Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettrico

Ciao,
sto sistemando un vecchio impianto elettrico a 380V.
Sono partito a valle dell'impianto per controllarlo e verificare quali cavi/pezzi 
cambiare.
Ho aperto un quadro elettrico alimentato da un cavo pentapolare (3F+N+T, 
diametro fili 2,5 mm2) ed ho misurato la tensione ai capi dei vari fili, 
tra le fasi mi segna correttamente i 380V, mentre tra fasi e neutro i 220V.
Lo strano è che collegando un trapano elettrico alla 220 il motore non gira 
e si percepisce solu un vago ronzio, collegandovi una radio, invece, il suono 
si avverte perfettamente.
Ho allora pensato che sia un problema di corrente ovvero che l'intensità 
della stessa sia bassa, a cosa può essere dovuto?
Personalmente ho addebitato la causa a possibili (forti) dispersioni - carichi 
in parallelo non ve ne sono - può essere corretto?
Altre possibili cause/misurazioni?
Grazie, ciao. Stefano.
 
 

e si percepisce solu un vago ronzio
 
Trapano rotto?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 a écrit dans le message de 
news:1c0fbbf63fbf08...@aioe.org...

Potrebbe essere il neutro interro a monte
trovi il 220 per ritorno da un carico qualsiasi
ma la corrente va giu
 

Prova ad attacare un lampadina da 100w
tra una fase e il neutro per vedere come si comporta
 


Visto che sembri pratico perchè non fai la stessa misurazione con il 
trapano in "funzione"....fallo per pochi secondi però e poi vai sempre 
più a monte fino a trovare il problema.
 
 
Ciao

 tra una fase e il neutro per vedere come si comporta
 
Si accende ma è fioca.
Ciao. Stefano.
 
 

 
 
Ciao, Stefano.
 
 

 
 
Stavo procedendo proprio in quel modo, purtroppo non vi sono prese a monte 
e devo connetterne una volante...il che rende lunga la misurazione.
Ciao, Stefano.
 
 


 
Mentre l'accendi... misura la tensione col DMM....
probabilmente avrai meno di 100 V!
Piů che un Neutro... avrai un filo... morto! 
 
 

 a écrit dans le message de 
news:1c0fbbf63fc308...@aioe.org...

Quindi hai prorio il neutro interrotto
 

 
 
In effetti, pensandoci, deve essere proprio cosě, fortunatamente l'impianto 
č pressochč esterno e potrň verificare facilmente.
Grazie, ciao. Stefano.
 
 


 
 
Un Ohmetro e un cavetto lungo e testi la continuità da un estremo all'altro.
SE fosse "interrotto" non si accenderebbe un tubo!
SE fosse "integro" avresti la 220 a piena potenza.
Il Neutro è pressoché una TERRA posta sul traliccio-cabina Enel.
Prova con una Fase e la tua Terra.
Probabile che tu abbia scambiato il Neutro Enel con la Tua Terra sbilacca! 
 
 


Se é interrotto a monte di un carico si accende vai tranquillo
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jh96cu$jej$1...@speranza.aioe.org...

Me lo puoi spiegare "come"?
Filo "interrotto" significa "NON continuità"...
se non c'è continuità sul Neutro... COME farà la Fase 380 diventare monofase 
220?
Per opera dello spirito santo?
Oppure mi "sfugge" qualcosa?
 
 
 
 

 Oppure mi "sfugge" qualcosa?
 
In rete ho trovato questo: 
http://goo.gl/9VTlA
 
č interessante e non lo sapevo, lo studierņ meglio.
Ciao, Stefano.
 
 

fate molta attenzione al neutro!!!
moltissima!!
 
ad un conoscente a causa della sconnessione del neutro si e' bruciato
tutto quello che era collegato all'impianto elettrico
aveva in una villa un contratto da 18kw trifase
la monofase veniva presa ovviamente tra fasi e neutro, ebbene a causa
di un morsetto serrato male, si e' staccato il neutro, si e' creato un
neutro virtuale e si e' bruciato TUTTO quello che era collegato alle
prese 220v.. si sono salvate solo quelle che andavano a 380 (pompe,
motori ecc)
 
fate attenzione al neutro virtuale, io per sicurezza nel garage mi
sono fatto portare una linea trifase e un'altra monofase che parte
direttamente dal contatore trifase, per evitare ogni problema
(sperando che il problema non avvenga sulla rete enel, in questo caso
sono cavoli amari per tutti)


Sei sicuro di sapere come funziona la trifase ?
hai mai vissuto questo tipo di esperienza ?
http://sp4rrow06.com/lmp.png
 
provalo e vedrai ..
 
 


Da sistemare subito.
il neutro interrotto č una cosa potenzialmente pericolosa.
Succede che 2 carichi monofasi possono essere in serie sulla 380.
Puň succedere che il piů piccolo si fulmini.
Capita anche sulle linee di distribuzione.
ciao.
 
 
 


é quello che cercavo di far capire dall'inizio
ciao