Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua calda sanitaria con la stufa a pellet

Ciao a tutti,
ho una stufa a pellet che vorrei usare per la produzione dell'ACS.
Ho contattato la ditta che la produce e che a suo tempo mi diceva che era possibile. Mi hanno confermato la cosa, spiegandomi che in realta' la stufa puo' anche essere collegata all'accumulo della mia attuale caldaia a gas (Riello Residence). Mi sono fatto spiegare al meglio possibile dal tipo della ditta (VMA Stufe di Aprilia, in provincia di Roma), ma non essendo lui un idraulico la spiegazione e' stata "a grandi linee", rimandandomi giustamente ad un idraulico. Mi rivolgero' sicuramente al mio idraulico per questo lavoro, ma essendo lui un amico e non molto pratico di questi collegamenti, vorrei chiedervi qualche informazione.
In particolare vorrei sapere come si riuscirebbe a gestire separatamente il flusso di ACS e quello dell'acqua dei termosifoni, tenendo presente che dalla stufa escono solo due tubi collegati alla centralina del riscaldamento.
Pensavo poi al problema della gestione della T dell'acqua dentro al serbatoio di accumulo, per evitare che salga oltre un certo limite. Probabilmente una valvola termostatica collegata alla sonda che sicuramente gia' e' presente nella caldaia per la medesima funzione.
Grazie a chi vorra' darmi un parere
 
--
<)<)
L'Infante di Spagna


Dando per scontato che all'interno dell'accumulo sanitario ci sia una 
serpentina per realizzare lo scambio termico (quindi : un ingresso 
acqua fredda, un uscita acqua calda sanitaria ed un ingresso/uscita 
serpentina scambiatore) io realizzerei un paio di derivazioni (IN/OUT) 
dai rispettivi collettori del riscaldamento per servire lo scambiatore 
dell'accumulo sanitario con pompa dedicata. La stessa si attiverà al 
superamento di un gradiente di temperatura, positivo, tra collettore 
di mandata ed accumulo, e dovrà essere arrestata quando la temperatura 
del sanitario supera un valore di sicurezza.
Volendo, si potrebbe sostituire la pompa sanitaria con valvola 
elettrica opportunamente dimensionata. Ciò implica, ovviamente, il 
dover far funzionare il circolatore anche per la chiamata del 
sanitario o poter far funzionare il sanitario solo quando il 
circolatore è attivo.
 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 


 circolatore è attivo.
 
Non ho capito granche' di questo discorso :-(
Non so se nella mia caldaia ci sia un circolatore. Ho sempre pensato che l'acqua calda uscisse perche' "spinta" fuori dalla pressione di quella fredda che entra.
 
Ma alla fine di tutto questo, quando la stufa a pellet sara' spenta la caldaia continuera' automaticamente a svolgere la funzione di mantenere calda l'acqua che sta nell'accumulo, vero?
 
Grazie


 ho una stufa a pellet che vorrei usare per la produzione dell'ACS.
 
LASCIA PERDERE
 
MDJI
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 

 Dunque, non so
 
 
quoto


 componente (flussostato ad esempio) in primis.
 
Eh, che non e' banale me ne sono accorto. Dovro' far fare un sopralluogo al tecnico, credo che sia l'unica via possibile.


 Grazie a chi vorra' darmi un parere
 
sicuro che valga la pena spendere soldi fare opere murarie ecc ecc?
 
