Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Idraulici del news... help, please. Riscaldamento

Ciao,
 
ho notato che il caloriferno in una delle stanze non funziona proprio, è completamente freddo. Nel resto della casa va tutto regolarmente. Non è gravissimo perché si tratta della lavanderia ma se ne capissi qualcosa di più... sarei anche più contento.
La caldaia è una di quelle recenti, del 2009 a condensazione Immergas... riscaldamento e acqua calda. La casa l'ho acquistata di recente per cui questo è il primo inverno che avvio il riscaldamento. Prima di acquistare avevo provato l'impianto... ma nella lavanderia non avevo badato che non funzionasse purtroppo. Ogni locale ha un termostato in modo da regolare la temperatura a piacere.
Ho provato a "sfiatare" il calorifero in oggetto... non c'era aria... ho aumentato a 1,5 bar la pressione dell'acqua (dopo aver fatto scorre acqua dal colorifero era scesa a 0,8 bar). La valvola di ingresso del calorifero è aperta.
In un punto della casa c'è un pannello con dentro quelle che credo siano le elettrovalvole comandate dai vari termostati.
 
http://oi58.tinypic.com/mcdv8x.jpg
 
 
Quando i vari termostati scattano... vedo anche visivamente che l'elettrovalvola del termostato si "alza" e succede per tutte... compresa quella che non funziona... ma nonstante questo non c'è modo di riscaldare il calorifero. Rispetto agli altri, i tubi di mandata e ritorno del calorifero in oggetto sono molto più freddi degli altri quando l'elettro valvola è aperta Il ribinetto del ritorno... quello sotto la valvola... mi pare sia aperto o quanto è nelle stesse condizioni degli altri.
 
Potrebbe essersi rotta l'elettrovalvola? E' un intervento costoso la riparazione/sostituzione? ... devo prevedere un mezzo allagamento della casa se dovessi far intervenire l'idraulico?
 
Grazie.

Potrebbe essersi rotta l'elettrovalvola?
 
Puo' essere, come puo' essere che ci sia qualche tubo tappato per un
qualche motivo, oppure rubinetto chiuso, del quale non sai che esista.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

qualche motivo, oppure rubinetto chiuso, del quale non sai che esista.
 
Mi pare abbia detto che ha fatto scorrere l'acqua.
Mi domando se per un qualche strano motivo non sia collegato all'acqua 
fredda anziché al circuito della calda.
 
Gi 
 

fredda anziché al circuito della calda.
 
Purtroppo non ho risposte a questa domanda.


 Grazie.
 
Fai questa prova:
chiudi tutti gli altri radiatori e, lasciando aperto quello della 
lavanderia, verifica se scalda.
Se sě riapri tutti gli altri e dicci cosa č successo.
ciao
marco 
 

Grazie.
 
Un inconveniente che talvolta accade e' che il detentore del termosifone si 
incastri. Per cui lo apri ma in realta' di acqua non ne circola. La 
pressione sul ritorno ti fa credere che il circuito sia pervio, ma in 
realta' l'acqua non passa.
La tecnica da usarsi in questi frangenti consiste nell'avvitare e ri-svitare 
il detentore e nel dare qualche colpo di martello nella zona del detentore 
stesso per sbloccare il dispositivo che non torna indietro.
La cosa funziona anche meglio se chiudi dal lato opposto ed apri la 
valvolina di sfiato, in modo da avere un riscontro basato sulla pressione 
con cui esce/non esce l'acqua dalla valvola stessa.
Ciao.
Mirko.
 
 
 
 

 marco
 
rimane freddo.

 ha scritto nel messaggio 
news:44cfa912-e6ce-4cd7...@googlegroups.com...

è già qualcosa....
se ho ben capito il radiatore è pieno e quindi da qualche parte l'acqua 
arriva
non ti resta che chiamare la ditta installatrice e fare le dovute verifiche 
(elettrovalvola?, valvola in ingresso? detentore? uno dei due circuiti 
ostruito?)
ciao
marco
 
 

 
http://oi58.tinypic.com/mcdv8x.jpg
 
 
Svita l'elettrovalvola di quella stanza e tieni premuto il pirulino con molta forza.
 
Giulia
 
 


Molta forza... cosa serve? basta la mano?

 Grazie.
 
