Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Portare elettricita' in canaletta sotterranea

Per le prossime feste in famiglia premono per poter fissare addobbi sulla
casetta in legno in giardino.
Ed io vorrei fare un lavoro che duri anche per i prossimi anni.
Secondo voi e' adatto interrare un tratto di tubo corrugato nero diametro 3
cm.(tipo quello che si mette nei muri) con all'interno un cavo elettrico di
quelli bianchi monoblocco ?
Scusate i termini generici.
Andrea

 ha scritto nel messaggio 
news:gh8e8o$quk$1...@news.asdasd.it...

Per un lavoro che duri e che non si tranci alla prima badilata sarebbe 
meglio usare questo:
http://farm1.static.flickr.com/47/137575748_ddbdd20abf.jpg?v=0
Lo trovi diametro anche 50 mm.
Alternativa: un bel tubo nero di quelli da acqua, in polietilene, ancora più 
resistente ai giardinieri aggressivi.
Per il cavo  passo la parola ai colleghi del reparto elettrico.
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni ha detto questo giovedì :

Anche io ho usato i tuboni neri da acqua per portare in giro la scossa.
Resistono alle sbadilate, non si schiacciano, unica sfortuna è che non 
li distingui se un giorno li trovi scavando.
Solo per la condotta Enel che ho dovuto interrare ho dovuto rispettare 
le specifiche che mi hanno dato loro, e ho messo il corrugatone 
arancione con filo guida.
Alberto
-- 
Fabio Fazio: Se siamo alleati come mai nei nostri bar si vende Coca 
Cola e nei bar americani non si vende l'amaretto di Saronno?


Ok per il tipo di corrugato suggerito nel link; per il cavo utilizza il tipo 
FG7OR che è adatto alla posa interrata 

 più resistente ai giardinieri aggressivi.
aggressivi... tanto da zappare con la motosega? The garden chainsaw massacre!
:-D
-- 
Ciao! LoriX :-)
Proudly powered by Debian/GNU Linux

 :-D
Sarà che io uso vanghe affilate come rasoi e il corrugato proposto 
all'inizio non lo sentono neanche:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 all'inizio non lo sentono neanche:-)
ROTFL!!!
:-DDD


 quelli bianchi monoblocco ?
se ti colleghi ad una presa esistente usa un cavo fror 3G2,5 oppure un 
FG7 3G2,5
-- 
"nao encha o saco, to de ferias!!!"
http://www.cremnagodrinkmen.com

 FG7 3G2,5
Il cavo FROR non va bene per posa interrata. 

 FG7 3G2,5
Dato che il tratto da fare e' di oltre 10 m. ho interrato un pozzetto 10x10 cm.
in pvc con tappo per ispezione.
Stamattina ha gia' piovuto ed il pozzetto e' pieno d'acqua.
Immagino che gli elettrocavi FG7OR siano sicuri anche sott'acqua.
Ma per eventuali giunzioni tra cavi bisogna sigillare con parecchio nastro
isolante o ci sono altri metodi ?
Andrea

 isolante o ci sono altri metodi ?
Ci sono delle scatole piene di mousse, dove tu metti il punto con la 
giunta, e chiudendole a pressione le due valve si agganciano e te la 
tengono stagna.
Oppure, e secondo me è anche meglio, se riesci a far scorrere fino alla 
giunta una guaina termoretraibile, e poi la retrai con la pistola (ma 
anche un bel phon può bastare), ottieni una giunta praticamente stagna.
Lo fanno ad esempio per allungare i cavi delle pompe sommerse, quindi 
direi che, se fatto bene, è un lavoro sicuro.
Alberto
-- 
Karl Marx: Le circostanze fanno l'uomo non meno di quanto l'uomo faccia 
le circostanze.

 nastro isolante o ci sono altri metodi ?
Ci sono appositi giunti, vedi sul sito della prysmian 

 Il cavo FROR non va bene per posa interrata.
Una mia curiosità: a parte il fatto che il Fror è poco scorrevole e 
quindi si fa fatica a inserirlo nel corrugato, e che è molto 
ingombrante e quindi mangia molto spazio se devi far passare altra 
roba, ma esattamente qual'è l'inconveniente del Fror in un corrugato 
interrato?
Alberto
-- 
Dentro la mia testa
ci son più bestie che nella foresta
[Jovanotti]

 interrato?
E' una questione di materiale della guaina (PVC anzichè gomma), che a 
temperature intorno a 0 °C si può rovinare. 

 Immagino che gli elettrocavi FG7OR siano sicuri anche sott'acqua.
Mi ricollego al discorso del pozzetto in pvc.
Se si riempie d'acqua piovana che ristagna forse e' il caso di fargli dei fori
sulla parte bassa.
Cosi piano piano si svuota, che dite?
Andrea


L'ideale sarebbe stato mettere un pozzetto senza fondo su una base di 
ghiaia, perņ puoi risolvere facendo i fori. 

 Alberto
Non è così semplice, nelle prolunghe per pompe sommerse si esegue questa 
operazione:
I fili si congiungono a tra loro in punti un pò distranti tra loro
Termorestringente CON colla (non tutti ce l'hanno)
Si circondano i singoli fili con della pasta tipo pongo
Termorestringente CON colla che ricopre il tutto, meglio abbondare in modo 
che ce ne siano almeno 4-5 cm prima del cavo spellato
realizzare una giunzione veramente stagna non da prendere alla leggera, cmq 
per 10 mt conviene fare una tratta unica
Gioca 

 isolante o ci sono altri metodi ?
Io uso Magic Gel della Ray tech...è bicomponente .... puoi 
tranquillamente immergere la giunta in acqua


 ma esattamente qual'è l'inconveniente del Fror in un corrugato interrato?
La guaina non è adatta all'immersione in acqua. Dopo uno/due anni comincia a 
diventare nera/marrone e molto rigida. Successivamente l'acqua può arrivare 
anche ai conduttori interni.
-- 
Giorgio