a me sembra un stupidaggine, non è l'acs che porta su il consumo di gas
 

 a me sembra un stupidaggine, non è l'acs che porta su il consumo di gas
 
Guarda, in base ai conteggi che avevo fatto in effetti c'e' un costo invernale di circa 200 euro di gas dato dal maggior consumo di acqua calda.
Forse veramente non vale la pena di fare una cosa del genere mentre potrebbe convenire mettere un pannello solare per l'acqua calda con un accumulo di 2/300 litri (in famiglia siamo 5).
Fosse stato piu' semplice l'avrei anche fatto, ma mi rendo conto che il gioco potrebbe non valere la candela o meglio l'investimento si recupererebbe in un arco temporale molto piu' lungo di quanto inizialmente stimato.
Qui, fondalmentalmente, ci sono due possibili opzioni la cui discriminante e' la compatibilita' dell'accumulo di ACS interno all'attuale caldaia a gas.
Se fosse possibile sfruttare quello, i lavori di muratura sarebbero pressoche' nulli, si tratterebbe "solo" di fare raccordature idrauliche per le quali ho chi lo farebbe.
Discorso diverso sarebbe se non si potesse sfruttare l'accumulo della caldaia, perche' vorrebbe dire eliminare l'attuale caldaia, molto ingombrante, metterne una piu' piccola, senza accumulo e prendere a parte un puffer da collegare alla stufa a pellet (ma anche alla caldaia, per l'estate in cui cmq l'acqua calda si usa ed avere l'accumulo e' comodo). Qui la faccenda prende una piega economica importante. La caldaia attuale potrei rivenderla e coprire parte della spesa, ma cmq la spesa degli impianti sarebbe molto superiore e il tempo di ammortamento diventa molto piu' lungo.
Forse conviene lasciar perdere e pensare al solare termico


 Qui, fondalmentalmente, ci sono due possibili opzioni la cui discriminante e' la compatibilita' dell'accumulo di ACS interno all'attuale caldaia a gas.
 
 
per risparmiare 200 euro di spesa ne vuoi spendere 2000?
 
per il pellet o hai un kit davvero funzionante e sei disposto a fare 
opere murarie invasive (i tubi dalla stufa debbono andare in caldaia e 
viceversa, poi c'è tutto il controllo ecc ecc) oppure devi fare tutto da 
zero (folle!)
 
il solare termico va bene solo se ci interessa divertirci un po' perché 
realmente la spesa non si ottimizza mai e anche qui devi avere cmq la 
possibilità di portare i tubi in caldaia, poi se lo fai a circolazione 
naturale (cioè serbatoio sul tetto) un po' te la cavi, se lo fai a 
circolazione forzata (serbatoio da qualche parte all'interno 
dell'immobile) ti ritrovi che spendi pure energia elettrica per tener 
tutto operativo
 
anche l'accumulo acs lascia il tenpo che trova, almeno che non si tratti 
di un albergo, ha senso star a tenere sempre e comuqnue in temperatura 
tot litri di acqua calda?
 
per me un domani cambi la caldaia con una nuova che ha un maggior 
rendimento ed una buona potenzialità e riduci ancora di più i consumi
 
se invece vuoi staccarti il più possibile dal gas, potersti pensare di 
sostituire o meglio affiancare l'attuale caldaia con una a pellet magari 
a basamento, allora avrestiun investimento superiore in partenza ma lo 
recuperesti meglio nel tempo

 recuperesti meglio nel tempo
 
La stufa a pellet gia' ce l'ho, idrostufa collegata all'impianto esistente di riscaldamento. L'avevo scritto all'inizio.
Da quando ho messo la stufa a pellet per il riscaldamento ho gia' abbattuto drasticamente io consumo di gas invernale, pero' vorrei ridurlo ulteriormente sfruttando il calore che produce la stufa nella brutta stagione quando sta accesa anche 8/10 ore al giorno (se non di piu')
 
--
<)<)
L'Infnate di Spagna

 le opere murarie in realta' non servono perche' i tubi della stufa a pellet gia'
 > arrivano nei pressi della caldaia, si tratterebbe quindi di 
raccordare il tutto
 
 
hai una mandata ed un ritorno per l'impianto di riscaldamento
 
ti serve di portare l'acqua fredda e restituire all'impianto l'acqua 
riscaldata quindi un'altra coppia di tubi (buon per te se sono stati già 
previsti, e nel mezzo devi avere anche un sistema di comntrolo manuale o 
automatico che permetta di bypassare il tutto e regolare la temperatura 
di invio dell'acqua calda e cosa più importante assicruare un'eventuale 
manutenzione
 
