Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sfinimento: Magnetotermico che salta

Da quando mi sono trasferito nella nuova casa, da più di un anno, il
magnetotermico (non quello dell'ENEL a monte, quello installato a
casa) salta molto frequentemente, e sempre, SEMPRE, alle 6 di mattina.
Ora, il magnetotermico è stato già sostituito (con uno identico), e
alle 6 non ho nessun apparecchio che si accende. E' possibile pensare
ad un picco di corrente nella linea? Un'azienda che fa partire i
macchinari, o qualcosa del genere?
Grazie dell'aiuto!
HereAre...

 macchinari, o qualcosa del genere?
Direi proprio che e' la causa piu' sensata.
Ma tu parli di magnetotermico ma intendi salvavita, vero ?
In tal caso, consiglio di sostituirlo con un modello apposito per 
componenti impulsive.
Cosa hai montato adesso ? (marca e modello)
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

HereAre...
quasi certamente ti salta la protezione differenziale che č sensibile alle 
correnti armoniche che si diffondono nella linea, il fatto che succeda 
regolarmente la mattina alle 6 č indicativo che c'č qualche azienda che 
attacca i CNC per iniziare il primo turno e che questi macchinari sparano in 
linea correnti armoniche alle quali il tuo differenziale č allergico.
Tralasciamo il fatto che dovrebbe essere l'azienda a dover filtrare tali 
armoniche e non permettere che queste escano dal loro impainto verso quello 
enel e rientrare di conseguenza negli impianti limitrofi.
Sostituirlo con uno identico non č risolutivo perchč di per se la protezione 
non č rotta, solamente č sensibile a tali distrubi.
Per risolvere la questione bisogna mettere un differenziale apposito che non 
č sensibile a tali disturbi di linea, nell'attesa che l'enel si decia di 
"cazziare" questi utenti che piů o meno inconsapevolmente "sparano" 
letteralmente sovraccorrenti armoniche in giro per il vicinato.
ciao.
Lo. 

 Cosa hai montato adesso ? (marca e modello)
Sì, il salvavita, è un Bticino domestico "normale". Provvederò a
sostituirlo con uno con le caratteristiche che avete descritto.
Grazie dell'aiuto e un saluto al miglior gruppo della gerarchia IT
(non scherzo).
Ciao
HereAre...

 letteralmente sovraccorrenti armoniche in giro per il vicinato.
Ecco, sicuramente oltre al nuovo differenziale provvederò anche a
denunciare la cosa presso l'ENEL.
Ciao e grazie
HereAre...


Visto il dubbio se si tratti di magnetotermico o differenziale, perche' 
non ci scrive la marca ed il codice modello ?
Sospetto anch'io che sia un differenziale, pero' e' meglio essere sicuri.
R.L.Deboni


Come non detto, ho visto or ora la risposta: differenziale Bticino.
Le hanno gia' risposto.
R.L.Deboni

news:7d460f92-aa83-4add...@72g2000hsu.googlegroups.com...

fatti sostituire differenziale adesempio con:
ABB "antiperturbazione" o Merlin Gerin "superimmunizzato" (li chiamano 
cosi').
Ho visto che attualmente hai Bticino, a memoria non ricordo come chiamino 
loro l'equivalente a quelli che ti ho indicato.
ciao
giorgio 



Peccato perchè a volte le colpe sono proprio dell'Enel e non di terzi.
La segnalazione, comunque, non fa mai male
-- 
Marco DM

   
Se non abiti in una delle rarissime città fortunate che hanno un 
impianto nascosto ed a norma, la prossima volta che fai una passeggiata 
in centro storico, alza gli occhi e guarda come sono posati i fili che 
portano l'elettricità ed il telefono. Al di là dell'aspetto estetico 
(danno gravissimo, ma sembra non ci sia rimedio... mah!), non ritieni 
che siano anche in una posizione tale da essere esposti ad ogni tipo di 
interferenza, meccanica ed elettromagnetica?
E li ha posati chi? Enel e Sip. Credi davvero che la tua "denuncia" 
servirebbe a qualcosa?