Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: Aria nei termosifoni HELP please... sfiatatori

 Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Controlla se in caldaia è presente lo sfiato automatico o Jolly e che
funzioni,se l'impianto non è a collettore o centralina controlla se nel
punto + alto dell'impianto siano presenti jolly e che siano funzionanti
-- 
 ciao     edy

Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Ma non e' il contrario ?
Cioe' quando c'e' aria la parte in alto verso la valvolina di scarico
resta fredda.
Piu' caldo in alto rispetto al basso dovrebbe essere normale se l'ingresso
acqua calda e' dall'alto
Oppure mi sbaglio ?
ciao

 ciao
Ti sbagli
-- 
 ciao     edy

 potreste comunicarmi un sito web che li vende ?
    Idrotermosanitari!
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 degli sfiatatori automatici, mi sapreste dire se fanno al caso mio ?


 >          Ciao a tutti,
-- 
 ciao     edy

Grazie mille raga per le rispodte vi avverto che però non me ne intendo per
niente di
caldaie e termosifoni anche se ho capito quasi tutto quello che mi avete
consigliato.
Vi spiego meglio l' impianto è in funzione da ottobre dell' anno scorso era
nuovo adesso
ha un anno di vita, lo ho riacceso ieri dopo la pausa estiva e come al
solito mi sono trovato
aria da scaricare, volevo puntualizzare altre due cose che potrebbero
esserci d' aiuto per
capire dover sta l' inghippo.
Come ho detto nel post precedente i termosifoni si scaldano meno verso il
basso, l' entrata
dei tubi 2 tubi nel termosifone si trova in basso (ho pensato anch'io che al
limite dovrebbero
scaldare meno verso l' alto ed invece è proprio come vi ho detto boh). In
ogni caso sembra
che dopo qualche decina di minuti la differenza di temperatura tra la parte
alta e quella bassa sembra assottigliarsi quindi credo che sia un problema
di aria, altro punto
importante quando non svuoto l' aria mettiamo dopo 10-15 giorni i
termosifoni funzionano
solo a metà se l' entrata dei tubi è a sinistra del termosifone funzionano
da li verso destra
fino alla metà poi è tutto freddo.
I jolly gli sfiatatori automatici sono aperti e funzionanti ce n'è un gruppo
per piano ma non
sono sui termosifoni sono autonomi e separati in un altro punto del piano,
la casa è disposta su 3 piani, piano semi interrato dove c'è anche la
caldaia poi primo piano e secondo piano.
Altra cosa strana mentre il piano interrato ed il primo piano non hanno
bisogno di far sfiatare i termosifoni che vanno sempre senza problema di
accumulo dell' aria il secondo
piano continua ad accumulare aria su tutti e 5 i termosifoni.
I jolly sono attivi e funzionanti ma sembra che scarichino poca aria che poi
si accumula nei
termosifoni di sopra.
Lo sfiatatore della caldaia sembra attivo e funzionante controllato tempo fa
da un' idraulico.
1) I termosifoni sono di alluminio
Riuscite a capire dove sta il problema ?
Grazie


 Grazie
Presumo da quello che hai scritto che sia un impianto a collettori(1 per
piano) perň non hai chiarito bene, ho forse ho capito male io, se al piano
piů alto,in testa al collettore ci siano i jolly perchč č da la' che
dovrebbe scaricare l'aria.Quando ci sono problemi di aria o cattiva
circolazione di acqua č sempre la parte + alta dell'impianto a soffrirne e
nel tuo caso, il secondo piano.
Controlla che la pompa della caldaia abbia la regolazione di potenza e che
sia sul *3 potenza massima*
-- 
 ciao     edy

 >Presumo da quello che hai scritto che sia un impianto a collettori(1 per
 piano) perň non hai chiarito bene, ho forse ho capito male io, se al piano
 piů alto,in testa al collettore ci siano i jolly perchč č da la' che
 dovrebbe scaricare l'aria.Quando ci sono problemi di aria o cattiva
 circolazione di acqua č sempre la parte + alta dell'impianto a soffrirne e
 nel tuo caso, il secondo piano.
 Controlla che la pompa della caldaia abbia la regolazione di potenza e che
 sia sul *3 potenza massima*
 
 
ciao edy
Grazie a te edy,
Posso aggiungere che da ulteriori verifiche la temperatura dell' acqua nei
termosifoni č
di 65 gradi e che la pressione č di 1,5 bar (come consigliato dalla casa
costruttrice).
La pompa della caldaia non ha una regolazione della potenza visibile nel sul
pannello frontale ne sopra ne sotto.
Secondo te potrebbe essere che la caldaia a gas sia sottodimensionata per il
numero
di termosifoni o piani da raggiungere ?
In ogni caso secondo te provo a mettere gli sfiatatori automatici sui
termosifoni di sopra
o non serve a nulla.
N.B. l' impianto č cpme tu lo hai descritto.
Ciao


 Ciao
Scusami ma ancora non ho capito se nell'ultimo collettore (2°piano)sono
presenti i jolly prima di metterli sui termosifoni controlla e installali in
quel punto.In testa al collettore dovresti trovare 2 tappi da 3/4 ,dopo aver
abbassato l'impianto
togli i tappi acquisti 2 riduzioni 3/4 maschio 3/8 femmina e 2 jolly da 3/8
e dovresti risolvere definitivamente il problema
altrimenti se non sei in grado lo fai fare al tuo idraulico che lo avrebbe
dovuto fare in fase di installazione
ciao   edy


Non vorrei sembrasse polemica, ma voglio capire.
Nel mio impianto l'ingresso acqua calda e' in alto e l'uscita in basso.
I termosifoni sono, a regime,  piu' caldi in alto e piu' freddi in basso.
L'impianto e' dotato di degassificatori automatici in ogni zona e le
pochissime volte
che mi e' capitato di dover sfiatare i termosifoni dalla valvolina in alto
degli stessi
la zona fredda era proprio quella vicina alla valvolina.
Cosa non funziona nel mio impianto ?
ciao

 ciao
-- 
 ciao     edy

 Riuscite a capire dove sta il problema ?
Se dopo aver spurgato perfettamente l' aria si presentano
frequentemente fenomeni di formazione di gas il problema
(ammesso che l' impianto non abbia percorsi particolarmente
lunghi o leggere contropendenze), sta in uno od entrambi
i casi :
- combinazione e ricombinazione di gas dovuti alla coppia
   alluminio-dei radiatori/rame-dei tubi.
- scarsa prevalenza dell' impiano, soprattutto in punti
  dove sono alte le perdite di carico, che favoriscono la
  dissociazione dei gas disciolti nell' acqua. Se hai l' impianto,
  come dici, su 3 livelli, 1,5 atm di pressione statica non sono
  cautelativi.
Probabilmente è una sommatoria dei due fattori, caso non
infrequente.
Immetti, (o fai immettere dal tuo idraulico) una giusta dose
di poliammine alifatiche filmanti in proporzione alla capacità
dell' impianto (le trovi nei negozi di termoidraulica), ed alza
di alcuni decimali la pressione statica.
Vedrai che con buona probabilità risolverai il problema.
Cordialità.
               Paul

Aggiungo che 65 gradi mi sembrano tanti.
Ma se con meno non riesci a scaldarti anche in giorni non 
particolarmente freddi, vuol dire che hai l'impianto sottodimensionato.
Pekilan
