Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Luci corridoio: problema interruttori/deviatori?

Ciao a tutti,
dunque, nel corridoio ho delle luce che si accendono da 3 punti differenti.
Le luci sono di tipo a binario, tipo queste 
http://tinyurl.com/nrgn74w
.
 
Il problema ï¿œ che gli interrutori (credo siano deviatori?!?!) funzionano 
random.
Sono tre: A, B e C.
 
Capita che a volte per accendere la luce A e B non funzionino e si 
accende da C.
A volte capita che non funzioni nessuno dei 3.
A volte capita che si accendano al primo colpo da uno qualsiasi dei tre.
 
Domanda: da dove comincio a cercare il problema?
 
Grazie in anticipo!


Io partirei dal verificare la bont� dei punti di contatto da cui sono 
alimentati i due fili sospesi.
+1
 
 

 dunque, nel corridoio ho delle luce che si accendono da 3 punti differenti.
 
 
Ti servono due deviatori ed un invertitore; oppure tre pulsanti ed un relé.
 
 
Giovanni

 Grazie in anticipo!
 
Controlla che ci sia:
 
DEVIATORE  ----------------COMMUTATORE-------------------------DEVIATORE.
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I___________________________LUCE ___________________________________ I
 
 

Sap ha pensato forte :

Prima funzionavano tutti?
Se SI allora uno dei tre ï¿œ guasto.
 
-- 
 
 
 
 La certezza della pena ï¿œ un segno di civiltï¿œ oltre che di giustizia.
 Se c'ï¿œ bisogno di liberare le carceri invece di indulti o amnistie
 si mandino i condannati a pene lievi ai SERVIZI SOCIALI
 almeno saranno utili alla societï¿œ.
 
 

 alimentati i due fili sospesi.
 
Appnea rientro verifico! Grazie 
 
 

 Se SI allora uno dei tre � guasto.
 
E come faccio a capire quale dei tre? Ne compro uno nuovo (un deviatore o un 
intteruttore?!?) e poi provo a cambiarne uno per uno oppure?! 
 
 


 
Grazie per la risposta ma come faccio a fare questo controllo? 
 
 

>Grazie in anticipo!
 
 
Potrebbero esserci dei fili non colegati bene,
 
ma potrebbe anche essere che ci sia uno o pi� errori nell'impianto..
verifica prima che i devitatori siano davvero deviatori (se fossero
semplici interruttori, si verificherebbe un'anomalia simile a quella
descritta..) e che l'invertitore sia davvero un invertitore..
 
impianti fatti da esperti della domenica ne ho visti a camionate ;-)
-- 
Bye
 
Frabar6

 intteruttore?!?) e poi provo a cambiarne uno per uno oppure?!
 
 
 
Se non hai specifica competenza tecnica potresti provare per tentativi.
Tenendo fermo uno dei punti ed azionando gli altri due, a turno,
dovresti capire qual'ï¿œ quello guasto.
Puï¿œ darsi che qualcun altro piï¿œ pratico ti dia la dritta giusta.


 Grazie in anticipo!
 
provo ad ipotizzare: se C � in una posizione A e B non funzionano, se � 
nell'altra funzionano, se spegni la luce accesa dalgi altri con C si 
riaccende solo con C ma non con gli altri.
due sono deviatori (3 terminali) l'altro � un invertitore (4 terminali). 
compra un deviatore e scambialo con uno dei due, costa un paio di euro, al 
limite due paia. se non v� ancora scambia il deviatore montato con l'altro, 
se ancora non v� dovrai cambiare l'invertitore. gi� che ti trovi controlla 
che tutte i morsetti siano serrati bene.
ciao 
 
 

 ciao
 
Mi devo stampare quello che hai scritto perch� mi va in tilt il cervello 
leggendolo... :)
Cmq lo stampo e provo a casa.
Grazie