Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Esperti di impianti di riscaldamento, a voi, grazie in anticipo!!!

Ciao a tutti,
cercherï¿œ di essere breve e sopratutto di spiegarmi il meglio possibile:
Villetta a schiera su tre livelli:
 
situazione preestiva del riscaldamento:
taverna con termostato autonomo
soggiorno e piano superiore riscaldamento unito con termostato autonomo
 
situazione post-estate dopo lavori di ristruttrazione:
taverna con termostato autonomo
soggiorno con termostato autonomo
piano superiore con termostato autonomo
 
ovviamente per la parte soggiorno e piano superiore per poter fare il 
lavoro l'impianto ï¿œ stato svuotato...
 
adesso ho questo problema, all'accensione dei vari piani separati, 
dentro ai termosifoni sento come un fastidiosimmimo gocciolio 
amplificato dall'alluminio degli stessi. Ho provato a lasciare aperte le 
valvole di sfiato dei termosifoni ma sembra all'apparenza non ci sia 
aria dentro....
 
cosa potrebbe essere? Cosa dovrei controllare?
Spero in voi in quanto cosï¿œ ï¿œ impensabile accendere il riscaldamento 
alle 5 di mattina...
 
Ciao e grazie
Alberto

 amplificato dall'alluminio degli stessi.
 
E' la dilatazione, cedrti radiatori in alluminio di Merda hanno quel 
difetto, o te lo tieni o li cambi. 
 
 


eh no.. qui non è dilatazione, prima dei lavori era tutto a posto, qui è 
proprio rumore di gocce d'acqua all'interno, la dilatazione ha tutto un 
altro rumore....
Ciao

 Ciao
 
Avevi gli stessi radiatori?
 
Se si, è come dici, e ho sparato troppo in fretta. 
 
 


si, si, ho registrato il rumore adesso cerco di metterlo da qualche 
parte per fartelo sentire....
ciao


Ma la pressione dell'impianto a quanto ce l'hai?
 

Albyus ha scritto:

Controlla che i termosifoni siano in bolla, se non lo sono metticeli puo' 
essere effettivamente un gocciolamento ma perchè lo sfiato si trova piu' in 
basso dell'ingresso dell'acqua. 
 
 


ecco questo è il rumore... :-) ho appoggiato il cell sul termosifone
adesso provo a vedere con la bolla....
ciao


Azz... :-) dimenticato...
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68001367/termo%20%28mp3cut.net%29.mp3
 
 


il manometro è leggermente sopra alle 2atm... come sempre...


Ma non sono bar? Comunque con i rumori che senti mi par difficile credere 
che se apri la valvola di sfiato non vedi uscir aria, hai già provato con 
riscaldamento in funzione a lasciarla un pelo aperta con una pentola sotto e 
dare dei rabbocchini all'impianto dalla caldaia se la pressione scende 
troppo? 
 

> adesso provo a vedere con la bolla....
 
Si, hai la valvola troppo in basso, spessora dalla parte della valvola, 
sfiata e va  a posto. 
 
 


vabbe'.... sono comunque 2... :-D
eppure è cosi, ho lasciato l'impianto acceso, la valvola aperta con 
sotto una tinozza, fatto uscire acqua tanto che ho dovuto aprire la 
valvola di carico in caldaia ma niente, di aria neanche un po... solo 
acqua....


ok devo svitare sotto sul detentore allora altrimenti sminchio i tubi 
nel muro... :-)


Chiudure un pelo il detentore e vedere che ti succede? E' l'altra valvola in 
linea al tubo coperta da un tappo che c'ha una guarnizione.
Prova così.
Se non ne esci ti tocca chiamare l'idraulico che ti ha fatto i lavori di 
ristrutturazione, ma la prova dell'impianto in teoria avrebbe dovuto già 
farla lui.
 

Il 11/11/2013 19:38, AleTV ha scritto:

se chiudo il detentore effettivamente il rumore cala, ma sapere che il 
termosidone non è pieno mi manda ai pazzi... inoltre me la meno non poco 
sapendo che passerebbe dentro meno acqua e quindi scalderebbe meno...
Ciao
p.s. in puro faidate il "taglio dell'impianto" l'ho fatto io con un 
amico....
Ciao


Non sono mai stati regolati allora?
 


no... cosa intendi per regolazione?
Ciao

Dopo dura riflessione, Albyus ha scritto :

Dal rumore dico che il detentore e' intasato e passa
poca acqua.
Chiudi le due valvole, smonta il radiatore e spurga
l'impianto.
Ma dopo i lavori di ristrutturazione ti hanno fatto
il lavaggio dei tubi e di tutto?
Ti hanno messi gli addittivi antialghe?
No?
Cambia idraulico.
 
 

 Cambia idraulico.
 
Ma non scrivere Cazzate, è solo fuoribolla.
 
VA A CAGARE CON L'ANTIALGA! 
 
