Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvole termostatiche

Ne ho 2 in casa ma non mi han dato le istruzioni ..
Volevo capire a quanto equivale in temperatura ogni valore
Va da 0 a 5 il 3 è il numero più grosso.. ci sarà una tabella di conversione
posizione temperatura?

 posizione temperatura?
Probabilmente ti hanno rifilato valvole scartate dal controllo qualità:-)
Spiegaci come fa il 3 a essere un valore maggiore del 5.
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni.
No, come al solito la fretta e una riunione fiume hanno minato la mia
chiarezza..
Girando la valvola ci sono in sequenza esatta i numeri da 1 a 5 con
all'inizio un simbolo di ghiaccio che corrisponde al calorifero spento..
Il 3 ha il CARATTERE più grosso e presumo che sia la temperatura normalmente
più usata.. ma che temperatura è??? Immagino che le valvole abbiano questi
valori sempre uguali e allora chiedevo a voi se esiste una tabella di
conversione tra numeri 1..2...3..4..5.. e gradi!

 scrive:

E' solo scritto più grande... magari percheè è il valoremedio? :)
La tabella ci sarà stata, nin un foglietto dentro la scatolin con cui
è arrivato... in ste cose seguire sempre idraulici, mmuratori,
elettricisti e co.
In ogni caso una precisa conversione sulla temperatura ha una utilità
relativa direi, troppo caldo.. abbassi, troppo freddo alzi... tanto la
temperatura è quella vicino al termo, nell'angolo opposto della stanza
sarà diversa.
Credo che in questo caso la "spannometria" sia una scienza applicabile
:)
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353

 sarà diversa.
Si è vero.. anche se ho notato che la valvola riesce a non prendere la
temperatura del calorifero.. non so come ma riesce ad essere "fredda" quindi
un po' avranno isolato..
Sono 2 bagni area credo sui 5-6 mq  diciamo che probabilmente inizierò a
tenere la temp sul 4.. poi vediamo.. magari nella pausa faccio una ricerca
in internet (che ora saltuariamente posso usare)

 conversione posizione temperatura?
Non puoi pretendere una relazione diretta tra temperatura
ambiente e posizione della manopola, in quanto le
condizioni di installazione possono essere le più varie.
L' elemento sensibile della testina "sente" solamente
la temperatura nel suo intorno, e non le possibili variazioni
dell' apporto termico ambientale (altri radiatori, finestre
aperte, carichi termici supplementari, ecc.).
Perciò le manopole delle termostatiche sono contrassegnate
da valori convenzionali.
Spetta all' installatore, od all' utente se ne è capace, correlare
la numerazione arbitraria (nel tuo caso dall' 1 al 5), con una
temperatura ambiente di riferimento.
Per far ciò si toglie l' impugnatura e si rimonta in modo che
il numero voluto sia entro una fessura di riscontro.
Tanto per dare un' idea, le termostatiche Giacomini a sensore
di cera hanno un campo di lavoro da 8 a 32 °C, e quelle
a soffietto (ad espansione di liquido), da 5 a 36 °C.
Le altre marche sono simili, e tutte usano accompagnare
il prodotto con le istruzioni per l' eventuale taratura.
Cordialità.
                Paul