Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Un aiuto dagli impiantisti idraulici o termoidraulici GRAZIE

La domanda del 17 u.s. non è stata notata (credo) per cui la riposto oggi.
I termosifoni che mi hanno installato continuano a perdere acqua durante il
periodo di funzionamento. Il maestro responsabile è venuto due/tre volte e 
l'unica
cosa che ha saputo fare è stata di stringere con una chiave il dado vicino
alla valvola, NON ottenendo lo scopo di bloccare la perdita. Perdita che si
verifica nel periodo di funzionamento, allo spegnimento dei termosifoni.
Durante la stagione calda, termosifoni spenti, perdita ko.
Vorrei "fare da me", senza fare danni, se posso e soprattutto se qualcuno mi
aiuta.
Sotto le immagini della valvola e le frecce indicano dove perde:
http://www.megliodiprima.it/images/mostra/A_valvolaTERM.jpg
http://www.megliodiprima.it/images/mostra/B_valvolaTERM.jpg
La mia idea è che manchi di guarnizione, ma ho paura di svitare e di
allagare la casa.
Bisogna "per forza" svuotare l'impianto?
Posso intervenire diversamente?
Devo chiamare un altro impiantista?
Il termosifone poi è d'alluminio, ma sotto comincia a sfaldarsi la vernice
a distanza di soli 4 anni!
http://www.megliodiprima.it/images/mostra/C_valvolaTERM.jpg
E' normale?
G R A Z I E !
duedue

 allagare la casa.
Al 99.9% si è pizzicata la guarnizione.
Chiudi la valvola del termosifone, smolla il dado, apri lo sfiato d'aria che 
sta i in alto, bacinella sotto al dado che inizierà a colare acqua. Uscirà 
solo l'acqua del termo in questione, non da tutto il circuito in quanto lo 
abbiamo isolato chiudendo la valvola. Recipara la/le guarnizioni, recati 
dallo spacciatore (pure al Bricco) e prendine di uguali.
Rimonta, chiudi senza stringere alla morte, chiudi valvola dell'aria, apri 
la valvola dell'acua, dovrai quindi immettere acqua nel circuito per 
riportarlo in pressione intervenendo con la valcola posta dentro, sotto, 
sopra, di fianco alla cladaia. Qta, quanto basta ( dai che scherzo, da 
spento poartala ad 1 bar, in funzione deve arrivare a 1.3 bar). Sicuramente 
ci sarà dell'aria nel termosifone, andrà spurgato....ma ne riparliamo... :-)
Coraggio, al lavoro. Chiudi valvola, apri valvolina, molla il dado, pronto 
con il catino e stracci.....
Ciao
Massimo 


Grazie Massimo.
Sei stato chiarissimo, ho capito la procedura e la metter� in atto.
Dico la "metter�", perch� ci andr� a fine settimana o all'inizio dell'altra.
Nel frattempo stamper� la foto che ho postato qui e andr� nel negozio di 
idraulica/termoidraulica a mostrarla e a farmi dare le guarnizioni idonee.
Immagino dalla foto sappiano riconoscere cosa mi devono dare e il diametro 
delle stesse.
Senti, basta la guarnizione specifica o � meglio "aiutarla" con canapa + 
pastaverde o teflon?
E' normale che il termosifone, di alluminio, stia perdendo la vernice?
Grazie di tutto,
duedue
p.s.:Certo che bisogna essere sciagurati davvero a venire tre volte e a 
limitarsi a "stringere" ogni volta il dado. Magari hanno pure rovinato 
qualcosa, limitandosi alla forza bruta. :-((( 

 E' normale che il termosifone, di alluminio, stia perdendo la vernice?
Direi che non siamo nella norma :-(
Ciao
Massimo

 E' normale?
No, direi proprio di NO! Ho uno scaldasalviette e un tot di termosifoni 
in ghisa riverniciati, il tutto in opera dal 2005, ma non hanno il 
benché minimo segnetto... Qualcuno si diverte a prendere a martellate il 
tuo termosifone? :-D


Errore:
la guarnizione fa il suo sporco lavoro SOLO da sola :-)
Se metti altre cose nel filetto è peggio.
Ciao



"Aiutarla"...aiutare la guarnizione... è la principale. "Non serve a nulla", 
la risposta, "la guarnizione fa il suo (sporco) lavoro da sola" .
Errori non ne trovo. Mi aiuteresti?
Ciao
Massimo

 E' normale?
A me sembrano, soprattutto dalla forma, di alluminio. Penso che il distacco 
dello smalto sia dovuto all''acqua che trafila dalla valvola e finisce nella 
parte bassa del primo elemento. A lungo andare e con il calore lo smalto si 
fessura o si solleva e il metallo sotto si ossida fino a sollevare 
progressivamente porzioni piů ampie di smalto. E' successa una cosa simile 
anche qui al lavoro con radiatori in alluminio.
David. 


