Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calcolo perdite di carico

 
1) Si consideri una tubazione acciaio in buone condizioni. La portata è pari a a 30 m3/h e il diametro è di 60 mm. Quale è il valore piu’ prossimo alle perdite di carico continue sapendo che la tubazione è lunga 300m?
 

 perdite di carico continue sapendo che la tubazione è lunga 300m?
 
Mancano dati significativi:
La tubazione e' tutta orizzontale o no
La tubazione e' tutta diritta senza curve o raccordi o no
 
Se e' orizzontale e diritta le perdite di carico
sono dovute solo all'attrito, ma non mi ricordo piu'
come si calcola, troppo tempo e' passato.
Ci saranno senz'altro tabelle approssimative in rete.
 
 

La tubazione e' tutta orizzontale o no
 
Spiegami per favore l'incidenza di questo aspetto sulle perdite di
carico.
 
-- 
Paolo "Spino"

Si tutta orizzontale

1) Si consideri una tubazione acciaio in buone condizioni. La portata e? pari a a 30 m3/h e il diametro e? di 60 mm. Quale e? il valore piu� prossimo alle perdite di carico continue sapendo che la tubazione e? lunga 300m?
 
Mancano alcune informazioni importanti.
 
Parli di perdite di carico continue, questo vuol dire che la tubazione �
rettilinea? Se ci sono curve bisogna sapere quente sono.
 
In assenza di dati, prendendo valori medi si ottiene una perdita di
carico di 6,5 bar circa.
 
-- 
Paolo "Spino"

news:d7b40658-5f78-4ac1->886b-d67...@googlegroups.com...

Circa 3.5 bar, con acqua a temp. ambiente e tubo internamente molto liscio e 
rettilineo.
 
Ciao,
Pier.
 
 
www.piergm.com
 
 
 
 


Azz .. non è poco! Così a naso, pensavo/speravo di meno anche se c'è da 
dire che l'acqua viaggia a 10 km/h(*) ... che anche questi non sono pochi.
 
Michele
 
(*) magari ho detto una cazzata e le perdite non dipendono dalla 
velocità, nel caso, cazziatemi tranquillamente: l'idraulica non me la 
ricordo più da un bel pezzo.
 

 un bel pezzo.
 
ma allora perché le ragazze nella chat erotica di cui mi
hai passato il link ti chiamano "stantuffo"? :P
 
 
-- 
- mi dai il tuo numero?
- sono fidanzata
- Mi serve il numero
- Sono fidanzata, ti ho detto
- Aho, ma le vuoi provare 'ste scarpe o no?
 


 
Dipendono dalla velocita' *al quadrato*; 3.5 bar possono sembrare tanti ma 
considera che 30 metri cubi ora sono ben 500 litri al minuto, e devono 
attraversare 300 metri di tubo di diametro 60 mm...
 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

 hai passato il link ti chiamano "stantuffo"? :P
 
Sbuffi troppo! :)
 
Michele
 

ricordo pi� da un bel pezzo.
 
Hai detto bene, le perdite di carico dipendono dalla velocit� del fluido
ma non solo, entrano in gioco anche altri fattori (scabrezza del tubo,
densit�, ecc.).
Nel caso in questione la velocit� del fluido � quasi 3 m/s, nella buona
pratica non bisognerebbe superare i 2 m/s, per questo motivo le perdite
di carico sono notevoli.
 
-- 
Paolo "Spino"

 carico di 6,5 bar circa.
 
Le perdite di carico si esprimo in metri,
cosa hai calcolato?
 
 


 
Le perdite di carico si esprimono in bar o in metri di colonna di
liquido, in questo caso 6,5 bar = 65 m.
 
-- 
Paolo "Spino"

 liquido, in questo caso 6,5 bar = 65 m.
 
OKKEI, metri di colonna d'acqua, giusto per la precisione.
Io avevo trovato un link che calcolava 180 metri per 1000 metri,
quindi circa 60 per 300.
 
-- 
Toni, gato visto el gato?
 
 

 carico.
 
ho una pompa che ha prevalenza 10 metri.
ho un tubo lungo 10 metri,
verifica quale sara' la portata di acqua nei 2 casi:
1- metto il tubo orrizontale
2- metto in tubo verticale.



 
Scusa, dovrei essere più discreto ^_^ non lo farò più!
 
-- 
Un corpo immerso in un liquido si bagna.
Un corpo immerso nel cemento sapeva troppo.
Un corpo immerso in un altro corpo si diverte.
Un corpo immerso in due corpi è un'orgia.
 

2- metto in tubo verticale.
 
Lui ha chiesto la perdita di carico nella tubazione, che sono
indipendenti dalla posizione del tubo.
 
-- 
Paolo "Spino"

 ha scritto nel messaggio 
news:6j66p9l3nghuoq1dp...@4ax.com...


 indipendenti dalla posizione del tubo.
 
e io insisto, nel caso del tubo
orizzontale le perdite di carico saran quasi
zero e l'acqua fluisce splendidamente,
in quello verticale, alla sommita', la perdita.
di carico e' esattamente 10 metri e l'acqua non esce.
 
 


 
Non ne hai detta una giusta. 
Non si tratta di determinare la portata in base al battente idrostatico
esistente, ma di definire quanta pressione serve per far passare una
certa portata di acqua nella tubazione.
 
-- 
Paolo "Spino"

 certa portata di acqua nella tubazione.
 
Tu continui a parlare di portata e pressione
ed io continuo a parlare di prevalenza
e perdite di carico.
Ma Bernoulli secondo te era un cretino?
 
 

>>>>>>> piu�  prossimo alle  perdite di carico continue sapendo che la 

No, infatti aveva correlato le varie grandezze con l'omonima legge.
Ti sfugge il legame tra portata, perdite di carico e prevalenza della
pompa?
 
Ivan Giambona aveva chiesto solamente le perdite di carico nella
tubazione, sei stato tu a parlare della posizione della tubazione.
 
-- 
Paolo "Spino"

 tubazione, sei stato tu a parlare della posizione della tubazione.
 
Vabbe' pazienza, parlare ai sordi e' tempo perso.
 
 


 
Stavo proprio pensando la stessa cosa.
 
-- 
Paolo "Spino"

Nel suo scritto precedente, Spino ha sostenuto :

Sei il tipo che vuole avere a tutti i costi
l'ultima parola, bene te la lascio,
e FICCATELA NEL CULO.