Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: deviatore luce

Cari esperti,
da alcuni giorni in camera mia per accendere la luce devo sincronizzare i
due pulsanti (deviatori) presenti nella stanza. Se uno dei 2 non è nella
posizione giusta l'altro non funziona. Come posso risolvere questo
inconveniente?

 ha scritto nel messaggio
news:9rruc.81610$Qc.32...@twister1.libero.it...

Vediamo se ho capito cosa intendi:
ogni deviatore ha due posizioni, chiamiamole 1 e 2;
se il deviatore A è in posizione 1, supponiamo che il deviatore B in
posizione 1 accenda e in posizione 2 spenga;
di conseguenza se il deviatore A è in posizione 2, il deviatore B in
posizione 2 accende e in posizione 1 spegne.
Quindi hai le due posizioni di acceso 1-1 e 2-2.
Nel tuo caso, invece, funziona solo la posizione 1-1?
Se è così, probabilmente si è spezzato un filo o si è allentato un morsetto
su uno dei due deviatori, per cui non c'è contatto in una delle due
posizioni e la luce non si accende.
Apri, serra bene i morsetti e riprova.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM)
Punto 6 speed driver

 ha scritto nel messaggio
news:9rruc.81610$Qc.32...@twister1.libero.it...

     Senza un motivo apparente o sono stati fatti dei lavori?
     ciao   edy
  [FIDOCAD]
MC 90 45 3 0 880
MC 65 35 1 0 880
MC 80 10 0 0 900
LI 50 40 50 30
LI 50 30 80 30
LI 65 45 95 45
LI 65 35 95 35
SA 65 35
SA 90 35
SA 90 45
SA 65 45
SA 80 30
SA 80 10
LI 80 10 35 10
LI 35 10 35 75
LI 45 75 45 50
LI 45 50 105 50
LI 105 50 105 40
SA 50 40
SA 105 40
MC 35 80 0 0 070
TY 55 60 5 3 0 0 0 * Schema deviatore

 Apri, serra bene i morsetti e riprova.
Ok, lo faccio domattina con la luce del sole: non vorrei prendere la scossa
lavorando con l'impianto in tensione per tenere accesa la luce artificiale.
Grazie

      Senza un motivo apparente o sono stati fatti dei lavori?
Non è stato eseguito nessun lavoro. L'impianto elettrico è a norma
(salvavita, messa a terra), ha 9 anni, fino ad ora non ha dato alcun
problema, a parte un salvavita sostituito. Ora che ci penso 2 anni fa è
caduto un fulmine vicino casa che apparentemente aveva danneggiato solo il
mio modem. Da allora durante i temporali stacco sempre le spine di
alimentazione e della linea telefonica del pc. Il deviatore fuori uso è a
pochi cm dalla presa del telefono da cui entrò la scarica. Probabilmente ha
"carbonizzato" anche qualche cavo dell'illuminazione che adesso ha smesso di
fare il proprio dovere. Domani ci darò un'occhiata.
Grazie

"blueprince"  ha scritto nel messaggio :...

Hai un problema a uno dei due deviatori, e questi potrebbero essere :
1) uno dei cavi collegati al deviatore e' alentato e non fa piu ben
contatto.
2) Uno dei due deviatori si e' guastato.
3) Uno dei due cavi che collegano i due deviatori e' interroto.
Per prima cosa controlla che i cavi inseriti nei morsetti dei deviatori
siano ben serrati ed il contatto sia assicurato, poi se non e' quello il
problema smonta i deviatori e con un tester provali ed individua quello
incriminato, poi procedi alla sostituzione di quello eventualmente guasto,
poi per ultimo non ti rimane che sostituire i due cavi che scorrono fra i
due deviatori, leghi due cavi della stessa sezione e colore a quelli
esistenti e sfili dall'altro capo i vecchi cavi cosi rimuovendo i vecchi li
sostituirai direttamente con i nuovi.
Ciao
Kep

 fare il proprio dovere. Domani ci darò un'occhiata.
Dubito che sia stato il fulmine, il modem si e' rotto perche la
sovratensione e' entrata dalla linea telefonica (capita spesso) ma se si
fosse propagata sull' impianto elettrico al punto di danneggiare i cavi , in
casa non avresti avuto piu nessun apparecchio integro, lo escluderei a
priori che sia quello il problema.
Difficilmente capita che i cavi assegnati all' illuminazione si inettrompano
, questo per via del fatto che la potenza normalmente assorbita dalle
lampade di solito e' modesta se non in caso di cortocircuito delle lampade o
lampadari, e di solito se ci sono interruzioni questo sono per altri motivi,
(roditori, fori con trapano che coincidono con le tracce murarie).
A mio avviso e' piu probabile che sia o un cavo non ben serrato nel
deviatore o il contatto del bilanciere dello stesso ossidato se non
adirittura completamente guasto.
Ciao
Kep

 sostituirai direttamente con i nuovi.
Prima di arrivare a tanto vi fornisco un altro dato che avevo trascurato nel
primo post.
Il circuito è composto da 4 deviatori e una lampadina. 2 li uso abitualmente
(quello vicino alla porta e quello vicino al letto); gli altri 2 sono
inaccessibili perché inseriti nella parete su cui è appoggiato l'armadio.
Può essere che uno di quelli inaccessibili influenzi il funzionamento degli
altri?
Dall'altra parte della parete c'è il bagno quindi potrebbe essere filtrata
dell'umidità che ha ossidato i contatti.
Putroppo verificare direttamente è molto laborioso perché l'armadio ha 6
ante ed è pieno di vestiti, coperte ecc.
Pensate che valga la pena vuotarlo per controllare i 2 deviatori dietro di
esso?

 altri?
Quelli dietro l'armadio sono invertitori allora... non è che hai mosso
l'armadio in questi giorni?
Quanto spazio c'è tra il retro dell'armadio e i tasti degli invertitori?
Non vorrei che magari un invertitore ti rimane leggermente premuto in una
posizione promiscua, anche se, senza disegnarmi il circuitino, così su 2
piedi non saprei dirti se il problema derivante potrebbe essere simile al
tuo...
Ciao!
Marco.

 esso?
Sicuramente.
Ciao
Kep

 ha scritto nel messaggio
news:9rruc.81610$Qc.32...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:E1evc.32693$Wc.11...@twister2.libero.it...


 ----------------------/
Ho già controllato i contatti sia dei devitori che nella cassetta di
derivazione: tutto a posto.
Come fa un cavo elettrico a spezzarsi da solo? Non ci sono topi in casa e i
cavi sono tutti incassati nei muri.

 ha scritto nel messaggio
news:IbHvc.35118$Wc.11...@twister2.libero.it...

    Potrebbe essere uno dei 2 deviatori guasto?
  ciao   edy

     Potrebbe essere uno dei 2 deviatori guasto?
Ho cambiato 1 dei 2 con un altro, sicuramente funzionante, preso da un
circuito a parte. Il problema era immutato cosě ho pensato che il primo
fosse buono quindi doveva per forza essere guasto il secondo. Ho sostituito
il secondo con il primo e non č cambiato niente lo stesso. Per verifica ho
messo il secondo sull'altro circuito e lě funziona regolarmente. Ne ho
dedotto che i deviatori sono a posto. Suppongo che ci sia qualcosa nei 2
invertitori o deviatori dietro l'armadio. Perň č un lavoro sproporzionato
svuotare l'armadio per andare a verificare.