ma il budget non credo riesca a coprire quello che hai in mente di fare
 
 > Da quando ho messo la stufa a pellet per il riscaldamento ho gia'
 > abbattuto drasticamente io consumo di gas invernale, pero' vorrei
 > ridurlo ulteriormente sfruttando il calore che produce la stufa nella
 > brutta stagione quando sta accesa anche 8/10 ore al giorno
 
in soldoni di quanto è scesa la spesa? cioè non paghi più il gas ma 
quando spendi di pellet, tra acquisto trasporto manutenzione, pulizia, 
carico ecc ecc?

 carico ecc ecc?
 
Sono passato da 1800 euro di bolletta del primo inverno in quella casa (ottobre-marzo) ai 530 e 480 degli ultimi due inverni "pieni", medesimo periodo. Dico "pieni" perche' la stufa l'ho fatta montare a dicembre del 2013 quindi quella stagione e' difficile da conteggiare.
La spesa del pellet ammonta a circa 600 euro a stagione, tutto incluso (due bancali da 70 sacchi x 15 chili). La stufa l'ho pagata 3000 euro e sto portando in detrazione il 50% della spesa iniziale.
 
Quindi, ricapitolando:
 
3000 spesa stufa
1500-detrazione fiscale in 10 anni (150 all'anno)
----
1500 a mio carico
 
1800 spesa gas con riscaldamento
 500-spesa senza riscaldamento
----
1300 risparmio gas
 600-costo pellet
----
 700 euro risparmio netto ogni stagione
====
 
Se consideriamo il risparmio fiscale, e che la prossima e' la terza stagione piena (piu' mezza stagione iniziale) l'anno scorso ho raggiunto il pareggio e da questa stagione ci sto guadagnando.


 nel tempo
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)


 "Hydro" senza allacciarla sin dall'inizio. Boh
 
A Roma li chiamiamo "gli affari di Maria Calzetta".
Il kit per l'ACS costava 200 euro in piu' e non ho voluto affrontare la spesa pensando che tanto avrei potuto farlo in seguito :-(
Invece per montare questo kit adesso dovrei scollegare la stufa e portarla in fabbrica per farglielo montare. Questa cosa mi sembra abbastanza assurda, pero' e' cio' che mi ha detto il rivenditore (che e' anche il fabbricante).


 l'anno scorso ho raggiunto il pareggio e da questa stagione ci sto guadagnando.
 
diciamo che pulitio stai circa 400 eu in meno e sicuramente stai più 
caldo perchè di prassi col gas si sta più attenti che col pellet...
 
non male!
 
anch'io sto pensando di ottimizzare un po' il consumo di gas
 
ma ho un appartamento all'ultimo piano in zona semicentrale, e non so se 
gestire il carico del pellet sia davvero vantaggioso infatto sto 
pensando di cambiare operatore gas per il momento e vedere come va
 
quello che più mi preoccupa di tutto è l'emissione dei fumi, perché 
alcuni miei amici, forse anche a causa del pellet di scarsa qualità si 
sono ritrovati con una marea di sporco
 

 tra efficienza e prezzo.
 
significa che è buono produrre acqua calda senza utilizzare gas, ma la 
cosa è più per il rispetto al pianeta che per un vero risparmio anche 
considerando gli incentivi (io ho i pannelli solari)

 sono ritrovati con una marea di sporco
 
Dipende dal legno, oltre che dalla qualita'.
Tipicamente sono due i legni che vengono usati per fare il pellet, faggio e abete. Il faggio ha un oitere calorifico maggiore, ma lascia piu' residuo e quindi devi pulire la stufa piu' spesso. L'abete ha un potere calorifico inferiore (ma non di moltissimo) ma sporca molto meno. Io ne ho provati tanti tipi e sono due stagioni che uso un 100% abete certificato A1, la migliore. Lo pago 4 euro al sacco in prestagionale (lo ordino a maggio). Durante l'inverno il prezzo puo' salire, stando cmq sotto i 5 euro a sacco.
 
