Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore allo scaldabagno

 
Volevo mettere un interruttore allo scaldabagno,
cosicche' quando premevo l'interruttore lo scaldabagno
si accedendeva o spegneva.
Ho collegato il neutro (filo marrone) del cavo dello scaldabagno
con il neutro del filo nella cassetta, la terra (filo giallo-verde) dello
scaldabagno con la terra della cassetta, e tra la fase (filo azzurro)
dello scaldabagno e quella della cassetta ho messo l'interruttore.
Ho fatto bene?? Altrimenti come devo fare?
Inoltre, sostituendo il cavo vecchio, ho visto che l'operaio che mi
aveva installato l'apparecchio non aveva collegato la terra (filo
giallo-verde).
Sullo scaldabagno era un morsetto attaccato all'involucro esterno, che io ho
collegato alla terra nella cassetta.
Ho rischiato molto finora a non avere collegato la terra?
Grazie.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio 
news:151Z26Z65Z210Y...@usenet.libero.it...


 Ho rischiato molto finora a non avere collegato la terra?
      Noo! Solo di morire!  >:>  ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Grazie.
sorvolerei su questa cosa, meglio non pensarci. L'importante č che tu lo
abbia collegato adesso.
ciao
news
home: 
http://www.mercatino.tk
 annunci economici da tutta Italia

 ...fase (filo azzurro)
	azzurro = NEUTRO
ciao, massimo
***togli QAZ ed invalid
per favore quotate!

      Noo! Solo di morire!  >:>  ciaofelix:-)
Ma se era collegato alla carcassa (metallica) non era automaticamente 
collegata anche ai tubi dell'acqua e quindi a disperdere?
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Se per la tua ragazza sei il numero 1, ricorda che poi arrivano i
numeri 2, 3, 4... (cit. spot Alfa 147) 

 collegata anche ai tubi dell'acqua e quindi a disperdere?
       Da quel che leggo:
Inoltre, sostituendo il cavo vecchio, ho visto che l'operaio che mi
aveva installato l'apparecchio non aveva collegato la terra (filo
giallo-verde).
Sullo scaldabagno era un morsetto attaccato all'involucro esterno, che io
ho
collegato alla terra nella cassetta.
       E' stato lui a collegare la terra alla carcassa, fino ad allora
     era allegramente a rischio.


 interruttore bipolare da 16A, che seziona entrambi i fili (nero e blu).
Giusto, un interruttore unipolare è insufficiente per uno scaldabagno ed 
è destinato ad avere una vita breve, facilmente si surriscalda e 
"sfiamma" mettendo in pericolo lo scaldabagno stesso e altre 
apparecchiature sensibili eventualmente connesse all'impianto elettrico.
-- 
s/_//g

Un interruttore unipolare di pari portata di un interruttore bipolare 
dura quanto il bipolare.
L'unica considerazione e' che utile mettere l'interruttore unipolare 
sulla fase.
Pekilan


Non in genere, e' una normativa. Il blu (o meglio celeste/azzurro) deve 
essere il neutro.
Purtroppo molti elettricisti se ne' fregano e quindi e' utile il 
consiglio di verificare con un cercafase.
Pekilan


Un buon scaldabagno ha i tubi isolati dalla carcassa (perche' altrimenti 
disperde il calore piu' rapidamente). Ricordatevi che quello che conduce 
l'elettricita' e' anche un'ottimo conduttore di calore.
Pekilan


	attenzione ai colori!
nonostante non faccia l'elettricista mi è capitato di avere a che fare
con impianti elettrici (certificati essere a norma) in diversi
appartamenti.
Sul fatto che il significato dei colori venga rispettato c'è molto da
dire!!!!
Converrebbe sempre almeno controllare col cercafase.
(come verificare che il filo giallo-verde non muoia nell'appartamento
e sia realmente collegato ad un cavo di terra)

 dura quanto il bipolare.
Sappiamo bene che nella maggioranza dei casi l'interruttore viene messo 
al posto della spina e della presa da 16A e che l'interruttore unipolare 
usato in questi casi è il comune interruttore unipolare utilizzato per 
la luce che è notoriamente inadatto ad apparecchiature di potenza.
Sul discorso durata interruttori unipolari o bipolari ho dei dubbi, 
quello bipolare dovrebbe avere comunque un potere di interruzione 
superiore di quello unipolare, l'arco voltaico viene distribuito su due 
contatti anziche uno solo di conseguenza dovrebbe essere meno intenso 
sul singolo contatto e danneggiarlo di meno, comunque è una mia idea 
tutta da dimostrare, dipende soprattutto da come è costruito l'interruttore.
Ciao
-- 
s/_//g
Parrebbe che il tuo sistema sia stato arrestato in maniera poco consona
Adoooooro il mio Linux che fa poeta!!!