Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto idrico: problema pressostato Lowara-Domino

Avevo girato la richiesta su forum dedicato ma, non avendo ricevuto
risposta, provo qui magari trovo qualche competente.
All'uscita del serbatoio di accumulo dell'acqua c'è il
flussopressostato in oggetto:
http://www.gamma3ecologia.com/LOWARA/DOMINO.htm
nel mio caso non c'è autoclave ma è collegato direttamente alla pompa.
Da un po' di tempo parte con ritardo e la cosa sembra essere aumentata
negli ultimi mesi.
Se provo ad esempio a tirare lo sciacquone del wc nel 2° piano,
passano una ventina di secondi prima che arrivi l'acqua alla solita
pressione (3 bar).
Per velocizzare la cosa devo provare ad azionare + volte i rubinetti
del lavandino o bidet. Quando l'acqua arriva tutto ok, se si chiude il
rubinetto e passa un po' di tempo, solita solfa. Al primo piano la
cosa è meno evidente.
Il pressostato si è rincoglionito con l'età? (8 anni)
La scheda elettronica funziona regolarmente; l'ho smontato ma, oltra
ad una membrana di gomma con una molla, non ho trovato parti inceppate/
ostruite. E' la membrana che, col tempo, diventando meno sensibile
produce tali ritardi?
Dato che un affare simile di altra marca costa sui 60€, conviene
rimetterlo nuovo o si puo' intervenire in qualche modo?
grazie
Costas


nessuno che conosca questi affari?
bye
Costas

 wrote:

nessuno che conosca questi affari?
bye
Costas

giusto per aggiornare questo thread, avendo risolto il problema
pressostato, dato che spesso si trovano in rete domande simili.
Come ho risolto? semplice cambiandolo :-)
Da quanto mi ha detto il tizio dell'assistenza, questi affari, che
funzionano muovendo un'elettrocalamita a comando della scheda
elettronica facendo passare o meno acqua, dopo alcuni anni d'utilizzo
si starano e cio' determina il ritardo del pistoncino.
Ho provveduto a sostituirlo con uno simile, preso a 48€, ed ora tutto
funziona a dovere.
Fatto 100 il lavoro complessivo, direi che il 70% se ne va solo per
svitare e rimettere i raccordi con la pompa e serbatoio, per cui non
mi son messo a fare tanti esperimenti per vedere se, dopo, pulizia, il
vecchio partiva ancora con ritardo.
Per ora rimarra' lì in caso d'emergenza, tipo: sei a capodanno e ti si
rompe improvvisamente il pressostato.......;-)
QUella che segue è la foto del vecchio smontato col pistone
incriminato:
http://img811.imageshack.us/i/flussostatolowara.jpg/
bye
Costas

Il pressostato lowara domino che è in uso da circa dieci anni aprendo l'acqua parte dopo 10/15 secondi.Cosa posso fare?c'è qualcuno che possa darmi dei consigli ?grazie.

Cambiata la scheda nuova il motore non si ferma
 
 







Cambiata la scheda nuova il motore non si ferma
 
Anche il tuo invio di messaggi non si ferma.
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Cambiata la scheda nuova il motore non si ferma
 
non è che si capisca molto. tiro ad indovinare. Hai cambiato la scheda ad un press control ed il motore della pompa non si ferma mai. 
Se è cosi, sappi che la scheda del press control effettua due controlli per fermare il motore. il primo è sulla pressione. Avrai una brugola davanti o dietro la membrana, essa regola una molla. più la stringi e più tardi la pompa stacca (quando stringi imposti una pressione di lavoro più alta).
Il secondo controllo è sul passaggio di acqua. Il press control ha una valvola di non ritorno in ottone (di solito) e vicino un sensore, che rileva la sua posizione. Perchè? Perchè se anche l'acqua è in pressione, ma i rubinetti sono chiusi, oppure se l'acqua è finita proprio, la valvola torna in posizione di chiuso, cadendo giu per il suo stesso peso. ed in questo caso la scheda stacca il motore prima di bruciare tutto. 
sulla nuova scheda dovresti avere notato un sensorino piccolo piccolo, magari su piedini un pò lunghi, che va in un alloggiamento vicino alla valvola di non ritorno posta all'ingresso del press control. Controlla di non averla posizionata male. ciao.

 grazie
Nel pressostato si rompono con le vibrazioni i due bulbi in vetro posti lato saldature del circuito, cambiati quelli funziona tutto. Io  li ho cambiati prendendoli da un vecchio pressostato, ma non ho capito che tipo di sensori sono, misurata la resistenza mi da xxx Mega ohm, forse sono contatti aperti che si chiudono con la vibrazione, qualcuno ne sa di piu e dove trovarli?