Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PER ELETTRICISTI: impianto elettrico cucina

Salve!
Ho necessità di collegare un piano induzione da due fuochi (3700w assorbimento massimo) su un cavo da 2,5mm2 assieme ad un forno (1100w assorbimento).
 
Il contratto è da 3,3kw (e non ho intenzione di aumentare la potenza dando per scontato che l'induzione non la userei mai al massimo e raramente userei fuoco e forno assieme). Mi chiedevo solo se il cavo non fosse troppo piccolo. 
Ipotizzando un consumo massimo di 3300W (oltre salterebbe il generatore), cavi per lo più cementati, e l'impianto elettrico unico (non ho la forza separata con interruttori diversi), il cavo sarebbe sufficiente? (2,3 mm2)
La questione è che l'appartamento ha vecchi cavi di rame con dimensione di 2,5/3 mm2 (e credo anche il montante che in ingresso casa) e quindi vorrebbe dire che dovrei rifare completamente l'impianto elettrico (nonostante abbia già il cavo di terra e il salvavita).
 
Grazie

raramente userei fuoco e forno assieme). Mi chiedevo solo se il cavo non fosse troppo piccolo. 
 
Secondo questa tabella qui
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/tabella_linee_elettriche.html
 
direi che puoi stare abbastanza tranquillo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi     
b.r...@tin.it
 


 
Grazie per la risposta.
Quindi, se interpreto bene la tabella, ipotizzando di avere 6 cavi in una canaletta, il mio cavo riesce a portare 16,5A che sono più dei 15A che porterebbe l'impianto alla massima richiesta? Giusto? Il fatto che i cavi siano cementati (3 cavi di rame con le loro guaine dentro ad una guaina di plastica più sottile) non influisce? E nemmeno la lunghezza (immagino dall'utilizzatore al quadro elettrico nello scantinato (per fortuna sono primo piano) mi crea problemi?
Inoltre, posso fare io i collegamenti o sono obbligato a contattare un elettricista?
Grazie mille ancora

Inoltre, posso fare io i collegamenti o sono obbligato a contattare un elettricista?
 
La legge dice che potrebbe farlo solo un elettricista abilitato, che
poi ti rilascera' la certificazione per il lavoro svolto.
Sta a te decidere se stare nella legalita' ti fara' dormire meglio
oppure no. 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi     
b.r...@tin.it
 

 Sicuramente con il portafoglio piu' vuoto... :D
 
Probabilmente si dorme meglio con portafoglio pieno e legalità. Ma mi sa che ad una delle due cose dovrò rinunciare. Quel che conta per uno non del mestiere è più che altro la sicurezza a questo punto...

 Sicuramente con il portafoglio piu' vuoto... :D
 
e la spesa sarï¿œ alta non tanto per il lavoro in se, ma per i soldi che 
occorrera' dare all'elettricista per convincerlo a venire a casa a fare 
quella cosa ;-P 
 

(nonostante abbia gi� il cavo di terra e il salvavita).
 
 
I cavi potrebbero pure andare, stretti ma facciamoli andare, il problema � 
ben altro...
 
Sono le giunte!!!
 
Apri le scatole e studia il giro di quei cavi sino al montante, rifai le 
giunte anche solo dei fili interessati usando morsetti buoni, saranno ben 
poche e sarai piu' tranquillo.
 
Sappi che la maggior parte degli incendi in casa per roba elettrica parte o 
da connessioni (spine-prese) oppure dalle giunte. 
 
 

 "Marco" <> ha scritto nel messaggio 

Si, è una cosa che avevo già fatto.
Mi manca una scatoletta di derivazione (in ingresso casa e ho messo tutti i morsetti (meglio quelli a cappuccio o quelli con i due ingressi e due viti?).
Il fatto è che in alcune scatolette c'è un affollamento di cavi e ora anche morsetti...
Grazie mille per le dritte!!!


