Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubi da 1/4 e 3/8...quale clima ?

E vai con l' argomento climatizzatore...     qualcuno mi odierà e gliene 
chiedo scusa in anticipo....
Il mio è un problema più di orientamento che altro...
Ho comprato un appartamento di nuova costruzione, dove lo "sciagurato" 
idraulico, di testa sua, ha già installato la predisposizione per il 
climatizzatore...
A parte la scelta di un unico split messo in un posto che , a detta di amici 
vari, sconsiglia l' installazione di un clima ad inverter, l' idraulico ( 
improvvisatosi frigorista), ha deciso che le predisposizioni andavano fatte 
con i tubi di mandata e ritorno nelle sezioni di 1/4 e 3/8 di pollice ( 6,35 
e 9,52 mm)...
Questo limita di molto la scelta soprattutto della potenza del clima che 
posso applicarci... infatti, per quel che ho potuto vedere sul mercato, la 
scelta dovrebbe orientarsi su un 9000 btu ( è indifferente il gas)... ma a 
me piacerebbe installare una macchina un po' più potente, diciamo un 12000 
btu...
Un rivenditore, probabilmente che ha fiutato l' affare, ha detto che mi 
avrebbe installato un 12000 btu sulla mia predisposizione "flangiando i 
tubi", ma io credo che così facendo la macchina non lavorerà mai alla sua 
potenza ed addirittura potrebbe "sforzare"....
Qualcuno mi saprebbe indicare qualche modello di clima "on-off" da 12000 btu 
che posso montare sulla mia predisposizione ?
Ringrazio fin d' ora per la pazienza....
Andrea aka Big Boss 

scelta dovrebbe orientarsi su un 9000 btu ( è indifferente il gas)... ma a 
Non e' del tutto indifferente. Alcuni tipi di gas lavorano a pressioni
piu' alte, e quindi abbisognano di tubi piu' resistenti.
Non saprei dirti pero' come distinguere i tipi di tubo e quali gas ne
hanno bisogno.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 che posso montare sulla mia predisposizione ?
Trovi diversi cinesi, anche da 12000btu, che hanno i tubi da 1/4 e 3/8,  
sono in genere quelli vecchi.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 ha scritto nel messaggio
news:f0dgc15hebr1us453...@4ax.com...


 ,di solito è scritto sulla guaina bianca .
Avevo dimenticato di dirlo, infatti.... i miei tubi sono adatti 
indifferentemente ai gas R407 e R410...
Comunque grazie per le indicazioni sulle marche.. almeno ho un punto da dove 
partire....
Si aspettano ed accettano volentieri altri consigli...
andrea aka Big Boss 

 O si tratta di un percorso molto lungo da rendere complicata la cosa ?
A grandi spanne credo si trattino di 6-8 metri... ma il tubo credo passi 
sotto il pavimento per sbucare poi in terrazza... non credo sia fattibile di 
sostituire i tubi....
Salve
Andrea aka Big Boss 

 climatizzazione dell' intero appartamento....
Anche con un on-off non credo che il problema si risolva, raggiunta la 
temperatura ottimale l'unità esterna si fermerà.
Non so se il ragionamento che vado a fare è giusto, valuta ed eventualmente 
cestina.
Supponiamo che tu imposti la temperatura a 26°, verrà raggiunta in breve 
tempo nel corridoio, le altre stanze potrebbero essere ancora a 29°
E noi  freghiamo il termostato, impostiamo a 23, rallenterà quando il resto 
della casa sarà a 26.
I suddetti numeri sono a titolo di esempio, quelli reali da stabilire con 
prove pratiche.
Fabbrogiovanni.

 climatizzazione dell' intero appartamento
Un solo split nel corridoio per climatizzare l'intero appartamento?
hhmmm.... leggi 
http://www.ariabox.it/GuidaAcquisto.htm
 - "Miti da sfatare".
Estratto:
"Avete mai pensato, o vi é stato mai consigliato da un installatore
professionista, di posizionare tutti gli elementi dei vostri termosifoni nel
corridoio, aprire tutte le porte delle stanze ed ottenere il caldo in ognuna
di queste? No mai!".

cambia poco, veramente poco a meno che siano molto lunghi...
Quanto sono lunghi?
piuttosto..sono coibentati? altrimenti fanno la muffa e umidità e perdi 
enormemente di efficienza.
ingo 

 sfatare".
Purtroppo conosco bene quel sito... e so anche come avrei voluto disporre io 
gli slipts... ma ho trovato la predisposizione così come è e, per vincoli 
condominiali non posso nemmeno pensare di installare più unità esterne ... 
ne è prevista una, di certe dimensioni, nel pavimento del terrazzo e dal 
quale non deve sporgere in altezza per nessun motivo.... apposta per evitare 
gli scempi di facciate che si vedono in giro l' impresa ha dotato tutti gli 
appartamenti di predisposizione clima... solo che la hanno fatta fare ad un 
incompetente !!!
Dovrò accontentarmi di avere un "freschino" invece che un bel fresco....
Grazie comunque per i suggerimenti...
Andrea 

 una ditta seria non a un improvvisato
certamente.... vista la posizione sfigata, dovrň almeno cercare una ditta 
seria che cerchi di trarre il 100 % dalle condizioni che offre il mio 
appartamento....
Andrea 


