Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: cavo ethernet in canalina con cavi 220 V?

Vorrei tirare un cavo ethernet da una stanza all'altra, ma le uniche
canaline che ho a disposizione sono quelle che portano alle prese di
corrente.
C'è qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline
anche un cavo di rete? Possibili disturbi alla comunicazione?
 
Grazie
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

 Possibili disturbi alla comunicazione?
 
E cosa ti importa? Sei su ethernet, fa tanti tentativi finch� il dato prima 
o poi arriva. Pensa a quelli che optano per il wifi cosa rischiano!
 
 
 
 

 --- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---
 
vai tranquillo
io ho fatto lo stesso con una 20in di metri di cablaggio e sono 4 anni 
che non ho problemi, connessione stabile e ping sotto il millisecondo
utilizza il cavo ethernet cat 5 ftp che va piu' che bene.
 
-- 
J.
 
 

Mi par di ricordare che normativamente è ammessa la coesistenza di cavi
di segnale con cavi a tensione pericolosa solo se entrambi i tipi sono a
doppio isolamento. Il cavo di rete lo è certamente, ma suppongo che
quelli dell'impianto elettrico siano dei semplici N07V-K unipolari.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?


 
Be ... nel 99,999% dei casi in una abitazione è così :-)

 tensione presente nella conduttura.
 
Permettimi di fare la chiosa a quello che hai detto, per altro 
giustissimo.... :-)
 
Di fatto non esistono cavi per rete locale con isolamento adeguato alla 
categoria di impianto I (da 50 a 1000Vc.a.) ma solo per cat 0 (fino a 
50Vc.a.), pertanto almeno a livello normativo la cosa non e` fattibile, 
per motivi di sicurezza elettrica, non certo per problemi di 
compatibilita` elettromagnetica
 
Cordialita`
 

Antas ha scritto:

Oppure potresti utilizzare quei cosi che collegano in rete due prese
elettriche.
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 dato prima o poi arriva.
 
E' appunto quello che mi preoccupa, mi scoccerebbe vedere il film a
scatti.


 fattibile, per motivi di sicurezza elettrica,
 
Cioè che cosa rischio, che mi entri la 220 nel cavo ethernet e mi si
fulmini router e tv? Ma dovrebbe esserci qualche spellatura in
entrambi i cavi nello stesso punto, giusto?


entrambi i cavi nello stesso punto, giusto?
 
Le norme (e lo stesso concetto di "sicurezza") sono fatte per
prevenire anche quello che potrebbe succedere con probabilita'
bassissima, poiche' se prevedono cio', vuol dire che e' gia' successo.
 
Poi c'e' sempre chi dice: io non faccio cosi' che tanto non mi e' mai
successo nulla. Ed e' probabile che nulla succeda, pero' la
possibilita' c'e'.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 entrambi i cavi nello stesso punto, giusto?
 
Si questa e` un'eventualita`...... tutto dipende dalle abrasioni 
prodotte in fase di infilaggio dei conduttori, personalmente ho visto 
l'isolante consumarsi nel punto di sfregamento come se fosse stato 
limato, ma non e` questo il punto.... e` che se uno dei due conduttori 
dovesse perdere per qualsiasi motivo l'isolamento, ci sara` sempre 
quello del conduttore adiacente ad essere efficiente e come ti ha ben 
esposto Bernardo Rossi le Norme son fatte per prevenire ed uno dei 
probabili guasti e` il deterioramento dell'isolante, qualunque sia la 
causa (termica meccanica od invecchiamento).
 
Poi se sei cosi` bravo e riesci ad infilare il cavo UTP inguainato a sua 
volta in un tubetto sterling o similare, insieme alla FM sei anche a 
Norma :-) (tutto dipende da quanto spazio hai a disposizione nella 
canalizzazione.
 
