Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema con scarico lavatrice e condizionatore...

Salve, da più di un anno (ahimè negli ultimi mesi ho avuto altri problemi più importanti da risolvere) nell'oblò della lavatrice trovo acqua. Inizialmente credevo fosse causato della mia lavatrice (per altro acquistata da poco più di un anno), ma il tecnico della lavatrice ha detto che non dipende da essa in quanto l'acqua risale a lavaggio concluso, anche dopo vari giorni dalla mia ultima lavatrice, e che, accadendo ciò anche con l'impianto dell'acqua chiuso, dipende dalla colonna di scarico.
 
Ho chiamato un idraulico che ha provato con una pompa a sifone (grande, di quelle professionali), ma il problema si è ripresentato da lì a pochi giorni...
 
Facendo mente locale sul periodo di inizio del problema, ho pensato che potesse essere legato all'arrivo di nuovi inquilini del piano di sotto.
 
Parlando con loro ho saputo che allo scarico della lavatrice, avevano fatto collegare lo scarico dell'acqua del condizionatore.
 
Mi chiedo se ciò possa essere motivo della risalita dell'acqua nella mia lavatrice. 
 
Tra l'altro io abito al 2° piano e sopra di me ci sono  altri 5 piani... quindi con lo scarico di altre 5 lavatrici.
 
Grazie a chi vorrà rispondermi.

 
 
Non sono un esperto e parlo ad capocchiam pertanto aspettati
 pareri più autorevoli. l'idraulico che hai chiamato, non ti ha
 proposto una valvola di non ritorno sullo scarico della
 lavatrice?
-- 

Ciao Giorgio.
Il primo idraulico no, ma un altro muratore-idraulico di mia conoscenza che chiamai successivamente, mi disse che si poteva pensare ad una valvola di non ritorno, ma che a causa del poco spazio (la lavatrice è in un vano in balcone) non c'era spazio per metterla.

patrizia...@gmail.com
 ha detto questo martedì :

Anche io, come Giorgio, non sono un esperto di scarico lavatrici, ma 
provo a proporre questa:
https://www.amazon.it/VALVOLA-SFIATO-ANTIRITORNO-per-lavatrice/dp/B00CQHG4SM
 
 
Nel poco spazio ora ci sta il tubo flessibile di scarico, giusto?
Uno zàc al tubo, nella posizione che riteniamo più comoda, inseriamo la 
valvola, due fascette, le tiriamo senza esagerare e abbiamo inserito la 
valvola di ritegno.
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
Con 24 mila lireeeeee
Mi compro un paio di bluejeans
Una camicia tutta ro-osaaaa
E una puttana per moro-osaaaaa

  nell'oblò della lavatrice trovo acqua. 
 
Dove è collegato il tubo di scarico della lavatrice, 
nel muro o allo scarico di un lavandino?
E in quale colonna scarica, quella del bagno o quella della cucina?
Il tubo uscendo dalla lavatrice la fa la curva in alto come indicato nel manuale?
 

FabbroGiovanni, grazie!
 
Effettivamente mi ero fidata di chi avevo contattato in passato e ho creduto che non esistesse una valvola di non ritorno adatta alle mie misure tra muro o lavatrice. Sono però andata adesso in una termoidraulica e l'ho trovata. Devo solo montarla e sperare che basti questa per risolvere!
 
 

Scriveva 
patrizia...@gmail.com
 martedì, 30/07/2019:

Innesta bene i tubi e stringi giusto le fascette, mica che per fermare 
l'acqua di ritorno perdiamo tutta quella in andata:-)
 
Facci sapere come finisce.


Ciao John Doez. La lavatrice è nel balcone in un vano appositamente predisposto dal costruttore. Il tubo è collegato al muro  dove c'è alla colonna di scarico che è unica per tutte le lavatrici degli 8 appartamenti (2 sotto e 5 sopra).
La lavatrice nel primo anno e mezzo di vita non mi aveva dato nessun problema, poi improvvisamente ha iniziato.
 
A dir la verità la lavatrice, installata dai "tecnici" Unieuro, non hanno impiegato il collo d'oca... Il tubo di scarico scende dalla lavatrice, poi risale verso lo scarico, ma l'ingresso avviene appunto dal basso, tipo così
 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUjczP9dzjAhWRCuwKHdnnAukQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Frugiadapoint.it%2Fsifoni-ad-incasso-per-lavatrici%2F&psig=AOvVaw1ilNH0DL6tCt1c4z8j9c84&ust=1564585488455365
 
 


Ciao,
 
una domanda e un suggerimento:
1) hai altri scarichi sulla colonna incriminata? in caso affermativo, scaricano bene o fanno fatica (scusa il gioco di parole) ?
2) io rivedrei il lavoro fatto dai tecnici e farei in modo che il tubo di scarico:
- parta dalla lavatrice
- scenda piu' in basso
- risalga verso l'alto in modo da arrivare sopra l' altezza dello scarico a muro 
- ridiscenda verso lo scarico
 
 
 
Stefano

Grazie Stefano.
Altri miei scarichi ci sono. Intanto ho lanciato una lavatrice (la dovevo fare!) e così vedo se questo nuovo scarico con valvola l'ho montato bene.
 
Poi proverò anche a mettere il tubo verso l'alto!
 
 
Grazie a tutti quanti per il tempo che mi avete dedicato e per i suggerimenti!


Colonna scarica lenta, quando si riempie per effetto di altra lavatrice 
o condizionatore dei piani di sopra, tracima dalla tua.
 
Circa il condizionatore di quelli di sotto non lo vedo possibile, la 
condensa é per gravitá e non puó risalire oltre al livello del 
condizionatore stesso (gocciolerebbe lo split senza arrivare su da te).
 
Prova a buttar dentro allo scarico un flacone di idraulico liquido, 
meglio quello che fa schiuma "scarichi lenti".
A meno che il problema non sia la fossa settica, sempreché esista.