Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria nei termosifoni

Ho cercato tra i topic precedenti ma non ne ho trovato all'argomento.
In particolare, ho un impianto di riscaldamento a vaso aperto con caldaia a 
gas metano e termocamino a legna. La casa è nuova (terminata poco meno di un 
anno fa) ed il termocamino è stato messo in funzione da questa stagione.
Il problema è che trovo sempre molta aria nei termosifoni e nonostante la 
scarichi sempre, questa ritorna; mi domando:
- è possibile che ce ne sia così tanta che prima di spurgare l'impianto ci 
voglia molto tempo?
- è possibile che entri da qualche parte (vaso d'espansione, termosifoni con 
tenute lente, pompa di ricircolo, ...)?
Cosa mi consigliate?
Grazie,
Paolo

Cosa mi consigliate?
Far vedere l'impianto a un idraulico?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Far vedere l'impianto a un idraulico?
Se non riuscirò lo farò sicuramente ... diciamo che chiamerò quello che 
l'impianto l'ha costruito ... 

 ha scritto nel messaggio 
news:7Qacj.206552$U01.1...@twister1.libero.it...

Potrebbe entrare dal vaso di espansione se questo non viene alimentato. C'é 
un galleggiante che regola il flusso dell'acqua nel vaso ?
Controlla che non sia bloccato.
L 

 Controlla che non sia bloccato.
Vero ... potrebbe essere ... domani controllo ... 

 ha scritto nel messaggio 
news:Zsecj.201816$%k.33...@twister2.libero.it...

scusa ma il vaso di espansione dovrebbe esser la cosa piů in alto che c'č 
nell'impianto  e in tal caso vuol dire che i tubi si vuoterebbero e l'aria 
arriverebbe fino alla pompa.
se l'aria entra da lě c'č da rivedere bene l'impianto
io fermerei l'impianto e controllerei la pressione poi con la pompa spenta 
farei un bello spurgo di tutti i termosifoni tenendo sempre sotto controllo 
la pressione del circuito e provvedendo a caricarlo se si abbassa sotto al 
limite minimo.
se per caso lo hai spurgato con la pompa in funzione , non č escluso che 
dopo avere spurgato un termosifone lo stesso venga poi riempito dall'aria 
ceh si trovava in un altro  e devresti continuare a fare il giro dei 
termosifoni fino a quando sarebbe uscita tutta.
ciao Abele

 Paolo
La pressione nel tuo impianto, se vi è sempre appena un pò di acqua nel 
serbatoio, è costantemente positiva. L'aria per entrare dovrebbe esservi 
pompata deliberatamente !!! Evita solo l'evaporazione e quindi i rabbocchi 
che potrebbero portare gas disciolti nell'acqua pronti a liberarsi in 
qualsiasi punto del circuito appena la temperatura sale.
Saluti.

 termosifoni fino a quando sarebbe uscita tutta.
infatti è quello che sto facendo ... il giro dei termosifoni alti ... 

 Saluti.
L'evaporazione potrebbe essere solo dal vaso di espansione che è chiuso (non 
sigillato per sicurezza) ... non credo che possa evaporare tanto anche se 
ora mi metti il dubbio per l'estate ... 

   
Oltre a controllare che il galleggiante sia funzionante, direi di non 
esagerare con la legna: non stai cercando di battere il record per 
vaporiere sulla Londra-Brighton :-) , ma ottenendo un po' di calore 
aggiuntivo dal caminetto. Fiamme eccessivamente alte potrebbero causare 
un'ebollizione nel circuito.

 vaporiere sulla Londra-Brighton :-)
Questa è troppo nostrana???
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.alfonsomartone.itb.it/ksxdqw.jpg&imgrefurl=http://www.alfonsomartone.itb.it/ucfxnd.html&h=93&w=124&sz=3&hl=it&start=71&tbnid=uB5Sz94XIlAXlM:&tbnh=68&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dvaporiera%26start%3D54%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DN
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 un'ebollizione nel circuito.
Certo, non ci sono dubbi ... ma difficilmente supero i 60°C per cui non 
credo che ci possano essere problemi ... 

 che alcuni sono freddi per metà (per freddi intendo proprio FREDDI)...
La butto lì...
In uno di questi caloriferi:
Valvolina di spurgo aria in alto da un lato e rubinetto dall'altro ?! Giusto 
?!?
Chiudi il rubinetto ed apri la valvolina di spurgo senza esagerare.
Facci sapere...