Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: lettricità

Ho un quesito da farvi:
ho una stufa a legna attaccata al circuito dei termosifoni tramite due
motorini da 88watt l'uno ha tutti i sistemi di sicurezza in causa di
blackout ( vaso d'espansione) ma non mi piace che i motori si
blocchino quando la stufa è accesa (perchè l'acqua andrebbe in
ebollizione) mi hanno consigliato di attaccare questi due motorini ad
un inverter da 300 watt questo a sua volta a una batteria da 100
ampere quelle per i pannelli solari al piombo gel caricata da un
carica batterie da macchina tramite un regolatore di carica da 8
ampere. Le domande sono queste:
L'impianto fatto così può funzionare?
il carica batteria come deve essere per far sì che la batteria non si
scarichi?
grazie

 
E mettere le pompe sotto UPS? Ce ne sono di poco prezzo e fanno tutto 
quello che quell'accrocchio dovrebbe fare, ammesso di non dar fuoco 
prima alla casa... Googla UPS... oltre al corriere troverai centinaia di 
prodotti. Oppure vai da un rivenditore informatico.

L'impianto fatto così può funzionare?
Puo' funzionare ma mi pare un po' complicato e costoso.
Io ti consiglierei piu' semplicemente un gruppo di continuita' di quelli che 
si usano per i computer (alla fine sono la stessa cosa, ma gia' fatti), 
ovviamente opportunamente dimensionato (fondamentale e' sapere per quanto 
tempo vorresti che funzionassero le pompe in caso di mancanza di corrente).
-- 
    A.''°° 

io lascerei tutto così per due motivi sostanzialmente:
1° al giorno d'oggi le interruzioni di corrente sono più uniche che rare nel 
arco di un anno.
2° I produttori della stufa devono tenere conto anche di quella eventualità 
e fabbricano le stufe con opportuni accorgimenti atti ad impedire i danni da 
te temuti.
ciao.
Lo 

michi in data 08/10/2007 scrisse:

Lascia perdere assolutamente la soluzione di utilizzare un ups 
economico, rischieresti danni all'ups e alle pompe in quanto l'inverter 
non è dimensionato per carichi come motori e la tensione di uscita, in 
funzionamento a batterie, non è sinusoidale ma a gradini.
Se devi mettere un ups per le pompe devi necessariamente prenderne uno 
a doppia conversione di potenza pari almeno a 3-4 volte quella delle 
pompe.
La soluzione che hai proposto tu è in sostanza un ups a doppia 
conversione solo che hai un rendimento molto più basso e altri 
problemi, quindi se proprio vuoi risolvere con un inverter, prendi un 
ups a doppia conversione.
Potresti valutare l'acquisto di un generatore a benzina da qualche 
centinaio di watt (7-800W) per alimentare le pompe in caso di lungo 
blackout, con un costo irrisorio (50-60 Euro tra gruppo e prolunga) 
risolveresti il problema.
Saluti
Fabio

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A solo titolo di curiosità, il vaso di espansione è di tipo aperto, giusto?
Posso provare una simulazione?
Ore 12.00 si verifica il black out e si fermano le pompe
Ore 12.15 l'acqua inizia a bollire
Ore 13.15 l'acqua smetterà di bollire perchè ho smesso di aggiungere legna 
al fuoco e avrò chiuso al massimo tutte le regolazioni dell'aria comburente.
Domanda: quali danni possono essere stati provocati dal fatto che per un'ora 
l'acqua abbia raggiunto una temperatura di 100° invece di 80° ?
-- 
Fabbrogiovanni