Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: modulo gsm per caldaia a pellet

Il mio impianto di riscaldamento utilizza una caldaia a pellet da 28 kw.
Utilizzando la casa saltuariamente e vorrei utilizzare un modulo gsm per avviarla, fermarla o avere informazioni di eventuali blocchi per non avere sorprese quando ci vado.
La ditta della caldaia fornisce su richiesta un modulo gsm che fa queste cose a "solo" 480 euro.
Visto la botta ... visto che in quel punto la ricezione con il cellulare non è ottima volevo sapere se posso cercare un modulo anche di altre marche o è meglio restare sul quello originale? Gli attacchi sono standard? Se la ricezione dovesse risultare impossibile posso collegarlo all'impianto fisso?

Il 04/12/18 09:34, zut ha scritto:

Io fossi in te cercherei prima di tutto di farmi un'idea su come 
funziona il sistema originale, fatti mandare quante più info riesci 
dall'azienda produttrice poi avendo la caldaia fisicamente a portata di 
mano beh... butta un occhio per capire se ci siano delle uscite da poter 
comandare esternamente!
 
Ci sono marche di caldaie a gas come la Vaillant che hanno un loro 
sistema con un loro gatway per dialogare tra l'altro senza fili e li' 
purtroppo da quello che mi è dato capire non puoi fare nulla...
 
Saluti.
^Bart

 blocchi per non avere sorprese quando ci vado. La ditta della caldaia
 
  Io ho una situazione simile alla tua, caldaia in casa di montagna
(pure nel mio caso malservita dal segnale cellulare) che accendo (e con
essa il riscaldamento) il giorno prima di arrivare. Ho risolto con un
"interruttore GSM" comprato su ebay, dalla cina, pagato meno di 20 euro:
via chiamata o anche sms si puo' attivare, disattivare, interrogare per
sapere lo stato. E' pure dotato di una antennina esterna da applicare al
meccanismo e, credo, tramite una prolunga non fornita si puo' piazzare
dove meglio prende il segnale.
 
  Unica cosa non segnala il blocco della caldaia. Non so se si possa
risolvere, per quanto mi riguarda la differenza di costo era talmente
alta che non mi sono nemmeno posto il problema. Se arrivo e trovo freddo
(mai successo, peraltro) adopero temporaneamente le stufette elettriche.
 
  Somiglia molto a questo, evidentemente i prezzi sono aumentati...
 
https://tinyurl.com/y9rd5w23
 
 
  Ho anche visto che ce ne sono con sensore di temperatura e relativi
avvisi, tipo questo:
 
https://tinyurl.com/y9448oy9
 
 
  che potrebbe segnalarti un eventuale blocco caldaia (calo di
temperatura) pero' mi pare funzioni via wifi e non col cellulare.
 
  HTH,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 dovesse risultare impossibile posso collegarlo all'impianto fisso?
 
Di standard non c'è niente, purtroppo, alcune stufe hanno il collegamento predisposto per un contatto esterno di accensione/spegnimento, altre utilizzano un protocollo proprietario sul quale non danno informazioni.
In genere un modulo GSM non può essere collegato alla linea fissa, serve un modulo specifico.
Se hai una connessione internet puoi usare un modulo relè WiFi per chiudere il contatto.
 
Aldo

 funziona il sistema originale, fatti mandare quante più info riesci 
 
Più di tanto purtroppo ...
http://www.mescolicaldaie.it/prodotto/modulo-gsm/
 
 
da quello che vedo il modulo va alimentato a 220V e collegato ad una porta RS232 e va inserita una sim. Sul manuale è anche scritto che "per abilitare la gestione del modem contattare il nostro centro assistenza".
Nel messaggio che arriva verrà indicato lo stato di funzionamento, la temperatura dell'acqua in caldaia ed eventuale codice di allarme avvenuto.
 
 
 

 
http://www.mescolicaldaie.it/prodotto/modulo-gsm/
 
 
Io ero nella tua stessa situazione e ho risolto collegando i contatti di un relè  in parallelo al pulsante di accensione di emergenza.
Per monitorare il funzionamento ho inserito un misuratore di consumo, il Sonoff POW, che a breve sostituirò con uno Shelly. Puoi anche monitorare la temperatura ambiente, ma prima che inizi a salire ci vuole mezz'ora, il consumo è immediato.

 temperatura) pero' mi pare funzioni via wifi e non col cellulare.
 
 
Volevo proprio orientarmi verso una cosa simile. In pratica all'arrivo di un sms chiude un contatto mentre all'arrivo di un altro lo apre ( o viceversa). Funziona così?
Quindi io dovrei trovare lo schema di collegamento della presa RS232 e agire di conseguenza.

 Per monitorare il funzionamento ho inserito un misuratore di consumo, il Sonoff POW, che a breve sostituirò con uno Shelly. Puoi anche monitorare la temperatura ambiente, ma prima che inizi a salire ci vuole mezz'ora, il consumo è immediato.
 
Nella mia caldaia per accendere devo premere una volta il pulsante per attivarlo poi tenerlo premuto per qualche secondo per accendere. Idem per spegnere.
Riuscirei a farlo con questo sistema? Uno Shelly di cosa si tratta e quali sono le differenze?
 

 Riuscirei a farlo con questo sistema? Uno Shelly di cosa si tratta e quali sono le differenze?
 
Se non hai possibilità di termostato esterno, non puoi fare nulla.
Dovresti modificare l'interno, oppure mettere un pistoncino che preme il
pulsante :)
Son cose che dubito tu possa fare per norme che non conosco :)
Mettere un pistoncino teoricamente lo potresti fare (in pratica per le
norme  non lo so) con un interruttore wifi tipo lo shelly. (dovrebbe
avere contatti che non dipendono dalla 220).

 collegamento della presa RS232 e agire di conseguenza.
 
  Si, puoi commutare l'interruttore da aperto a chiuso con una chiamata
o un sms e puoi interrogare lo stato (aperto/chiuso) inviando un sms
con apposita password. Le istruzioni sono abbastanza chiare e il tutto
si gestisce facilmente.
 
  Per i contatti, senza toccare la caldaia ho piu' semplicemente
collegato l'interruttore GSM alla fase della 220V che alimenta la
caldaia, come fosse un interruttore normale: la caldaia a cose normali
non e' alimentata e non consuma nulla, quando "la chiamo" si chiude il
contatto e la caldaia si accende. Lasciandola impostata su "inverno",
col termostato in casa regolato ovviamente, parte anche il riscaldamento
e io trovo la casa calda.
 
  Per evitare gelate (a caldaia spenta ovviamente non funziona
l'antigelo automatico) sempre su ebay ho comprato un cavo riscaldante
che ho attorcigliato attorno alle serpentine.
 
  Al momento mai un problema.
 
  Se servono altre informazioni, sono a disposizione. :-)
 
  Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 collegato l'interruttore GSM alla fase della 220V che alimenta la
 
  Vedo in altro messaggio che l'accensione della tua caldaia e' un poco
laboriosa, non so se col mio sistema ti funzionerebbe. Mi sa che ti
conviene capire quale e' l'on/off della rs232 e sfruttare quello. :-o


 Quindi io dovrei trovare lo schema di collegamento della presa RS232 e agire di conseguenza.
 
E cosa ci fai dello schema elettrico se non conosci il protocollo?
 
Davide.

 E cosa ci fai dello schema elettrico se non conosci il protocollo?
 
Non dovrebbe funzionare con un semplice contatto aperto chiuso? Oppure vuole una serie di impulsi codificati?