Grazie Fabbro... questo potrebbe essere un buon consiglio... però, come 
immagino, vanificherebbe comunque i benefici dell' inverter che, anzi, nella 
prima fase di raffreddamento consuma più di un on/off....
Andrea 

 stanze.
sono d' accordo anche io con quanto dici... ma purtroppo non posso in nessun 
modo variare la predisposizione per regolamento condominiale e per il quieto 
vivere....
Grazie comunque.
Andrea
Qualche altra marca oltre a Samsung e Daikin che faccia un 12000 btu con i 
tubi da 1/4 e 3/8 ? 

 ingo
Sono coibentati con la apposita guaina sulla quale c' è scritto che sono 
tubi per gas R410A...
Andrea 

io me ne sbatterei, tubi piu piccoli significa solo che il gas va piu veloce 
e quindi fa piu attrito e hai perdite di carico piu grandi, considerato che 
il compressore vince una differenza di pressione dell'ordine dei 18bar 
dall'unità esterna allo split interno sai che gli frega se i tubi aggiungono 
0.1 o anche 0.2 bar piu del solito.
Credimi cambia molto poco ai fini del trasporto energetico e della 
sicurezza. Certo il resto dei tubi fallo del diam raccomandato.
se un cond è da 12000 btu devono passare quei litri al secondo ,usare tubi 
da 1/2 o da 3/4 sono scelte del costruttore mica una legge fisica.
io non mi farei il minimo scrupolo.
ingo 

 sono in genere quelli vecchi.
Mitsubishi serie MXZ-A__WV hanno attacchi da 2/8 e 3/8. E sono moderni, anzi
l'MXZ-A14WV e' tra i migliori di classe A.
Pekilan

 è nel cemento armato basta che rompi di nuovo e cambi i tubi no ?
Oltretutto deve solo sostituire il tubo da 1/4 con un 1/2 pollice.
Pekilan

 di sostituire i tubi....
Potresti allora aggiungere il tubo da 1/2 pollice che ti manca, magari con
un percorso "elevato", passando quindi sopra le porte, per poi scendere
arrivato in terrazza. Trattandosi di un tubo solo, in alternativa alla
soluzione di rompere i muri, potresti usare un canale angolare da soffitto.
C'e' ne' sono di esteticamente eleganti.
Pekilan

 Pekilan
ti ringrazio per la risposta, ma evidentemente non hai letto bene il mio 
post.... io cerco un condizionatore on-off monosplit....
Tu mi hai dato la sigla di un inverter multisplit.... sono due cose 
totalmente diverse... anche io ero appassionati di mitsubishi, ma non fa 
proprio macchine con quelle dimensioni di tubazioni...
Grazie comunque
Andrea aka Big boss

 proprio macchine con quelle dimensioni di tubazioni...
A quali dimensioni ti riferisci ?
La coppia 1/4 - 3/8 o
la coppia 3/8 - 1/2 ?
Tu scrivi che ti hanno installato:
"sezioni di 1/4 e 3/8 di pollice ( 6,35 e 9,52 mm)..."
i modelli Mitsubishi che ti ho dato hanno proprio quel diametro. Dove sta'
il problema ?
Pekilan


Il problema sta nel fatto che sono inverter e che un inverter non deve 
essere installato per nesusn motivo in un corridoio, pena il fatto di non 
rendere nemmeno la metà di un tipo on-off.... sulla base delle indicazioni 
datemi dagli altri frequentatori il NG, in questi giorni sto girando diversi 
installatori che mi hanno anche fatto un sopralluogo gratuito... se tutti mi 
consigliano di comprare un on-off (  che costa circa 300-400 euro di meno ) 
ci sarà un motivo... non credi ? Io glieli darei volentieri quegli eurozzi 
in più, se ne valesse la pena, ma tutti continuano a dirmi che con un 
inverter non avrei mai fresco ma solo una lieve brezzolina e che alla fine 
sarebbe una macchina sprecata....
Grazie comunque per i tuoi interventi
Andrea AKA Big Boss 

 essere installato per nesusn motivo in un corridoio
Giusto.
Posso pero' darti uno spunto ? Cosa ti vieta di fare dei condotti che
distribuiscano l'aria dallo split alle stanze piu' vicine confinanti con il
corridoio ? Un po' come se avessi un'impianto di condizionamento
centralizzato.
In questo caso il condizionatore "palpa" la temperatura in corridoio, ma il
freddo va nelle altre stanze e solo quando il corriodio si e' raffreddato
di riflesso, il termostato inizia il suo lavoro.
Se poi i condotti hanno paratie regolabili, puo' direzionare (o regolare) il
freddo nelle stanze collegate. Esteticamente il soffito del corridoio non
e' in genere interessate e poi potresti sempre nascondere i condotti con
una controsoffitatura in cartongesso (si tratta solo di qualche
metroquadro.
Pekilan

 metroquadro.
Naturalmente in questo caso devo portare il termostato fuori dallo split, in
posizione esterna al cartongesso.
Pekilan