Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegamento interruttore + presa di corrente

Dal muro mi escono 3 fili: 2 blu + 1 nero.
A questi vorrei collegare un unico "dispositivo" che ha un interruttore (per 
la luce della stanza) + una presa di corrente.
Ricordo che anni fa c'era quindi la cosa è fattibile, ma non ho idea di come 
erano collegati i cavi.
Grazie per ogni aiuto
antonio 

Antosto ha pensato forte :

Presumibilmente, un blu è fase entrante e uno uscente. Dovresti 
identificare l'entrante perchè c'è tensione, quindi illumina il 
cercafase.
A questo punto colleghi quel blu e il nero alla presa. Entrambi i blu 
vanno collegati all'interruttore.
A dire il vero, mi sembra che manchi la terra (giallo/verde), per fare 
un bel lavoro...
Alberto
-- 
Thomas Fuller: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose 
perchè avevano troppa paura per scappare.

Antosto wrote:

Sarebbe stato interessante sapere come e dove sono/erano collegati questi 3 fili; molto difficile aiutarti, dovresti avere almeno un tester se sono li penzoloni.
Qui è spiegato come aggiungere una presa ad un interruttore:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/le%20vostre%20curiosita.html
ma non sono sicuro che il tuo fosse stato un interruttore, magari è/era un deviatore
-- 
Marco DeMa

 come erano collegati i cavi.
Ma sei sicuro? A me da l'idea di fili per il collegamento di un deviatore.
Abbiamo a disposizione un tester?
-- 
Giorgio

 Abbiamo a disposizione un tester?
si, sicuro al 100&.
posso procurarmelo, che dovrei misurare e come?
ciao e grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ma non sono sicuro che il tuo fosse stato un interruttore, magari è/era un
deviatore
scusa, ma non conosco la differenza.
comunque era l' unico modo per accendere la lampadina centrale della
stanza, non ci sono altri interrutori in giro.


 un bel lavoro...
no, la terra non c'è proprio e come detto sopra credo sia il motivo delle
scossette che ogni tanto mi piglio (sono solito montare/smontare PC in
quella postazione)
ciao


 un po, siamo sicuri ???
Se non ci fidiamo piů neanche del cercafase dove andremo a finire? :-)
Vai tranquillo, garantisco io.
OCCHIO: il filo lo devi toccare SOLO con la  punta  e tenere il pollice 
appoggiato sulla capocchia del cacciavite.
Ogni movimento distratto o maldestro non č ammesso.
-- 
Fabbrogiovanni 

 posso procurarmelo, che dovrei misurare e come?
Uhm... come? Siamo sicuri che non ti fai male?
Comunque ci serve conoscere la tensione misurata tra blu1-nero, blu2-nero, 
blu1-blu2. Magari anche tra questi e terra. Tester su VAC, fondoscala >250V. 
Ovviamente non devi toccare parti in tensione. Consiglio: spegni 
l'interruttore generale (o il contatore), spella i tre fili, metti tre 
morsetti. Ridai tensione ed infila i puntali nei morsetti. Anche se si 
muovessero i fili, non faresti cortocircuiti.
Altre domande:
-di che sezione sono i fili attualmente presenti? e nella presa dove c'è 
anche il conduttore di protezione (= la terra)?
-si infilano tutti nello stesso tubo?
-sarebbe possibile portare tre nuovi fili da una presa già funzionante?
-- 
Giorgio 

Antosto ha scritto:

ipotesi: la luce in quella stanza da quanti punti la accendi? supponiamo 
che sia solo uno e che i tuoi 2 blu e il nero siano una antica 
deviata.... per poter accendersi la luce uno dei blu deve essere 
cortocircuitato con il nero altrimenti la luce non si accende.
se così non fosse ci devi dare qualche aiutino.... la stanza è una 
camera da letto? da dove accendi la luce quanti fili ci sono e di che 
colore? Se c'era la presa e il comando luce, dubito che sia una deviata
-- 
"nao encha o saco, to de ferias!!!"
http://www.cremnagodrinkmen.com