Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riscaldare acqua piscina

cosa ci vuole per riscaldare l'acqua della piscina?
resistenze elettriche? di che tipo?
dove si comprano?

 dove si comprano?
Dipende: che tipo di riscaldamento?
ciao.ziggio

> Dipende: che tipo di riscaldamento?
avevo pensato a resistenze elettriche

 cosa ci vuole per riscaldare l'acqua della piscina?
      Una grossa caldaia!.......Ma grossa tipo condominiale!!!  :-))

queste resistenze sono servono per riscaldare l'acqua?
http://i4.ebayimg.com/03/i/000/b4/69/fed0_1.JPG

 Io userei il gas, o il sole.
E' un conto economico non semplice. Occorre considerare, come in molti 
altri casi:
- costo di acquisto (da ammortare - spalmare per l'intera durata 
dell'impianto, ad esempio 10 anni)
- spese di gestione (manutenzioni periodiche, guasti, ecc.)
- spese di conduzione (bollette, carburanti, ecc.)
Ad essere pignoli sul punto 1 - bisognerebbe computare anche gli 
interessi bancari (sia che chieda un <<mutuo>> in banca sia che 
disinvesta un capitale). Da poco comunque un mio amico (molto pignolo e 
scrupoloso!) questo conto se l'è fatto per il riscaldamento di casa ed 
alla fine ha montato dei banali ventilconvettori elettrici; dunque 
grossa spesa energetica, ma bassissima spesa iniziale e manutenzioni 
quasi a zero. IMHO il problema irrisolvibile resta però uno solo; 
bisognerebbe sapere infatti: <<quanto costerà un kwh nei prossimi 10 
anni?>> Io credo che questo non lo sa nessuno...

       Una grossa caldaia!.......Ma grossa tipo condominiale!!!  :-))
...che poi non c'ha detto neanche quanto č grande 'sta piscina (mc).

Barry Lyndon ha scritto:

Eletricita' e gas in italia vanno a bracetto visto che l'una e' prodotta 
dall' altra......
Giulia

 ...che poi non c'ha detto neanche quanto è grande 'sta piscina (mc).
dimesioni : un 10 metri x 4 metri x 2 metri d'altezza

dimesioni : un 10 metri x 4 metri x 2 metri d'altezza
Ok, allora sono 80 mc. = 80.000 litri.
Ora manca sapere di quanti gradi dovremo alzare la temperatura e 
l'isolamento dei muri della vasca.
Dopodichč i nostri esperti del reparto termodinamica saranno in grado di 
calcolare da quanto megaWatt dovrŕ essere la centrale elettrica a cui 
allacciarti:-)
-- 
Fabbrogiovanni

megaWatt ??
io ho a disposizione massimo massimo un 40kw..

quelle resistenze che ho indicato in foto per quanti metri cubi sono
fatte?

 fatte?
Sono pei i boiler, x cui fai circa 100, al massimo 200 litri!!
-- 
----
Sonus Audio
www.sonusaudio.com
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

resistenze elettriche? di che tipo?
se vuoi la roba apposita, immagino la troverai sul sito dei
costruttori di piscine, tipo culligan (si scrive cosi?)
senno' immagino possa andare bene anche uno scaldabagno qualunque.
ottimi anche i pannelli solari
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

Io punterei sui pannelli solari (quelli che scaldano l'acqua). Sei in una
zona in cui prendi tanto sole?


Secondo me con resistenze elettriche da 2/3kw che funzionano TUTTO il
giorno riuscirai a tenere di qualche grado in + (2/4 gradi) la temperatura
dell'acqua... ma la corrente non costa poco, io andrei sul solare!!


 
Io penso che i calcoli siano molto aleatori in questo caso... La mura se 
interrate potrebbero essere <<infinitamente isolanti>>, ma hanno una 
altrettanto infinita inerzia termica: ci vorrebbe proprio un rivenditore 
di piscine che ha un feed back dagli altri clienti. Poi è più importante 
la temperatura esterna: un conto è una piscina <<invernale>> a 
Pantelleria ed un altro a Livigno. Personalmente comincerei proprio 
mettendo qualche resistenza a valle del filtro, prima dell'ingresso in 
vasca, riservandomi di aggiungerne 1 - 2 - 3. Una volta rilevata la 
richiesta energetica in kwatt chiederei ad un rivenditore di pannelli 
solari.

 nella piscina; non DENTRO la piscina :-D
 
 - E chi ha una piscina gigantesca e ci mette un giorno a riempirla?
 E chi ha la piscina sempe piena ma depura l'acqua?
 E chi vuole tenerla in temperatura perché la usa a lungo?
 E...
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 
Come ti ha detto felix ci vuole una caldaia, č impensabile scaldare 
80000 litri di acqua con delle resistenze elettriche

80000 litri di acqua con delle resistenze elettriche
A questi livelli direi che il faidate e' abbastanza fuori luogo.


