Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Carico acqua caldaia Viessman Vitopend 100W

Ciao,
la mia caldaia (Viessman Vitopend 100W) è andata in blocco quasi
sicuramente per la poca pressione nel circuito idraulico.
Purtroppo non riesco a trovare il rubinetto/vite di carico dell'acqua;
nemmeno nel manuale utente è citato questo rubinetto.
Qualcuno mi può aiutare?
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Qualcuno mi può aiutare?
Un idraulico.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

Il 23/11/2010, Coccy ha detto :

Guarda i tubi che entrano ed escono dalla caldaia,
di solito son 6
1-quello del gas
2-ingresso acqua sanitaria
3-uscita acqua sanitaria
4-ritorno acqua riscaldamento
5-mandata acqua riscaldamento
6-ingresso acqua carico impianto.
Dotati di rubinetto sono sicuramente 1-2-6
Escludi 1, il 2 e' normalmente aperto,
il 6 e' normalmente chiuso.
Direi che se riesci a vederli hai 0% di probabilita'
di errore.

 nemmeno nel manuale utente Ã¨ citato questo rubinetto.
Beh, questo è ovvio, non è mica un elemento della caldaia, è un pezzo 
dell'impianto...
Alberto

 dell'impianto...
Dissento su tutta la linea ....in tutte le caldaia che ho avuto (Vaillant,Ocean, e una altra marca)
il rubinetto carico impianto si integrava nel corpo ottone prima dello scambiatore di calore acqua 
sanitaria/termosifoni), e c'era poi esterno un rubinetto che toglieva l'acqua fredda in ingresso a tutta la 
caldaia.
Giulia

 Bernardo Rossi              
b.ro...@tin.it
Valore aggiunto di questa risposta pari a zero.


Concordo con Giulia, anche io ho sempre visto (e anche nella mia
caldaia precedente era cosi) il rubinetto di carico integrato nella
caldaia.
Comunque, tornando sul mio modello, oltre al tubo del gas, ci sono i
classici 4 tubi (mandata e ritorno radiatori/acqua sanitari). Nessun
sesto tubo di carico.
Sotto la caldaia, indicativamente davanti al tubo di ritorno dei
radiatori, spunta un corpo in ottone terminato con una specie di
manopola (che poi ho scoperto essere un cappuccio di plastica nera).
Il cappuccio copre una specie di vite a sezione quadrata. Può essere
che debba agire su quella vite? Ho provato a girarla (con una pinza)
ma è durissima. Stavo pensando di recuperare una chiave adatta.
Che ne pensate?

 E se non sai tu come e' fatto il tuo impianto...
Strano,nelle caldaie che ho avuto e che ho visto presso amici,la valvola 
di caricamento faceva parte della caldaia.


Posso? Meglio se ti procuri il manuale della tua caldaia. Sono andato
a leggermi un pdf trovato in rete, e la tua dovrebbe essere dotata di
un dispositivo acquablock, per cui imho meglio capire bene come fare.

 Che ne pensate?
Dovresti vedere se questo "oggetto" mette in comunicazione l'impianto di 
riscaldamento con quello dell'acqua sanitaria,poi è meglio che tu usi 
una chiave adeguata.

 Che ne pensate?
Mi permetto di dire che dovrebbe essere quello.
Sappi che è un rubinetto che, per la sua conformazione interna, è
soggetto a grippaggi per il calcare. Quindi, se è bloccato vedi di non
tirare troppe bestemmie. Devi lavorarci girando un po' in un senso e
un po' nell'altro. Con pazienza, visto che inizia a caricare solo
averlo svitato dopo parecchi giri.
Per farlo, puoi provare a usare il cappuccio che, girato, dovrebbe
avere l'incastro quadro. Tieni però presente che quando progettano le
manopole lo fanno testando componenti nuovi. UQindi, è probabile che
la sede quadra della manopola non resti tale.
In alternativa usa una chiave piccola (dovrebbe essere una del 5), non
una pinza se puoi; in genere, il gambo del rubinetto di carico è cavo.
Se afferri il gambo rischi di schiacciarlo o di stortarlo, se non
storcerlo. Se non hai una chiave del 5 puoi provare con una chiave a
rullino regolata stretta. Però sempre senza sforzare: è ottone.
Per il futuro, ricordati di non stringerlo troppo. La tenuta è
assicurata ugualmente.
Se proprio nulla si muove, sappi che il rubinetto di carico ha un
corpo proprio, a sua volta avvitato nel blocco a tre vie. Con una
chiave fissa grande (25 o 26 credo, ma non sono certo) lo puoi
togliere completamente e pulire immergendolo in aceto. Torna nuovo. Se
poi fosse da cambiare, costa 20-30 euro. Fai attenzione che ha dei
normali o-ring (che non so se si rovinano con l'aceto: qualcuno del ng
può dirci se è il caso di toglierli).
Scusa la lunghezza.
ciao, ziggio

