Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Proteggere pallone autoclave

Ciao a tutti,
ho un pozzo artesiano in cui è ospitata una pompa da 1 Kw circa. A
volte è capitato che mi è stata portata al rubinetto della ghiaia
grossolana, quella che è stata inserita dalla ditta che ha fatto la
perforazione.
Immagino che a causa di questa ghiaia si sia rotta prematuramente la
membrana del pallone dell'autoclave. E' da 100 litri e ho scoperto che
costa 80 euro.
Per evitare il ripetersi dell'esperienza ho acquistato un filtro a
cartuccia. Poi ho scoperto che questo non si poteva utilizzare a monte
dell'autoclave, infatti provocava fastidiose insufflazioni d'aria
nell'impianto.
E' un problema del filtro che ho comprato oppure vale per tutti filtri
a cartuccia?
Come posso filtrare l'acqua a monte dell'autoclave?
Grazie
Paolo

 Come posso filtrare l'acqua a monte dell'autoclave?
Con ... un filtro a cartuccia! (ne esitono molti tipi: assicurati che 
serva al tuo scopo)

Ulx ha scritto:

Infatti ho avuto lo stesso problema che � stato definitivamente
risolto, inserendo un filtro in rete a piccole maglie in inox
sul pescaggio.Ciao alic
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

 nell'impianto.
Ma l'aria da dove entrava? il filtro non era a tenuta?

Ma l'aria da dove entrava? il filtro non era a tenuta?
Il fitro non � mai a tenuta ma evidentemente compie delle oscillazioni,la pompa si gira grazie al potente influsso
del motore e va ad aspirare aria come una balenottera.Si
ottengono dei miglioramenti mettendo dei contrappesi sul
filtro.Ciao alic


 Ma l'aria da dove entrava? il filtro non era a tenuta?
Qual'� il tuo problema? Se per una pompa da 1Kwh ci passa la ghiaia,
figurati l'aria!  :-)
-- 
"Voglio sapere come Dio cre� questo mondo.
Non sono interessato in questo o quel fenomeno, n� negli elementi;
voglio sapere i Suoi pensieri, il resto sono dettagli".
 Albert

Allora:
La pompa è a 45 metri di profondità, sommersa sotto a quasi 10 metri
d'acqua. Non è lei a pescare aria.
Il problema è che la ghiaia aspirata è la causa probabile della
rottura della membrana, la cui sostituzione costa 80 euro. Non vorrei
rifarla a breve :-)
Ho comprato un classico filtro a cartuccia. Mi sono accordo che dopo
aver inserito il filtro (tra la pompa e l'autoclave) veniva sparata
aria dall'impianto. Rileggendo le istruzione del filtro a cartuccia ho
visto che c'era un disegnino dove veniva spiegato che questo tipo di
filtro non va installato a monte dell'autoclave, ma solo a valle.
Facendo due più due ho dedotto che il filtro in quella posizione
aspira aria, probabilmente quando la pompa si spegne e si genera una
depressione nell'impianto a causa dell'acqua che tenderebbe a
riscendere nel pozzo (cosa che non succede grazie alla valvola di
ritegno).
E' strano perchè poi in pressione non c'era perdita d'acqua, però
rimosso il filtro ho risolto il problema delle insufflazioni d'aria.
La domanda specifica è: che tipo di filtro va montato a monte di un
autoclave? Un qualsiasi filtro a cartuccia tranne quello da me
acquistato :-) oppure c'è qualcosa di specifico?
Grazie
Paolo

Paolo
Se hai scartato il filtro perch� ti dava problemi di reflussi,
perch� non applichi un filtro fai da te come detto in precedenza:
una rete in acciaio inox che verr� opportanatamente sagomata a 
cartoccio con un sasso rotodo e poi applicata sulla pesca.Ciao


 cartoccio con un sasso rotodo e poi applicata sulla pesca.Ciao
Il problema è che la pesca sta in fondo ad un tubo rigido di 45 metri
e non è uno scherzetto tirarlo fuori :-)
a presto
Paolo

 acquistato :-) oppure c'� qualcosa di specifico?
prima di tutto definiamo bene il concetti di ghiaia che a casa mia �
questa:
http://www.cerinopavimenti.it/elenco.asp?cat=c1&npagina=2
:-))
Il problema credo stia nel particolare filtro che hai utilizzato e che
fra l'altro � dichiarato inadatto all'uso che ti serve.
Probabilmente quando stacchi la ponpa qualche trafilatura nella valvola
di ritegno far� s� che si crei una forte depressione nel filtro che
magari ha delle guarnizioni che resistono pi� alla pressione che alla
depressione.
Ma senti, il pozzo come � fatto? Quale � il suo diametro? Come �
rivestito? Hai mai provato ad alzare la pompa di un metro?
Ciao


 rivestito? Hai mai provato ad alzare la pompa di un metro?
Il pozzo è un tubo di pvc blu largo una ventina di cm profondo 45
metri, la pompa dovrebbe stare sui 43 metri
Alzarla è una faticaccia, e la ghiaia è venuta su una o due volte in
6/7 anni. Preferivo un filtro adatto.
Grazie
Paolo

 6/7 anni. Preferivo un filtro adatto.
Io preferirei salvaguardare quelo che rimane delle giranti...


 Io preferirei salvaguardare quelo che rimane delle giranti...
Questo è un altro aspetto, probabilmente basterebbe tirare su la pompa
di qualche decina di cm, vero?
Grazie,
Paolo