Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Gruppo di continuità e gruppo elettrogeno

Ciao a tutti.
Ho un impianto elettrico al quale è collegato un gruppo elettrogeno.
Ho un armadio rack all'interno del quale è installato un gruppo di
continuità (UPS) della APC Smart-UIPS da 3000 VA, che funziona
correttamente quando ho corrente di rete.
Nel momento in cui accendo il gruppo elettrogeno (e quindi l'intero
impianto elettrico è alimentato non più dalla rete elettrica ma dal
gruppo elettrogeno), il gruppo di continuità continua costantemente ad
andare in batteria e a tornare in rete, con una frequenta di attacco/
stacco di circa 2 secondi.
Questo ovviamente non va bene perchè le batterie del gruppo di
continuità di scaricherebbero velocemente, e mi ritroverei con tutto
l'armadio spento.
Quale potrebbe essere il problema?
Qualcuno sa consigliarmi qualcosa?
Grazie mille!
Ciao.

shacky in data 07/11/2007 scrisse:

Tiro ad indovinare: il gruppo elettrogeno ha una potenza inferiore ai 
5-6kVA?
Se così fosse o sostituisci l'ups con uno ad inserzione graduale del 
carico, oppure prendi un gruppo elettrogeno con potenza nominale almeno 
2-3 volte quella dell'ups.
Ciao
Fabio

 5-6kVA?
Il gruppo elettrogeno ha una potenza di circa 6 Kilowatt...
Ciao.

shacky in data 07/11/2007 scrisse:

Probabilmente sei al limite, sostanzialmente la mancata compatibilità 
può essere dovuta a due fattori:
- i disturbi immessi in rete dall'ups fanno lavorare in modo errato 
l'avr del gruppo elettrogeno e quindi hai una tensione sballata;
- quando l'ups commuta su gruppo tutto il carico, il generatore ha un 
calo di tensione temporaneo che viene compensato in un tempo troppo 
lungo per l'ups che ricommuta immeditamente a batterie.
Al 99% è giusta la seconda ipotesi e purtroppo per risolvere devi per 
forza fare delle prove, ad esempio:
- misura tensione e frequenza di rete quando funziona il gruppo 
elettrogeno;
- cerca di impostare l'ups in modo che accetti un range di tensione e 
frequenza maggiore (di solito puoi impostare la tolleranza della 
tensione in ingresso);
- fai in modo che eventuali altri carichi non importanti siano 
scollegati in caso di funzionamento con gruppo elettrogeno;
- se hai la possibilità prova con un altro ups (il tuo è line 
interactive oppure a doppia conversione?).
Ciao
Fabio

"shacky" Ho un impianto elettrico al quale è collegato un gruppo 
elettrogeno.
-Ho un armadio rack all'interno del quale è installato un gruppo di
-continuità (UPS) della APC Smart-UIPS da 3000 VA, che funziona
-correttamente quando ho corrente di rete.
-Nel momento in cui accendo il gruppo elettrogeno (e quindi l'intero
-impianto elettrico è alimentato non più dalla rete elettrica ma dal
-gruppo elettrogeno), il gruppo di continuità continua costantemente ad
-andare in batteria e a tornare in rete, con una frequenta di attacco/
-stacco di circa 2 secondi.
intendi dire la frequenza di bip o vedi proprio i led verdi (in genere ci 
sono attaccarsi e staccarsi?
-Questo ovviamente non va bene perchè le batterie del gruppo di
-continuità di scaricherebbero velocemente, e mi ritroverei con tutto
-l'armadio spento.
-Quale potrebbe essere il problema?
-Qualcuno sa consigliarmi qualcosa?
Credo possa essere colpa della forma d'onda tirata fuori dal Gruppo 
elettrogeno...se hai modo di controllare vedi com'è fatta!
è possibile che all'UPS forme strane nn piacciano!
Bacio
Cai