Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Varistori e differenziale che scatta

Spero di non essere OT...
Ho preso qualche tempo una classica "ciabatta filtrata" per proteggere
stereo, vcr, ecc. Non ne conosco bene le caratteristiche (è di quelle
piuttosto economiche), a occhio lavora con dei varistori che - credo -
realizzano sia una protezione di modo comune (fase-terra, neutro-terra) che
differenziale (fase-neutro).
Saltuariamente scatta il differenziale: non so bene quale sia la causa, ma
mi è venuto il sospetto che sia legato alla "ciabatta".
Se un varistore scarica a terra una sovratensione fa scattare il
differenziale? Servirebbe un differenziale ritardato o selettivo, come
suggerisce la bticino per le installazioni degli scaricatori?
L'ipotesi è campata per aria o, almeno in teoria, ha un senso? Chiedo lumi
a chi ha nozioni un po' più solide delle mie, tanto più che l'assoluta
saltuarietà degli scatti del salvavita non rende facile una verifica per
esclusione, e che non sono sicuro che gli "scatti" del salvavita siano
iniziati dopo l'acquisto della ciabatta.
BTW, il salvavita scatta regolarmente premendo il pulsante di test...

Mi sembra molto improbabile che la ciabatta in questione possa far scattare
il differenziale principale.
Hai fatto una prova per vedere quanta corrente dissipa il tuo impianto di
casa? In commercio vendono dei dispositivi a led in grado di indicare la
quantità di corrente dispersa.....in alcuni casi ci sono impianti con
dispersione fissa minima di 20mA.....se pensi che un differenziale scatta a
30mA.....sono normali degli scatti apparentemente immotivati, dato che sono
sufficienti 10mA per farlo scattare.
Cmq io eviterei questo tipo di ciabatte....piuttosto installa a monte un
limitatore di sovratensioni, come quelli della OBO Bettermann, scaricato a
terra con un cavo di 16mmq di sezione....e puoi fare a meno delle ciabatte
"intelligenti". Se poi hai componenti elettronici installa un differenziale
che interrompe anche le componenti continue, talvolta dannose, come l'ABB
F372 per esempio.
Poi non spendere ulteriormente....gli apparecchi elettronici si guastano
ugualmente....e forse ti costa meno farli riparare quando, raramente, si
rompono. Oppure fai un'assicurazione e quando si brucia un apparecchio ti
fai risarcire ;)
Davide

 terra con un cavo di 16mmq di sezione....e puoi fare a meno delle ciabatte
Concordo con Davide, la protezione non si fa con le ciabatte, ed 
aggiungo al suo consiglio di dare un'occhiata anche ai dispositivi della 
Dehn, io li ho installati sia a casa che in azienda, ed anche presso 
clienti: abbiamo chiuso con le sovratensioni :)
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

Confermo, qualunque tipo di scaricatore collegato a valle di un
differenziale lo puņ far intervenire in caso di sovratensioni.
La soluzione del differenziale di tipo S puņ risolvere o quantomeno limitare
molto il problema.
Una soluzione ancora migliore potrebbe essere di installare degli
scaricatori a monte di tutto l'impianto perņ, ed a monte del salvavita,
sempre che ci sia spazio nel quadro, ci sono quelli a modulo DIN...
Ciao,
Enrico.

 [.........]
 Senti, scusa.
 Si tratta di un argomento affrontato molte
 volte in passato, e per quanto mi riguarda
 basta che vai su 
http://groups.google.com
 e cerchi con le parole chiave
 swen_news varistori
 Attendo ulteriori dettagli, per ora ti dico solo
 che un varistore sano e del valore appropriato
 non fa scattare il salvavita senza motivo.
 Aggiungo pure, ma lo leggerai nelle
 discussioni passate, che quelle ciabatte di
 solito proteggono solo in maniera simbolica
 e in caso di scariche violente si danneggiano
-
--
 groups.google mkr: light freckles
 colleen ann fitzpatrick vitamin c
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 suggerisce la bticino per le installazioni degli scaricatori?
se sono due e sono inseriti come hai detto, prova ad invertirli
ciao max


Hai la stessa configurazione che ho io, scaricatori della OBO Betterman e
differenziale ABB F372, sono ormai 5 anni che sono montati sul quadro e
durante i temporali non si è mai più bruciato niente nonostante siano caduti
fulmini a meno di un km da casa mia. In passato quando non li avevo mi si
sono bruciati la metà degli apparecchi elettronici, tra cui pc, vcr,
monitor, e l'interruttore crepuscolare in giardino.

intervenire il differenziale....
quindi una semplice protezione tra fase e neutro - tipo spd civili vimar,
ticino, ecc. - non dovrebbe farlo scattare, giusto?
scusate l'ignoranza, ma google non mi č stato d'aiuto sulla specifica
questione...

 e in caso di scariche violente si danneggiano
che proteggano poco lo sapevo... quello che mi inquieta è che siano più
dannose che altro...
OK, smetto qui, ho chiesto pure troppo
ciao e grazie
vega

 questione...
Se queste hanno solo la protezione di modo differenziale (fase e neutro) no.
ciao max

 siano piů dannose che altro[...]
 Dannose no, se non per il portafogli.
 Le puoi modificare, comunque,
 rendendole efficaci per proteggere
 un'apparecchiatura di potenza limitata
-
-- 
 groups.google mkr: light freckles
 colleen ann fitzpatrick vitamin c
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 **upid**
<CUT>
grazie delle info!
Vega