Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cambiare lavastoviglie?

Ciao NG,
 
Ho una Rex RS2 che da qualche tempo sospetto consumi un 
po' troppo. Di fatto quando è in funzione posso tenere 
accese solo le luci.
 
Di lavastoviglie so zero, serve solo a mia madre quando è 
da me. Le specifiche dicono 1.24 kW e mi è difficile 
misurarne il consumo effettivo perché quando è in azione 
il contatore mi lampeggia con preavviso di distacco; e 
basta che accenda un condizionatore al minimo, 250 W 
questi sì, misurati, e stacca tutto.
 
E' possibile che non avendo mai avuto manutenzione nei 
boh, se ricordo bene 5-6 anni che sta qui, si sia 
incrostato qualche sensore o la resistenza?
 
E' chiaro che potevo direttamente chiamare un tecnico ma 
chiedo a voi, prima di farlo, se a vostro giudizio il 
modello è un mezzo cesso che vale sicuramente la pena di 
sostituire o conviene tentare di fargli manutezione.
 
grasssie
 
Apx
 
 
-- 
- Thanks for introducing me to minimalims.
- It's the least I could do.
 

incrostato qualche sensore o la resistenza?
 
Altre possibilità:
Contatore tarato per pochi kWh. 
Consumo in generale già alto di suo, al quale poi vai ad aggiungere la
lavstoviglie.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Contatore tarato per pochi kWh. 
 
Ops, c'è una h di troppo.


 Ops, c'è una h di troppo.
 
Menomale che ti sei corretto subito.
Il Deboni stava già volteggiando sul NG col suo Stuka,
pronto a sganciare le bombe  :-D
 
Bye, G.

 ad aggiungere la lavstoviglie.
 
Ho il contratto standard da 3.5 kW, in casa ci sono solo
le lampade per illuminazione e il serverino, non credo si
arrivi a 300 W in tutto. Non so davvero come spiegarmi la
cosa.


 Poi con quei dati andrei avanti nei ragionamenti. 
 
pensando forte
 
cosa potrebbe mai far aumentare il consumo istantaneo,
posso capire bolletta alta a fine mese, ma ciucciare
quasi 3kWh non dovrebbe essere possibile, quei kW
li assorbono la resistenza e i vari motorini,
che se non vanno o vanno in corto o non vanno,
non e' che di colopo la resistenza fa' . . . piu' resistenza
 
 
felicepago
 
partigiano
.
 

Ho il contratto standard da 3.5 kW
 
Le due cose può succedere che per motivi vari non siano equivalenti,
leggi sul display del contatore se è davvero così.



Guarda, visto che per una lavastoviglie sarebbe penso un caso più unico che raro, proverei prima a sgombrare bene il campo da alcuni dubbi che ti hanno giustamente già sollevato.
 
Per prima cosa procurati una stufetta da 1-2kW, attaccala con un po' di luci e vedi se il contatore salta. Così capiamo nei fatti qual è la potenza nominale erogata.
 
Per seconda cosa sei sicuro di non avere altri carichi tipo frigorifero o pompe (es. autoclave) che partono per i fatti loro? Ad es. il picco di assorbimento di un frigo vecchio assieme alla lavastoviglie in riscaldamento potrebbe benissimo farti saltare il contatore.
 
Per terza cosa, sei sicuro che salti il magnetotermico e non il differenziale? Magari salta il secondo, e magari non sempre perchè magari c'è una piccola dispersione che a volte è meno piccola e magari tu metti in relazione questa cosa con la luce in più accesa.
 
Se invece hai già fatto le tue prove e sei sicuro al 100% che sia la lavastoviglie io la cambierei senza nemmeno starci a pensare troppo. Evidentemente c'è un qualche mezzo corto da qualche parte che prima o poi brucerà tutto (facendo due conti: se hai 3kW+10% per 3-4 ore che saltano con un paio di luci, vuol dire che la tua lavastoviglie tira minimo minimo 3kW, che rispetto ai nominali 1.2kW fanno un paio di kW che da qualche parte devono andare, e dove vanno scaldano, e se scaldano dove non devono hai un bel problema. Ignoro se la resistenza invecchiando possa diminuire, ma in ogni caso non andrebbe bene visto il nominale).
Oppure fai la misurazione come ti hanno detto e leviamoci il dubbio.
 
ciao ciao
Mariozi

 il contatore mi lampeggia con preavviso di distacco; e
[...]
 
Se hai il contatore elettronico dovrebbe anche essere possibile 
(perlomeno sul mio si puo'), navigando tra i menu', leggere il consumo 
istantaneo (reale e apparente. Se tieni accese solo una o due luci e 
spegni tutto il resto puoi fare qualche prova e, con buona 
approssimazione, verificare il consumo della lavastoviglie.
 
ciai
hicks
 
 

Archaeopteryx ha spiegato il 25/06/2019 :

sei regolare con i pagamenti? può accadere che per motivi 
amministrativi ti limitano a 1,5 kw

 e mi è difficile misurarne il consumo 
 
Non puoi inserire un contabilizzatore di tipo "passante"?
 
 
 
sandro

Grazie a tutti... sembra una dispersione a quanto posso
vedere, e considerato l'impianto non fatto granché bene a
suo tempo potrebbe almeno essere una concausa. Se ho cose
interessanti per il NG, aggiornerò.


 
 
 
Una bella dispersione da 1,2kW a oltre 3kW, si rischia l'inecendio :-)
Sarebbe bene controllare che il collegamento alla presa sia serrato 
bene, anche l'interno della presa che sia messo bene.
Controllerei anche il serraggio dei vari morsetti sul contatore e sui 
vari automatici/differenziali.
 
Ultima cosa, potrebbe anche essere il contatore che sta dando i numeri, 
appena successo ad una mia amica, solo col frigor in funzione, se 
accendeva una luce saltava il contatore per superamento soglia massima, 
glielo hanno sostituito.
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
 
www.agidone.altervista.org
 
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
MAI PIU' OPEL IN VITA MIA!!!!

 
 
 
Hai poi risolto?