assicurata ugualmente.
Nel mio caso si tratta di un rubinetto a sfera senza arresto.
Giro di 90° ed è aperto, giro altri 90° ed è chiuso, aperto, chiuso,
aperto, chiuso,...
Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:192Z100Z112Z203Y...@usenet.libero.it...

Guarda bene sotto, dovresti notare una piccola manopola nera quadrata di 
circa 2cm per lato, oppure alle volte usano delle valvole con una grossa 
vite centrale per aprire e chiudere, tipo quelle poste in basso nei comuni 
termosifoni 



Sì, Boiler. Anch'io sulla mia ho ANCHE un rubinetto a sfera. Utile
qualora ci fosse una perdita nella valvola a tre vie, o per il cambio
della caldaia.
Ma nel corpo della valvola a tre vie devi avere anche tu un rubinetto
di riempimento. Senza, non potresti caricare l'impianto. Il rubinetto
di riempimento non fa altro che chiudere/aprire il bypass che c'è tra
entrata dall'acqua sanitaria e, per l'appunto, il corpo della valvola
a tre vie; da quest'ultimo, l'acqua va nel circuito di riscaldamento.
ciao, ziggio.

della caldaia.
No, io ho un moncherino di 10 cm di tubo che esce dalla caldaia, in
basso, come descritto dall'amico.
Su di questo c'č il rubinetto descritto (a sfera, non a tre vie) e poi
un semplice raccordo filettato al quale attacco il tubo di gomma per
fare il riempimento/rabbocco.
Boiler

 Boiler
Prendo atto.
Ma, scusa, quando devi ripristinare la pressione devi attaccare il
tubo di gomma? E se dopo averlo fatto non lo stacchi?
ziggio

 E se dopo averlo fatto non lo stacchi?
Non credo sia un problema, a patto di chiudere la valvola.
Boiler

 Boiler
Ma allora, se a un'estremità del tubo in gomma c'è la valvola a sfera,
cosa c'è all'altra? Ci deve pur essere un qualcosa che impedisce al
circuito di riscaldamento di perdere pressione.
Scusa se ti chiedo, ma mi interessa capire e sul web ho trovato solo
il diagramma della 200.
grazie, ziggio


Ziggio, Boiler (e anche Giulia) vi ringrazio per il supporto e per le
dritte.
Vi confermo sono riuscito a caricare con successo la caldaia, il rubinetto
di carico era proprio quello che avevo individuato e che mi avete
confermato.
Mettere una figura sul libretto istruzioni costava veramente tanto.. il
libretto evidenzia la necessità di caricare l'acqua (o chiamare
l'assistenza!!!) se la pressione scende sotto 0.8bar, peccato che non dica
come farlo.
Mah!


circuito di riscaldamento di perdere pressione.
E perché dovrebbe perdere pressione?
[FIDOCAD]
RV 60 35 120 90
TY 65 50 5 3 0 0 0 * caldaia
PL 60 45 30 45 4
TY 30 35 5 3 0 0 0 * mandata
PL 60 65 30 65 4
TY 30 55 5 3 0 0 0 * ritorno
PL 60 85 50 85 4
LI 55 85 55 80
LI 53 80 57 80
TY 25 90 5 3 0 0 0 * carica H2O
Boiler

Dopo dura riflessione, Coccy ha scritto :

e' roba tetesca....
quando i Tigre si fermavano dovevano
chiamare il Fuhrer.
Forse e' uno dei motivi per cui han perso.

Scusatemi ma una volta individuato il rubinetto cosa bisogna fare. Ho provato di girarlo ma non è successo niente. 
Grazie

Scusatemi ma una volta individuato il rubinetto cosa bisogna fare. Ho provato di girarlo ma non è successo niente. 
 
