Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fili da 0,5 mmq: reggono 14W?

Fatemi dormire tranquillo: due fili della dimensione specificata
(ripeto: 0,5 mm. quadrati) possono reggere il carico di due lampadine
a basso consumo da 7 Watt cadauna? Ho utilizzato fili così sottili per
meglio nasconderli a filo del battiscopa.
Grazie a tutti, ciao.

 
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
ciao
stefano

Grazie a tutti, ciao.
Il problema non č la portata. Per potenza cosě bassa, basterebbe anche 
sezione molto piů piccola.
Il problema č che in caso di cortocircuito, l'energia specifica passante 
(I^2 x t  = corrente di corto al quadrato per tempo intervento protezione) č 
quasi certamente maggiore di quella sopportabile dal conduttore (essendo 
cortocircuito siamo nell'ordine di correnti da centinaia di ampere). Di 
conseguenza prima che intervenga protezione a monte (automatico luci 10A o 
prese 16A) l'isolante si fonde con pericolo di incendio. Aggravato se il 
battiscopa č in materiale combustibile.
Soluzione 1: metti cavo (non fili singoli), almeno 2x1, meglio 2x1,5 mmq 
(come previsto da normativa) oppure 3x1,5 mmq a seconda che l'apparecchio di 
illuminazione sia in classe 2 o in classe 1 (tradotto senza terra o con 
terra). Con pazienza devi ricavare scanso nel muro o nel battiscopa.
Soluzione 2: (ripiego piů che soluzione): se proprio non puoi sostituire 
fili, metti a monte protezione molto bassa (taratura 1, massimo 2 ampere).
Meglio fusibili, piů che interruttore automatico, in quanto hanno potere 
limitazione corrente cortocircuito.
Ciao
Giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:fdr1t6$c6g$1...@carabinieri.cs.interbusiness.it...

Forse qualcosa mi sfugge. Ho fatto un calcolo per un mio caso reale. 35 ml 
la lunghezza effettiva, 3000 W il carico massimo ammesso,a 220V monofase, 
accettando una caduta di tensione del 10%, ed č giŕ tanto, il calcolo mi dŕ 
una sezione di
 mmq 19,09 periodico. Una sezione di 6mmq, ( cavo da 2x6 mmq)   dato che ho 
controllato con l'Enel, č ampiamente sufficente, ( circa 2,3 A/mmq).  Cosa 
c'č di sbagliato nel mio ragionamento?
Ciao
dodi 

 c'è di sbagliato nel mio ragionamento?
Ciao,
forse hai sbagliato qualcosa nell'immissione, io ho inserito:
L=35
V=220
W=3000
deltaU=22 (il 10%)
ed il risultato è stato:
0.78099173553719  mm²
Verificando su quest'altro sito:
http://www.suncube.it/default.php?inc=home_sezione-cavi.inc
i risultati sono abbastanza in linea.
ciao
stefano

 ha scritto nel messaggio 
news:4701389a$0$21206$5fc...@news.tiscali.it...


Mi attacco qui per ringraziare tutti, vedrò di "mettere in sicurezza"
il tutto.
Grazie ancora, ciao.

 ha scritto nel messaggio 
news:6eaMi.126295$%k.27...@twister2.libero.it...

Ottima risposta.
10 e LODE.
SAluti 

> 
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
Sul sito scrivono  "la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 
0,25 mm²/A (4A/mmq)", questo vuol dire che nella sezione di potenza di un 
impianto domestico tutti i cavi devono essere almeno da 4 mmq?
frasnt 

 Grazie a tutti, ciao.
 
 - Puoi anche metterli molto piů sottili (o piatti, se li trovi), ma
 proteggi il tutto con un mini-fusibile (sulla fase) da 100 mA
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 10 e LODE.
Pessimo modo di quotare.
4 meno meno
m.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sezione molto più piccola.
Sottoscrivo integralmente l'intervento di Giorgio, ma aggiungo una 
postilla. Purtroppo il battiscopa è *basso* e come tale esposto 
all'acqua di lavaggio del pavimento (o, peggio, di allagamento da guasto).
Per evitare esperienze "elettrizzanti" :-) ti consiglio di installare 
almeno un cavo a doppio isolamento. Meglio ancora sarebbe inserirlo in 
un battiscopa a canalina (in pratica un battiscopa in resina 
autoestinguente cavo, realizzato per poter alloggiare cavi).
Meglio una sfortuna alla volta...