Cmq ho sentito dire che alcune citta' hanno dei limiti sull'uso di stufe a legna/pellet, informati prima di fare l'acquisto.
A ogni modo il fatto che sei all'ultimo piano ti agevolerebbe nella installazione della canna fumaria. Ah, tra l'altro negli appartamenti a volte e' possibile installare le stufe ad aria invece delle idro, con un risparmio piuttosto consistente sul costo stesso della stufa e anche sull'installazione, che prevede solo il montaggio della canna fumaria (e della presa d'aria comburente)


 ho una stufa a pellet che vorrei usare per la produzione dell'ACS.
 
Ciao io ho una stufa a pellet che scalda un bollitore da 150 litri
 di acqua calda sanitaria oltre che i termosifoni. Una valvola 3
 vie pilotata da un termostato montato sul bollitore smista il
 calore tra bollitore e termosifoni in funzione della temperatura
 del bollitore. 
 
Volendo esistono altri schemi, con valvola 2 vie o semplicemente
 con bollitore in parallelo ai termosifoni. Ognuno con pro e
 contro. In rete ne trovi diversi. 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  del bollitore.
 
 
NO NO... QUESTO è lo schema migliore.....
MA hai separato allora ? lo impianto tradizionale ?
da quello idro pellet ?.... mi spiego.... tu hai uno
o quanti impianti di produzione e quanti impianti e quante
zone di distribuzione ?
 
150 litri .... quanti siete ? vi bastano ?
e quanti sacchi consumi ? all'anno ?
 
MDJI


 
 
Riscaldo esclusivamente con stufa a pellet. Ho messo scaldabagno a
 metano a valle del bollitore per acs in estate o quando il
 bollitore è freddo. 
 
Sacchi non so, primo anno per me. Intanto ne ho presi 350. Poi
 vediamo. 
 
Zona climatica F, oltre 3200 gradi giorno. 

  contro. In rete ne trovi diversi. 
 
Ho provato a cercare, ma probabilmente non sono stato capace.
Hai qualche link da suggerire?


 Zona climatica F, oltre 3200 gradi giorno.
 
Madonna!! In che zona abiti?
Io sto in zona climatica D, Ariccia in provincia di Roma. Da noi il riscaldamento si puo' accendere dal primo novembre fino a meta' aprile, ma di solito lo dobbiamo accendere prima, diciamo da meta' di ottobre anche se non regolarmente e per poche ore al giorno.



 
 
ah... non tutti hanno er culo tuo :( ..... cazzo :)
 
MARIO DELLA JULIA INVITTA


 Ah, tra l'altro negli appartamenti a volte e' possibile installare le stufe ad aria
 
ad aria però non mi attira molta, ma forse i miei sono solo preconcetti
 
 

 Quindi non hai piu' la caldaia a gas
 
 
CREDO CHE LUI NON L'HA MAI AVUTA... cmq lo scaldabagno è
a monte.... e fa solo acqua calda... NON HA UN POLMONE...
E PUO stare li... dove sta....
 
SEMMAI l'unica cosa che potrebbe essere sconveninte è
il costo del contatore, ma se ha dichiarato uso acqua calda
e cucina... ESCLUSO RISCALDAMENTO forse forse se la cava
con 70 euro anno... e forse forse 150-180 m3 all anno iva 10
per cento e senza aliquota accisa regionale... insomma...
è un signore....
 
volesse togliersi dalle balle quello... io metterei due bombobole
gpl e mi rifornirei dall'autodistributore di gpl... e fanculo
CAINO E I PORCI MERDAFANKAZZISTI.. ah cambierei anche gli ugelli
al bruciatore dello scaldacqua... cmq a quel punto ... gli
sprechi sono bassissimi ...
 
 
mdJI


 ad aria però non mi attira molta, ma forse i miei sono solo preconcetti
 
Dipende da com'e' fatta la casa. Potrebbe essere valida o meno, a seconda della disposizione degli ambienti e di dove puoi collocare la stufa. Esistono cmq dei sistemi di ventilazione forzata che portano l'aria calda in giro per l'appartamento


 Hai qualche link da suggerire?
 