No, non ho bambini e non sembrano esserci segni di colpi.
L'unica cosa cui posso pensare è che il radiatore maggiormente colpito e che 
ho fotografato è quello che sta in bagno, con la doccia vicinissima, usata 
molto spesso e quindi rimane imperlato di umidità, soprattutto quando è 
freddo naturalmente.
Può essere?
Guardando nel sito della ditta ragall, mi è venuto in mente di chiedere a 
loro.
Magari hanno una garanzia superiore a due anni.
O sono troppo ottimista?
Grazie di tutto,
duedue 


Avete risolto / tamponato in qualche modo?
Grazie.
duedue 

 SI.
perche dici cio?
non sono un idraulico. pero' il mese scorso ho cambiato due termosifoni 
di posto. A(il piu grosso) l'ho tolto e messo al posto di B ( il piu 
piccolo) e viceversa. ( avevo bisogno di piu caldo dove c'era il B)
chiuso le due valvole  spostato i termosifoni riaperto rimesso in 
pressione senza svuotare l'impianto ma solo chiudendo andata e ritorno 
ddei due termo interessati.
  giuro. .-)
fam save
saluti

 ha scritto nel messaggio 
news:4bcc9a9f$0$6833$5fc...@news.tiscali.it...

Grazie gil, ha ragione Massimo, allora.
Tira le orecchie a Stefano!
Lui probabilmente vuole aiutarmi a far valere i miei diritti, visto che ho 
pagato sino all'ultimo centesimo, ma io, se posso risolvere da solo, sono 
più contento.
Tutto sommato sono una persona pacifica e tranquilla, e vorrei proprio 
mandarlo a quel paese.
duedue 


Sě, gil, certo.
Stavo scherzando con le orecchie, cordy aiuta sempre, quando puň.
duedue 

 Tira le orecchie a Stefano!
ciao presumo..di aver ragione..ma magari le mie due valvole erano 
diverse..non so..mi sembrano uguali..
bisognerebbe sentire le motivazioni di cordy visto che ha scritto 
maiuscolo il si voleva sottolinearlo.. aspettiamo la sua risposta.
ciao


Non so se è importante per le anomalie che lamento, per il rumore di treno 
della caldaia...
ma il riscaldamento non è a metano, perché non ancora presente, ma lo 
ottengo con bombole di gas gpl.
ciao,
duedue 

 il si voleva sottolinearlo.. aspettiamo la sua risposta.
quella e una valvola da monotubo se non freschissima
si svuotera "parte" dell' impianto
per far uscire il meno possibile basta che la posizioni su
chiuso volendo esagerare togliere il tappo di protezione
e stringere anche il detentore (contare i giri per riportarlo dove era)
ciao

 O sono troppo ottimista?
Temo di si. Ma tentar non nuoce... e mandagli le foto: chissà che non 
salti fuori qualche considerazione interessante sul sistema di 
connessione... ;-)
Intendo: sul complesso tubi, valvola, raccordo, termo.


Si. Risolta la piccola perdita, carteggiatina molto delicata e ritocco con 
smalto per elettrodomestici. Il bianco non è perfettamente uguale ma si nota 
solo da vicino e al lavoro non è che serva tutta questa estetica. I puristi 
diranno che sull'alluminio ci vuole un primer ed è vero ma un ritocchino del 
genere al massimo si ripassa dopo qualche tempo.
David. 


Proverò a scrivere alla ditta, tanto non ci perdo nulla.
Nel frattempo, se hai la possibilità, prova a chiarirmi quanto ti ho 
ri-chiesto qui.
Grazie.
duedue 

 ri-chiesto qui.
Spero d'aver contribuito, nei limiti delle mie esperienze da utente. Ciao.

 di Caorso).
Affermativo, si conferma:
http://immagini.paginegialle.it/img/39/93/11/62/0/335755433.jpg
Uscendo da Caorso, direzione Cremona, la si vede sulla destra.
-- 
Fabbrogiovanni
Piacenza: 9 Maggio 2010
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_thread/thread/e52c206470c0cc08?hl=it
 


Ciao anche a te, buona serata.
duedue 

 manometro a radiatori caldi/caldissimi passa a 1,5 o 2 o più?
Leggi il manuale della tua caldaia. Lo trovi anche online, credo:
http://www.unicalag.it
(e trovi anche l'assistenza tecnica autorizzata di zona, in caso di 
necessità).
Sulla mia la lancetta non deve superare lo 0,8 a 65 gradi di temperatura 
dell'acqua di mandata. Sulla tua, non so.