Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema tubazioni del gas sotto traccia

Vi spiego quale sia il mio problema
nella casa che ho acquistato ho appurato, in seguito ad una rottura,
che c'è una tubazione del gas sotto traccia che non passa nella fascia
di 20 cm dallo spigolo parallelo alla linea della tubazione ma corre al
centro della parete. Ho chiesto spiegazione all'idraulico che si è
occupato della realizzazione dell'impianto sul perchè era passato al
centro della parete e non a 20 cm dallo spigolo e la sua risposta è
stata che per i tubi in rame inguainati non c'è obbligo di seguire
alcuna prescrizione riguardo alla disposizione dei tubi.
Io ho provato a cercare un riferimento normativo che confermasse la sua
affermazione ma non son riuscito a trovare nulla.
potete aiutarmi al riguardo? è come ha detto lui o l'impianto non è
stato eseguito a regola d'arte?
potreste darmi un riferimento normativo al riguardo?
grazie
ciao
Stefano

 centro della parete e non a 20 cm dallo spigolo e la sua risposta è
Quanti anni/secoli fa e' stato fatto il lavoro?
Le norme col tempo cambiano e forse a quei tempi non era necessario. Ma
non saprei dove andare a cercare le norme.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

l'impianto è stato fatto quest'anno, mi ero dimenticato di aggiungere
questo particolare.
quindi, se non ho capito male, la disposizione scelta da lui non è a
norma?
stefano
Bernardo Rossi ha scritto:


 norma?
Non ne ho la minima idea. Prova a vedere qui 
www.cig.it


 potreste darmi un riferimento normativo al riguardo?
La normativa di riferimento č la UNI-CIG 7129, approvata con
D.M. dd 21.04.93. La puoi scaricare dalla rete.
Guarda qui un estratto per ciņ che ti interessa :
http://img80.imageshack.us/img80/790/tubazionigasey0.jpg
Cordialitą.
                  Paul

 Ho chiesto spiegazione all'idraulico
Si fanno pagare un sacco di soldi e sono per lo più di una ignoranza 
ABISSALE, per i continui aggiornamenti tecnici e normativi e per la 
delicatezza del loro lavoro gli andrebbe interdetta la professione.
-- 
Ciao,
F.

                   Paul

 obbligato a farlo pssare vicino agli spigoli? è vero questo?
No, non è corretto.
La norma non fà distinzione tra i vari materiali della condotta, nè
tra i materiali di rivestimento della medesima.
I tubi possono essere di qualsiasi materiale approvato, purchè
senza giunzioni scollegabili, oppure, se queste ci sono, siano
ispezionabili.
E' ben scritto sull' estratto che ho postato.
La ragione della prescrizione dei 200 mm è di tipo cautelare/
probabilistico.
Insomma si suppone che obbligare alla posa nella zona prescritta
renda meno incerta l' individuazione del percorso in caso di
interventi alle strutture murarie, nonchè assicuri una migliore
protezione sempre in caso di lavori.
E' per questa ultima ragione che viene proibita la posa anche
sul lato esterno dei muri perimetrali (oltrechè nelle intercapedini,
ma qui ovviamente per il pericolo di saturazione del volume chiuso
in caso di perdite e/o lesioni alla condaotta).
Cordialità.
               Paul

sei stato molto esauriente
grazie mille
ciao
Stefano


 norma?
     No!, tutti i tipi di tubo  devono ripettare un certo andamento
rispetto agli
   angoli.   ciaofelix:-)