Rapida ricerca in Google immagini: 
https://goo.gl/pIRwHZ
 
Inizia da lì.

 sprechi sono bassissimi ...
 
Ho ristrutturato e deciso di usare solo pellet per riscaldamento e acs 
per quanto possibile. Lo scaldabagno è montato a valle del bollitore ma 
ho fatto fare il circuito idraulico in modo da poter usare 3 
configurazioni: solo bollitore, solo scaldabagno o bollitore e 
scaldabagno in serie.
 Il contatore per ora non lo mollo, rimane comunque una garanzia per 
l'acs, qualuque cosa succeda. Poi è anche vero che se mi si rompe la 
stufa a pellet in casa si gela, quindi acs o no rimane un casino.
Racconta un po' questa cosa del dichiarare uso solo acs e cucina; io 
l'ho fatto ma cosa cambia a livello di costi??

 Ho ristrutturato e deciso di usare solo pellet per riscaldamento
 
Bravo, sei entrato anche tu nel club degli inquinatori di questo 
Pianeta
Terra.

 l'ho fatto ma cosa cambia a livello di costi??
 
è da poco che è stato fatto... non ricordo i numeri dei costi...
anche perchè io non l'ho il gas ( onde per cui capisco ... la
tua voglia di tenerlo.... io l'ho mollato proprio per i costi
e per non usarlo ) cmq... l'aeeg ha introdotto per vari tipi
di contatore un costo in bolletta....
per esempio di solito per cucina e acqua calda... mettono
un g2 .... una sigla ed è quella che lascia passare meno gas....
per esempio se cerchi una fiamma alta.. altissima 30 kw con
un g2 non ce la fai.... devi salire di contatore a g4 o g6
e qui te la fai alla grande... oltre g8 10 20 30 etc ....
e man mano che si sale di calibro hanno introdotto delle stangate...
per esempio un g16 di una palizzana costa 500 euro all'anno...
ma case o appartamenti con cucina e acqua = g 2 o cucina cqua
e riscaldamento di solito usano il g4 ... quindi g2 e g4 sono
a buon mercato perchè hanno ridotto per questi contatori il
maltolto... perchè insorti sull'aumento del g>6/8/10 ? e han
rigirato un po in meno i g2 g 4....  ovvio che se erediiti un
contatore ALTO... ti convine rigirare richiesta togliendo riscaldamento
e mettendo cucina e acqua.....altrimenti ti ammazza... per fare
tre conti 500 euro di contatore sfigato per 3000 m3 di consumo
sono un super costo 500/3000 =0.15 centesimi a m3 + iva 22-23
 
MDJI


 Inizia da lì.
 
Ok, grazie. Da quel che vedo sono tutte soluzioni come la tua, con il bollitore separato, mentre io vorrei usare quello della mia caldaia. Niente, devo chiamare quello che me l'ha installata e chiedere a lui se sia fattibile o meno.


 Ok, grazie. Da quel che vedo sono tutte soluzioni come la tua, con il bollitore separato, mentre io vorrei usare quello della mia caldaia.
 
Non puoi, o meglio, non conviene.
 
Quello che vuoi tu si chiama "kit per ACS istantaneo", che sulla tua 
stufa (le VMA sono buone macchine artiginali, ottima scelta) e' da 
installare  a parte, come ti e' stato detto.
 
