Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: calcolo fabbisogno energia per riscaldamento casa

Dunque per sapere a spanne quanta potenza mi serve per i termosifoni
di casa ho fatto il seguente calcolo
 
volume in m3 x coefficiente termico in kW x mcubo  = KWh necessari
 
coefficiente termico = 30W mc (1295 gradi giorno, calcolati
dall'architetto)
rif. 
http://www.stiliac.it/calor/phocadownload/it/calcolo%20fabbisogno%20termico.pdf
 
pag.4
 
risultato 17Kw, quindi per riscaldare tutta la casa mi occorre una
caldaia in grado di erogare al massimo questa potenza. (a parte il
discorso dell'acqua calda sanitaria).
Siccome è meglio sempre sovrastimare con un 23kw sto tranquillo.
 
E' corretto il calcolo?
 
fuzzy

 fuzzy
 
A spanne si.
Ma tanto ormai questi calcoli in modo
corretto non li fa piu' nessuno
e comunque le caldaie di tipo comune
per singolo appartamento son tutte
nel range 20-25 Kw...quindi...
 
 


 
  ni... no
 
diciamo prima cosa... il calcolo
ti dava il dimensionamento dei termosifoni.. nella zona c,
confermato dal tuo architetto 1295 gg...con un 30w a m3
 
facciamo 85 m2 x 3 m altezza
= 255 m3 qui siamo a metri cubi
 
255x30 = 7650 calore da apportare w
 
7650 w  / 119  w = 64 elementi di radiatore...
OVVIAMENRE CI SONO radiatori che possono rendere 150 w ad alemento
nel caso 7650/150= 51 elementi
 
ci sono termosifoni alti anche 200 cm che rendono 180 w ad elemento
e allora saranno 7650/150 = 45 elementi
 
QUESTO LO DECIDERETE in base credo allo spazio all'ingombro e
SOPRATTUTTO AD UN CALCOLO MIGIORE E MENO GROSSOLANO DEL PDF....
POI POTRAI mettere anche degli arredobagni , al posto dei termosifoni
e un 7650 w di possono scendere con un arrefobagno a 1650+  6000 di veri 
radiatori ... ti converr� metterli
dove ti renderanno utlit�.
 
CMQ SICCOME NELLA TUA ZONA CI SONO 10 ore di accensione dei
caloriferi, nel periodo di accensione,  A TE BASTA UNA CALDAIA
DA 7.65 kw  .... ....
 
A QUEL PUNTO ,  devi pensare che � la potenza che serve
fornire ai caloriferi, la cadaia la sceglierai in base ai
rendimenti di combustione e di regolazione , per cui metti
che rende il 50 %  dovrai dimensionare 7.65 / 0.5 = 15.2 kw ..
� una caldaia di merda che manco esiste .( per cui se conti
un normale rendimento da tenere di scorta di baster� un
0.8  80 per cento di rendimento = 7.65/0.8 = 9.56 kw
 
ti basterebbe una 10 kw
AL MASSIMO MASSIM UNA FIAMMA DA 10 KW CONSUMA DA 0.6 A 0.8 M3 ALL'ORA,
FARAI 8 M3 DI CONSUMI QUANDO PROPRIO ANDR� TUTTO IL TEMPO UN
3-4 GIORNI ALL'ANNO... IL RESTO DELLA STAGIONE SARAI SUI 3 M3
AL GIORNO
 
per la sanitaria, se puoi metti i pannelli solari con un boiler,
e se trovi un boiler importante e avanzato, potresti usarlo sia
per il preriscaldamento della caldaia che acqua sanitaria, in
condizioni di freddo e sole avrai sempre acqua calda sanitaria
gratis e un ottimo aiuto a risparmiare combustibile.
 
ciao
 
mario
 
 

E' corretto il calcolo?
 
Ni, nel senso che il dato complessivo sembra corretto, l'importante �
poi ripartire il carico termico nei vari locali e quindi determinare il
numero di elementi dei termosifoni.
Ricorda che, comunque, la potenzialit� massima della caldaia viene
sfruttata solamente per la produzione di acqua calda sanitaria, quindi
ti conviene valutare eventuali usi contemporanei. Con un solo bagno
23-24 kW sono pi� che sufficienti (ammesso che il calcolo per il
riscaldamento sia corretto), con due bagni propenderei per una 28 kW.
 
 
-- 
Paolo "Spino"

Calcoli completamente inutili, vai a occhio e poi puoi giocare sia sulla 
temperatura che sulle ore di lavoro della caldaia 
 

temperatura che sulle ore di lavoro della caldaia 
 
Se i termosifoni non sono dimensionati adeguatamente i locali non si
scaldano nemmeno se la caldaia sta accesa 24h/24.
E' importante calcolare il fabbisogno termico, ma bisogna calcolare di
conseguenza anche gli apparecchi che devono trasferirlo ai locali, i
termosifoni appunto.
 
-- 
Paolo "Spino"

 temperatura che sulle ore di lavoro della caldaia
 
 
ma va..... non diciamo scemate... puoi dire che tu a occhio sei
capace di calcolare gli elementi radiatore e che se sbagli
ma ti piace giocare su settaggi mandata e orari di funzionamento
riesci a scaldare a occhio....
 
ma non puoi dire che sono inutili.... sennï¿œ tutti quelli li fanno i 
calcoli ? proprio per non andare a occhio e non giocare sui capricci del 
tempo.
 
ciao
 
mario