Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: consumo caldaia metano con valvole termostatiche

Avevo disparita di temperatura tra la zona nord e quella sud 
dell'appartamento e seguendo il consiglio di qualcuno di voi l'ho risolto 
facendo installare le valvole termostatiche (dal costo di ? 31) su tutti i 
radiatori.
Ho un dubbio sul consumo. Consumo di meno ora o prima?
Prima quando il termostato arrivava a 20° (la sonda è installata la centro 
della casa) la caldaia staccava arrivando a temperatura.
Ora la caldaia resta quasi sempre accesa, la sera (di giorno qua si sta 
bene, perchè abito non lontano dal Mar Mediterraneo). Si staccano i 
radiatori posizionati nella zona centro e sud; mentre nell'altra zona 
continuano a scaldare.
Cosa ne pensate riguardo al consumo?
Grazie

 Cosa ne pensate riguardo al consumo?
Il consumo dipende dalla temperatura ambientale e dall'efficienza 
dell'impianto.
L'efficienza dell'impianto puoi migliorarla abbassando la temperatura 
di mandata, ma non credo tu l'abbia cambiata.
La temperatura ambiente è più alta o più bassa di prima?
Quando dici che "nell'altra zona continuano a scaldare", immagino che 
questa zona diventi decisamente più calda di prima. Ecco, se così fosse 
potresti consumare di più.
Alberto


consumi di +
secondo me dovevi provare gratis, senza installare le valvole,
a consumare meno di prima bilanciando l'impianto a chiudere
un termosifone della zona + calda.
ciao
mario

 secondo me dovevi provare gratis, senza installare le valvole,
Ah ah, ma me lo smonti :-)
Non ho riguardato il trehad vecchio, ma di solita si consiglia di montare le 
valvole
perchè fanno risparmiare e bla bla.....
E invece gli dai questa mazzata.......
No dai, il risparmio c'è per evitare di tenere inutilmente troppo caldi 
ambienti in cui non c'è questa necessità,
con la comodità di poter personalizzare la temperatura di ciascuno.
Se le regoli in modo da avere 22 gradi dove prima ne avevi 18 è chiaro che 
non puoi consumare meno.
ciao.


mah io ho ipotizzato 50 % zona notte e 50 % zona giorno....
se la zona notte continua a forzare il lavoro della caldaia... CONSUMA
DI PIù .. non sbaglio. su questa suddivisione, non ci son santi
che consuma fi puiù... poi ovvio , se ha 50 m2 fi zona giorno e 20 di
zona notte... cambia tutto... ma propettiva plausibile. CONSUMA
DI PIù.
ciao
mario

 con la comodità di poter personalizzare la temperatura di ciascuno.
Se uno mette le valvole nella zona dove è richiesta minor potenza 
termica, si rende cieco l'impianto, e si ottiene l'effetto di alzare la 
temperatura 'ad minchiam' nelle zone a maggior dispersione, col 
risultato di aumentare il delta termico e quindi consumare di più.
Oppure, se si tarano le valvole basse anche nella zona ad alta 
richiesta di potenza, si rischia che si chiudano tutte 
contemporaneamente, e la caldaia va e spinge acqua calda in circolo su 
un bypass (che a questo punto diventa elemento indispensabile per 
salvare l'impianto), consumando poco gas perchè l'acqua non richiede 
nuovo calore ad ogni giro, ma buttando via elettricità a gogò.
Ripeto quanto mi auguro di avere detto anche nel vecchio thread.
Per l'installazione delle valvole esistono due principi fondamentali, 
dopodichè più o meno va tutto bene:
1) il termostato che decide se la caldaia debba o meno spingere acqua, 
va assolutamente messo nella zona che richiede maggior potenza termica. 
Quindi o nella zona che vogliamo più calda (se la casa disperde in 
maniera uniforme) o nella zona che disperde di più se ci sono grossi 
squilibri di dispersione fra le zone.
2) dove si mette il termostato non si montano le valvole termostatiche.
La sensazione è che il nostro amico abbia toppato entrambi i punti, ma 
spero di sbagliarmi.
Alberto