Ma quel *modo* per avere l'acqua calda sanitaria (ACS) ti crea due problemi:
 
1) Siccome il kit di cui sopra di fatto e' uno scambiatore a piastra in 
serie al circuito chiuso del riscaldamento che hai (in testa, sta nella 
stufa/caldaia, appunto) che devia quando c'e' richiesta per l'ACS di 
casa passando per detto scambiatore, hai cmq una inerzia termica 
notevole, ovvero nulla di paragonabile all'ACS istantaneo che hai con il 
gas. Questo ti porta inefficienze varie, e' il modo peggiore per avere 
ACS, ed e' il motivo per si sono inventati gli accumuli (non i "puffer", 
che sono un'altra cosa, ma i "boiler" per ACS, solitamente con 
tecnologia doppia serpentina, che e' la migliore e versatile anche per 
futuri upgrade)
 
2) Se metti detto kit, da un punto di vista normativo, la potenza 
termica della stufa con lo scambiatore si deve "sommare" ad altri 
sistemi che magari hai gia' in casa, come appunto lo scaldacqua (o la 
caldaia) a gas. Questo ti farebbe andare facilmente sopra i 35 kW, con 
tutte le conseguenze del gas
 
In sintesi: evita come la peste l'ACS istantaneo per le stufe, e vai 
assolutamente con un accumulo, mettendo un banale, e ormai economico, 
boiler doppia serpentina. Per una famiglia di norma ti basta 250-300 
litri, quindi non e' neanche un ingombro pazzesco (ma serve cmq un vano 
tecnico in casa, per esempio in un piccolo appartamento non si puo' fare).
 
Miei 2 cents, sia chiaro.
 
-- 
BArrYZ

 Miei 2 cents, sia chiaro.
 
Grazie, molto apprezzati :-)



 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 


 
 
 
OPS, dimenticato un pezzo:
 
Caldaia *istantanea*, con scambiatore a piastre quindi.


 
 
Schema molto semplice. A parole: la mandata della stufa arriva a
 una valvola 3 vie. Una via va al bollitore l'altra ai 3
 collettori dei termosifoni.
 
Il termostato muove la 3 vie a seconda della T del bollitore.
 
Il bollitore non è collegato attraverso un collettore affinché
 riceva tutta la portata della stufa, quando sotto temperatura.
 
 
Nota: la stufa eroga 15 kW all'acqua e il bollitore ne assorbe 35,
 quindi i tempi di raggiungimento della T obiettivo sono maggiori
 di quanto indicato sulla scheda tecnica del bollitore.


  di quanto indicato sulla scheda tecnica del bollitore.
 
Mi gagancio qui con una domanda che c'entra poco con questo particolare, ma e' cmq pertinente al discorso :-)
Riguarda l'inerzia termica del bollitore, cioe': dopo tutta la notte in cui la stufa e' stata spenta, quanto e' scesa la T dell'acqua nel bollitore? Fino a che T max arriva durante l'attivita' della stufa? Puo' anche stare all'esterno (non intendo alle intemperie, solo "non dentro casa/locale tecnico", ma sotto ad una tettoia)?
 
Grazie



 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

 Ma le due vie che escono verso il bollitore... 
 
La mia 3 vie non parzializza. 
Riceve un comando on off dal termostato che lavora come un
 deviatore per le luci. 
 
Il bollitore perde 4-5 gradi in una notte stando in casa che sono
 già molti... 


 decine di minuti...
 
A potenza 2 su 5 circa un'ora da 20 a 45 gradi. 


  già molti... 
 
Secondo te e' dovuto alla coibentazione insufficiente o alla "insufficiente" inerzia termica dei 150 litri?


 A potenza 2 su 5 circa un'ora da 20 a 45 gradi. 
 
Qual e' la T max che hai impostato sul tuo bollitore?



 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)


 tecnico o nel sottoscala. Questo non me lo ricordo :)
 
Credo sia un locale tecnico


 ha scritto:

Attualmente 51 perché il termostato scatta in discesa con un delta
 T di 6 gradi. Così ho acqua sempre minimo a 45 gradi. Poi vedo
 come andrà in inverno. 
 
