Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore (12 anni) fredda poco

Ciao a tutti,
ho un condizionatore HITACHI con dual split da 12 anni.
Negli ultimi anni notavo che l'efficienza stava diminuendo, freddare una 
stanza 4x4 completamente chiusa impiegava parecchio tempo.
 
- faccio una manutenzione annuale molto light che consiste nella pulizia 
dei filtri interni;
- la macchina esterna è libera da ostacoli;
- in 12 anni saranno usati al massimo per 20 giorni l'anno, non di più.
 
Chiamo l'idraulico che me li montò all'epoca:
verifica la temperatura in uscita dagli split e, impostati alla 
temperatura più bassa dal telecomando, l'aria, misurata immediatamente 
all'uscita, misura 19° (con le due macchine accese) mentre ne misura 
circa 17° se una sola delle due è in funzione.
 
Mi conferma che c'è qualcosa che non va.
 
Considerando quanto restano accesi in un anno mi dice che al 99% è il 
gas refrigerante (anche se, lui stesso mi conferma che normalmente non 
c'è bisogno di intervenire a quel livello).
 
Altro non possiamo fare quindi cambiamo il gas... intervento NON 
ECONOMICO e.... ovviamente si è verificato quel' 1% di possibilità e non 
è stato risolutivo.
 
La situazione è la stessa di prima.
 
A questo punto l'unica cosa che mi viene consigliata è la sostituzione.
 
Che ne pensate?

 Che ne pensate?
 
Che io ne ho appena sistemato uno degli anni 90 e va benissimo quindi ti
SCONSIGLIO di cambiare. Difficile pero' dare un giudizio senza sapere
pressioni e temperature rilevate.
 
 
 
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

 pressioni e temperature rilevate.
 
Ecco... :(
 
Ad essere onesto, sin dalla installazione iniziale... potendo 
confrontare la resa col mio dirimpettaio (macchine diversi si ma anche 
di minore qualità) ho sempre avuto la sensazione che la macchina non 
fosse così performante.
Negli ultimi anni il peggioramento è stato netto.


Il marchio e' buono, ed e' strano che tutto sembri funzionare 
perfettamente senza restituire codici di errori.
 
D'altra parte, qualche problema dev'esserci stato da sempre, se il 
malfunzionamento e' in corso gia' dall'inizio e starebbe solo peggiorando.
Si puo' ipotizzare una installazione balorda, che non consenta un buono 
scambio di calore all'esterno e che il tempo, che lavora sempre contro 
l'efficienza delle macchine, inizia  far sentire il suo.
 
Che poi... un climatizzatore sono tre pezzi in croce, un bravo 
installatore dovrebbe poter fare una diagnosi davvero in poco tempo.
 
Resta solo da capire se te la cavi con un guasto da pochi denari oppure 
se, per questioni sia di costo che di sopraggiunte normative (cambio di 
gas, certificazioni, classi di funzionamento, ecc...), non ti convenga 
sostituire gli apparecchi.
 
 
 
sandro

 ha scritto nel messaggio 
news:pgkrqu$14c9$1...@gioia.aioe.org...

COGLIONAZZO COMPRAVI UN CINESE DA 200 EURO E ANDAVA FINCHè ANDAVA 
 

 COGLIONAZZO COMPRAVI UN CINESE DA 200 EURO E ANDAVA FINCHè ANDAVA
 
In casa ho 7 split (vivo in un paese tropicale). Presi la case che ne 
aveva 5, io ne aggiunsi 2 (cucina e il secondo salotto). Lo dico perché 
mi chiederete come mai non ho un VRF eccetera.
 
Ora, i 5 originali sono cinesi (Sankey), di marca molto distribuita in 
questo paese.
Fanno cagare.
Rumorosi come il demonio, si piantano ad ogni blackout, e non rendono 
neanche lontanamente come i Panasonic che ho montato io (che a paritá di 
BTU sono oltretutto molto piú grandi).
E in piú non sono inverter, cosa ininfluente nel salotto, ma 
indispensabile nelle camere.
 
Quindi mi pare che tu
 
A) stai dando un consiglio di merda in linea generale
B) stai proponendo un on-off senza chiedere l'uso che ne fará, per cui 
potrebbe essere meglio un inverter
C) Cominci con le offese ed un tono insopportabile

 Che ne pensate?
 
Con un installatore serio però.

 Che ne pensate?
 
 
Hai provato a pulire bene lo scambiatore dell'unità esterna?
Se è sporco e l'aria non circola bene all'interno delle alette può non 
raggiungere le temperature giuste.
Oppure potrebbero anche essere troppo lunghe le linee dei tubi o magari 
avere troppe curve...
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
https://www.tappezzeriagraziella.it
 
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
http://www.webalice.it/agidone/Opel_Corsa_E_Gpl_Cosmo_2016.html