Cordialita`
 

esposto Bernardo Rossi le Norme son fatte per prevenire ed uno dei 
 
Poi sappiamo tutti che l'italiano medio non e' particolarmente incline
a mettere in atto il proverbio: prevenire e' meglio che curare.
Questione di mentalita', cultura, tanto la mamma provvede ecc.


 scatti.
 
Film??? Che banda di ricchioni! Tira un cavo coax da antenna. 
 
 


Gia`... siamo nati furbi... cosi` furbi a volte da essere imprudenti od 
addirittura temerari..... perche` siamo convinti che tanto non tocchera` 
mai a noi pagarne le conseguenze.
 
Cordialita` :)
 

canalizzazione.
 
Switch con una porta per la fibra ottica oramai si trovano a buon
prezzo. Ed ecco risolto il problema in sicurezza e semplicit� :-)
 
Boiler

mai a noi pagarne le conseguenze.
 
Tanto succede sempre agli altri...


 prezzo. Ed ecco risolto il problema in sicurezza e semplicit� :-)
 
mmmm mi sa che non hai considerato un paio di cose, di apparati te ne 
servono due, poi non credo si possano infilare impunemente le bretelle 
in fibra i connettori costituiscono un impaccio notevole nel corrugato e 
per di piu`hanno la sgradevole caratteristica di non sopportare 
assolutamente la trazione.....
a meno che tu non intenda posare un vero cavo in fibra..... ma cosi` poi 
ti servira` anche chi te lo connettorizza con i pigtail, piu` due 
cassetti per l'ammarro..... alla fine il conto diventera` sicuramente, 
piu` salato che se chiamassi un elettricista per farti fare una 
canalizzazione nuova.
 
Cordialita`

 C'� qualche controindicazione a far passare dalle stesse canaline


 Vai tranquillo!
 
Per quale sicurezza? Di interferenze con la rete elettrica? :D
 
Ciao ... Dino
 
-- 
"professore chiama altro professore e insieme ridono di me" (cit. Maxdamage)


Attenzione pero', c'e' la CEI UNEL 36762.


canalizzazione nuova.
 
Ammetto di non averlo mai fatto, ma se ci passa uno RJ-45 dovrebbe
passarci anche il "doppino" della fibra, magari opportunamente
nastrato sui primi 10 cm. Chiaro che dipende dal diametro del
corrugato di cui stiamo parlando e di cosa ci sia già dentro.
 
Saluti
Boiler

 anche un cavo di rete? Possibili disturbi alla comunicazione?
 
Nessun disturbo e nessuna controindicazione se l'impianto e' a norma.
E puo' esserlo anche con cavi di rete ed elettrici nello stesso
corrugato.
 
Ciao ... Dino

 corrugato di cui stiamo parlando e di cosa ci sia già dentro.
 
mmm... in genere quando e' cosi' non si riesce a passare il classico 
cavo patch (di adeguata lunghezza) gia' intestato (soluzione economica), 
ma si usa il cavo UTP per posa fissa, che ha i conduttori rigidi (non ad 
anima cordatata) e si collegano alle estremita' due prese RJ45, nelle 
quali poi si infila il cavo patch (flessibile), per tale soluzione, si 
utilizzano in genere le canalizzazioni dell'impianto telefonico, sia per 
affinita' elettrica (basta cambiare armatura e la placca senza usare 
setti isolanti) che per dislocazione topografica... :0)
 
Cordialita'


 
Bene buono a sapersi, mi aggiornero' al piu' presto :0)
 
ad ogni modo sono cavi speciali, non diffusissimi.... se non puoi 
accedere ai distributori all'ingrosso e te ne serve qualche metro, non 
riesci ad averlo... comunque bravo :0)
 
Cordialita'

il gbic?
 
Ma quale gbic?!?
http://www.ebay.it/itm/271162310937
 
Con 60 euro abbiamo il link in fibra a 1 Gbit e 4 porte ethernet su
ogni lato.
 
Boiler

il connettore non capisco che sia, SC?
 
A scelta con ST, SC-SX, SC-LX, LC-SX o LC-LX.
 
Boiler