Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompa serbatoio acqua che "sforza"

Salve.
Spero di poter descrivere esaurientemente il problema.
Ieri e' mancata per circa 20-30 minuti l'elettricita'.
Alla ripresa della luce, la pompa del serbatoio dell'acqua si sentiva
che "sforzava", si sentiva come il ronzio di un neon, pero' piu'
forte, e si percepiva l'abbassamento delle altre luci.
Ho provveduto immediatamente a staccarla.
Ho visto che l'aria in quel "boccione" sopra la pompa c'era.
Insomma mi sembrava tutto a posto. La pressione non era a zero.
Anche stamattina, ogni volta che cerco di attaccarla fa lo stesso
rumore e non parte.
A cosa puo' essere dovuto?
Depositi nei tubi che bloccano? Ho provveduto anche a dare qualche
"martellatina" all'ingresso della pompa, ma con scarsi risultati.
Grazie a chi vorra' aiutarmi.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:28d19b13-7feb-445c...@q2g2000vbv.googlegroups.com...

Hai DUE possibili guasti:
1.- Elettrico -
2.- Meccanico -
 
Se è Elettrico e il motore è rimasto "in stallo" (fermo, alimentato ma senza 
girare) "potresti" avere bruciato il Condensatore... bruciato gli 
avvolgimenti o qualche altra diavoleria ad esso connessa.
 
Se è un guasto meccanico... si va da una porcheria che blocca la girante... 
ad un cuscinetto rotto o qualche altro problema ad esso relativo.
 
In genere sul culo del motore c'è una "ventola" per il raffreddamento dello 
stesso: cerca di ruotarla "a mano".
 
Se gira facilmente... allora il problema è elettrico.
 
Se non gira o è dura allora il problema è meccanico.
 
In base a ciò dovrai provvedere all'intervento.
 
Ciao. 
 
 

 Ciao.
 
Grazie comunque dei suggerimenti.

 ha scritto nel messaggio 
news:2b4ee1c9-0362-4d83...@3g2000vbx.googlegroups.com...

Se il motore "ronza" significa che gli arriva corrente "per ruotare" MA gli 
"manca" lo SPUNTO per avviarsi.
 
In genere ciò è dato dal CONDENSATORE (una specie di cilindro con due fili 
messo fa qualche parte.
 
Costa poco più di cinque Euro e dovresti "provare" a sostituirlo:
 
Con uno UGUALE - leggi i microFarad (uF) scritti all'esterno.
 
Se ancora non parte allora chiama l'Elettricista/Pompista.
 
Ciao. 
 
 

 Ciao.
 

Aggiornamento: con un po' di pazienza e tempo ho guardatomeglio.
Ho fatto come mi hai detto tu, ho girato la ventola, ed effettivamente
non gira.
A quanto pare e' un blocco meccanico.
Domanda 1: a cosa puo' essere dovuto? E' entrata qualcosa proprio
mentre mancava la luce? e poi da dove? dall'acquedotto? (e ce lo
beviamo noi?)
Domanda 2: sara' necessario smontare tutto? Faccio prima a comprare
una pompa nuova?
Grazie.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:5e9505f5-f26f-4111...@v9g2000vbc.googlegroups.com...

Sono TANTE le possibili cause....    :-(
 
Comunque... visto che la "ventola" l'hai trovata...
smontala dall'albero motore e "prova" a dar forza con una cagna sul suo 
alberino...
 
Se è una "porcheria" sarà possibile farla scavalcare... oppure... se proprio 
non si muove.... DOVRAI smontare tutto.
 
E' una sciocchezza...  una volta "staccati i tubi"... (se il lavoro è stato 
fatto seriamente ci dovrebbero essere due manicotti a tre pezzi) e stacchi 
la pompa  dall'impianto.
 
Poi sviti le varie viti in fronte alla pompa e "togli" la campana-coperchio 
e "ci guardi dentro"!
 
Pulisci o ripari e rimonti il tutto facendo attenzione alle guarnizioni.
 
Se il problema non è "dentro" la pompa... potrebbero essere i cuscinetti del 
motore.
 
In ogni caso... CONVIENE riparare!
 
ciao.