Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Strano rumore dal termosifone

Circa ogni due minuti, 24 ore al giorno, il termosifone fa un rumore 
metallico ( due o tre colpetti) ...non forti ,si sentono di notte e 
danno fastidio. Da cosa può dipendere?
E' di quelli moderni ,impianto autonomo, ad elementi piatti e 
rettangolari . Potrebbe essere aria?
 
Grazie


Con buone probabilità è una tensione accumulata dalla
staffa metallica o qualche altra parte che col caldo fa
"scattare" piccoli spostamenti relativi. C'è anche da me e
spesso mi svegliava. Ho messo un tappo di sughero (perché
era della lunghezza giusta, nessun motivo particolare) tra
il muro e il lato posteriore del termosifone in modo che
la staffa fosse tesa ed è sparito. Chiaramente nel tuo
caso la causa potrebbe essere un'altra, ma qualche
esperimento di fissaggio lo tenterei, anche se tutto
sembra il monolite di 2001. Bastano "scatti" minimi che
vengono amplificati dalla superficie del termosifone, che
agisce quasi come un tamburo in questo senso.
 
 
-- 
- Che splendida coppia, da quanto siete sposati?
- Io tre anni, e lui cinque.
 

"Franco"  ha scritto nel messaggio news:qv2ld6$1trk$1...@gioia.aioe.org...

Solo un termosifone?
Non potrebbe essere legato alla dilatazione dei metalli?
Caldo-freddo la sera raffreddandosi... magari non tanto il corpo radiante in 
se ma magari le tubazioni.
Se fosse questo, di giorno non le sentiresti perché il rumore se lieve si 
maschera con i rumori di sottofondo.
 
Gi 
 


come rumore gli assomiglia, però è strano che sia costante questo 
rumore, cioè ogni 2 \3 minuti..... verificherò se accade quando passa da 
freddo a caldo.


provero'

Sfiata l'impianto per bene, nel caso ripristina la pressione al livello di 1.5bar con caldaia spenta e riprova a vedere se senti ancora i rumori.

Il 07/01/20 20:15, Franco ha scritto:

un solo termosifone? se lo fa un elemento solo potresti farlo cambiare 
dall'idraulico.
 
 
ricordo anni fa in cantina dove i tubi dell'acqua calda passano fuori 
muro, a volte facevano: bom bom bom...delle botte notevoli. Non li sento 
più da tempo, avranno trovato un loro equilibrio. Ci mettemmo dei 
pezzetti di legno e cartone in mezzo fra coppie di tubi, ma con scarso 
risultato.
 
-- 
_-=mo_mo=-_ ® 🇮🇹🎸😜😃🎅🙈🙉🙊𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅✅👌✨ 🍓
♫ ♬ 🎶🎶 ❤

Dopo dura riflessione, Franco ha scritto :

Si, sembrano piccoli colpi d'ariete dovuti ad aria nell'impianto


Ne ho due che fanno cosi' ma molto piu' raramente, di solito, alla sera 
quando iniziano a "lavorare": la causa e' la valvola termostatica 
installata sull'uscita invece che sull'ingresso acqua, idraulici idioti...
 
Per verificare, accendi l'impianto a termosifoni freddi e senti da quale 
lato si scalda prima.
 
 
 
sandro


se si scalda prima dal lato di ingresso acqua cosa significa?
cioè la valvola termostatica cosa fa?

La valvola consente di regolare l’afflusso di acqua calda all’interno del singolo radiatore, in modo da ottenere il riscaldamento alla temperatura desiderata.

 cioè la valvola termostatica cosa fa?
 
Regola la circolazione dell'acqua calda in funzione della temperatura 
ambientale, secondo l'impostazione che ne fa l'utente. Hanno dei numeri, 
di norma da 1 a 5, che indicano approssimativamente l'intervento della 
valvola, da freddo a caldo, rispettivamente. Sempre di norma, il livello 
medio di temperatura (20-21° circa) e' sul numero 3 della scala.
 
Quando la valvola si trova in prossimita' della temperatura impostata 
perche' l'ambiente si sta riscaldando, inizia a chiudere il circuito per 
mantenerla, evitando che salga oltre misura.
A questo punto, se installata male, ossia sull'uscita del termosifone 
invece che sull'ingresso, con il flusso di acqua al contrario la 
regolazione della valvola interna non riesce a funzionare bene, e capita 
che produca un "battere" metallico.
 
 
 
sandro


grazie