Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaie a coibentazione e metano

salve a tutti, vorrei porvi un paio di domande :
devo scegliere una caldaia a condensazione per realizzare un nuovo
impianto di riscaldamento a termosifoni per un appartamento di 130 mq.
Che sosa mi consigliate ?
posso posizionare la caldaia in soffitta? ci sono controindicazioni ?
per lo stesso impianto devo attaccarmi all'impianto del metano esterno.
Ho pensato di far passare il tubo esterno alla casa e poi, attraverso
un foro , di arrivare all'interno dell'abitazione.
A questo punto posso fare una distribuzione del metano anche per gli
usi della cucina o devo fare una apposita tubazione esterna ? ci sono
dei limiti alla distribuzione interna ?
Grazie a tutti per le risposte .
A presto.

ura...@infinito.it
 ha scritto:

Non si possono fare tubazioni del gas interne
E aldilà delle prescrizioni... pensa alla tua sicurezza e a qella della 
tua famiglia

 Non si possono fare tubazioni del gas interne
interne nel senso di dentro casa o nel muro?

 Non si possono fare tubazioni del gas interne
Sicuro sicuro ??? :-)
Cordialità.
               Paul

 Non si possono fare tubazioni del gas interne
Si possono fare solo se incamiciate a loro volta in un "controtubo" più 
grande che a sua volta esala all'esterno....
Comunque non farei una cosa del genere a casa mia.
bear 

 grande che a sua volta esala all'esterno....
Sicuro sicuro ?
Controlla la Norma UNI-CIG 7129, punto 2.3.3. (si trova anche in rete).
Cordialità.
                 Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:43551dfe$0$29559$4faf...@reader1.news.tin.it...

ho cercato un po, ma otre a non trovare argomenti specifici pare che il 
problema sia spalmato anche su altre norme.
cmc.: questa cosa del controtubo l'ho appresa qualche anno fa (comunque 
prima del '92) quando lavoravo in un grande studio di impiamti tecologici.
E in fondo, se ci pensi bene, è di grande sicurezza... in pratica puoi 
attraversare un appartamento "costruendo" spazio esterno attorno al tubo, 
fino al rubinetto.
Certo che se la norma non lo prevede....
bear

 cmc.: questa cosa del controtubo l'ho appresa qualche anno fa
Il controtubo si usa per gli attraversamenti di murature, solai,
intercapedini, locali con pericoli d' incendio.
La posa delle tubazioni direttamente sottotraccia è ammessa tranquillamente,
sia per pareti come per solai, ma con alcune prescrizioni :
- devono avere andamento rettilineo orizzontale e/o verticale
- devono essere posate a non oltre 200 mm distanti dagli spigoli paralleli
   della tubazione
- la traccia deve essere allettata con 2 cm di cemento, ed anche  la
   ricopertura deve essere fatta in malta di cemento con spessore
   minimo di 2 cm
- non ci devono essere giunzioni non ispezionabili
- devono essere conservati i disegni del percorso
- altro che ora non mi viene in mente :-)
Cordialità.
                 Paul

                  Paul

    della tubazione
chevvordě?
bear

 grazie
L' ho postata 3 messaggi sopra : UNI-CIG 7129.
Cordialità.
                       Paul

 chevvordģ?
Vuol dire che le tubazioni sottotraccia del gas NON possono essere
posate come e dove le altre tubazioni, ma solamente nello spazio
massimo di 200 mm intercorrente tra lo spigolo (o meglio, come
ha detto "Felix", tra l'angolo) di una parete o di un solaio e la tubazione
stessa.
Insomma le tubazioni sottotraccia del gas non possono essere posate
al centro della superficie di una parete o di un solaio, ma solamente
in prossimitą (entro 200 mm, per l' appunto) degli angoli, siano essi
orizzontali come verticali di un ambiente, e disposte in direzione parallela
agli stessi.
Cordialitą.
                      Paul