 
PER CASO non è che ti hanno chiuso il detentore ? sul calorifero... 
proprio per non star ad aprire il vano dei collettore, staccare fili
o chiudere valvola... ti han messo ko il detentore ?
 
in qeusto caso combacia tutto... l valvola si apre... e si chiude.. lo 
spurgo aria avvine... ma resta freddo perchè non si innesca il circolo
dell'acqua... appunto detentore... chiuso...
 
pui fare facile una prova , aprendo la capsula che protegge la vite
di regolazione, e prova a contro girare... sarà tutto in un senzo...
prova a fare giri controsenso , aspetti che statta caldaia e zona...
e controlli se passa acqua calda finalmente....
 
ciao
 
mario della JULIA
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


 
 
da come ha detto... sembra il detentore... che gli han chiuso... 
LAVANDERIA.... tho ... lìho pensata anche io ....  come a sensazione
 
INVECE CLANPB----- hai visto il collettore della foto del ganimende....
sono pezzi da tre.... con canapa... e ne han fatti un bloccco da 9
 
FACENDO UNA IPOTESI.... se dovessi decidermi a rifarmi l'impianto a
casa mia.... ora ho due tuboni da 42 mm che mi corrono per 18 metri
e da li staccano i tubi OSSIA KG E KG di ferro , e poi mi mancano sia i 
detentori che le valvole che sono di 50 anni fa intilizzabili,, terrei 
solo i tubi che vanno ai singoli caloriferi e sche scendono dal piano
terra alla cantina per entrare nei tuboni.... ovviamente
ho tutto dal 10 mm a 25 mm in base agli elementi....
SECONDO TE.... SE METTO UNA COSA COSI... COME SULLA FOTO A 4 ELEMENTI
DA TRE... TOTALE 12 POI--- COSA FACCIO... potrei lasciare vecchi 
caloriferi cosi come sono, vecchie e inutilizzabili valvole e detentori
e collegare ovvio con rispetto ai tubi.. ma con tubi nuovi coibentati..
e fare due zone ? due termostati, uno va di orario giorno , uno di 
notte... e ipotesi ... che posso anche andare tutti ....  COME
E IN CHE ORDINE POTREI COLLEGARE I CALORIFERI AI COLLETTORI ?
 
ORA SONO che staccano per primi quelli piu vicini e per per ultimo
i piu lontanni... RIFACCIO LO STESSO SCHEMA ? lo chiedo perchè sarei
tentato veramente...... useri i tuboni come CONDOTTI... per i nuovi
non spacco nulla... collego solo i vari caloriferi ai collettori....
se non sparo cazzate , nel senso che nonho sbaglato siulazione, 
aurmenterei il rendimento medio stagionale del 35 percento, causa,
abbandono tuboni e dispersioni.



Mi sembra plausibile. Farei la stessa operazione anche sul 
rubinetto/valvola.
 
-- 
Ciao!
Stefano

Oggi con più calma mi sono dedicato alla cosa. Ho smontato il cappello, l'affare bianco che dovrebbe premere sul pistoncino... ebbene questo funziona. Allora ho provato a premere il pistone e l'ho trovato durissimo... mi sono fatto pure male. Ho provato quello accanto, sempre togliendo il cappellotto bianco, e questo è più morbido, riesco a premerlo... e noto pure che è più esposto... diciamo che esce di più.
Ho dato un martellatina sul pistoncino, questo mi è schizzato fuori.... suona male è eh? Suggerisce scene equivoche. A quel punto il pistoncino è tornato premibile!!! Rimonto il cappello... e magia, funziona!!!.
Devo preoccuparmi secondo voi? Finisce che la prossima settimana è nuovamente bloccato?
Il precedente proprietario mi ha detto di non aver mai provato il riscaldamento nell'interrato. E' possibile che non avendolo mai usato e rimasto fermo per 4 anni... si sia bloccato? ... e basta una martellatina, delicata eh?
 
Grazie e ciao.
 

 e basta una martellatina, delicata eh?
 
Possibile.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto:

Se l'elettrovalvola è stata per anni chiusa, è normale che si sia
bloccata. Falla lavorare e vedrai che non si blocca più.
 
 
Giovanni
 
 
-- 
Giovanni
 

torna indietro.
 
Io avevo citato il detentore, ma qualunque valvola puo' bloccarsi e con 
qualche percussione tornare operativa.
Il fatto che tu torni qui col timore che si blocchi nuovamente mi lascia 
supporre che il ricorso al martello sia stato vieppiu' sofferto.
Se proprio andasse male... e tendesse a ribloccarsi, puoi revisionarla o al 
limite cambiarla. Ma sono piu' propenso a ritenere che dopo un po' di corse 
avanti/indietro tornera' a funzionare bene.
Ciao.
Mirko.
 
 

 Mirko.
 
Bhè si... mi pareva una cosa barbara... ma sono di indole "elettronico-infromatica" dove il martello si usa meno ;-)
 
Grazie a tutti per l'aiuto.
 
Bye.