Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ipotesi di controllo dei circuiti di un riscaldamento a pavimento

Salve, 
Come qualcuno saprà, ho un impianto di riscaldamento a pavimento. 
Dato che con un "tutto accesso" la temperatura sale eccessivamente
 (come in cucina e in camera), per adesso tengo chiusi 4 rubinetti
 su 8 del collettore, in modo manuale, agendo sui tappi di
 plastica che si trovano sui tubi di ritorno, avvitandoli
 completamente. 
Quando ho ristrutturato ho fatto portare l'alimentazione sopra il
 muretto del collettore, la forassite passa proprio dentro in
 collettore e sbuca (con foro) fuori, in alto (mi servirebbe per
 un'eventuale asciugatrice). 
Vorrei quindi agire in remoto sul controllo dei tubi, aprendo e/o
 chiudendo tramite... boh... le valvole. Cosa mi serve? Non mi
 sono ancora informato. 
Forse esiste anche un sistema per selezionare singolarmente le
 varie camere e dare ad ognuna la propria temperatura e quindi che
 faccia tutto da solo una volta settato? Sarebbe troppo :-) anche
 perché penso che con un sistema a pavimento sia difficile giocare
 con le temperature. 
Insomma, ora come ora, devo spostare il mobiletto di stiratura,
 cacciavite e aprire lo sportello, fare le operazioni a mano,
 richiudere e rimettere a posto. 
Suggerimenti? Grazie come sempre. 
-- 
"Piotre"

Piotre ha scritto:

usi delle valvole motorizzate proporzionali. sono delle valvole
che vengono aperte e chiuse tramite un motorino elettrico; un
opportuno circuito elettronico, in funzione della temp., fara
si che una valvola sia + o - aperta.....quindi fara passare + o
- acqua calda.
esistono anche delle valvole proporzionali elettrotermiche, che
al posto del motorino elettrico hanno un sistema termico di
movimentazione a cera; l'inconveniente è che assorbono sempre
energia elettrica ,tranne quando sono nel loro stato di riposo.
 

 Suggerimenti? Grazie come sempre. 
 
Come ti è stato detto gia da altri l'unico modo è motorizzarle con un sistema 
proporzionale.
Il primissimo passo da fare se vuoi seguire questa strada discretamente in salita per un 
fai da te -man, è quello di capire come) interfacciare le valvole con i motori quindi: 
bisogna capire che marca sono le valvole attualmente installate e se la medesima marca 
fornisce una motorizzazione adatta.
Viceversa la vedo molto dura  se non impossibile adattare motori su valvole non dedicate.
A te la parola.
 
-- 
Franco

 ha scritto:

Immaginavo potesse esistere, solo che per alcune camere (o zone)
 vorrei che non arrivassero alla temperatura del termostato, o
 addirittura non partissero, quindi un controllo elettrico sì, ma
 manuale. 
-- 
"Piotre"
 

 A te la parola.
 
Motorizzare il circuito in modo proporzionale mi sembra difficile
 davvero, anche perché credo servirebbero punti di rilevamento
 temperatura diversi a seconda delle zone e sincronizzare il tutto
 con cronotermostato. 
E poi, dimmi se segui il discorso, con un riscaldamento a
 pavimento, inizialmente dovrebbe sparare a tutta per raggiungere
 la temperatura, anche se manca poco ad arrivarci, lui non sa che
 voglio subito arrivare al massimo e quindi apre poco e ci mette
 di più. Ad es. in soggiorno preferirei 19.5° e nelle camere anche
 18° (quindi non partirebbe mai), o tenere acceso solo in una
 camera per asciugare i panni, etc... 
 
-- 
"Piotre"

 se serva della circuiteria aggiuntiva.
 
Si sono comandate da un normale circuito on-off, ovvero un rele'
ovvero un termostato.
Cercare Caleffi e trovi di tutto.
Ma il problema e' che se non e' stata prevista in installazione
deve sostituire integralmente il corpo valvola esistente il che
significa svuotare il circuito, fare il lavoro, riempire il circuito
e sfiatarlo, direi che puo' tranquillamente rimandarlo a maggio
viste le temperature attuali.

 ha scritto:

Ok, controllerò che il mio tipo di valvole siano compatibili con
 un sistema elettrificato. 
Grazie mille
 
-- 
"Piotre"

 deve sostituire integralmente il corpo valvola esistente 
 
Spero che no...
 
-- 
"Piotre"

 Spero che no...
E' quello che dovrai fare se il corpo valvola non è accessoriabile con motori dedicati.
 
-- 
Franco

 ha scritto:

Il gruppo
del collettore è di marca EMMETI, come il contatermie
 che c'è in zona caldaia. In giornata guarderò sul sito se c'è
 roba che va bene per me. 
-- 
"Piotre"