatori magnetici).
Lungi da me l'idea di polemizzare con Boiler.... ma qualcosa non mi torna.
Da cio' che dici, potrei usare un dimmer "normale" anche per variare la
velocita' di un ventilatore (motore induttivo)??
... no, non mi torna....
mi sa' che il triac del dimmer ha qualcosa da obiettare...

 mi sa' che il triac del dimmer ha qualcosa da obiettare...
Per quale motivo?
Il solito dimmer che taglia il primo pezzo di sinusoide fa entrare in
conduzione il triac ad una tensione diversa da zero.
Quindi non va bene con carichi capacitivi perché per un breve momento la
corrente andrebbe a piú infinito (la corrente che attraversa un
condensatore è C*dV/dt, quindi se V passa da 0 a, per esempio, 100V in una
frazione di secondo, dV/dt sarà enorme.
Cosa succede invece su un carico induttivo? Per un induttanza vale V =
L*dI/dt.
Risolvendo rispetto a I abbiamo I = 1/L * integrale V dt
Di conseguenza L può passare da 0 a quanto vuoi in un intervallo piccolo a
piacere senza problemi: l'integrale "liscia" la curva della corrente.
L'altro tipo di dimmer (quello che costa un'assurdità) taglia la parte
finale della semionda.
Quindi non crea problemi col condensatore perché essendo questo già carico
dV/dt sarà basso.
Invece soffre con un induttore, perché essendo I ormai quasi stabile, la
si porta dal valore che ha a zero in brevissimo tempo. Il dI/dt tende così
a meno infinito e la tensione a cavallo dell'induttore pure.


Ne parlano un po' su questo sito:
http://www.soundlite.it/articoli/2001/mar01/illscena_p5.html
Taglio e incollo la frase piu' interessante:
 "Gli attuali dimmers offrono la possibilità di scelta tra più tipi
di curva. I dimmer dell' ultima generazione, che adottano la tecnologia
digitale (input DMX 5512), sono più affidabili e possono controllare
carichi induttivi, oltre ad essere più leggeri e meno ingombranti dei
vecchi dimmer analogici. "
In realta' stando all'articolo ce ne sono parecchi tipi, non solo due.
Io comunque per non sbagliare userei i dimmer di primo prezzo solo per
le incandescenza e le alogene senza trasformatore.... che non sono ne'
capacitive ne' induttive.
E leggerei bene le etichette...

 In realta' stando all'articolo ce ne sono parecchi tipi, non solo due.
Quello è un articolo su dimmer industriali. Voglio vedere chi ha un rack
DMX a casa per controllare le luci... ;-)
È vero che in questo campo le tecnologie sono molteplici.


 Ciao Boiler
Grazie per l'ottima e esauriente spiegazione.
Archiviata nel mio DB nozionistico...
Ulx