Dipende, cosa ti aspetti che dovrebbe succedere?
Se ti aspetti che si accenda la tv, girare il rubinetto non funziona.


 di girarlo ma non è successo niente.  Grazie
 
In basso a sinistra ci dovrebbe essere un "orologio" con una lancetta.
Che "ora" segna?
 
-- 
Fabbrogiovanni


guarda che sono vari giri, mica 1/4 di giro o 360 gradi.
Comunque gira 5 o 6 giri finchè senti il rumore dell'acqua che carica.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


non commento i commenti...ma se le cose si sanno bene altrimenti tacere sarebbe ottimo. detto cio`la caldaia vitopend 100 ha 2 rubinetti di mandata per la pressione posti, uno al centro acqua fredda l`altro al centro acqua calda aprirli entrambi si sentirà il flusso e la pressione che sale, richiudere i due rubinetti a pressione voluta.

 ha scritto nel messaggio 
news:753bb6d8-5cca-43c1...@googlegroups.com...

-----------------------------------------
Concordo... dopo 6 anni è meglio tacere... 
 

 non commento i commenti...
 
non commenti i commenti
 
ma non fai neppure attenzione alle date,
 
queste son cose sulle quali chi vuol fare il saccente deve notare
 

Ma mi spiegate perché succedono queste cose?
Cioé vedo che accade spesso che qualcuno si prende la briga di rispondere a domande risalenti al paleolitico, ma come accade? Dipende dal programma che viene usato? Sono ricerche random su google?
 
ciao ciao
Mariozi

Ma mi spiegate perché succedono queste cose?
 
Sono utenti di google groups.
E come tali la loro intelligenza non e' sufficiente per arrivare a
leggere la data del messaggio a cui rispondono.



:D
 
ciao ciao
Mariozi

 Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
 
 
Sotto la caldaia, da dove sono raccordati i tubi si trovano due perni quadrati di circa 5 mm di lato con un taglio centrale, bisogna aprirli in senso antiorario entrambi fino in fondo, ovvero fino a quando si bloccano.
Se la pressione non aumenta con il manico (in plastica) di un cacciavite dare dei delicati colpetti sui suddetti perni fino a quando non si vede muovere la lancetta del manometro. Quando il manometro segna 1,5 bar richiudere in senso orario entrambe i rubinetti, non preoccuparsi se nel frattempo esce qualche goccia di acqua, appena chiusi i rubinetti a perno quadrato va tutto a posto e non gocciola più.

Il giorno giovedì 16 giugno 2016 09:48:52 UTC+2, Bernardo Rossi ha scritto:

Ciao, ho letto la data, siccome anche a distanza di anni i medesimi problemi si ripresentano ho risposto, a chi troverà utile la mia risposta poco importerà delle date.


ciao, mi intrometto perchè ho lo stesso problema, non trovo il rubinetto per rabbocco acqua impianto su weissman 100-W...
ma esagero se vi chiedo di postare una foto esplicativa?
grazie mille

ciao, mi intrometto perchè ho lo stesso problema, non trovo il rubinetto per rabbocco acqua impianto su weissman 100-W...
 
Qui c'e' il manuale di servizio
www.viessmann.com/vires/product_documents/5441514VSA00004_1.PDF
 
Se quel rubinetto non lo trovi nella caldaia, vuol dire che fa parte
dell'impianto tuo.



ce l'ho anche io il manuale di servizio... ma i disegni non son chiarissimi. soprattutto non mi è chiaro se quando parla di rabbocco intende il rabbocco del circuito di riscaldamento o il boyler. 
a rigor di logica, dovrebbero essere due circuiti distinti, quello dei termosifoni e quello della caldaia, giusto? 
se così fosse mi aspetterei anche 2 ingressi, uno per i termosifoni e uno per il boyler... ma nel manuale non specifica le differenze...
 
Ad ogni modo dopo 40 messaggi postare una foto  della caldaia visto che la avete a casa poteva essere d'aiuto non trovi?

Ad ogni modo dopo 40 messaggi postare una foto  della caldaia visto che la avete a casa poteva essere d'aiuto non trovi?
 
Non saprei, io non ce l'ho a casa.


E per fortuna che lo ha scritto anche se in ritardo di anni invece!!! Perché comunque è tornato oggi utile a me che altrimenti avrei la caldaia in blocco!!! Grazieeee