Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: split non rinfresca l'aria

Cari amici, in cucina ho uno split LG facente parte di un multisplit da 3 unità che, talvolta, non rinfresca l'aria in quanto esce un flusso a temperatura ambiente. 
Trattandosi di un impianto multisplit, ho verificato se, nello stesso momento, gli altri 2 split erogassero aria fredda regolarmente, cosa che fanno senza problemi.
 
Escludendo quindi che possa trattarsi del gas da ripristinare, perchè se fosse un problema di gas non funzionerebbero neppure gli altri 2 split, a cosa può essere imputata quest'anomalia? Un tecnico mi ha detto che potrebbe trattarsi di un difetto del sistema di ventilazione, ma non ho capito bene quale dovrebbe essere la soluzione. 
 
Ho pulito con una certa cura tutto l'impianto all'interno, anche il telaio esterno, anche con prodotti igienizzati per condizionatori. Tuttavia il problema persiste: talvolta l'aria fredda parte, altre volte no, diciamo metà e metà, non c'è un criterio ben preciso. 
 
A parer vostro è credibile questa spiegazione del sistema di ventilazione? Anche se fosse, esattamente cosa si intende? Sostituire la ventola interna?
 
Grazie
 


 
Lo so che posso apparire sciocco, ma proprio sabato scorso ero incavolato 
perchè il mio dual split Daikin, pur funzionando, non faceva freddo. 
Premetto che i due split sono nelle camere da letto al primo piano, mentre 
io volevo il fresco al piano terreno, tenendo aperte le porte delle due 
camere. Domenica mattina vado su e ............... senza accorgemene avevo 
impostato i due split (usando un solo telecomando, in modalità ventilazione 
!!!!!!!!.
Dopo UN minuto dal'accorgimi del mio errore, l'aria fredda usciva 
nuovamente, come sempre.
Voglio dire: non è che, per errore, quello split è stato impostato, magari 
in modo random, in modalità ventilazione?
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

On 13/08/2019 16:09:41... matthew (
carlo.mat...@gmail.com
) wrote 
:

Stesso problema qui in ufficio. Avevo un'unità che funzionava 
regolarmente e l'altra che soffiava aria ambiente. Ho avuto fortuna:
passava dalle mie parti il manutentore della caldaia dell'ufficio e gli 
ho sottoposto il problema. Ha aperto la "carrozzeria" dell'unità 
esterna (per fortuna è a pavimento e no serve fare acrobazie per 
arrivarci) ed ha verificato che tale unità ha 2 circuiti elettrici 
perfettamente separati e con relativi condensatori.
ha provato ad invertire le connessioni dei condensatori r
ed il problema si è spostato sulla macchina che funzionava 
correttamente.
Su suo suggerimento (era lì per altro) ho ordinato un nuovo 
condensatore su internet. Costo dell'opera 6 euro, spedizione inclusa. 
L'ho sostituito io )4 "faston" da collegare) ed ora le due unità 
lavorano come gioielli!
 
Potresti essere fortunato anche tu! prova a dare un'occhiata... OCCHIO 
a scaricare i condensatori prima di maneggiarli!

 Escludendo quindi che possa trattarsi del gas da ripristinare, perchč se
fosse un problema di gas non funzionerebbero neppure gli altri 2 split,
 
escludendo male, sono tre circuiti separati, almeno in quelli che ho
visti io.
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

matthew ci ha detto :

sono tre circuiti separati da elettrovalvole, se guardi l'unità esterna 
noterai che hai 3 valvoline di carica, una per ogni circuito
Controlla l'elettrovalvola relativa allo split

 a scaricare i condensatori prima di maneggiarli!
 
E' che se così fosse non funzionerebbe mai...invece occasionalmente funziona: del tipo stamattina e anche stanotte ha funzionato regolarmente, oggi pomeriggio no. Boh!
 

Sembra che matthew abbia detto :

Certo potrebbe essere anche un condensatore, vedi se riesci a vedera la 
sceda elettronica dello split
Un condensatore guasto si gonfia in testa

On 13/08/2019 19:22:45... matthew (
carlo.mat...@gmail.com
) wrote 
:

Vero! un condensatore, di solito, funziona o NON funziona. non è 
"random". Però provare non ti costa nulla...