Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Oggi giochiamo al "Piccolo termotecnico" ?

Dopo essermi studiato a fondo le lezioni 1, 2 e 3 di Paulhass mi sono messo 
a calcolarmi le dispersioni termiche della casa.
Una breve relazione dei risultati raggiunti, sicuramente non sono precisi al 
mm. perchè ho un po' arrotondato e anche perchè non sono riuscito a trovare 
alcuni dati.
La situazione è la seguente:
- mq. 30 di muro confinante a ovest con il vicino, R = 0,80   K = 1,25 
Delta termico praticamente 0
- mq. 72 di muri esterni, esposti a nord-est-sud, R = 1,80   K =  0,56 
Delta termico facciamo 0° fuori e 20 dentro?
- mq. 12 di finestre e portafinestra, serramenti in legno e vetrocamera di 
tipo economico, qui ipotizzo un R = 0,40 e K = 2,50   Delta termico sempre 
20°
- mq. 80 di pavimento - solaio classico in laterizio da 16 cm. + 5 cm. di 
calcestruzzo + 9 cm. di massetto alleggerito con leca + 5 cm. di sabbioncino 
sottopiastrella (per questo non ho trovato i dati, facciamo R = 1 e K = 1 ?)
Il seminterrato non riscaldato non scende mai sotto ai 10° per cui delta 
termico 10°
- mq. 40 di soffitto, solaio come il precedente,  isolato all'estradosso con 
ulteriore polistirolo e perline. Se teniamo buono il R = 1 del precedente 
qui diventa un R totale = 2,20  e K 0,45
Non consideriamo il tetto vero e proprio e diciamo delta termico 20°
- mq. 40 di soffitto, solaio sempre classico e sopra c'è una stanza al 
momento non riscaldata e che rimane a temperatura costante di circa 14°, 
anche qui semplifichiamo e teniamo buono R = 2,20 e K 0,45 ?
Ora veniamo alla domanda, per vedere se ho capito giusto: il K sono le Kcal. 
che se ne escono in 1 ora da 1 mq. per ogni gradi centigrado di differenza?
Per cui, di ogni voce che ho elencato, moltiplico (K * mq. * delta termico * 
24 ore), faccio la somma e divido il risultato per 8.000 (che sarebbero le 
Kcal.contenute in un mc. di metano) e ottengo il consumo teorico 
giornaliero?
Ditemi se vado bene così mi metto a valutare la convenienza economica di 
eventuali aggiunte migliorative.
-- 
Fabbrogiovanni

 centigrado di differenza?
fammi ricordare le lezioni di temodinamica:  non "per un grado centigrado 
di differenza", ma ad una certa temperatura di riferimento. che dovrebbe 
essere nelle tue tabelle.  Calore e temperatura sono due cose differenti. 
Se calcoli le Kcal disperse a 20° e a 24° avrai due valori differenti, a 
parita' di altre condizioni.  
Posso immaginare che tutti i parametri siano calcolati sulla temperatura 
ambiente di riferimento di 20°. in tal caso l'affermazione di cui sopra e' 
valida.
Paolo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Alcuni dei K li ho calcolati partendo dal lambda, altri li ho trovati già 
*precotti* ed essendo riferiti a materiali da costruzione presumo che siano 
validi per i 20° di temperatura usuale nelle case.
Trattandosi poi di conti approssimativi non serve la perfezione, metro cubo 
+, metro cubo - al giorno va sempre bene.
Grazie cmq per la precisazione.
-- 
Fabbrogiovanni 

 siano validi per i 20° di temperatura usuale nelle case.
Il "K" (coefficiente di transmittanza unitaria), NON dipende dal valore
assoluto della temperatura.
Va bene perciò per calcolare gli scambi termici a qualsiasi temperatura.
"PMF" fa un po' di confusione in argomento.
Cordialità.
             Paul

 eventuali aggiunte migliorative.
In prima approssimazione è tutto giusto.
Calcola il risultato e posta pure, così ci divertiremo a capire perchè il
consumo reale non corrisponde a quello teorico :-)))
Cordialità.
              Paul

 consumo reale non corrisponde a quello teorico :-)))
Eccomi qua, con i risultati del compito a casa, se dovete ridere fatelo con 
discrezione, il mio amor proprio ne risentirebbe:-)
Dai calcoli teorici risulta che per riscaldare dovrei consumare 1.635 mc. di 
metano all'anno.
Confrontarlo con il consuntivo reale è un po' complicato visto che uso 
metano e caminetto.
Provo a convertire la legna in metano:
- 3.000 kg. a 3.000  Kcal. fanno 9.000.000
- Consideriamo un rendimento del 50 % (caminetto chiuso) e diventano 
4.500.000
- Dividiamo per 8.000 e corrispondono a mc. 562
- Sommiamo i 562 ai 900 che transitano dal contatore (ho già tolto la parte 
dedicata a cucina e acqua sanitaria) e otteniamo 1.462
La differenza fra preventivo e consuntivo è pertanto di 173 mc.
Qui c'è la *foto* del file di excel con le suddivisioni delle vie di fuga 
del calore.
http://tinypic.com/iw7lzk.jpg
Le mie capacità informatiche non mi consentono di pubblicare il file .xls
Così a impressione mi viene da dire che per ottenere risultati validi 
servirebbe almeno raddoppiare i valori R ma il costo delle operazioni non 
sarebbe finanziariamente vantaggioso.
Attendo conferme/smentite/correzioni/bastonate.
-- 
Fabbrogiovanni

 Attendo conferme/smentite/correzioni/bastonate.
Un errore di circa il 10 % è più che accettabile, anche perchè
è nel senso giusto.
Mi spiego.
I calcoli teorici dei disperdimenti termici che hai effettuato presumevano
un delta T di 20°C, ed un funzionamento H 24.
In effetti, il delta T reale è inferiore (non sempre si hanno dalle tue
parti 0°C di temperatura esterna, e non sempre, credo, tutto il volume
riscaldato è a temperatura interna di 20°C (attenuazioni notturne).
Se non hai minimamente taroccato a tuo vantaggio i calcoli, ti spetta
a buon diritto il titolo onorifico di "PICCOLO TERMOTECNICO
FAI-DA-TE".
Cordialità.
                 Paul

La prima cosa che mi viene da dire e che non sembra tu abbia
considerato il calore che se ne va per ventilazione (e ricondo che i
tuoi infissi spifferano allegramente) e l'intermittenza di
funzionamento. Considerando questi, il consumo teorico dovrebbe
aumentare tra il 25% e il 50%.
Questo fatto viene in parte compensato considerando che non in tutti i
180 gg presi a riferimento, i delta T sono quelli calcolati. Di
conseguenza le dispersioni e i consumi teorici diminuiscono.

 FAI-DA-TE".
Ci mancherebbe che baro giocando con me stesso:-)
Per evitare di essere influenzato dal risultato da raggiungere il conto dei 
consumi reali l'ho fatto dopo.
La soddisfazione è stata soprattutto il constatare che basta volere e si 
riesce a cavarsela anche dove si è totalmente inesperti.
L'anno scorso sono riuscito a tappare la falla di una parte del sottotetto, 
ora credo che provvederò con calma al pavimento e il prossimo inverno 
vedremo se ci sarà il risparmio effettivo di un paio di mc. al giorno.
-- 
Fabbrogiovanni 

 tuoi infissi spifferano allegramente)
L'unico serramento che *spiffera allegramente" è quello che ho qui vicono al 
pc, causa sigarette c'è un'anta quasi sempre socchiusa...... :-(
-- 
Fabbrogiovanni