Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Unical malfunzionante

Buonasera.
Caldaia Unical IPSE (
http://www.unicalag.it/goita.php
?
sezione=prodotti&PHPSESSID=9bf491f258885c9405e173f849517812).
Il comportamento e' il seguente: il cronotermostato (honeywell) ne
comanda l'accensione. La caldaia si accende, la temperatura dell'acqua
sale, dopo pochi minuti raggiunge i 75-80 gradi e la caldaia si
spegne. Fin qui tutto ok. Il problema e' che resta spenta per diversi
minuti, nonostante la temperatura ambiente non sia quella voluta. Il
termostato Honeywell sta ancora dicendo alla caldaia di restare
accesa, ma lei niente. I minuti passano, la temperatura dell'acqua
scende e, quando raggiunge i 40-45 gradi, la Unical (bonta' sua) si
riaccende, la temperatura dell'acqua sale e, raggiunti i 75-80 gradi
ricomincia il ciclo.
Inutile dire che con un comportamento cosi' in casa fa freddo.
Secondo me, la caldaia dovrebbe mantenere una temperatura dell'acqua
sui 70 gradi e comunque, se la supera, dovrebbe riaccendersi dopo
poco, chesso', quando l'acqua e' scesa a 60-65 gradi.
Qual e' il problema, secondo voi?
C'e' qualche impostazione nella caldaia che mi sfugge? E' rotta? Dove?
Oppure e' qualcosa nell'impianto? Cosa?
Grazie!
Trash (al freddo)

alan....@gmail.com
 ha scritto:

Da quel che scrivi o la caldaia è sovradimensionata o la pompa non gira 
bene o hai poca acqua nel circuito. Prima di chiamare il tecnico, 
verifica le valvoline di sfogo dei termosifoni e la pressione (a freddo) 
dell'impianto. Leggi bene il manuale della caldaia, per ripristinare la 
pressione corretta. Se cerchi con google gruppi, abbiamo spiegato tutte 
le varie procedure milioni di volte...


Quando la caldaia si spegne, la pompa continua ad andare?
Dovresti sentire il ronzio.
VitT

 hai poca acqua nel circuito.
Questo lo escluderei: se fosse cosi', la pressione dovrebbe essere
bassa, giusto? Invece, veleggia tra 1 bar (a caldaia spenta) e 2 (a
caldaia accesa). Mi sembra sia ok.
Grazie per l'aiuto, mi sai dire se il discorso di riaccendersi solo
con l'acqua sotto i 45 gradi e' normale?

 VitT
Mi sembra che la pompa si ferma.  E' a casa dei miei, e ora non posso
verificare.
Quale dovrebbe essere la situazione normale? Se la pompa si fermasse,
cos'altro dovrei vedere? E se invece continuasse ad andare?
Scusa le domande, ma dai miei non ho internet e vorrei evitare di fare
la spola, cosi' mi porto avanti con i lavoro ^___^
Trash

 la spola, cosi' mi porto avanti con i lavoro ^___^
La pompa dovrebbe continuare a girare.
Questo permetterebbe all'acqua calda che si trova in caldaia di andare in 
circolo e a raffreddarsi nei termo.
Rileggendo il post iniziale mi viene un dubbio: per caso non è che a 80° 
interviene un termostato di sicurezza che blocca tutta la caldaia???
Proverei ad abbassare la temperatura massima: con 50/60 gradi sui 
termosifoni non ci si tengono le mani appoggiate perche troppo caldi.
Io ho il termometro dell'acqua fuori uso, ma sui termo posso tenerci le mani 
tranquillamente.
VitT

 termosifoni non ci si tengono le mani appoggiate perche troppo caldi.
In effetti questa potrebbe essere una spiegazione a cui non avevo
pensato, anche se sulle istruzioni c'e' scritto che la temperatura max
si puo' impostare fino a 85 gradi. Faro' la prova che dici.
Altre idee, nel frattempo?
Grazie