Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rumore termosifone: atto finale!

Si è scoperto il problema!
Il rumore sordo parte dal locale caldaia. Toccando il tubo della
mandata del riscaldamento si sente che vibra, ho l'impressione che
questo rumore si trasferisca in tutta la casa. Il rumore infatti non è
soltanto in prossimità dei termosifoni ma anche nel collettore.
A questo punto non ho assolutamente idea di come poter evitare questa
vibrazione. Anche stringendoli forte con la mano non riesco a far
smettere la vibrazione e quindi il rumore. Avete qualche suggerimento?
Grazie e scusate per il numero infinito di messaggi. Mi saprò
sdebitare al più presto non appena si parlerà di progettazione solai
tetti e qualsiasi altra cosa in legno!
Ciao a tutti,
Francesco

il 07/12/2005 9.51 Fralegname ha detto:

Devi utilizzare dei giunti antivibranti, 
http://www.pettyurl.com/uh
Chiedi all'installatore, o ad un idraulico, vedrai che risolverai il 
problema ;)
Se Vedemmu,
   Gian

 ha scritto nel messaggio 
news:1133945467.2...@g49g2000cwa.googlegroups.com...
Si è scoperto il problema!
Il rumore sordo parte dal locale caldaia. Toccando il tubo della
mandata del riscaldamento si sente che vibra, ho l'impressione che
questo rumore si trasferisca in tutta la casa. Il rumore infatti non è
soltanto in prossimità dei termosifoni ma anche nel collettore.
Due sono le possibilità: la pompa dell' acqua ha il rotore danneggiato e 
squilibrato oppure pieno di detriti, oppure la caldaia lavora con scarso 
eccesso di aria e va in "Humming" .
Nel primo caso smontare e verificare; nel secondo misurare il CO, se va 
sopra i 1000 ppm ridurre il gas al bruciatore etc. etc.
ciao
G.C. 

grazie mille, mi sei stato di grande aiuto. mi sembra strano che
l'idraulico l'anno scorso non ne abbia montati al momento di rifare
l'impianto... stupido io a non controllare bene!

il tecnico è venuto due giorni fa e ha diminuito il gas al bruciatore,
ma il rumore è purtroppo rimasto.

 ha scritto nel messaggio 
news:1133947097.0...@g43g2000cwa.googlegroups.com...
il tecnico è venuto due giorni fa e ha diminuito il gas al bruciatore,
ma il rumore è purtroppo rimasto.
Smonta la pompa...
G.C.

 Smonta la pompa...
Potrebbe rallentarne la velocita' e verificare se il rumore diminuisce. 

 Potrebbe rallentarne la velocita' e verificare se il rumore diminuisce.
bisogna vedere se è del tipo a multipla velocità, altrimenti è impossibile o 
quasi (inverter esterno).
G.C. 

 l'impianto... stupido io a non controllare bene!
Comunque il fatto che la caldaia trasmetta questa vibrazione e' una
anomalia della caldaia stessa che va risolta.
Come ti e' stato detto, fai controllare la pompa dell'acqua che e' quasi
sicuramente la causa del problema.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

gian_74 ha scritto:

ho avuto anch'io un problema simile:era dovuto alla valvola 
posta sul collettore dove ci sono le elettrovalvole di mandata 
verso i radiatori:e' stato sufficiente regolarla fino alla 
scomparsa del rumore.
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it