Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: interruttore differenziale e magnetotermico hanno un verso per colegarli

Nell'interruttore differenziale e in quello magnetotermico è importante 
individuare il lato dove va collegata la corrente di arrivo e di 
conseguenza il lato dove vanno collegato gli utilizzatori, oppure è 
indifferente, comunque si installa è la stessa cosa?
Avendo inoltre 2 differenziali è preferibile collegarli uno dietro 
l'altro in modo che se uno non funziona subentra l'altro; oppure
usare il secondo su una linea dove ho due condizionatori, anche se 
questa soluzione mi sembra un po' uno spreco visto l'utilizzo limitato
dei condizionatori.
Volevo 'rafforzare' il differenziale che già ho e che all'inizio di 
tutto l'impianto, visto che  non esiste la linea di terra (vecchia 
abitazione)e quindi un differenziale in piu' forse aumenta di poco
la sicurezza affidata ad uno solo.
grazie

 la sicurezza affidata ad uno solo.
il differenziale senza le linea di terra non serve a molto. In caso di
guasto di apparecchi la scossa, anche se rapida, te la prendi comunnque !!
Un differenziale in più messo in serie non aumenta la sicurezza, a meno che
uno dei due non sia più sensibile dell'altro, ma in questo caso il
differenziale meno sensibile non servirebbe a nulla.
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

 possibilità di distacco accidentale.
Pero' se non ho queste piccole dipersioni, diciamo che il differenziale 
non stacca per cause accidentali a quel punto non sapendo quale dei due 
è piu' sensibile vado per la messa in serie; oppure si puo' misurare chi 
ha sensibilità maggiore?

 ha sensibilità maggiore?
misurare si può volendo, ma stai creando un problema laddove non esiste....
un pò come l' "UCAS" (Ufficio Complicazioni Affari Semplici).
Il differenziale è già tarato (e si spera bene) su una corrente massima di
dipsersione oltre la quale interviene. Non avendo il filo di messa a terra
non hai neanche il problema dei distacchi accidentali perchè è semplicemente
impossibile (o quasi) che un elettrodomestico o qualsiasi altro utilizzatore
scarichi a terra. La casistica di intervento del salvavita si limita quindi
a scariche a terra per mezzo di contatto umano accidentale con la fase o con
la carcassa di un dispositivo che, guasto, ha la fase a massa.
Tornando alla coppia di differenziali, quello che sto cercando di dirti è
che, se i salvavita sono ad uso civile e quindi entrambi tarati su 0,03A, la
differenza tra i due sicuramente c'è ma è talmente minima che non solo non
vale la pena misurarla ma il montare l'uno piuttosto che l'altro non porta
assolutamente nessun beneficio o peggioramento. La differenza, in termini di
sicurezza, potrebbe esserci se ad esempio uno fosse civile (0,03A e l'altro
industriale (0,3A). Nel caso fosse industriale la scossa in caso di contatto
accidentale con la fase o, come sopra, con la carcassa di un dispositivo che
ha fase a massa, potrebbe essere molto pericoloso.
Per la verità e per dirla tutta è anche molto pericoloso avere un impianto
senza messa a terra....
Piuttosto che preoccuparmi di misurare la sensibilità del differenziale se
fossi in te mi preoccuperei di fare la messa a terra dell'impianto.


ingressi sotto;
Sostiusci gli spezzoni di filo che vanno dal differenziale ai magnetotermici
con altri piu' lunghi, in qualsiasi brico troi fili di sezione adeguata
venduti a metraggio, ne prendi un metro per ciscun colore che ti serve...
UN negozzio di elettricità dubito aprirebbe il rotolo per quella lunghezza...
:)
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178.275.9737


Ho come l'impressione che se si mettono due differenziali in  parallelo
raddoppi la sensibilitą, cioč 0,060 A, verso l'impianto. Meglio evitare.
Sono pronto ad essere corretto.
-- 
M@
marco2265atinwindpuntoit

 raddoppi la sensibilità, cioè 0,060 A, verso l'impianto. Meglio evitare.
Il parallelo in senso stretto si.... ma !max! si riferiva al suddividere 
in due circuiti, quello che prima era un tutt'uno e questo e` 
migliorativo, si dimezza la possibilita` di disservizio in caso di 
guasto vero o scatto intempestivo.
ciao max

Sono pronto ad essere corretto.
Io ho un'altra impressione: scatta prima il più sensibile per cui è
come se montassi solo lui.
Saluti
Branco


scusate se dite che aumenta (raddoppia) la sensibilità perchè poi 
indicate la stessa come di 0,060 invece di 0,015; sbaglio o se ho
una sensibilita' di 0,030 per averne una piu' sensibile devo scendere 
invece che salire;

 come se montassi solo lui.
vero ma l'altro resta inserito percui la corrente nel circuito continua a
fluire. E' vero anche però che quando scatta quello più sensibile si presume
perchè la dispersione sia molto vicina alla somma delle due correnti di
intervento (che nel caso di differenziali civili sarebbe 0,06A), quindi
immediatamente dopo scatta anche l'altro perchè la dispersione che prima era
divisa sui due ora è solo su uno e sicuramente è oltre la soglia.
Ad ogni modo un impianto con due differenziali in parallelo puro sullo
stesso ramo di circuito è assurdo e completamente inutile!




perfettamente d'accordo
saluti
Branco