Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone caldo a sinistra e freddo a destra

Salve a tutti, ho un impianto di riscaldamento autonomo composto da una caldaia a camera stagna e tre termosifoni in ghisa; due termosifoni funzionano benissimo, il terzo funziona a metà.
Questo termosifone, composto da 15 colonnine di ghisa, ha una monovalvola collegata in basso a sinistra e una valvolina di sfiato collegata in alto a destra. Il termosifone è perfettamente sfiatato (aprendo la valvolina esce acqua limpida), come pure anche gli altri due termosifoni.
 
ANOMALIA
Il termosifone sopra descritto è molto caldo sul lato sinistro (10 colonnine) e freddo sul lato destro (5 colonnine). Non si notano differenze dall'alto al basso, toccando una singola colonnina questa è o totalmente calda o totalmente fredda.
 
avete qualche consiglio da darmi ?
 
grazie e un saluto
 
enrico
Venezia

 avete qualche consiglio da darmi ?
 
 
Se è sfiatato e in bolla direi ostruito in corrispondenza delle ultime 5 
colonne.


Un bel rattone nel termosifone :-)


Se te l'ha sempre fatto mi sorge anche il dubbio che, nella "monovalvola",
si siano dimenticati di attarcarci la sonda. Difatti negli impianti monotubo
in tutti i termo c'è una sonda che entra per circa la metà del termosifone.
E per i termoarredi verticali la sonda arriva anche ai due terzi dell'altezza.
Anche io ho le solite monovalvole e anche un termosifone che scalda meno degli altri... ma non prendo mai la decisione si smontare la valvola.
Ah, per caso, trattasi delle valvole Giacomini?
Chiaramente le probabilità che si siano dimenticati di mettere la sonda sono
bassissime... però non è una ipotesi impossibile.
 
 
Giovanni

super...@gmail.com
 ha scritto:

in un termo deve esserci 2 attacchi per il riscaldamento (ingresso +
uscita) e un altro per la valvolina di sfiato
e l'altro attacco dov'è? in basso a destra,in alto....
 

emilio ha scritto:

Se leggi bene vedi scritto "Monovalvola", non ti dice niente ?
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

QuelloGrosso ha scritto:

cioe l'acqua entra ed esce dallo stesso foro? per me s'è sbagliato a
scrivere "monotubo".........
se mi dai un link, posso aggiornare le mie conoscenze idrauliche
 

emilio ha scritto:

L'impianto è fatto in serie, parte dalla caldaia, arriva al primo 
calorifero, li una valvola speciale parzializza il flusso che viene 
inviato al calorifero, con 3 caloriferi lascia al primo il 33 % mentre 
lascia proseguire il 66 % del flusso, l'acqua piu fredda che esce dal 
primo calorifero viene miscelata al 66 % che viene inviata al secondo 
calorifero e via cosi, dall'ultimo calorifero l'acqua rientra in caldaia.
 
Anni fa era abbastanza diffuso, comunque regolarlo bene era decisamente 
difficile.
 
Per tornare IT la valvola del sistema monotubo invia in profondita 
dentro al calorifero l'acqua calda in arrivo con un tubetto che portava 
l'acqua verso l'estremo opposto del calorifero, in modo che l'acqua 
raffreddandosi veniva verso la valvola che la porta via .
Mancando questo tubetto il clorifero si scaldava solo dalla parte della 
valvola lasciando il resto del calorifero freddo.
 
Comunque non è difficile scrivere su Google "impianto monotubo " e 
guardarsi i risultati...


 avete qualche consiglio da darmi ?
 
se chiudi completamente gli altri due, il temosifone si scalda tutto?