Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Generatore - impianto elettrico

Ho da tempo un generatore di corrente alternata da 3,5 Kwatt e corrente
continua 12 a benzina. Ha anche motorino di avviamento e alloggiamento per
batteria.
Fu acquistato per far andare due pompe aspira acqua in caso di temporali, ma
ora volevo far si che potesse dare corrente alla casa in caso di assenza di
elettricità.
Avendo due uscite per corrente alternata a 220 V, avevo attaccato ad una una
spina femmina per permettere di attaccare semplicemente la pompa ad
immersione e l'astra con una semplice spina maschio che infilavo nella presa
in caso di necessità (facendo attenzione per l'elevato rischio visto che
toccandola avrei rischiato sicuramente di brucirmi le cervella) i una spina
dopo aver "staccato" le prese dal quadro.
Visto il rischio, e la non semplice ed immediata operazione (spesso  da
effettuare di notte al buio) ho deciso di attaccarla direttamente
all'impianto elettrico della casa così da non dover correre elevati rischi
soprattutto per la mancanza del salvavita.
Avete delle idee in merito, come fareste?

 Avete delle idee in merito, come fareste?
non te la prendere, ma giocare come fai tu con la corrente puo` essere 
veramente pericoloso, chiama un elettricista e fai fare a lui il lavoro.
ciao max

 ha scritto

Innanzittutto sono contento di sapere che tu sia ancora vivo e vegeto.
Per quanto riguarda il collegamento, credo che dovresti fare in modo da
essere assolutamente sicuro di non far alimentare dal generatore cavi ai
quali arrivi anche la corrente elettrica di rete. Ti troveresti con due
correnti alternate sullo stesso cavo ma non in fase tra loro, con non so
quali conseguenze .....
Insomma, chiedi a un elettricisa e poi fai sapere, perchè la cosa interessa
anche a me  :-)
ciao e auguri
federicop

 ha scritto nel messaggio
news:bifqrg$e7v$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 Avete delle idee in merito, come fareste?
A parte i consigli sulla sicurezza che ti ha dato Massimo, e che ti 
consiglio di seguire, per quanto riguarda la parte tecnica , dovresti 
usare una coppia di teleruttori con interblocco meccanico e bobina a 
220V per far commutare in automatico il tutto. L'interblocco meccanico 
ti garantisce l'impossibilita' che la rete enel ed il generatore vengano 
a contatto.
Poi ci si possono aggiungere anche un po' di automatismi, tipo timer ecc 
per evitare commutazioni inutili...anzi,dannose.
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

 a contatto.
Scusa ma perchè complicarsi la vita basta un deviatore bipolare visto che
l'entrata in funzione è manuale
Basta avviare il generatore e poi commutare col deviatore
Occorre a valle del contatore una bella spia luminosa per sapere quando
ritorna la tensione di rete
L'unico avviso è aspettare alcuni minuti(3-4) prima di ridare tensione sia
di rete che col generatore altrimenti se i frigoriferi sono accesi scatta il
klixon del compressore e stanno fermi un bel po
Quanto alla tensione del generatore se nno si mette a terra un polo è un
sistema isolato verso terra non 'è pericoloso toccare un solo filo e il
differenziale in queste condizioni non serve a nulla è bene ricordarlo

 l'entrata in funzione è manuale
Perche' lo volevo fare automatico :) mania di grandezza :)))


Perche' lo volevo fare automatico :) mania di grandezza :)))
Un mio amico ha realizzato una cosa del genere ...
Mancanza rete, parte un timer da 15 secondi .... se non ritorna rete,
provvede ad alimentare il generatore, e a dare per 5 secondi tensione
al motorino di avviamento ....
Quando la tensione di uscita del generatore raggiunge i 230 volt, dopo
5 secondi viene commutato il carico tramite un teleruttore dalla rete
al generatore.
Al ritorno della tensione di rete, parte un timer che per 60 secondi
lascia il carico ancora attaccato al generatore, e se non ci sono più
interruzioni nella rete, ricommuta il carico sulla rete, e poi spegne
il generatore.
Lo step 2 era quello di collegare tra la rete ed il carico un UPS da 6
Kw, per fare si che non mancasse mai rete .... però visti i prezzi, si
è optato per attendere una occasione di recupero ....
ciao
Luca


Conviene mettere a terra una fase del generatore (quella corrispondente al
neutro ENEL) altrimenti le caldaie murali senza fiamma pilota all'accensione
vanno in blocco.
ciao Albo

 ha scritto nel messaggio
news:WeN2b.146292$cl3.4...@news2.tin.it...