 

El_Ciula ha usato la sua tastiera per scrivere :

non perdi occasione di dimostrarti cretino.
Potresti anche farle piu' di rado queste sparate,
che sei una testa di cazzo ignorante imbecille
lo sa usenet intera.
 
 

 lo sa usenet intera.
 
Oh, basta complimenti che poi si capisce che siamo consanguigni... 
 
 

Allora...
ieri sera ho girovagato nei vari forum e sembra la soluzione possa essere 
appunto la riduzione della velocità del circolatore,
come da foto,
http://imageshack.us/photo/my-images/96/2n9j.jpg/
 
http://imageshack.us/photo/my-images/7/foyg.jpg/
 
http://imageshack.us/photo/my-images/818/r0qa.jpg/
 
è una normalissima Grundfos UPS15-60, ma ho la sensazione di dover smontare 
mezza caldaia per variare la velocità, possibile?
Ciao
Albe 
 
 


Ma non arrivi a girare il selettore anche con la mano, sarà duro ma ce la 
dovresti fare.
Che caldaia hai?
 

 ha scritto nel messaggio 
news:l5t2au$cse$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Junkers Euromaxx, no ok, chissà perchè pensavo di dover smontare il 
coperchietto di plastica sopra al circolatore, invece ho visto c'è un 
selettore sopra.. oggi provo e ti dico...
per adesso grazie a tutti !!! 
 
 


  allora, ho girato il selettore del circolatore da 3 a 2 e sembra vada 
moooolto meglio ma ancora c'è rumore... provo a metterlo su 1? Oppure è 
troppo poco?
Ciao e grazie
Alberto

Albyus ha scritto:

Ascolta, mi pare una gara tra Coglioni....
 
Hai aria dovuta alfatto che la valvola di sfogo è piu' bassa dell'ingresso 
dell'acqua, chiaro che se riduci la portata senti ridursi il gocciolamento.
 
A volte veramente dare del Coglione è proprio un complimentone.... 
 
 


senza voler dare del coglione a nessuno, perchè prima della modifica 
dell'impianto non avevo problemi?
eppure i termosifoni non sono stati smontati....
questo è uno dei termo con su la livella, vedendo anche come è attaccato 
a valvola e detentore come faccio a variare la pendenza? Ho paura di 
forzarlo troppo spessorando sotto il supporto senza toccare niente...
foto:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68001367/valvole.jpg
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68001367/termo1.jpg
 
ciao
 

 eppure i termosifoni non sono stati smontati....
 
e' questo che il ciula, si il ciula non el ciula,
non ha capito.
MA non cagarlo e' lui il coglione numero 1 di usenet.
Io te lo ripeto, dopo anche io pero'
mando a cagare.
HAI L'IMPIANTO PIENO DI PORCHERIA.
Quando si fanno degli interventi come il
tuo questa porcheria che di solito se ne sta
ferma comincia a muoversi e ti avra'
intasato qualche detentore.
SVUOTA L?IMPIANTO, lavalo e mettici gli
addittivi consigliati.
 
 

 addittivi consigliati.
 
Questo puo' essere, ma non capisco come alghe o porcheria possano provocare 
rumore di gocciolamento?
 
Se l'acqua gocciola è perchè c'è aria, se non ci fosse aria non potrebbe 
prodursi gocciolamento alcuno, ora a prescindere dal come o dal perchè se ha 
aria l'unico motivo è che la valvola sia piu' in basso dell'ingresso, oppure 
che l'occlusione porti a non far sfogare l'aria perchè cambia i piani 
detentore/valvola di sfogo.
 
Ad ogni modo puntualizziamo, di Coglioni nella discussione ce ne sono tanti, 
io non mi escludo, ma c'è chi mi puo' tranquillamente fare da maestro....
 
Poi, del gocciolio fantasma che come sempre risolverà un sedicente 
idraulico, che smonterà il calorifero, se lo porterà via, gli attaccherà la 
canna dell'acqua da una parte per 10 secondi ripulendolo, verrà a casa 
dell'amico e lo collegherà infilandogli dentro un litro di un miracoloso 
prodotto norvegese per prevenire problemi in futuro (3 euro di presa per il 
culo) e si farà allungare 200 Euro in nero per la convenienza esclusiva 
dell'amico. 
 
 

 dell'amico.
 
Guarda, una cosa è certa, piuttosto che farmi inculare 200 euro da 
chicchessia, vado avanti a prove e consigli per risolvere da me, se poi non 
riesco al limite accendo il camino... :-)
Non credo neanche io siano questioni di alghe e porcherie, ma inizio a 
propendere per la pendenza, infatti mettendo la livella sopra il termo la 
bolla è praticamente perfettamente al centro...
Oggi provo a smontare completamente il termosifone e provo a lavarlo come 
consigliato da te.. provo a riattaccarlo cercando di aumentare un po' la 
pendenza e vediamo cosa succede...
ah, sui giunti consigli canapa e pasta oppure teflon?
per adesso ciao e alla prossima!!!
Albe