Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: assorbimento

sono sempre io con  Buon Anno  ho uno  sclda bagno elettroventilato della de
longhi 2000w che  ogni volta che attivo vedo che la  tensione
dell'illuminazione  cala di molto - cosa che non avviene nell'appartemento
di mio genero 2000w philips  ... bhooooooo

 di mio genero 2000w philips
Supponendo che i 2000W siano reali per entrambi gli apparecchi (probabile,
visto che si tratta di resistenze elettriche e non ci si sbaglia di molto),
probabilmente tuo genero ha un impianto elettrico dimensionato più
generosamente (oppure tu abiti in un posto sperduto, distante 1 km dalla
cabina di trasformazione Enel). Per cui, a pari potenza assorbita, aumenta
la caduta di tensione.
C'è poco da fare, salvo passare cavi di sezione maggiore dal contatore fino
alla stufa.
In alternativa, puoi misurare la tensione subito a valle del contatore,
quando la stufa è inserita: se scende al di sotto dei 200V puoi lamentarti
con Enel perché la tensione è fuori dalle specifiche contrattuali (220V +o-
10%).
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
PPCSP member


wrote:

E' un problema probabilmente legato sia ai carichi presenti al momento
in cui attivi questo scaldabagno che alle sezioni dei cavi
dell'impianto elettrico. 

 ha scritto nel messaggio
news:goEZ7.14759$%B.52...@twister2.libero.it...

2000 watt per la rete enel sono una inezia in qualunque parte di italia la
causa è dovuta alla scarsa sezione dei fili del suo impianto e al fatto che
probabilmente il punto luce è collegato alla stessa linea che alimenta pure
la presa
Se succede questo siamo sicuramente sotto al mmq per cui ci sono pure
probabili problemi di sicurezza e affidabilità

(220V +o- 10%).
Infierisco!
230 ą 10% !!
-- 
Bye
      Vitt

 wrote in message
news:a16pdn$fok$1...@pegasus.tiscalinet.it...

  sei sicuro di avere le linee luce e fm(prese), separate, come di norma?
  ciao.
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 230 ± 10% !!
Ma infierisci per bene, almeno! :-PPP
Non ti sei accorto che ho scritto che 220 meno il 10% fa 200, invece di 198?
Comunque sapevo che ci fosse l'intenzione di unificare i 220V di quasi tutta
Europa ed i 240V della G.B., riunendo tutto a 230, ma pensavo si fosse
ancora a "carissimo amico".
Se mi dici che è già tutto fatto, mi aggiorno. :-)


 2000 watt per la rete enel sono una inezia in qualunque parte di italia
Senza dubbio. Perň, unendo un impianto interno di sezione ridotta ad una
cabina MT/BT troppo lontana, i problemi si acuiscono.


 ha scritto nel messaggio
news:qnbe3ush0avgfp5cv...@4ax.com...

Faccio un ulteriore correzione:
230 (+4%;-10%)
D'altronde se fosse ammissibile una tensione di 253 V le nostre lampadine
durerebbero molto poco.
--
Marco
marcotog...@inwind.it

 ha scritto nel messaggio
news:SuJZ7.15749$SE3.5...@twister1.libero.it...

Giusto
Ho un impianto elettrico con linea dorsale di 6 mm, con linea che va la
forno di 4 mm. ma inevitabilmente ogni volta che lo accendo si abbassa la
luce.
Il mio problema č che sono in fondo linea di una cabina MT/bt come dici tu.
--
Marco
marcotog...@inwind.it

 230 (+4%;-10%)
Sicuro?


 --
Sicuro. Lavoro all'Enel

 Sicuro. Lavoro all'Enel
Mi arrendo all'evidenza. :-)


Quale norma?


 Mi arrendo all'evidenza. :-)
Che bello ogni tanto fare i pignoli :)
Dalla tabella B della CEI EN 50160 le variazioni dell'ampiezza della
tensione in BT sono:
ą 10% per il 95% di una settimana.
+ 10% - 15% per il 100% del tempo.
Fino al 2003 la norma CEI 8-6  suggerisce un valore pari a 230V +6% -10%
sulla tensione nominale.
Ma il Vitt ha la mappa caratteri Arial sempre pronta sul desktop? ą ą ą ą
:)))
--
                                      Ciao dal Giampi
Per rispondere privatamente togli "via-tutto-questo"

Ma il Vitt ha la mappa caratteri Arial sempre pronta sul desktop? ± ± ± ±
Iesser.
E se faccio Alt+Ctrl+C mi sbuca fuori!
ÀÇÐš¿½©§
-- 
Bye
      Vitt

 dall'interruttore principale, con cavo da 4 mmq o superiore
"O superiore"???
Non sarà un filino eccessivo?
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver - PPCSP member
"Povero cavallo di Troia! Si aspettava di essere cavalcato da Elena ed
invece fu penetrato dai soldati..."

 Non sarà un filino eccessivo?
L'eccessivo non esiste nella sezione dei fili (al limite per il costo); più
i fili sono grossi e meno cadute di tensione ti ritrovi e più energia arriva
ai tuoi elettrodomestici.
Giorgio
www.irrigare.it

 ai tuoi elettrodomestici.
La mia era solo una battuta (ok, ho dimenticato le faccine), tanto per dire
che 4mm sono più che sufficienti.
In ogni caso, a dirla tutta, a volte nei progetti viene imposta una sezione
massima per meglio coordinare le protezioni.
Ma sicuramente è una finezza che non si applica ad un impianto volante, su
questo sono d'accordo.


 >
Ciao , se aumenti la sezione della linea dello scaldabagno ,senz'altro avrai
benefici ma il calo dell'illuminazione e' dovuto probabilmente ad una
sezione ridotta dei fili che vanno dal contatore ai vari sezionamenti.Per
aiutarti dovresti specificare com'e' fatto il tuo impianto,hai il salvavita
e i classici due magnetotermici? Prova a guardare la sezionedel filo che va
dal contatore al salvavita e da questo ai magnetotermici ( dev'essere almeno
di 4 mm ),poi potresti provare a staccare un magnetotermico alla volta e
capire in che modo e' stata sezionata la linea,a questo punto capiresti se
una delle linee e' soggetta ad un carico eccessivo e a questo punto ti
conviene aggiungere un ulteriore magnetotermico e frazionare di  l'impianto
con meno rischi di surriscaldamento dei fili e pericoli d'incendio.