Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto Eolico Fotovoltaico per abitazione in riva al mare senza rete elettrica

Ciao a tutti, sto valutando la possibilità di assemblarmi un impianto
misto per alimentare un utenza al mare abbastanza ventilata non
connessa alla rete elettrica.
Il mio fabbisogno energetico è il seguente:
1) 20 lamapade a basso consumo da 25 Watt per circa 5 ore giornaliere;
2) 5 lampade a basso consuma da 25 watt per circa 3 ore giornaliere:
3) 1 Frigorifero 150 Watt
4) 1 Tv Color per 4 Ore al giorno.
Facendo un pò di calcoli sono giunto a questa conclusione:
- Le 20 lampade necessitano di circa 104 amperé per 5 ore
- Le 5 lampade di circa 5 amperé per 3 ore
- Il frigorifero 150 amperè per 24 ore (anche se il compressore
attacca e stacca quindi il  consumo sarà più basso) quindi dicaimo la
metà 75 amperé
La Televisione circa 8 amperé
Per un totale di circa 192 Amperè da erogare in 24 ore.
L'inverter che intendo usare è un nauticharger da 1800 watt nominali
alimentato a 24 Volt
Le batterie sono indeciso cmq  Deta elettrolitiche da 250Ah X2;
Il Generatore Eolico Air-X Marine 400 Watt
2 Panelli solari con regolatore di tensione da 180 Watt;
Il generatore eolico produce 400 Watt alla velocità di 12.5 m/s circa
45 Km/h cosa quasi rara, ma io ho considerato  200 Watt  a circa 6 m/s
produrebbe circa 200 Amperè nell'arco delle 24 ore;
I pannelli da 180 che per circa 6 ore d'estate mesi luglio-agosto al
sud producono circa 45 Amperè.
Quindi per un totale di 245 Amperé in 24 ore.
Spesa circa 2.700 Euro.
Secondo Voi l'impianto è sufficentemente dimensionato per l'utilizzo
che devo fare?
Chiedo agli esperti del newsgroup un consiglio
Grazie a tutti.
N.B.
I calcoli dei consumi sono stati aumentati c'è da considerare che non
tutte le sere le luci sono accese per 5 ore o la tv per 4 ecc.

I tuoi conti sono un mistero per me, probabilmente fai i conti come si fanno 
in nautica.
Però un frigo da 150w che consuma 75 ampere non si puo sentire.
il tuo frigo probabilmente consuma 1,5 kWh/day
Detto questo (non prenderlo come un appunto, è che non ci capiamo se no)
devi fare 3 dimensionamenti:
1: quanta energia giornaliera complessiva ti serve (kWh/day)
2: quanta potenza istantanea ti serve nei momenti di picco massimo (kWh)
3: quanta riserva di energia ti serve per sopperire ai momenti i cui i 
generatori non funzoinano (kWh)
risposte:
1:  4.6 kWh/day circa (sono tantini, le lampade sono tante ma che devi 
illuminare uno stadio??) infatti
frigo 1.5kWh/day + 20 lampade da 25W x 5h 2.5kWh/day + 5 lampade 25W x 3h 
0,375kWh/day + TV 60Wx4h 0.240hWk/day
2:  835W (non molti)
frigo 150w+25 lampade da 25W 625W + tv 60W
3: se veramente consumi quanto hai detto serve 4,6 kWh al giorno, che 
dovranno essere dati dalle batterie...quindi per un giorno di autonomia 
usando batterie da 12V servono 380 Ah, potresti usare 10 batterie da auto da 
40ah (poi te le connetti in parallelo o serie come ti apre) oppure usi 
quelle da camion così te ne servono 3 4.
Considerazioni: le batterie surano 4 anni o 300 cicli, le batterie deep 
cycle costano una cifra, se non usi quelle durano meno.
Io userei batterie normali mettendone qualcuna in più.
se vuoi fare le cose fatte bene devi fare l'allaccio all'enel, risparmi 
sicuramente e anche molto se la casa è una residenza estiva (il resto dei 
mesi vendi energia all enel che te la paga tantissimo, quindi fai un 
impianto che rende la metà di cio che ti srve e ci guadagni lo stesso e poi 
niente batterie).
se vuoi fare le cose fatte bene ti serve 1kWp di fotovoltaico e un 
generatore da 1Kwp eolico, entrambi abbordabili.
Secondo me tuttavia hai dimenticato un po di cose.
Tua moglie si ascuga i capelli? se si il phon più parco da solo consuma piu 
di tutto l'impianto che hai descritto.
Qualcuno stira? il ferro consuma piu del phon o giu di li.
FLick

