Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: differenziale che scatta (ancora)

Non sono ancora riuscito a trovare la causa di sporadici eventi in cui 
scatta il differenziale (avevo chiesto qui qualche mese fa consiglio).
Nel frattempo ho scagionato alcuni elettrodomestici.
Prima di procedere con le altre prove che ho in programma di fare, chiedo:
ma se scatta il differenziale, il problema può essere solo a valle?
chiedo perchè ho visto, qualche post fa, un cavo che aveva delle macchie 
di ruggine, dovute al gancio bla bla bla ..
mi sto preoccupando che magari il problema sia a monte del mio impianto, 
magari qualche problema al cavo, aereo, che collega la mia abitazione alla 
linea elettrica in strada. E' possibileche problemi a monte del 
differenziale lo facciano saltare? Solo sbalzi di tensione (esempio 
causati da un temporale) lo possono far scattare? Grazie
 

 differenziale lo facciano saltare?
 
è possibile che il differenziale sia difettoso?
 
io avevo un problema simile ho chiesto qui e ho comprato uno migliore un 
ABB tipo A da 25 mA (ma andava bene anche da 40mA se costava lo stesso 
prezzo) fine problemi

 causati da un temporale) lo possono far scattare? Grazie
 
Io non ci capisco niente, ma ti posso raccontare la mia esperienza,
mi è successo due volte.
 
La prima, saltava il differenziale in casa ma non era colpa sua,
l'elettricista dopo un po' di prove mi disse che erano interferenze
esterne, sostituendo l'"aggeggio" (generale? non so come si chiama)
subito a valle del contatore non ho avuto più problemi per anni.
Poi mi è successo con una lavastoviglie, faceva saltare il 
differenziale
in casa. Anch'io l'avevo scagionata, ma invece era lei, la maledetta.
Era vecchia, forse un condensatore, ricomprata e ho risolto.

 valle? chiedo perchè ho visto, qualche post fa, un cavo che aveva
 
Teoricamente parlando, e' possibile che, abitando in una zona industriale, 
all'avvio dei macchinari il tuo differenziale possa scattare... ma di 
solito lo farebbe ad orari ben precisi (le otto di mattina?) e non 
casuali.
 
Se lo sostituisci, prendine uno con una classe adeguata... e considera di 
cacciare quel paio di centoni in piu' per prenderne uno autoripristinante.
Non ti risolve il problema, ma lo tampona... e se vai in vacanza non ti 
trovi al ritorno il frigo scongelato.
 
 
Fabrizio
 

 differenziale lo facciano saltare?
 
E' possibile che non hai ancora provato ametterne uno a immunità rafforzata?

 ma se scatta il differenziale, il problema può essere solo a valle?
 
Escludendo un difetto dell'interruttore: si, ma e' differenziale
differenziale con magnetotermico, differenziale puro o ?
 
e' "monolevetta" o ha 2 levette di cui una che dipende dall'altra ?
scattano entrambe o solo quella "Piu grossa" ? il tasto test funziona ?
 
a conti fatti marcamodello o foto plis...

 
se non risolvo son un differenziale di marca migliore, chessò schneider, 
e fosse solo per la vacanza, piuttosto investo 20 euro e ci metto un 
magnetotermico in parallelo che chiudo solo se manco di casa enne giorni.
 

 che anche quelli*migliori*  inizieranno a dare problemi
 
mi interessa molto l'argomento potresti dettagliare un po'

 casa enne giorni.
 
Io te lo sconsiglio, visto che andresti a scavalcare una sicurezza che 
magari rischi di dimenticare attaccata quando entri in casa ed insomma: 
"non succede, ma se succede..."
 
Ti suggerisco di cercare una soluzione; magari un differenziale classe A 
ti risolve... ma non riesco a capire se hai gia' detto che cosa hai sul 
quadro (diff puro+MT oppure MT/diff) e che categoria.
Un elettricista esperto puo' piu' facilmente andare per tentativi 
"sensati", qui si va a tirare a indovinare e tu non hai la piu' pallida 
idea se hai o non hai dispersioni verso terra e cosi' via.
 
 
Fabrizio
 

 
certo, sarebbe contro la legge, e non è il caso di dimenticarsene,
ma con qualche accortezza si può fare, ovvio che dipende dall'utente

 rafforzata?
 
Non l’ho ancora messo, vorrei capire chi fa scattare il differenziale 
normale, é una questione personale ormai 

 a conti fatti marcamodello o foto plis...
 
ABB F202 A-40
Differenziale puro
Preso per provare a sostituire un Merlin Gerin di analoghe caratteristiche 
che aveva lo stesso comportamento (dubitavo fosse lui ad essere guasto).
I magnetotermici a valle non scattano.
Grazie 

 Fabrizio
 
Grazie della risposta, abito in zona residenziale, le altre case non hanno 
il mio problema.

 Era vecchia, forse un condensatore, ricomprata e ho risolto.
 
Grazie, spero di trovare la causa.

 prezzo) fine problemi
 
Grazie della risposta, ho già provato a sostituirlo ma non era lui la 
causa.

 I magnetotermici a valle non scattano.
 
Okydoki: c'e' una dispersione flottante: 99 su 100 sono luci/prese
esterne, ma segue la presa dietro i mobili della cucina.
 
Domanda di rito:
 
Succede piu spesso quando cambia il tempo ? Ongi quanto si presenta il
phenomeno ?
 
Ora: hai detto che hai "cambiato" il diff. senza risolvere; ne deduco
che hai ancora il vecchio e che essendo un puro hai magnetotermici a
valle: comincia a dividere in 2 la linea, in pratica metti i 2 diff.
direttamente "sotto" alla linea che arriva dal contatore, in parallelo;
dal diff. 2 vai ad UN SOLO magnetotermico, mentre gli altri li lasci
sotto al primo.
 
Scatterà (in teoria) uno solo dei 2, se scatta il N. 2 con un solo MT
in coda, capirai che e' quella la strada da seguire, se scatta l'altro
sposti UNA SOLA delle linee, se scatta ancora N.1 prosegui, se scatta
2 significa che la linea che hai appena spostato e' la colpevole.

 2 significa che la linea che hai appena spostato e' la colpevole.
 
Ti ringrazio della risposta, è proprio quello che devo fare, ho preso dei 
buoni morsetti cembre per fare la modifica di aggiungere un secondo 
differenziale (il vecchio merlin gerin) a proteggere una parte di 
impianto, vedremo quale dei due salta.
Se salteranno entrambi sarà un gran mistero ma escludo questa eventualità!

 Se salteranno entrambi sarà un gran mistero ma escludo questa eventualità!
 
Se saltano entrambi, la cosa piu' probabile, e' che ci sia uno o piu' utilizzatori collegati ad entrambi i circuiti con un filo (la fase collegata a uno e il neutro collegato all'altro).
Se l'utilizzatore e' acceso, scatteranno subito entrambi. Invece se e' spento scatteranno al momento che l'accenderai. Potrebbe essere anche una presa che ti farebbe scattare entrambi al momento che ci colleghi qualcosa.
VitT 


Difatti, un caso classico è la presa del forno.