-- 


 
 
 
Proverò ad aggiungere coibentazione poi ti dico ;) 


 
 
Non ho capito la domanda iniziale scusa. 
 
Vero che il calore rimane in casa, quindi ok, però l'obiettivo è
 farlo rimanere nell'acs.



 
 


 ma non lo evincevo per certo
 
Probabilmente c'è stato anche un consumo, ma minimo.
Durante l'uso continuativo invernale potrò fare una raccolta dati molto 
più significativa e tirare somme più precise.

  come andrà in inverno. 
 
Ok, capito. Grazie


 Proverò ad aggiungere coibentazione poi ti dico ;) 
 
Ho letto che il bolier e' dentro casa, in che modo pensi di aggiungere coibentazione?



 
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 

 costosta motorizzata on/off.
 
Eh, ne ho sentito parlare di questi aggeggi, ma nonostante io lavori nell'informatica non ho mai provato neanche a studiarne il funzionamento.
Mi incuriosicce, ma non ho mai trovato il tempo per mettermici



 
È in un sottoscala. Pensavo di ricoprirlo con lana di roccia. Ma
 vedrò in corso di utilizzo se necessario. 


  vedrò in corso di utilizzo se necessario. 
 
In effetti uno strato di lana di roccia da 10/15 cm potrebbe solo che far del bene all'isolamento. Tra l'altro e' anche un materiale piuttosto economico quindi anche la spesa dovrebbe essere contenuta. Mi viene in mente che forse piu' che incollare i fogli di LdR potrebbe essere meglio tenerli in loco con delle cinghie, cosi' in caso di manutenzione al boiler si possono rimuovere facilmente


 In effetti uno strato di lana di roccia da 10/15 cm potrebbe solo che far del bene all'isolamento. Tra l'altro e' anche un materiale piuttosto economico quindi anche la spesa dovrebbe essere contenuta. Mi viene in mente che forse piu' che incollare i fogli di LdR potrebbe essere meglio tenerli in loco con delle cinghie, cosi' in caso di manutenzione al boiler si possono rimuovere facilmente
 
Sicuramente migliora l'isolamento, non ci piove.
 
Ma quanto migliorano le performance del boiler alla fine?
 
Se in 24 ore la T scendi di 2-3 gradi, magari isolando arrivi ad 1 grado 
(dico per assurdo), ma spendendo x euro per l'isolante e per tutta la 
zozzeria che si produce intorno al boiler con i residui della lana 
(oltre che l'impatto estetico).
 
IMHO, non ne vale la pena. Chi ha progettato i boiler ha messo il 
livello di isolante tale che ci fosse il miglior rapporto 
prezzo/prestazioni. Se hai una dispersione di un 2-3 gradi su 24 ore, 
per prodotti del genere e' piu' che sufficiente, non e' li' che conviene 
investire per ottimizzare tutto.
 
-- 
BArrYZ

 Se in 24 ore la T scendi di 2-3 gradi,
 
Obiezioni piu' che giuste, anche se in realta' lui parlava di 4/5 gradi in una notte. Puo' essere poco o tanto, ma cmq l'avverte.
IMHO, considerando la poca spesa, se il comfort percepito ne guadagna non credo ci siano problemi a mettere un isolante in piu'



 
 
-- 


 morti inutili, diciamo.
 
Vero.
 
Tuttavia se anche ci fosse la possibilita' di migliorare l'isolamento, 
si arriva poi ad un punto in cui questo costo per migliorare 
l'isolamento incide troppo sul prodotto, intesto a 360 gradi. Magari 
appunto anche sull'aspetto ingombro o anche sulla delicatezza 
dell'involucro, insomma le variabili sono tantissime.
 
Quello che volevo sottolineare e' che mettersi a coibentare *a mano* un 
boiler (gia' isolato di suo), insomma, puo' servire, ma visto il costo e 
lo sbattimento per farlo, ci si guadagna talmente poco alla fine della 
fiera in termini di prestazioni, che di norma non conviene granche'.
 
-- 
BArrYZ