Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [OT] perdita d'acqua che blocca la caldaia

Ho scritto OT perché penso non sia un problema da risolvere col 
fai-da-te ma spero di trovare utili suggerimenti.
Abbiamo traslocato da poco riuscendo lasciando il precedente bilocale 
alla cognata, zitella quarantenne. Conoscendo il personaggio, abbiamo 
fatto installare una caldaia nuova, perché la precedente aveva una 
piccola perdita d'acqua che ci obbligava a lasciare un secchio a terra 
nel suo vano ripristinando con la manopola la pressione dell'acqua ogni 
due settimane giorni circa.
Ebbene, il problema del calo di pressione c'è ancora, anche con 
frequenza più ravvicinata. La cognata ovviamente non controlla nulla e 
si ritrova con la caldaia in blocco per mancanza di pressione. Chiamato 
nuovamente l'idraulico che ha sostituito delle valvole ai termosifoni, 
perché secondo lui marce, e di nuovo il problema si ripresenta. Non 
passa una settimana senza che non si debba far risalire la pressione 
dell'acqua nella caldaia sul terrazzo. L'idraulico dice che non sa più 
cosa fare. E io cosa dovrei dire, che ne so meno di lui?
Come si cerca questa maledetta perdita d'acqua?

Mirko ha pensato forte :

guarda se hai macchie di infiltrazioni da qualche parte, o se le ha 
qualche vicino.
-- 
It's the harbinger of change; but most people don't recognize it.
http://tinyurl.com/244cwv8

> Come si cerca questa maledetta perdita d'acqua?
mi sembra evidente che la perdita di pressione avviene lungo la tubazione 
dove non è possibile controllare ovvero nella parte murata della stessa.
il preludio ad un rifacimento completo dell'impianto in poche parole...
ciao.
Lo 

 Come si cerca questa maledetta perdita d'acqua?
Visto che ti hanno già dato un paio di spunti, aggiungo il mio. Il
quale, per non essere un clone, è un po' machiavellico: una crepa
nello scambiatore di calore della caldaia (o una saldatura crepata).
La pressione a freddo è di solito bassa (attorno a un bar) e la
saldatura crepata, a freddo, tiene.
Quando il bruciatore parte, la pressione aumenta e c'è una leggera
perdita (dalla crepa) che però non si nota in quanto il calore fa
evaporare l'acqua persa (che è già calda).
All'inizio la pressione cala poco in quanto il vaso di espansione (di
solito precaricato a 1 bar) rimette in circolo un po' d'acqua. Poi,
però, non c'è più trippa per i gatti e la pressione cala sul serio.
Chiaro che ho cercato di immaginare qualcosa di poco probabile, visto
che i due "colleghi" hanno probabilmente ragione.
ciao, ziggio

 qualche vicino.
Non ci sono macchie visibili.

 il preludio ad un rifacimento completo dell'impianto in poche parole...
Non esiste nessun sistema per capire dove sta la perdita nell'impianto?

 nello scambiatore di calore della caldaia (o una saldatura crepata).
Cioè intendi una parte della caldaia? E' nuova! Se invece intendi una 
crepa nel tubo immediatamente fuori la caldaia che entra nella caldaia, 
potrebbe anche essere ai miei occhi di ignorante in materia, così si 
spiegherebbe perché passando da una caldaia vecchia (che ogni giorno 
perdeva due dita d'acqua in un secchio) ma "reggeva" due settimane di 
fila a una nuova che non perde a occhio come la precedente la pressione 
ha bisogno di essere ristabilita dopo soli 4/5 giorni. Forse la crepa si 
è allargata durante l'installazione della nuova caldaia?
In ogni caso, come si fa a verificare una crepa nello scambiatore? C'è 
un sistema sicuro? (nel senso di certo, definitivo)? Grazie.

 un sistema sicuro? (nel senso di certo, definitivo)? Grazie.
L'unica è verificare a caldaia aperta. Cosa riservata ai tecnici
autorizzati.
Però 1: tieni presente che le probabilità che sia quello sono poche-a-
tante (anche se al momento non mi viene in mente null'altro).
Però 2: visto che tua cognata è "zitella" e "quarantenne", le visite
settimanali dell'idraulico potrebbero offrire altri vantaggi. ;-)
ciao, ziggio

"Mirko" <mi...@no.no.no.net.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:4cee4b47$0$6837$5fc...@news.tiscali.it...

semplice
spegni la caldaia
scarica la pressione da uno dei termosifoni
svita uno dei rubinetti di scarico aria o un tappo superiore del termosifone
con un tubicino ( ex deflussore per flebo ) svuota a sifone un po di acqua
metti 2 grammi di  fluorescina ( floresceina sodica ) nel circuito
rimetti il tappo e ripristina la pressione
dopo una settimana fai un giro di tutti i raccordi illuminando con una 
lampada ad ultravioletti oppure blu
http://cgi.ebay.it/REVOLTEC-NEON-KIT-CCFL-UV-2X10-CM-MODDING-ULTRA-VIOLET-/200391310181?pt=modding&hash=item2ea840bb65
la perdita la vedi ad occhio nudo perche la fluorescina anche secca brilla 
quando la colpisci con gli UV  !
se non trovi la fluorescina puoi usare questo, il migliore é il verde e il 
viola che brillano molto con luce UV
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_materiale-assemblaggio_feser_one.aspx
in casi di emergenza qualcuno ha usato anche gli evidenziatori viola o verdi 
( ne servono almeno una decina svuotati e miscelati con 1 litro di acqua ) , 
ma per un circuito grosso tanto vale comprare il liquido reattivo apposito 
linkato sopra
e digli al tuo idraulico che queste cose le dovrebbe sapere !!!
ciao
S B
 

 è allargata durante l'installazione della nuova caldaia?
Mmm... nuovi dettagli, preziosi, direi. Probabilmente hai una serie di 
bolle d'aria (entrate grazie alle perdite della vecchia caldaia... acqua 
esce = aria entra) in giro per l'impianto. Ci vorrà un po' di pazienza e 
per qualche settimana provvedere a sfiatare tutti i termosifoni 
dell'impianto, riportando in pressione subito la caldaia. A seconda della 
disposizione e lunghezza dei tubi, la cosa può richiedere 1-2 tentativi o 
molti di più...
Naturalmente si può dare il caso di una caldaia difettosa o di 
un'installazione non adeguata. Ma comincerei dalle cose più semplici.
E... no, andando oltre la pressione massima ammessa non si risolve il 
problema più velocemente. Anzi: le bolle nell'impianto diventano più 
piccole e magari fan più fatica a trovare la strada per una valvolina di 
sfiato. 
-- 
Ciao!
Stefano