Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompe nazionali

 
Come giustamente ricordava El_Ciula, le pompe nazionali sono sempre le
migliori. Me ne e' capitata una sottomano e non capisco come funziona:
 
https://postimg.cc/yD6474JD
 
 
c'e' scritto che funziona:
 
a D = 220V
a Y = 380V
 
Ci sono tre morsetti (sono 6, ma se guardate sono collegati a due a
due) e ci sono tre fili
 
come si fa a capire se sta andando a 220 o a 380 ??
 
grazie x ogni delucidazione.
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 grazie x ogni delucidazione.
 
Senza pretesa di essere sicuro al 100% io direi che al momento è 
collegato a triangolo. Le tre barrette verticali chiudono il triangolo.
 
Per collegarlo a stella dovresti collegare le barrette ai morsetti in 
alto (avanzerebbe una barretta) che costituirebbero quindi il centro stella.
 
Michele


Aggiungo:
dalla foto si intravvede solamente come sono collegati i morsetti che ho 
perciò ipotizzato essere collegati con barrette in verticale.
 
Inoltre, da qualche parte, dovrebbe esserci scritto su ogni morsetto 
qualcosa come:
R1, R2, S1, S2, T1, T2 oppure
U1, U2, V1, V2, W1, W2,
Probabilmente coperto dalla sporcizia dei secoli.
 
Michele

 migliori. 
 
Confermo!

 
 
Ora è collegata a triangolo per 220V trifase.
 
Spero che il giallo verde che si vede in foto non sia la terra.:-)
 
-- 
non firmo niente !

 
 
 
Vedi
https://images.app.goo.gl/mEvcxFw4h3prLyJW6
 
 
Perň chi ha usato il gialloverde come una delle fasi sarebbe da
 fare in pasto agli squali.
 
-- 

 migliori. 
 
fixed
 
 
-- 
--------------------------------
 
Il comunismo è la filosofia dei falliti, il credo degli ignoranti,
il vangelo dell'invidia;
la sua caratteristica intrinseca è la condivisione della povertà
 

  fare in pasto agli squali.
 
Tu trovami un cavo civile a tre fili di cui il terzo NON sia
gialloverde, e mi tuffo.


 
 
Tu sei completamente pazzo. Per collegare un utilizzatore trifase
 ci vorrà un cavo con minimo 4 fili, le tre fasi più la terra.
 
 
-- 

 Ora è collegata a triangolo per 220V trifase.
 
Ecco, in effetti in origine era attaccato a uno scatolotto che a sua
volta si attaccava a un generatore 220 monofase (un mitico Guidetti
Condor). Quindi lo scatolotto trasformava la monofase a trifase,
restando a 220.
 
Leggo "220" ma non posso attaccarlo direttamente all'ENEL.


 
Magari nello scatolotto c'era il solito  condensatore per creare
 la terza fase.
 
-- 

 
 
 Direttamente no.
Il collegamento corretto è l'inverter detto prima, ingresso
 monofase uscita trifase
220V.
Oppure, come accennato in un'altra risposta, attraverso un
 condensatore correttamente calcolato, lo puoi far girare, "male"
 e al massimo ci tiri fuori un 60% della sua potenza
 nominale.


Appunto: tripolare lo trovi con uno di terra; quadripolare, idem. :)
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://goo.gl/522kv4
 

 Per collegare un utilizzatore trifase ci vorrà un cavo con minimo 4 fili, le tre fasi più la terra.
 
nero, blu, giallo erano le tre fasi. La terra non serviva perche' era
un motogeneratore. Il progetto lo ha fatto mio zio ingegnere
elettrotecnico, lui ha detto che andava bene cosi'.


 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 neutro) e a triangolo (3 fili, nessun neutro) ... però 
 
Può anche darsi, ma il gialloverde è riservato per la terra e può
 essere usato solo per quella. Al massimo lo lascerai scollegato,
 ma non per una fase.
 
 
-- 

  la terza fase.
 
DUE condensatori. Uno di esercizio e l'altro per lo spunto, altrimenti
la pompa non partiva.



si ma infatti nell'impianto elettrico ho sempre fatto così, 
salvo per un unico tipo di fruttino che ho usato forse in 
due soli posti, dove al posto dei deviatori ho usato gli 
"invertitori" (così mi pare si chiamassero : è un modo di 
usare tre punti di controllo luce stile deviatore ma senza 
relè : ebbene codesti fruttini necessitavano di tutti e 
quattro i fili di comando, per cui non avendo niente a 5 
poli, lì ho usato anche la terra come filo di comando).
 
Non mi ricordo se potessero collegare anche 4 o più punti 
distinti, perché non ho più sotto mano lo schema elettrico.


 perché non ho più sotto mano lo schema elettrico.
 
invertitori in cascata ne puoi mettere quanti ne vuoi, non ci sono 
limiti. Non capisco il perchè della necessità di un cavo a 5 poli, visto 
che i fili, sono 2 che arrivano all'invertitore, e 2 (praticamente i 
medesimi) che ripartono.
 
https://tinyurl.com/y28e3jt5
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 
https://tinyurl.com/y28e3jt5
 
 
 
 
 
 
-- 
la firma la setto dopo


 
a triangolo hai 3 fasi (il neutro manca), ma le messa a terra sarebbe 
sempre il caso di metterla. E in ogni caso usare un filo giallo-verde 
per uso diverso dalla messa a terra e' un azzardo: quei colori sono 
standardizzati per la terra e dovrebbero essere usati solo per quella.
Le tre fasi di solito sono nero, grigio e marrone (azzurro il neutro, 
se usato)