Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Immergas (per Paul Hass)

A seguito di un mio precedente post è arrivato il tecnico che al momento non
sa darmi una spiegazione del fatto.
Le sue conclusioni arrivano a supporre una cattiva circolazione di acqua
nell'impianto.
Chiedo allora di nuovo aiuto a voi e spero tanto in un intervento di Paul
che conosco già per le sue precise informazioni e puntuali deduzioni.
Riporto per chiarezza il post
-----
La mia nuova caldaia immergas HERCULES MINI 27 ha comportamento strano che
mi porta in
blocco la caldaia stessa.
Il circolatore primario è munito di pressostato differenziale che viene
attivato dalla differenza di pressione esistente tra i condotti di
aspirazione e mandata dello stesso.
Quando è nel funzionamento sanitario il pressostato è spinto in fuori
completamente
e chiude perfettamente il microswitch di abilitazione.
Quando passa nel funzionamento riscaldamento il pressostato non è spinto
completamente fuori e rimane a metà corsa; a volte non riesce a chiudere
completamente il
microswitch portando la caldaia in blocco per intervento del pressostato
differenziale (codice errore 10).
Il circolatore primario, quando è in funzionamento riscaldamento, pompa
acqua in un collettore aperto sul quale è innestato un secondo circolatore
che alimenta l'impianto dei radiatori. Anche se chiudo la mandata della
caldaia il circolatore primario dovrebbe ricircolare attraverso il
collettore. Da questo ragionamento escluderei una difficoltà di circolazione
nell'impianto dei radiatori.
Ho più volte sfogato l'aria dei radiatori e dai circolatori ma senza nessun
risultato.
Non riesco a darmi una spiegazione del fatto che in un caso il pressostato
funziona bene e nell'altro ha un funzionamento incerto.
----
Ciao

 nell'impianto.
Grazie dell' apprezzamento, ma se neppure il tecnico Immergas che ha
visionato la caldaia pencola nel buoi, ...figurati io.
Sebbene non conosca approfonditamente le piccole caldaie, credo
comunque che il tecnico abbia ragione (perdite di carico anomale nel
circuito di riscaldamento).
Oppure un cattivo funzionamento del flussostato del circolatore sanitario.
Mi pare che il funzionamento di queste caldaie sia il seguente :
Quando viene rilevata bassa temperatura nel bollitore ad accumolo
sanitario, viene avviato il circolatore sanitario  e contemporaneamente
posizionata la valvola motorizzata a tre vie per escludere la mandata
all' impianto di riscaldamento.
A seguito del flusso dell' acqua nel serpentino primario, il flussostato
posto in parallelo al circolatore sanitario avvia, tramite un contatto,
il ciclo al bruciatore.
Tutto questo se il circuito di riscaldamento non richiede calore.
Se invece l' avvio è determinato dal termostato ambiente, e non è
richiesta acqua calda sanitaria, parte, oltre il circolatore sanitario,
anche quello dell' impianto di riscaldamento, e la valvola a tre vie
si posiziona per instradare l' acqua nel collettore d' uscita.
Il flussostato comunque rileva l' acqua in circolo, e dà il consenso
all' avvio del bruciatore.
Se invece è richiesta contemporaneamente sia acqua calda al
bollitore come acqua calda al riscaldamento, un organo di precedenza
abilita temporaneamente solo l' acqua calda sino a quando non
è soddisfatta la richiesta, e poi passa al riscaldamento.
Dal punto di vista idraulico, quindi, le due condizioni differiscono
solamente per le perdite di carico nel circuito a monte ed a valle
del circolatore sanitario, che possono incidere sulla "paletta" del
flussostato che fa funzionare il microinterruttore.
Oppure un difetto costruttivo di quest' ultimo.
Ho indovinato ?
Di più non saprei, e l' assistenza Immergas dovrebbe trovare la
soluzione meglio di noi due.
La caldaia hai detto che è di recente installazione.
Non è coperta da garanzia ?
Scusami se non ti posso essere di maggior aiuto.
Cordialità.
               Paul

 Non è coperta da garanzia ?
Aggiungo che non la pagherò finchè non funziona correttamente, non è forse
questa la molla che muove il mondo?
Ma non è di questo che stiamo piacevolmente ragionando.
Grazie Andrea

 Il mio dubbio è: com'è fatto un collettore aperto?
Della tua caldaia non saprei.
Negli impianti in genere, un collettore è un semplice "distributore"
con un ingresso (a volte più) e diverse uscite.
A volte anche con funzione di accumulo (un po' come sono i "buffers"
nelle trasmissioni dati), e niente più.
Cordialità.
             Paul

 con un ingresso (a volte più) e diverse uscite.
Quindi un semplice tubo da 2" lungo 22cm che introduce quindi una perdita di
carico molto inferiore a quella introdotta dal serpentino del sanitario.
Questo giustificherebbe la diminuzione di pressione nel passaggio da
sanitario a riscaldamento.
Sta di fatto che dopo questo passaggio la caldaia va in blocco.
Per vedere lo schema della caldaia:
1) 
www.immergas.it
2) Prodotti - Caldaie a basamento
3) Hercules mini 27 - Schema idraulico
Ciao e Grazie ancora, Andrea