Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento che non riscalda

Stasera sono passato all'Associazione Universitari, e alcuni si sono 
lamentati che c'era un bel freddo. Ho chiesto lumi, e una ragazza mi ha 
risposto testualmente che "non sanno usare la caldaia, che brucia ma 
l'acqua calda non passa nei tubi [dei termosifoni suppongo]".
 
C'è qualche imprecisione in quel che mi disse la ragazza, o si tratta 
"solo" di qualche bolla d'aria nel circuito idraulico? Nel caso, come si 
dovrebbe fare per spurgare i vari termosifoni? Bisogna chiamare un 
idraulico e spendere €€€ oppure si può far da sé?
 
 
Max

Max ha scritto:

cmq potrebbe anche essere il circolatore.
 
beh bisognerebbe conoscere l'impianto..o al limite "studiarlo" sul campo
 
 
cmq basta trovare le valvole ..e partire a spurgare da quella piu bassa 
  a quella piu alta..l'operazione se la fai a freddo è meglio.
 
una volta completato lo spurgo..se il ripristino dell'acqua nel circuito 
non è fatto mediante con un regolatore di pressione impostato a 1 bar ma 
è deve essere fatto manualmente..devi aprire la valvola di carico 
dell'acqua fino a quando l'impianto dei termosifoni non arriva a scarso 
1 bar
 
accende l'impianto..
 
ciao


wrote:

Inizia a sfiatare dai termosifoni più alti, se l'impianto è a carica
automatica dovresti avere sempre la stessa pressione, altrimenti bisogna
caricare a mano (te ne accorgi perché la pressione cala mentre sfiati.
 
Altro controllo: il circolatore, se sono quelli integrati nel corpo
caldaia può succedere che si blocchino. in questo caso bsogna agire
togliendo la vite sul retro e cercando di sbloccare il rotore. Questo
lavoro richiede un po' di pratica.
 
se anche così non funziona, serve l'intervento di un idraulico.
 
 
-- 
Paolo "Spino"

 Inizia a sfiatare dai termosifoni più alti, 
 
 
ho smesso di leggere dopo questa frase..

 1 bar
 
Spurgare significa mettere una bacinella sotto ogni termosifone per 
raccogliere l'acqua in uscita? Dove trovo la valvola di carico dell'acqua?
 
Max

 ho smesso di leggere dopo questa frase..
 
Imprecisione di linguaggio?
 
 
Max

 Imprecisione di linguaggio?
 
No, disaccordi sulla tecnica operativa:-)
Alfonso dice di iniziare dai termosifoni in cantina, Spino invece suggerisce 
di cominciare da quelli in mansarda.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 lavoro richiede un po' di pratica.
 
Come riconosco rotore e circolatore?
 
Max

"solo" di qualche bolla d'aria nel circuito idraulico? Nel caso, come si 
 
Ossignore, prevedo un ennesimo thread che dovra' cominciare con:
da che parte si prende in mano un cacciavite?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


perdoni, buon'uomo (con l'apostrofo, come scriverebbe l'on. Biancofiore), ma 
dove posso trovare un cacciavite per mancini? :)
 
Paolo
 

dove posso trovare un cacciavite per mancini? :)
 
C'e' lo scaffale apposito di roba per mancini, i cacciavite sono
subito accanto alle tazzine da caffe'.


Fabbrogiovanni ha scritto:

chi ha ragione?

 Max

 chi ha ragione?
 
Non mi sbilancio, io sono solo il garzone dell'apprendista dell'idraulico.
 
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Ha ragine Spino perche' le bolle tendono a salire verso l'alto, i 
disaeratori automatici sono sempre montati nel punto piu' alto 
dell'impianto.
Aggiungo che, IMHO, puo' essere utile arrestare il circolatore quando si 
spurga.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

 Non mi sbilancio, io sono solo il garzone dell'apprendista dell'idraulico.
 
 
come sei diplomatico..a me non risulta..
in questo NG ..per alcuni sei dio in terra invece del garzone 
dell'apprendista dell'idraulico..
 
cmq non serve essere così esperti come ci vuoi far credere
 
diciamo che si inizia dal basso e si va verso l'alto ..per lo stesso 
motivo per cui la valvola di spurgo dei corpi scaldanti è messa in alto 
allo stesso!
 

 spurga.
 
ripeto lo spurgo va fatto con l'impianto fermo e FREDDo
 
..chi dice di fare lo spurgo dall'alto verso il basso..SBAGLIA

 allo stesso!
 
