Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore De Longhi Easy AE 130 NON fà freddo

Mi hanno installato il clima in oggetto da poco: per i primi gg. tutto ok, 
cioè raffreddava e volendo scaldava anche.
Ora rientrato da una sett. di vacanza ho provato ad accenderlo ma non 
raffredda più.
Il compressore parte, la ventola dell'unità esterna gira ma esce aria 
tiepida... :-(
Non che ora mi serva (qui a Bologna sembra inverno) ma vorrei capire cosa 
può essere successo!!??
Se fosse fuoriuscito il refrigerante il compressore non partirebbe vero?! 
Darebbe un errore sul display?!
Qualcuno mi sa indicare qualche modalità di diagnosi? Anche empirica, perché 
mi pare questa macchina non preveda nulla del genere.
Da manuale non ci ho cavato un ragno dal buco e temo l'assistenza verrà poi 
ad Ottobre... :-((
Grazie!! 

 talmente avanti che se ti guardi indietro.. vedi il futuro! 

 per curiosità.
Thread iniziato il 17/06
Oggetto:
"domani mi montano 2 condizionatori...consigli ?"
Se ha tempo e voglia prova a dargli un'occhiata.
In modo più o meno spiritoso vengono sviscerati i vari punti critici che 
riguardano l'installazione di un climatizzatore.
Come in tutte le vere democrazie, anche in questo campo non abbiamo ancora 
raggiunto una procedura standard e non sarà facile stabilire quale dei tre 
amici del team sia il responsabile.
Andando per esclusione, il muratore è innocente perchè il climatizzatore non 
è  caduto, l'elettricista pure, hai detto che le ventole girano, quindi il 
colpevole è l'idraulico.
-- 
Fabbrogiovanni

Eh eh... concordo con te! :-)
Grazie!


 l'assistenza De Longhi. Ma dove potrebbero aver sbagliato? 
Escludendo sicuramente il muratore e quasi sicuramente l'elettricista;
io chiamerei l'idraulco perchè molto probabilmente non ha collegato 
bene i tubi ed è uscito il gas refrigerante.
Se è un amico lo chiamerei cortesemente dicendogli se può venire a 
controllare.
Se è un tecnico lo chiamerei più deciso per sapare perchè non funziona.
Ma l'assistenza Delonghi imho non centra niente almeno fino a quando 
l'installatore non ti ha confermato che l'installazione è a posto
-- 
I'm trying a new usenet client for Mac, Nemo OS X, since 0 days.
You can download it at 
http://www.malcom-mac.com/nemo

Ho fatto proprio così: domani viene a controllare d'aver "cartellato" 
bene...
Bye!!



digli che cambi mestiere..scaricarsi dopo così poco vuole dire aver fatto le 
cartelle col posteriore.. 

Tolti i filtri, ho notato la formazione di brina, all'interno dello split!!!
Significa qualcosa vero?!
 

Maria Stella ha pensato forte :

Fare male le cartelle può capitare a tutti, il non controllarle poi, in 
pressione, è invece una grave leggerezza.
-- 
Saluti,
Bama

 Significa qualcosa vero?!
Se l'aria non girasse significherebbe che la ventola e' ferma, ma hai
detto che l'aria esce tiepida; quindi l'aria gira e la brina significa
che c'e' poco gas.


no non concordo..la cartella se le sai fare vengono bene e comunque basta 
guardarla dopo averla fatta per capire come è
questi tagliano non sbavano e fanno cartelle rigate e per scaricarsi dopo 
pochi giorni evidentemente anche crepate o della misura sbagliata 


spegnilo che farlo andare senza gas � assai controproducente