Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Idrovent funziona?

Volendo aumentare il caldo del calorifero in ufficio ho fatto un po' di 
ricerche e ho trovato questo 
www.idrovent.it
 , qualcuno può dirmi se 
funziona davvero e quanto costa?
-- 
                        - M -
                        *BS-I*
"I want to tear down the walls that hold me inside"
    E-mail: togli il "." e "ry" nella prima parte

 funziona davvero e quanto costa?
In linea teorica dovrebbe funzionare.
Avvicina il funzionamento del calorifero a quello di un ventilconvettore, 
fastidio della ventilazione forzata incluso.
E' in grado di estrarre una maggior quantità di calore, ovviamente a spese 
dell'acqua in circolazione.
Il "risparmio" dichiarato è per la massima parte frutto di fantasia.
Bye
Gigi 

 funziona davvero e quanto costa?
Per funzionare, in teoria non vedo perchè no... io stess mi sono fatto 
nelle due stanze più fredde della casa (le ultime della "linea" monotubo) 
due aggeggi del genere (elettrici) ... ma in un impianto autonomo IMHO non 
si risparmia un bel niente. 
Aumenti solo l'efficienza dei caloriferi (cioè la loro capacità di 
trasferire il calore dall'acqua all'aria della stanza) ma l'acqua torna più 
fredda in caldaia, e la caldaia consumerà di più per scaldarla. 

"Axeman" <m...@dont.thik.so.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:Xns9B96BA3A21916te...@194.177.97.96...

E' proprio cosi', i consumi aumenteranno non diminuiranno di certo.
Nessuno ha ancora inventato una macchina capace di creare
il calore dal nulla.
Scalda piu' in fretta ma consuma di piu'.

 In linea teorica dovrebbe funzionare.
Ho dato un'occhiata più approfondita al marchingegno: in linea teorica 
dubito assai che possa funzionare.
La perplessità nasce dal principio utilizzato per la ventilazione.
La potenza per alimentare il ventilatore è fornita da una turbina che è 
mossa  dal flusso di acqua calda.
In definitiva,  la potenza per la ventilazione è a carico della pompa di 
circolazione dell'impianto.
Dubito fortemente che questa sia in grado di sobbarcarsi l'onere aggiuntivo 
dei ventilatori, specie se non più d'uno.
Servirebbe conoscere la "perdita di carico" in condizioni nominali cioè con 
ventilatore collegato e portata nominale.
I "dati tecnici" scaricabili non aiutano gran chè, anzi aggiungono ulteriori 
dubbi, perchè quelli forniti, di fantasia, dimostrano che l'aspetto è 
bellamente ignorato.
Per dare un'idea: un buon ventilatore tangenziale da 160 m3/h ha bisogno di 
20-30 W.
Escludo che una pompa di circolazione possa accollarsi più di uno di questi 
aggeggi.
Se la circolazione d'acqua non è sufficiente, la caldaia risponde con 
continui cicli di accensione-spegnimento.
Altro elemento di perplessità è la tenuta ermetica tra la parte bagnata (la 
turbina) e la parte asciutta (il ventilatore).
Il problema è lo stesso presente nella pompa di scarico di tutti i 
lavabiancheria o i lavastoviglie, ove viene risolto mediante rondelle 
ceramiche tenute in pressione da una molla.
Il sistema funziona, ma assorbe una discreta quantità di potenza.
Gli O-ring funzionano, assorbono meno potenza, ma si usurano nel tempo.
Altro modo, adatto per piccole potenze, è l'accoppiamento magnetico che non 
assorbe potenza ed assicura affidabilità nel tempo.
Il perno che si vede nei disegni del manuale di installazione dimostra che 
non si è scelta questa strada...
Lascio volentieri la sperimentazione a qualcun altro.
Bye
Gigi 

 ha scritto nel messaggio 
news:gktdo4$u8l$1...@tdi.cu.mi.it...

Ineccepibile quoto!

 ha scritto nel messaggio 
news:4971e334$0$1108$4faf...@reader4.news.tin.it...

Il principio è valido, ma era  meglio se la ventola veniva alimentata 
tramite un alimentatore a 220, senza scomodare il principi  di termotecnica. 
Non si risparmia niente, con una ventola sotto al termosifone si velocizza 
il riscaldamento della camera con maggior consumo di gas. 

 ha scritto nel messaggio 
news:49721687$0$1118$4faf...@reader2.news.tin.it...

Una cosa del genere l'ho vista anni fa dentro una casa di un conoscente di 
famiglia, parlo di circa 25 anni fa e su una parete c'era un enorme 
radiatore ,credo di  camion, con un ventolone nero davanti protetto da una 
griglia.Sicuramente ogni tanto la ventola partiva in automatico. 
Naturalmente era un impianto condominiale, e naturalmente illegale visto che 
non aveva il termosifone a norma 


Anche io sto cercando 
"due aggeggi del genere (elettrici) .."
mi sai indicare qualche sito 
Grazie 
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 mi sai indicare qualche sito 
No. Nel senso che in perfetto spirito fai da te ho preso dei pannelli di 
ldf (quei fogli da 2-3mm tanto usati come fondi dei mobili) che avevo 
avanzato dal montaggio della cucina, un cutter, colla, due ventole da 
computer da computer sufficientemente silenziose, e due piccoli 
alimentatori a 12v. 
Ho tagliato i pannelli in modo da assemblare una scatola a misura da 
infilare sotto il termosifone, e via. Sono due orette di lavoro... 

 mi sai indicare qualche sito
Perchè non "fai_da-te"?
Pannello di poliuretano, cutter, nastro americano, 2 ventole da PC...
Tanto per vedere come funziona.
Bye
Gigi