Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Smontaggio condizionatori...

da post precedenti ho tratto queste info
La procedura da eseguire č chiamata "pump down" 
-attaccare il vacuometro sulla presa di servizio, per misurare la
pressione 
dalla valvola di servizio del rubinetto di bassa pressione (quello grande)
-far partire il condizionatore in freddo, in maniera che parta il 
compressore esterno.
-poi chiudere il rubinetto dell'alta pressione, quello col il tubo piccolo 
-attendere, circa 1-2 minuti (se non si ha il vacuometro), o fin quando
fin 
quando la pressione č quasi a 0-0,5b
-poi chiudere il rubinetto di bassa pressione, quello con il tubo grosso 
-staccare corrente immediatamente
NOTA - Eseguire l'operazione senza manometri (vacuometro) comporta il 
rischio di far funzionare il compressore a vuoto.
DOMANDE
1- avete qualcosa da aggiungere correggere ecc.?
2- VORREI COMPRARE IL VACUOMETRO, CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE? deve
avere 
un tubo in dotazione? l'attacco da quanti pollici č? questi attacchi sono 
standard? Va bene uno che misure da - 1atm a + 3 atm? che significa o,5b?
grazie
fuzzy
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 1- avete qualcosa da aggiungere correggere ecc.?
Anche a me, non avendo il vacuometro, è stato consigliato di farlo "a
tempo".
Però il Rubinelli mi raccontava che lui lo fa con la pinza amperometrica
sul motore, quando il motore consuma troppo spegne.
Magari ti risponderà meglio lui.


 grande)
noooo il vacuometro se lo colleghi alla valvola di servizio lo fai fuori,  
ti piega la lancetta come minimo :))
Se proprio vuoi farlo cosi', usa un MANOMETRO, o meglio un gruppo  
manometrico con gia' tutto.
Altrimenti, se puoi, misura la corrente che assorbe il compressore, quando  
arriva in fondo, vedi che aumenta un po' ... non aspettarti chissa' che  
valori.
Comunque , se ti metti di fianco alla motocondensante, gia' ad orecchio lo  
senti il rumore del compressore che cambia.
Ultima opzione, quella del tempo :)
Una raccomandazione : dopo aver scollegato la motocondensante, serra bene  
i tappi delle valvole, e quello della presa di servizio, perche' spesso le  
valvole perdono leggermente dalla regolazione.
Chiudi i raccordi sia sulla motocondensante che sull'evaporatore, in modo  
che non ci entri sporcizia ed umidita'.
Ciao.Alberto.
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
Web : 
www.museodelcomputer.org
=============================================================

 pressione 
ho fatto l'operazione su due climatizzatori samnsung giusto la settimana
scorsa: senza vacuometro.
Mi sono regolato sia ad orecchio visto che il rumore del compressore 
diventa più sforzato e sia da tempo. Però i 2 o 3 o 4 minuti dipendono
dalla lunghezza delle tubazioni. I miei clima montati affiancati è sono
bastati due minuti scarsi e non ho riscontrato nessuna perdita di gas.
Ciao
Swift

 Ciao.Alberto.
ciao grazie
-- 
 -------
 fuzzy


 > manometrico con gia' tutto.
interessante video del pomping down
http://youtu.be/HN1A2slNl3c
ciao
fuzzy


 Ciao.Alberto.
Che tipo di chiave serve per aprire e chiudere le valvole del
condizionatore?
-- 
 -------
 fuzzy


 ha scritto nel messaggio 
news:j3p0eq$hd2$1...@news.newsland.it...

brugola, normalmente 4 o 5 mm, una chiave regolabile per aprire e serrare i 
tappi (meglio evitare qualsiasi pinza) e magari gli appositi tappini di rame 
per chiudere i bocchetoni con i loro dadi per evitare che entri sporcizia