La Televisione circa 8 amperé
io non ho capito che calcoli fai tu :):)
20 lampade a basso consumo da 25W = 500W, a 230V sono 2.2A.. per 5 ore
5 da 25W = 125W, 0.54A
frigo 150W = 0.65A
la TV non ho idea di quanto consumi, ma direi intorno all'ampere..
sempre che non sia LCD, in qual caso credo ben meno..
comunque, un conto dell'energia consumata al giorno e' di
500*5+125*3=2875Wh per le lampade
150*24*0.5 (hai dimezzato) = 1800Wh per il frigo
230*4= 920Wh per la TV..
totale energia al giorno, 5.6kWh
con una potenza massima di 1kW circa (4.4A assorbiti)
se i generatori forniscono al massimo 580W ed ammettendo che
funzionino il 50% della giornata (sono ottimista?) forniscono una
energia di 7kWh giornaliera.. 6 e rotti contando l'efficienza
dell'inverter.. sperando che le batterie riescano ad accumulare
l'energia che serve quando si richiede piu' potenza di quella
fornibile, come corrente massima dovrebbero esserci, tra i 90 ed i
100A..
ora... io non ho idea di cio' di cui si sta parlando, e mi piacerebbe
di sapere di quanto ho cannato i conti :):):)
ciao!
-- 
Oscar M. AKA UoScAr - 30, Imola.
nuqDaq 'oH puchpa''e'
Gren fa hoe loth pex-pil?

 La Televisione circa 8 amperé
c'e' qualcosa che non mi torna. Se il frigorifero consuma 150 ampere 
hai bisogno di cavi come quelli per il motorino d'avviamento dell'auto.
Quello che ti serve e' sapere l'assorbimento in Kw nei vari momenti 
della giornata.
Puoi farti una tabella inserendo a passi di 2 ore il carico necessario, 
poi dimensioni l'impianto per sostenere comodamente il carico massimo 
che prevedi di usare (imho, prevederei un margine minimo del 50%. 
Meglio un po' di piu')
Adriano

 produrebbe circa 200 Amperè nell'arco delle 24 ore;
Non entro nel merito del progetto globale, ma credo ti debba documentare
meglio.
Un generatore che produce 400 Watt a 12,5 m/sec, alla velocità di 6 m/sec
ne produce circa 9 volte meno, cioè nemmeno 50 watt.
Questo perchè la potenza estraibile dal vento è funzione cubica della
velocità.
Cordialità.
              Paul

 disse:
Flick... hai l'orologio del pc avanti di un giorno :)


> Flick... hai l'orologio del pc avanti di un giorno :)
GRazie!
Chiedo venia è una cosa insopportabile lo so...
siccome era notte ho confuso i giorni quando ho reimpostato la data 
(resettato cmos).
FLick

