Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: lampade led e sfarfallio

Buonasera,
 
ho montato un lampadario con 6 lampadine led. Le lampadine presentano, 
ance se spente, un fastidioso sfarfallio. Ho inserito una lampadina 
alogena non led fra le altre 5 e lo sfarfallio non c'è più.
 
Il deviatore di accensione dele serie living ticino calssica ha un led 
di illuminazione, ho provato  staccare questa spia luminosa e tute e sei 
le lampadine led non presentano più sfarfallio.
 
Mi spiegate cosa non va nel mio impianto elettrico e come risolvere?
Grazie
Massimo


fenomeno bene conosciuto.
la lampadina al neon innesca questo sfarfallio.tocca toglierla o 
sostituirla con un led (e opportuna resistenza, in genere 150k
e non c'è bisogno di diodi perchè la corrente reverse è bassa
e non distrugge il led)
 
ciao
fuzzy

  spiegate cosa non va nel mio impianto elettrico e come risolvere?
 
Non c'è nulla che non vada, è normale che sfarfallino quando c'è
 la spia. Come risolvere l'hai già scoperto: togli la spia oppure
 aggiungi una lampadina diversa. 
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

Massimo ha scritto:

direi che hai gia fatto tutto da solo....
 

La spia si trova in parallelo dell'interruttore, perciò produce
 una corrente di perdita sufficiente ad accendere le lampadine a
 LED per un attimo ogni tanto.





 
 
 
intererssante la soluzione del condensatore, esattamente va inserito sui 
due poli dell'interruttore? Non vorrei far esploredre casa.....


wrote:

In quella pagina c'è un disegno molto chiaro di come vada collegato.
Se non capisci quello, è meglio che lasci perdere.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
Mi piace vedere che c'e' ancora qualcuno che ragiona....
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


mi allaccio qui a casa di un amico ho notato un fenomeno particolare, ha 2 
lampade cinesi led che rimangono un po' accese anche a deviatore staccato.
Non ha nessuna luce sull'interruttore e il lampadario è da 3 lampade e 1, 
non cinese, si spegne normalmente.

 
 
lo so, ho capito,  ma volevo sapere se va collegato ai terminali del 
lampadario come ho visto su un vide di youtube oppure se posso 
collegarlo direttamente all'interruttore nella cassetta dei deviatori 
quindi a monte e non a valle.

 lampade cinesi led 
 
Comprale italiane.
Se le trovi...
 
 
 

 quindi a monte e non a valle.
 
di solito gli interruttori sono unipolari, quindi dovresti trovare il 
neutro che arriva al lampadario ed interromperlo, tanto vale andare 
direttamente ai fili del lampadario, così se lo sposti, sposti pure il 
condensatore.
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU


ottima scelta, se esistono costano 3 volte tanto e dureranno tre volte meno.
robaccia italiana. ma secondo me manco esistono.
 
fuzzy

 Se le trovi...
 
ripeto, io non compro dai cinesi era da capire come mai ci fosse questo 
fenomeno

 due poli dell'interruttore? Non vorrei far esploredre casa.....
 
L'importante e` non usare un condensatore specifico per corrente 
alternata, con dielettrico auto ripristinante, in genere sono siglati X, 
X2 o Y
 
quello del link lo e` e come puoi notare ha una tensione di lavoro di 
275 V~ (~ significa corrente alternata).
 
bye

 X2 o Y
 
OK.. volevo scrivere di NON usare un condensatore generico... poi ho 
corretto malamente.
 
Morale, USARE un condensatore specifico per corrente alternata
 
sorry