Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fusibili da 400V

Ho comprato un portafusibile della Bticino, ma i fusibili che monta 
sembrano essere rari (32x8 mm).
Ho torvato qualcosa ma con tensione nominale di 400V
 
Ora mi chiedo, se monto un fusibile 400V 10A e lo faccio lavorare a 
240V, con che corrente si fonderà?
 
Ragionando in termini di legge di Joule, il calore prodotto è R*I^2*t e 
quindi la tensione non sembra entrarci nulla, ma la cosa non mi 
convince. Dove sbaglio? (se sbaglio)
 
 

 convince. Dove sbaglio? (se sbaglio)
 
Da nessuna parte: non c'entra nulla, se non nella tenuta dell'isolamento
 
 
 
sandro

 convince. Dove sbaglio? (se sbaglio)
 
Non sbagli.
La tensione nominale deve essere uguale o superiore alla tensione di 
rete su cui il fusibile è montato.
 
Quando il fusibile si interrompe ai suoi capi hai la differenza di 
potenziale di rete ... e il fusibile deve essere in grado di mantenere 
l'isolamento.
Quindi 400 volt è meglio di 240.
 


E' un problema di inibizione d'arco quando avviene la rottura (fusione), 
anche chi ti ha detto che non sbagli non ha capito che a volte le formule 
per chi ha poco intuito servono solo a confondere le idee.
 
In questo caso una cosa che puo' apparire banale è molto complessa da 
parametrizzare e garantire. 
 
 

 parametrizzare e garantire.
 
 
Beh le Norme danno una mano in questo... magari non e' un risultato da 
farmacista, ma ci si sta dentro bene :0)
 
tutto sta a capire che il fusibile mentre e' formidabile nell'intevenire 
in caso di corto circuito, se la cava peggio in caso di sovraccarico 
perche la sua corrente di funzionamento (intervento entro un'ora) e' 
pari a If=1,9*In mentre quella di un magnetotermico e paria If=1,45*In
 
quindi mentre le Norme ammettono un periodo di sovraccarico per i cavi 
in PVC di 1,45*Iz (Iz=portata del cavo nelle condizioni di posa) e con 
in magnetotermici ci si rientra benissimo, per fare la stessa cosa con 
con i fusibili e' necessario usarne uno di calibro inferiore.
 
la relazione e' questa:
 
Ib <= In <= Iz
 
    (Ib=corrente convenzionale del carico)
    (In=corrente nominale della protezione)
    (Iz=portata del carico in condizioni effettive di posa)
 
che per un magnetotermico diventa:
 
Ib <= In*1,45 <= Iz*1,45
 
mentre per un fusibile...
 
Ib <= In*1,9 <= Iz*1,45
 
--------------------------------------
 
bye
 
 
 


 
Alla fine ad asciugatrice e lavatrice (che assorbono intorno ai 1800W la 
prima e qualcosa meno la seconda, pur avendo spina da 16A, metterò un 
fusibile da 10A (il magnetotermico che alimenta entrambe è da 16A).
 

 prima e qualcosa meno la seconda, pur avendo spina da 16A, metterò un 
 
Ma con 6euro prendi un magnetotermico al Merlino ... chi te lo fa
 fare di usare fusibili?
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Forse faccio bene a dirlo e forse no, ma se il tuo impianto e` a posto, 
ha cioe` le protezioni coordinate con la sezione minima dei cavi, il 
fusibile` e` inutile... anzi serve solo a procrastinare i tempi di 
ripristino, perche` in caso di intervento per c.c.t.o.,  sara` piu` 
veloce del magnetotermico a monte e come spesso succede non ricorderai 
dove hai archiviato quelli di scorta :-)
 
bye
 
 


Oggi al lavoro ho voluto guaradre in magazzino quel tipo di fusibile.
Io non ho trovato gli "8x32", solo "8,5 x32", marca Wimex, 10A e 16A.
Nemmeno c'è scritta sopra la scatola la tensione massima di funzionamento!!!
Devono essere proprio rari, perchè di tutte le altre misure (dai micro ai 5x20 fino ai TG3) ne ho decine di misure,  mentre di quelli ho solo quei due valori.

 Io non ho trovato gli "8x32", solo "8,5 x32", marca Wimex, 10A e 16A.
 
beh forse avrai solo quei calibri perche` ormai i fusibili non si usano 
che su applicazioni particolari (un classico era accoppiato ad un tele 
salvamotore per la protezione da corto)... ad ogni modo la Siemens li 
costruisce/commercializza in taglia 8x32 da 2 a 20A
 
https://w5.siemens.com/italy/web/bassatensione/prodottidibassatensione/fusibili/Documents/cilindrici_tecnico.pdf
 
 
bye
 
 

Il 22/05/2017 12:37, Tizio.8020 ha scritto:

Il portafusibile è il Bticino AM5089, i fusibili della Bticino sono da 
8,5x31,5mm

 8,5x31,5mm
 
si e` un modulo per serie componibile Matix 
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-AM5089-IT
 
con fusibile da 16A  taglia T/6
 
Probabilmente Tizio.8020 ha solo quelli da 16A e 10A per l'uso su 
portafusibili in ambito civile (da mettere accanto alla presa, ma sono 
ormai eredita` del passato)
 
bye

 ormai eredita` del passato)
 
...ancora del presente, in certi casi.
 
A proposito: suggerimenti, su dove trovarli a prezzo decente?
Non credo che mezzo mm in piu', sia un problema
 
 
Fabrizio