Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavi elettrici: fregature e sezione 10 mm^2

Ciao NG,
 
1) Dovrei acquistare una discreta quantità di cavo
tripolare da 0.75 e 1.0 e vorrei evitare una fregatura già
presa. Era un cavo estremamente rigido, maleodorante e
tutto faceva pensare che l'isolante fosse di qualche
plasticaccia cinese. Con quali marche e tipi posso andare
sul sicuro?
 
2) Mi servirebbe del cavo da 10 mm^2, per portare 12 V e
un bel po' di corrente. Dato che il collegamento non fa
parte dell'impianto elettrico e da LeroyMarlin trovo solo
quello di massa, posso anche metterci delle fascette per
riconoscere la polarità, ma avercelo dei colori giusti non
mi dispiacerebbe. In rete trovo solo matasse da 100 m
mentre me ne servirebbe molto meno. Chi potrebbe venderlo
online?
 
Grazie!
 
Apx
 
 
-- 
"Pompieri? Presto, venite, la mia casa sta bruciando"
"OK, quando ha avuto origine il fuoco?"
"Nel paleolitico, però sbrigatevi"
 


sei lontano da un Bricoman ?

 Apx
 
Negozi di rivendita materiale elettrico
tipo il Sacchi in Lombardia non ne esistono piu'
dalle tue parti?
Comunque il Sacchi vende anche online anche se a dire
il vero non ci ho mai provato.

un bel po' di corrente.
 
Non potresti elevare la tensione all'origine e poi riabbassarla a
destinazione? I buck e boost converter costano pochi spiccioli, e
cosi' potresti usare un cavo piu' sottile.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 cosi' potresti usare un cavo piu' sottile.
 
Per l'esterno mi sono già organizzato così (a 24 V) ma in questo caso 
non posso. La distanza non è enorme, sono 5 m, ma gli apparecchi 
utilizzatori sono in spazi molto a misura e non ci sarebbe posto per i 
convertitori. E poi parliamo di quasi 40 A. Sto cercando cavi di grossa 
sezione perché persino per le canaline gli attuali 2x6 per ciascun 
conduttore prendono un po' di spazio che vorrei recuperare.


 
vedi pagina 20.
 
Questo significa che due cavi da 25 mm2 portano 89+89 = 178 A
mentre un cavo da 50 mm2 (quindi stessa "quantita'" di rame
a parita' di lunghezza) ne porta solo 134 A (quindi il 25% in
meno !!!).
 
Ho scelto 25 e 50, perche' sono esattamente sezioni
esattamente multiple, e quindi l'informazione e'
immediatamente visibile, ma ovviamente questa caratteristica
"calante" della portata unitaria al crescere della sezione
vale anche tra i 6 mm2 e 10 mm2.
 
Se vuole la via complicata per capirlo:
 
  6 mm2 a 36 A significa 6 A per mm2
10 mm2 a 50 A significa 5 A per mm2
 
Se ha problemi di passaggio nella canalina, il modo piu'
vicino per ottenere una sezione circolare e' usare tre
cavi paralleli da 2,5 mm2:
 
2,5 mm2 a 21 A significa 8 A per mm2
 
che darebbero una portata nominale di 63 A
che con il fattore di correzione per 3 cavi che si
toccano paralleli a fascio, pari a 0,7 si riducono a 44 A,
vedi pagina 14 del catalogo (attenzione si contano i
"circuiti"), seconda tabella.
 
Lei oggi ha invece 2x6 --> 2 x 36A x 0,80 = 57,6 A
usando 12 mmq di rame per ogni "fase".
 
Se vuole la stessa identica caduta di tensione di oggi,
puo' anche usare un fascio di 4 cavi da 1,5 mm2:
 
4 x 15,5 x 0,65 = 40,3 A
 
che rientra nel limite di 40A da lei citato.
Notare che 4 cavi da 1,5 mm2, essendo lo stesso
rame di 1 cavo di 6 mm2, generano la stessa caduta
di tensione, ma sopportano un 10% in piu' di corrente
(ovviamente aumentando la caduta di tensione a questa
corrente maggiore).
 
 
 

 un bel po' di corrente. 
 
Cavi per le saldatrici, dovresti trovarli anche da 5 metri.

 parte dell'impianto elettrico e da LeroyMarlin trovo solo
 
Big box store per cavi elettrici? Lo sconsiglio fortemente. Vai dal
Sacchi, Galli, o equivalenti che ci sono nella tua regione.
 
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

Grazie mille a tutti come sempre :)