Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto elettrico a norma

Magari questo non è il NG adeguato, ma secondo me qui troverò
sicuramente chi può rispondere al mio quesito:
vivo in affitto in un appartamento le cui prese elettriche ai muri NON
hanno il terzo filo di messa a terra. O meglio curiosamente soltanto
una presa ne è fornita, le altre no.
Il contatore però è munito di salvavita ed è "abbastanza" recente.
L'impianto può essere considerato "a norma"? O l'assenza del filo di
messa a terra è una pregiudicante?
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi.
Claudio

ciao, non vorrei dire una castroanta, ma temo che per essere a norma
sia necessaria una dichiarazione rilascaita da un elettricista
abilitato.
Io ho un problema leggermente diverso.
Impianto rifatto totalmente da mio padre (elettricista in pensione) con
tanto di palo per la messa a terra piantato in giardino, ma non sono a
norma nel senso che non ho questo certificato..... :(
ciao ciao
mmtt
claudio forziati ha scritto:


 messa a terra è una pregiudicante?
il regolamento di attuazione della legge 46/90 (cioè il DPR 447 del 1991) 
prevede che gli impianti preesistenti alla data della legge siano 
considerabili come messi a norma qualora siano dotati di interruttore 
differenziale (30mA), il cosidetto "salvavita".
Ciao
Swift 

Swift ha scritto:

se i odopo tale data ho fatto delgi interventi di ristrutturazione, ma
tra i lavori elencati non ho inserito gli impianti elettrici (anche se
in realtà li ho totalmente rifatti), posso considerarmi a norma?
grazie

 messa a terra è una pregiudicante?
L'impianto non rispetta sicuramente la norme CEI e quindi è sicuramente 
"non a norma".
Nello stesso tempo la legge 46/90 ammetteva che i vecchi impianti, 
antecedenti il 1990, potessero essere accettabili con il solo 
"salvavita" ad alta sensibilità.
L'intento del legislatore era chiaro , non poteva obbligare il 
rifacimento di tutti gli impianti italiani, ma si è premunito in modo 
che almeno tutti installassero un salvavita.
Vale però la pena di fare qualche considerazione:
1) Nel tuo caso c'è di mezzo un contratto di locazione che non riguarda 
solo i muri ma anche gli impianti.
Ritengo che non sia legalmente ammissibile trattare commercialmente 
dispositivi, impianti ed altro che non rispettino le più elementari 
norme di sicurezza (ti conviene però chiedere a in qualche NG legale).
2)Ammettendo che il punto uno non sia vero bisogna fare ulteriori 
considerazioni: Se anche la 46/90 ammette la possibilità che esistano 
impianti senza terra esiste l'obbligo di installare gli apparecchi e gli 
impianti, compresi quelli mobili, secondo le norme di sicurezza e le 
specifiche del costruttore. Quindi sul tuo impianto tu non potresti 
usare apparecchi che per loro specifica di sicurezza richiedono una 
messa a terra (perchè non rispetti le specifiche del costruttore). Non 
potresti usare quindi la lavatrice, il frigorifero, la lavapiatti , il 
ferro da stiro e tante altre cose. Potresti usare solo apparecchi a 
doppio isolamento. Cioè l'uso di certi apparecchi, che oltretutto 
richiedono la manomissione del cavo di alimentazione, sarebbe tutto a 
tuo rischio e pericolo.
Ciao Ezio

 grazie
Se e solo se formalmente non hai toccato l'impianto elettrico.
Altrimenti, avresti bisogno del certificato di conformità.
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


per formalmente intendi che non sia stato messo nell'elenco dei lavori
che coinvolgevano la ristrutturazione?
grazie

 che coinvolgevano la ristrutturazione?
Do solito il progettista dichiara esplicitamente nella relazione tecnica
asseverata che non vengono toccati, modificati, e neanche guardati troppo
intensamente gli impianti. E casualmente su tutti i tramezzi che vai a
demolire, spostare, tirar su... neppure una presa, un interruttore, un
applique... :-)
