Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: il quadro elettrico ha preso fuoco

Ciao un mio amico ieri sera mi ha telefonato che dal quadro elettrico 
composto dal termico e vari interruttori collocato in una cantina a livello 
del terreno quindi molto asciutta  è andato a fuoco lo stesso quadro ed e 
arrivato in tempo a bloccare il tutto prima che si propagasse a tutta la 
linea - Il quadro con l'impianto avrà due mesi di vita Ha  telefonato 
all'enel  gli hanno detto che il tutto è stato causato da un sovraccarico 
... ho i miei dubbi .. che ne pensate ?' grazie 

Tommaso Paparusso ha usato la sua tastiera per scrivere :

Che secondo me è stato causato da un sovraccarico, ovviamente dovuto al 
classico dimensionato sballato dei magnetotermici e dei cavi.
Tipo cavi piccoli sotto a magnetotermici grandi, poi uno ci attacca 
stufette, phon, condizionatori, aspirapolvere, il cavo si scalda, il 
magnetotermico se ne sta bello sereno perchè per lui quel carico fa 
ridere, e il cavo ad un certo punto dà fuoco a qualcosa (o a se stesso, 
nel caso estremo).
Alberto
-- 
Henry David Thoreau: L'uomo è tanto più ricco quanto meno costano i 
suoi piaceri.

Tommaso Paparusso ha scritto:

Gli interruttori dei quadri servono appunto a proteggerci da questa 
eventualità.
Però può innescarsi l'incendio per i morsetti dei cavi non serrati bene.
Gli elettricisti solitamente serrano i cavi molto bene ... chissà che il 
tuo amico non abbia fatto un po' di fai da te.
Ma la cosa è facile da verificare anche dopo l'incendio ... basta tirare 
i cavi e vedere se si sfilano dai morsetti.
In questo caso anche un carico normale può surriscaldare fino 
all'incendio gli interruttori.
Un'altra causa che mi è capitata in una perizia era un cavo troncato che 
faceva contatto di testa ... ma è una eventualità piuttosto rara.

 ha dciso di scrivere

Io opto per i morsetti lenti, i magnetotermici in genere sono da 5 e 16 A e 
se i fili sono bene proporzionati non dovrebbero MAI prendere fuoco.
I morsetti lenti sono una fonte di sciagure, qualunque elettricista lo sa e 
serra bene a fondo.
Oldman

 .... ho i miei dubbi .. che ne pensate ?' grazie
Chiedi a 'Voyager', Raidue.
Sicuramente ti risponderanno che sono stati i fantasmi...
-- 
http://hectorstravels.blogspot.com/
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:go4beo$4pt$1...@news.newsland.it...


 serra bene a fondo.
Perche'? Rischio di arco elettrico, o altro?
Trash

 La potenza dissipata fa aumentare il calore.
Non c'entra con l'incendio, mi dici come sei riuscito ad allegare un  ".png" 
al messaggio?
-- 
Fabbrogiovanni 


si, l'ho fatto involontariamente.
Non sapevo come scrivere I al quadrato, allora ho fatto copia incolla da del 
testo di un sito e mi č venuta quella roba :-)
ciao. 

 sa e serra bene a fondo.
Confermo anche io, la maggior parte dei guasti simili , li ho trovati 
per colpa di morsetti stretti male.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 colpa di morsetti stretti male.
Non solo gli elettricisti ma anche le casalinghe ormai sono informate.
Ho qui una spina volante, marca Selex (Famila) e sul retro del blister ci 
sono le istruzioni.
"Collegare i terminali del cavo ai morsetti, serrando fortemente le viti 
onde evitare pericolosi surriscaldamenti"
-- 
Fabbrogiovanni