 
E perchč? Se un boiler da 80 litri ha una resistenza da 2 kW, per 
scaldare 80.000 litri con la stessa "rapiditą" basterą che monti 1.000 
resistenze da 2 kW. Una centrale da 2 MW nei pressi ed il problema č 
risolto....
MMMmmmmm.... che faccio? La faccina ce la metto?
Santino (quello finto)

 Santino (quello finto)
secondo i tuoi ragionamenti porteremo a 80° l'acqua di una piscina! 
poveri bagnanti! :p

 bagnanti! :p
Hai ragione, i bagnanti non dobbiamo lessarli, invece di alzare l'acqua da 
20° a 80° (delta termico di 60°) accontentiamoci si scaldarla da 20° a 26° 
(delta termico 6°) = 1/10 della potenza ipotizzata.
Ce la possiamo fare con una mini-centrale da 200 kW :-))
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha scritto:

Io non mi accontenterò di nulla meno dei 2 MW.
Al limite, sono disposto a concedere l'installazione di 1.000 
termostati.... :-P
Anche perchè non credo che un boiler da 80 litri ed una piscina abbiano 
lo stesso isolamento termico... (e non mi fate fare conti...).
Ed io sono freddoloso...

non ho capito una cosa
le resistenze tipo queste:
http://i4.ebayimg.com/03/i/000/b4/69/fed0_1.JPG
si collegano ai fili della corrente e si buttano in acqua o si devono
montare in qualche strumento?

 
sono fatte per essere montate oltre una paratia (che può essere la
parete di uno scaldabagno o di un cestello di lavatrice, tanto per fare
un esempio) con il lato contatti all'asciutto (perchè di solito gli
utenti di elettrodomestici sono dei simpaticoni...)
Mi permetto però di farti notare che già molti utenti del NG stanno
cercando di farti desistere dal proposito di scaldare ad
elettrico/resistenza ottanta metri cubi d'acqua... il motivo c'è.
Al limite prendi in considerazione una pompa di calore: con la
temperatura dell'acqua di una piscina dovrebbe avere un rendimento bestiale.
pier

Sono passati 25 anni da quando studiai un po di fisica....forse ricordo 
male ma con 1 w si innalzava la temperatura di un litro di acqua di un 
grado in un ora facendola passare da 20° a 21°....
In base a a questo, ripeto se esatta la premessa, con i tuoi 40000 W 
disponibili innalzeresti la temperatura dell'acqua di circa mezzo grado 
all'ora...quindi 80 kW/C°.... circa 18 euri a grado....

 l'isolamento dei muri della vasca.
Supponendo una piscina adiabatica (plonk!) 
una caloria aumenta di un grado la temperatura di un grammo d'acqua 
una kilocaloria aumenta di un grado la temperatura di un kilogrammo d'acqua
in una piscina da 80 mc ci sono 80.000 kilogrammi d'acqua
per ogni grado della piscina occorrono 80.000 KCal
per alzarla di 10 gradi (es. da 15 a 25 gradi) occorrono 800.000 KCal
per alzarla come sopra in un'ora occorrono 800.000 KCal/h
Da sito immergas (ah ah): una kilocaloria / ora equivale a 1,16 Watt
allora 
Se vogliamo fornire energia termica per aumentare qs. piscina di 10 gradi in
un'ora, ci vogliono 800 Megacalorie/h ossia 930 kilowatt (un po' meno di un
megawatt). 
Se lui ha una disponibilita' contrattuale di 40 Kw, ci impieghera' 930/40 =
23,25 = quasi 24 ore alla massima potenza per alzare la sua piscina di 10
gradi.
Siccome la piscina non e' adiabatica, ma disperde calore, di tempo ne
occorrera' di piu'.
Se i gradi sono piu' di dieci, di tempo ne occorrera' di piu'.
Con resistenze da boiler da 2 Kw, di resistenze gliene occorreranno almeno
20. 
Pero' potrebbe mettere a bollire dei pentoloni sul fuoco, se mano a mano li
versa nella piscina, IMHO qualcosina risparmia.
Ciao

 versa nella piscina, IMHO qualcosina risparmia.
Versare pentoloni di acqua bollente nella piscina mi sembra roba da medio 
evo.
Mi pare che le terme romane avessero un sistema di riscaldamento a cunicoli 
con il fuoco acceso direttamente sotto alle vasche da riscaldare.
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, 
nuntia vetustatis
-- 
Fabbrogiovanni

 vitae, nuntia vetustatis
Ma infatti.
VA