Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompa di circolazione salmson

ho un problema con la pompa di circolazione che un paio di volte e' 
diventata rumorosissima  (si blocca la girante?)
 
La pompa e' una SALMSON MYL50-15P-H ed e' montata su una caldaia 
immergas vip.
 
Sbloccando il tappo di ottone sul fondo (con un cacciavite a lama 
grossa) la girante si libera e la pompa riprende a girare, ma dal 
"tappo" durante la manovra esce dell'acqua, e' normale?
 
Pensavo che la girante fosse sigillata nella sua conchiglia e non 
tracimasse acqua dalla parte del motore.
 
oltretutto questo modello su internet l'ho visto solo su ebay come 
"usato", sapreste indicare un modello equivalente nuovo?
 
Non vorrei che il ricambio originale costasse uno sproposito.
 
 
--
la cricca dei giacobini (C) M.G.

tracimasse acqua dalla parte del motore.
 
Probabilmente si e' rovinato il sigillo (potremo anche chiamarlo
paraolio).
Se trovi un esploso della pompa, si potrebbe individuarlo e
sostituirlo.
Se la lasci con il tappo aperto, cosa succede? 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Concordo: ha il premistoppa rotto.

 "tappo" durante la manovra esce dell'acqua, e' normale?
 
Si,è normale,l'acqua trafila tra l'alberino della girante e il 
cuscinetto in grafite
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Giacobino da Tradate ha scritto:

smontala e ,se ne sei capace,cambiagli la "guarnizione", altrimenti
gli ne monti una nuova

 
 
chi l'ha aperto lo sà :-)

emilio ha scritto:

...intendo una pompa ,nuova


Le pompe di circolazione sostanzialmente sono uguali. Nel senso che adatte 
per "quel" tipo di caldaia ne dovresti trovare decine di modelli.
Non pensare che la casa costruttrice di caldaie rischi di non trovare più 
una pompa che si possa montare senza modifica alcuna.
Nella mia Immergas ho sostituito la pompa dopo 17 anni. Chiaramente NON il 
modello originale che nemmeno Immergas era in grado di fornire. Cotrolla sul 
web le dimensioni, attacchi, prevalenza delle mille mila pompe disponibili e 
scegliene una.
P.S. - la mia l'ho pagata 50 euro. Dovrei smontare il pannello anteriore per 
controllare marca e modello.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 "tappo" durante la manovra esce dell'acqua, e' normale?
 
Lo faceva anche la mia (Wilo). Come ho sempre fatto ho allentato il tappo,
ma non ho avuto il tempo di provare a girare l'alberino: veniva fuori l'acqua
in pressione. Al che ho richiuso tutto e chiamato l'assistenza.
Responso: la pompa non andava perché l'alberino era bloccato, ma perché era bruciata. Controllarono anche il condensatore ma andava bene, per cui morale della favola: 30€ per sostituire la pompa. Sarebbero stati 60€, ma la pompa era rigenerata, per cui...
 
 
Giovanni


Onestissimi!
ce ne fossero.

 chi l'ha aperto lo sà :-)
 
ed e' normale che allaghi il motore a induzione ?


 ed e' normale che allaghi il motore a induzione ?
 
questo non lo so, non l'ho sotto mano e non ricordo come sono fatte, 
presumo però che sia solo il rotore a bagno :-) . So che togliendo il 
tappo delle pompe (serve per poter ruotare l'alberino a mano quando si 
bloccano, magari per l'inutilizzo dopo i mesi estivi) esce l'acqua.

Confermo, se sono come quelle che ho a casa, togliendo il tappo, e
 girando con il cacciavite, esce un po' d'acqua. Ma rimettendolo
 (il tappo) tiene e poi non perde piů. Č un operazione che faccio
 tutti  gli anni dopo il fermo estivo delle pompe
.
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Confermo; io chiudevo i due rubinetti per isolare la pompa e giravo con 
il cacciavite il rotore.
Fra statore e rotore c'era una divisione di acciaio inossidabile che 
impediva all'acqua di andare in contatto con lo statore. Però senza 
chiudere i due rubinetti è normale che esca acqua.


normale hanno fatto tutti quella fine..diventano rumorosissimi ma 
continuano a girare
 
devi cambiarlo semplice

 continuano a girare devi cambiarlo semplice
 
La pompa ha tre livelli di potenza, che voi sappiate i tre livelli sono 
prefissati al momento dell'installazione (si sceglie quelo piu' adatto 
al modello di caldaia) oppure c'e' una centralina che varia il flusso 
dinamicamente a seconda di certe situazioni?



Viene prefissata in base alle dimensioni del circuito di riscaldamento. 
Intendo tutto il circuito, caldaia, tubi, radiatori.
Normalmente si usa nella velocità intermedia, l'acqua che circola non deve 
fare rumore ma viaggiare alla velocità ottimale.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

lupino ha scritto:

solo il rotore è a bagno ! le V sull'rotore sono di pochi volt,quindi
sicure.lo statore,alimentato dalla 230V è isolato altrimenti sai quanta
gente in ospedale o al cimitero
 


si sono a rotore bagnato


dipende da come l'ha scelta il costruttore..normalmente la velocità più 
bassa non si può usare per cui si usa la seconda se basta o la terza 
dipende se la caldaia è modulante e da come è l'impianto
Se basta la seconda risparmi un poco di corrente
 
Ma ora ci sono circolatori nuovi che varaino la loro velocità in base a 
vari parametri che possono essere la pressione differenziale o il salto 
termico o altro ancora e garantiscono un discreto risparmio di energia 
elettrica

 si sono a rotore bagnato
 
Ah. :-|


 elettrica
 
non voglio una cosa nuova, voglio un ricambio robusto e semplice.


>> ha tre livelli di potenza
 
assodato che non è rotta e che sia normale che esca acqua
dal tappo aperto, anche se non ci credevi.
Se è una con il selettore a 3 posizioni perchè non la metti su una 
velocità diversa e vedi come va?
Io ne avevo una che al minimo faceva un gran frastuono,
probabilmente andava in risonanza qualcosa, messa a
velocità intermedia non ha più dato problemi.
 
 

 velocità intermedia non ha più dato problemi.
 
Lo apro un giorno che la padrona non e' in casa


 
 
Ah, allora non so, come non detto.


allora niente circolatore elettronico moderno ma uno tradizionale con le 
marce..prendi un grundfos e vedrai che con quello muore prima la caldaia 
e resta silenzioso