Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sostituzione cavo montante

dovrei sostituire il cavo montante che in una casa del "78 va dalla sala contatori enel vecchio tipo con la rotella su in casa, saranno una quindicina di metri ma la conduttura esistente sono 2 cavi flessibili da 4mm entrambi grigi e io vorrei effettuare la sostituzione con un fg7or 2x10mm, devo chiedere il permesso all' amministratore?


  non ho capito...
cmq senti su it.diritto.condominio


volevo solo sapere se bisogna chiedere il permesso all' amministratore

volevo solo sapere se bisogna chiedere il permesso all' amministratore
 
Appunto, noi non lo sappiamo. 
 
 


 
Se le opere consistono nel solo reinfilaggio dei conduttori puoi agire 
di tua iniziativa (ammesso che il cavo da te scelto passi nelle 
tubazioni esistenti).
 
Se al contrario servono opere murarie (scassi tracce & C.), credo 
proprio che dovrai come minimo, comunicarlo all'amministratore ed anche 
ai condomini.... non fosse altro per per educazione e quieto vivere... 
naturalmente l'importo dell'opera ed il relativo ripristino a regola 
d'arte, tinteggiatura compresa, sara` a tuo carico.
 
Domandina... come mai un cavo a doppio isolamento?
 
bye
 


ed inoltre, che potenza inpegnata richiedi?
 
 
 


A questo puto ti serve anche la lunghezza del cavo altrimenti non potrai 
verificare la caduta di tensione :-)
 
 
bye


l'ha detto, ma poi � sparito :-)
Cmq era per curiosit�,
non � cos� comune fare una colonna in fg70r 2x10, sempre se sia un uso 
domestico, ma tante teste, tante idee..... 
 
 


Dipende..... ad esempio se la colonna fosse in un cavedio (cunicolo a 
sviluppo verticale) sarebbe logico utilizzare una passerella per la posa 
dei cavi... in questo caso e` d'obbligo l'uso del doppio isolamento, 
mentre se le condutture corrono entro tubazioni singole (per contratto 
enel) si puo` usare il cavo di tipo N-07 o H-07 a patto che ci sia una 
protezione differenziale (anche da 0,3A) a valle.... in caso contrario 
si ricade nel doppio isolamento.
 
E` per questo motivo che avevo chiesto lumi :-)
 
bye

 si ricade nel doppio isolamento.
 
Scusate..... ho scritto una fesseria.... il differenziale DEVE essere a 
MONTE e non a valle
 
 
scusate

6 kw
Doppio isolamento perchè non voglio mettere un differenziale che se c'è una dispersione devo scendere giù
Lo proteggerei mettendo a valle del contatore nella sala comune un quadretto con differenziale magnetotermico 6ka C10A 0,03A  2P per il box ,  un magnetotermico 6ka C32A 2P per appartamento + scaricatore classe 1 con cavo da 16mmq che va al nodo di terra condominiale 
Il montante è lungo sui 20 metri

Poi nell' appartamento: magnetotermico generale 
C32A 6 ka 2P e a valle magnetotermico differenziale 16 A 4.5 ka 0.03 A per cucina
E sempre a valle del C32 in appartamento un diff puro da 25A 0.03A con a valle di quest'ultimo un magnetotermico prese appartamento C16A 4.5 ka 1p+n e a valle del diff puro anche un magnetotermico luce da 6A 4.5 ka 1p+n

 dovrei sostituire il cavo montante che in una casa del "78 va dalla sala contatori enel vecchio tipo con la rotella su in casa, saranno una quindicina di metri ma la conduttura esistente sono 2 cavi flessibili da 4mm entrambi grigi e io vorrei effettuare la sostituzione con un fg7or 2x10mm, devo chiedere il permesso all' amministratore?
 
Suggerisco un'occhiata qui:  
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/dimensionamento_cavi.htm
 
ci sono utili informazioni. Piero

Grazie


 
mah..... il tuo timore di dover "scendere in cantina" per riarmare il 
differenziale sara' eliminato ma non il problema di  dover fare 
altrettanto, per riarmare il magnetotermico.... un 32A rispetto al 16A 
oppure al 10A non e' selettivo in caso di c.c.t.o. quindi preparati 
comunque a fare le scale :0))
 
 
bye

A meno che per i magnetotermici in casa mettere dei curva b


 
mmmm.... non credo che la selettivita` amperometrica sia poi cosi` 
aumentata..... c'e` poco da fare con i magnetotermici senza il termico 
regolabile , e` per questo che hanno progettato e commercializzato il 
teleriarmo :-)
 
bye

È invece curva b in casa e curva d di sotto?


Se non vado errato i curva D sono nati per sostituire i fusibili 
ritardati...... insomma hanno applicazioni industriali e francamente non 
saprei se siano idonei a proteggere i cavi in posa fissa.... pero` posso 
fare una considerazione..... se la cosa fosse fattibile perche nopn ne 
ho mai sentito parlare? forse perche` nessuno ci ha mai pensato? NON 
credo proprio :-)
 
Ora fai tu questa considerazione..... a che servirebbe un interruttore 
che per evitare un "intervento tempestivo" provoca un surriscaldamento 
del cavo da energia passante (leggi I2t) e ne abbrevia drasticamente la 
vita operativa dopo qualche intervento?
 
Insomma i curva D sono interruttori idonei ad essere inseriti per 
proteggere linee dove avviene l'avviamento frequente dei motori..... 
come un ascensore (pensa ai poveri ascensori di un ospedale dove sono 
permenentemente in moto ed eseguono uno spunto ogni 20-30")..... in quel 
caso i cavi sono sovradimensionati le Norme stabiliscono che debbano 
essere dimensionati per almeno meta` della corrente di spunto (Is=6xIn) 
cioe` il cavo deve essere in grado di reggere senza riscaldarsi, 30A 
quando il motore a regime assorbe 10A.... ora non credo che tu voglia 
sovradimensionare la tua colonna montante in questo modo... :-)
 
bye

Il 6/30/2014 9:05 AM, nn ha scritto:
 
credo che data l'eta` stia perdendo qualche colpo..... sorry
 
 
si parlava di selettivita` amperometrica  nel corto circuito, quindi si 
deve prendere in considerazione quella parte di curva che riguarda 
l'intervento del dispositivo magnetico.....
 
Tu facevi l'ipotesi di un curva B e di un curva D e facciamo riferimento 
al grafico 
http://img823.imageshack.us/img823/9914/palazzoli.gif
 e per 
comodita` prendiamo i valori medi delle due curve (B e D) all'intervento 
magnetico, che sono
 
4In (curva B) e 15In (curva D)
 
supponiamo ora di avere
 
a monte un 20A (curva D) 15x20A = 300A
a valle un 20A (curva B)  4x20A =  80A
 
la selettivita` amperometrica in caso di c.cto. e` compresa tra i due 
valori (80 e 300A)
se la corrente di corto e` meno di 300A interviene solo quello a valle 
(il curva B) ma non credo proprio che la Icc sia al di sotto di questo 
valore... e quindi salutami tanto la selettivita` tra questi due 
magentotermici ... a questo punto l'intervento e` di tipo casuale 
(statistico) indifferentemente potra` scattare quello a valle.... quello 
a monte....  o tutti e due contemporaneamente.