Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone che si accende da solo

Tra due giorni devo partire ed il mio tecnico non ha nessuna voglia di 
venire a casa mia.
Dunque, ieri mi sono accorta che i termosifoni erano accesi anche se non 
bollenti, e' la prima volta che mi accorgo di ciň, ma mia figlia mi ha detto 
che l'altro giorno ci aveva fatto caso lei.
La caldaia (Baltur) č posizionata sulla leva estate, quindi non č...il 
programmatore č su Off, e comunque con la caldaia sulla leva estate non puň 
funzionare.
AIUTO, che puň essere? 

 AIUTO, che può essere?
Immagino che la caldaia serva anche a produrre acqua calda...
Può capitare iun alcune caldaie che, se il circuito dei termosifoni non è
fisicamente chiuso con le valvole, per moti convettivi l'acqua calda
generata per scaldare il circuito sanitario "viaggi", pur a pompa spenta,
nel circuito dei caloriferi.
A casa mia, ad esempio, succede sempre d'estate nel calorifero del
bagnetto soprastante al vano caldaia, che può diventare anche bollente...
La soluzione ovviamente consiste nel chiudere le valvole dell'impianto dei
termosifoni.
-- 
Saluti           NuovoMedioevo
******************************************************
Non esiste uomo il cui tempo sia tanto prezioso, da non potersi
fermare un attimo a raddrizzare un chiodo ancora buono.
*******************************************************
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 termosifoni.
Si, ma non era mai successo fino ad ora! 

 writes:
s> Dunque, ieri mi sono accorta che i termosifoni erano accesi anche se
s> non bollenti, e' la prima volta che mi accorgo di ciò, ma mia figlia
s> mi ha detto che l'altro giorno ci aveva fatto caso lei.
Il sintomo e` quello di un blocco in posizione intermedia (se esce acqua
calda  dai rubinetti)  o in  posizione riscaldamento  (se non  esce piu`
acqua calda dai rubinetti) della valvola a tre vie.
In questo caso l'acqua scaldata dalla fiamma non si limita a passare nel
boiler ma  passa anche nell'impianto di riscaldamento  col risultato che
descrivi.
La causa puo` essere un guasto della valvola stessa (ad es. bloccata dal
calcare) o dell'attuatore, oppure essere stata posizionata per errore in
posizione intermedia e  li` bloccata: molte, se non  tutte, le valvole a
tre vie hanno  una levetta apposita, che serve  a spartire l'acqua calda
tra  riscaldamento e  sanitario  in caso  di  guasto. Se  e` cosi`,  nel
libretto di istruzioni della  caldaia c'e` scritto come bloccarla/sbloc-
carla. Oppure staccate l'attuatore e  smuovete il pistone che comanda la
valvola nel caso  sia bloccata dal calcare (e'  piu` difficile a descri-
versi che a farsi).
E'  capitato lo  stesso  anche a  me,  a seguito  di  un intervento  per
cambiare l'elettrovalvola/modulatore  del gas:  il tecnico ha  provato a
sentire se la valvola  a tre vie si muoveva bene e  non si e` accorto di
averla bloccata in posizione intermedia. Me ne sono accorto io quando ho
sentito i termosifoni caldi: fortuna che gia` sapevo del "trucco"...
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 /Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e       \
| System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali |
 \
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy  /

 acqua calda dai rubinetti) della valvola a tre vie.
.. semprechè la valvola a tre vie ci sia.
Molte caldaie non ce l'hanno, delegando la gestione del flusso alle due
pompe.