Premetto che la casa si trova a 300 metri dal mare è la zona è molto 
ventilata, inoltre non è possibile collegarla all'enel. L'inverter è 
alimentato a 24 volt, ha una resa del 95%.Per quanto riguarda i calcoli 
io ho cercato di sapere quanti ampere mi servono in un giorno. Ho usato 
la formula I= W/V e quanti ampere, il generatore eolico e i pannelli 
solari sono in grado di erogare teoricamente.
Teoricamente l'eolico dovrebbe erogare alla massima potenza 400/24= 
16,6 Amperè ora, i pannelli teoricamente 180/24=7.5 Amperè ora.
Per 20 lampade da 25 watt 20x25= 500 Wh, 500x5 (ore al giorno) 2500/24 
= 104 Ampere per far funzionare le 20 lampade.
Per il frigo stessa cosa 150x24(ore)= 3000 Watt in 25 ore, 
3000/24(volt) = 150 Amperè al giorno , io ho considerato 75 perchè il 
compressore è sempre acceso. E così dicendo...
Phon e alre apparecchiature non mi servono.
Per quanto riguarda il generatore eolico Air-x 400, ha ragione Paul cmq 
ho misurato il vento e dai 6 ai 10 m/s nell'arco delle 24 ore.
Innoltre volevo sapere se qualcuno possiede questo modello e come si 
trova. Spero di essermi chiarito e se sto sbagliando correggetimi. Il 
metodo per dimendiosionare l'impianto l'ho trovato in questo newsgroup. 
Grazie. 

 trova.
è il solito semigiocattolo che serve a dare qualche "ampere" in piu sulle 
barche.
Per quello che vuoi fare tu è sottodimensionato sicuramente, è meglio un 
solo generatore grande che due piccoli ricorda sempre.
E poi come hai misurato il vento? guarda che cambia sensibilmente con la 
quota, lo stesso generatore  puo raddoppiare potenza se montato piu in alto. 
Quindi monta lìanemometro su un palo di almeno 1m piu alto della cosa piu 
alta che c'è intorno a casa tua e dicci i valori.
FLick

L'anemometro č stato messo su un palo di 9 metri la casa nel punto piů 
alto č 3,5 metri. Cmq grazie dei consigli io ho cercato inrete un pň 
d'informazioni per capire come fare. Un'altra cosa ho trovato della 
lampade a basso consumo da 11 watt quindi adesso dovrei avere meno 
consumo. Ti sarei grato se mi consigliassi un generatore eolico valido, 
per i pannelli sono orientato su Kyocera. Ciao.

 per i pannelli sono orientato su Kyocera. Ciao.
uno vale l'altro i produttori di fotovoltaici sono tipo solo 3 è tutto 
rimarchiato, basta che guardi se sono monocristallino o poli e paghi di 
conseguenza.non farti attrarre troppo da quelli grandi, meglioa verne 5 
piccoli che 2 grandi, perchè almeno se se ne rompe uno...
FLick 


cut
Ciao, secondo me dovresti inserire altri due variabili o problematiche:
1) la manutenzione delle batterie, anche se l'impianto è disattivato
nel periodo di inutilizzo;
2) il richio di furto dei pannelli solari (cosa abbastanza frequente
dalle mie parti).
Personalmente, visto che occorre una piccola potenza, invece di
spendere 3.000 euri per l'incerto, prenderei in considerazione un
piccolo gruppo eletttrogeno a benzina da portare sul posto
all'occorrenza.
Saluti

 Saluti
Il Gruppo non può stare acceso 24 ore per il frigo. Ci avevo già 
pensato. Ciao.

per i pannelli sono orientato su Kyocera. Ciao.
generatori arix  i migliori 
parola di "Mugnaio"  :-D del mulino a vento
http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*generatori-eolici*

 pensato. Ciao.
In Guinea Bissau, dove la corrente era un lusso da tre ore al giorno (sempre 
che durante il periodico colpo di stato non assaltassero la centrale), si 
andava agevolmente di frigorifero e financo congelatore a gas.
  Dopo alcuni anni, scoprii che un mio superiore aveva il minifrigorifero da 
ufficio a gas pure esso, almentato da bomboletta camping.
  e' una alternativa per i tuoi problemi, credo
Paolo