Aiutami ad approfondire.
Visto che l'aria tende a salire, se io mi metto a spurgare il termosifone 
più in alto, poco alla volta tutta l'aria sparsa nei vari termosifoni 
arriverà lì ed io l'aspetto al varco.
Dimmi se è un ragionamento sbagliato.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Dimmi se è un ragionamento sbagliato.
 
 
beh dopo che avrai riempito un secchio di acqua ..forse "potrai" dire, 
ma secondo me neanche con tanta sicurezza, di aver spurgato l'impianto..
ma se il riempimento è manuale dovrai lasciare aperta la valvola di 
carico..e poi, una volta terminato "lo spurgo" dovrei chiuderla e 
riportare la pressione ad 1 bar....insomma è troppo macchinoso, 
inefficiente e lungo come procedura!
 
l'aria rimane "intrappolata" all'interno del singolo 
termosifone..proprio nell'angolo dove c'è la valvola di spurgo!
ecco perche devi fare lo spurgo in tutti i termosifoni..e partendo dal 
basso e salendo sopra hai la sicurezza di aver fatto lo spurgo in 
maniera corretta..

 ma se il riempimento è manuale dovrai lasciare aperta la valvola di
 
Il ragionamento di Fabbrogiovanni, grosso modo, e' corretto.
Nel ns. condominio, lo scorso anno, dopo alcuni lavori il circuito fu 
riempito prima dell'accensione, e all'arrivo del freddo l'impianto parti'
   dopo 4 giorni di freddo anomalo, i vicini del piano di sotto gentilmente 
"bussarono" al piano superiore (ultimo) implorando di spurgare ancora 
l'impianto:  avevano i termosifoni freddi, e il loro lavoro sulle valvole 
non aveva prodotto risultati apprezzabili.
   Tra aria e acqua lercia, abbiamo scaricato non piu' di un paio di litri 
di liquido, ma abbiamo rimesso a posto i vicini e la pace condominale. 
Dall'alto, appunto
 
Paolo

 condominale. Dall'alto, appunto
 
 
certo ma si parte dal basso per arrivare all'alto..


Non ci piove:  dopo 4 giorni di spurgo del piano di sotto, ci hanno 
sollecitato a completare al piano di sopra :)
 
Paolo

 inefficiente e lungo come procedura!
 
Ok, mi hai convinto.
Sono anni che non devo spurgare i miei termosifoni.
Quando capiterà la necessità non mancherò di iniziare dal basso.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 Quando capiterà la necessità non mancherò di iniziare dal basso.
 
le caldaie "nuove" ma forse anche quelle vecchie hanno le valvole 
autospurganti..
 
ecco perche non è necessario..
accendi l'impianto e se qualche termosifone non si scalda in modo 
uniforme..o spegni la caldaia aspettando che si arresti il 
circolatore..oppure lo tieni a mente..quando l'impianto sara' freddo 
procedi con lo spurgo..gia che ci sei meglio se inizi dal basso 
..altrimenti se è solo uno puoi provare a spurgare solo 
quello..incrociando le dita che il resto dell'impianto sia privo di aria.
 
ciao


per un impianto individuale o, se condominiale, per una casa di un 
paio di piani...
 
per una casa di 5 piani almeno il doppio ecc...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Argomento il mio consiglio (partire dall'alto) anche se è stato
abbastanza dibattuto. L'aria - se presente - tende sempre e comunque ad
accumularsi soprattutto in alto, per questo è meglio partire da quelli
superiori. In questo modo si spurga la maggior parte dell'aria.
L'operazione deve essere comunque fatta su tutti i termosifoni, perché
l'aria può accunularvisi in base alla disposizione delle tubature
(montanti, derivazioni, collettori, ecc.).
 
-- 
Paolo "Spino"

Come riconosco rotore e circolatore?
 
Questo è il circolatore:
 
http://www.ricambi-caldaie.it/ricambio/circolatore.html
 
 
La vite in bronzo sotto la scritta DAB è quella che ti permette di
accedere al rotore per sbloccarlo, ma è un'operazione che richiede un
po' di pratica per capire se effettivamente il rotore è bloccato e
quando si è sbloccato.
 
-- 
Paolo "Spino"

 
 
il discorso che nonostate i vari dibattiti non ti è chiaro..è che se 
parti dall'alto spurghi, si la maggior parte dell'aria..ma quando passi 
a quelli sotto non hai la garanzia che in quelli in alto, durante 
l'operazione, ci sia finita ancora aria ..tutto qua il problema
 
se invece parti dal basso..spurghi man mano l'aria fino alla quota 
massima..in questo modo hai la certezza di aver elimintato tutta l'aria 
presente nel circuito
 
cià


 
Effettivamente, pensandoci, se l'impianto è vuoto o quasi dovrebbe essere 
meglio iniziare da sotto.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com