 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail ï¿œ priva di virus e malware perchï¿œ ï¿œ attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
http://www.avast.com
 
 
Ho usato quelli della foto 
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cembre.it%2Ffamily%2Fdetails%2F3943&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-5u-Q87cgIiBBq2o2hY0Kzs1SLA
 
 
In alcuni casi (dove avevo possibilità di passare cavi in canalette) ho dovuto connettere i cavi vecchi di rame rigidi con quelli nuovi flessibili che ho inserito io (i nuovi cavi son tutti da 2,5 come quelli di rame che arrivano in cucina). Si può fare?

. Il problema � che il cavo
rigido tiene la gabbietta aperta e i trefoli del cavo flessibile
scappano da tutte le parti. Alla fine il contatto � debole.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail � priva di virus e malware perch� � attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
http://www.avast.com
 
 
 
 
Grazie per i consigli!!


Basta attorcigliare rigido con flessibile (come le giunte di una volta) e 
poi metti morsetto.
Se vuoi essere pi� sicuro e hai spazio per un morsetto pi� grosso attorcigli 
un p� pi� lungo (circa 3-4 cm),
e poi a met� pieghi indietro con la pinza universale e poi infili il tutto 
nel morsetto.
Ti assicuro che il contatto non � per niente debole, come sa bene qualsiasi 
elettricista. 
 
 

 terra e il salvavita)
 
Il cavo di terra non c'entra nulla con il problema delle portate (anche se
e' fondamentale per la sicurezza). Il salvavita invece entra con
riferimento ad eventuale magnetotermico incorporato.
 
E limitarsi a guardare il problema dal punto di vista della sicurezza
(e' sostanzialmente l'unico problema per gli elettricisti) come mi
pare che tutti hanno fatto, e' limitativo.
 
Prima mi servono alcuni dati:
 
a) tensione media (220V o 230V: dovrebbe essere 230V, ma non ci sono ancora
aree (tipo quelle coperte da ENEL) in cui la tensione e' ancora rimasta
a 220V)
 
b) lunghezza della linea ? (10 mt ? 15 mt ? 20 mt ? ...)
 
c) c'e' un magnetotermico e sua portata ? (se e' incorporato al salvavita
probabilmente e' da 25A ...)

 che porterebbe l'impianto alla massima richiesta? Giusto?
 
No, se legge in fondo:
 
"Coefficiente di correzione della portata per cavi interrati in tubazioni,
cunicoli non ventilati o cassette: K1 = 0,8"
 
16,5 * 0,8 = 13,2 A


Dunque: ho un salvavita con pulsante di test che ha una levetta incorporata Hager AD 022H. Sotto è scritto interrutt. differenz magnetot. e una sigla in alto : C16 ....quindi immagino sia da 16A. A fianco a questo c'è un altro interruttore singolo (Hager MJ 506A) e senza tasto per alcun test con la dicitura C6.
 
Ora dovrò pensare al da farsi...

Ora dovr� pensare al da farsi...
 
Io dico che quando farai la pasta, dovrai metterci il sugo freddo... 
 
 

Buongiorno.
Mi rendo conto che non ho mai aggiornato...magari qualcuno era curioso...
 
Comunque, alla fine...ho fatto mettere a norma l'impianto elettrico in toto con varie centraline e canalette.
Il cavo che va dal contatore condominiale all'appartamento lo ho messo da 6mm, poi diviso in due l'impianto di casa (forza e luce).
Fino alla cucina il cavo da 4,5mm (forno e 2 fuochi induzione) e in bagno da 2,5 (scaldabagno da 1,2kw e lavatrice). Punti luce da 1,5mm.
Ho inoltre mantenuto il contratto con i 3KWh e non ho grossi problemi. Vivendo solo e con soli due fuochi ad induzione, sono rarissimi i casi in cui salta per il carico (quando accendo il forno, dimenticando che ho lo scaldabagno acceso o magari l'induzione con funzione boost.
Un saluto e grazie per il supporto (anche se con un po' di ritardo)


Ottimo, son contento per te :-)
 
-- 
BArrYZ

 Fino in bagno da 2,5 (scaldabagno da 1,2kw e lavatrice). 
Dipende dalla dislocazione dell'appartamento, ma di solito fai una portante da 4 e 2,5 e poi nelle stanze vai con 2,5 e 1,5. Se non erro col 2,5 puoi mettere solo due prese.