Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Smontaggio termosifone per tinteggiare muro

Tra qualche settimana dovro' tinteggiare una camera.
Devo staccare un termosifone per dare la tinta anche dietro.
 
1) chiudo la valvola sopra e detentore sotto
2) apro lo spurgo dall'altra parte (con bottiglietta raccogli acqua)
3) lascio lo spurgo aperto e apro il dado di raccordo del detentore con 
il termosifone (con bacinella sotto)
4) mentre sta scolando, apro il dado di raccordo della valvola con il 
termosifone
5) ora il termosifone e' scollegato
6) quando si e' svuotato lo sollevo dalle staffe a muro e lo asporto
 
Ho dimenticato qualcosa?
 
Lo chiedo perche' in rete si leggono cose strane, tipo che bisogna 
chiudere la caldaia a gas, chiudere l'acqua, ecc.....
 
Siccome non stacco un termosifone da vent'anni non vorrei mai aver 
scordato qualcosa e mi si allaga la casa.....

 Ho dimenticato qualcosa?
 
Tutto ok, solo che lo spurgo aperto serva ad una fava. Come sviti il dado di 
collegamento entra l'aria da li e tutto l'acqua se ne esce sempre da li. 
Bacinelle e stracci, tanti! 
 

 Devo staccare un termosifone per dare la tinta anche dietro.
 
chiusa valvola e dententore come sviti uno dei due uscirà acqua, fai 
piano piano metti una bacinella e qualche straccio ed il più è fatto
 
poi dipende da quanto pesa il radiatore, se è una cosa fattibile lo 
sollevi cercando di non far fuoriuscire l'acqua altrimenti sarà 
esattamente il contrario, inclini e mandi tutto nella bacinella
 
svita prima il detentore
 


 
NO..... A QUEL MOMENTO ... il termo bascula... non lo SPOSTI... LO ALZI
DA SOTTO A SOPRA E LO PUNTELLI CON UNA SEDIA SGABELLO.... fai quel he 
devi fare al muro... e poi rilasci e ricolleghi... mi raccomando....
 
mario della JULIA
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 sempre da li. Bacinelle e stracci, tanti!
 
Lo spurgo serve eccome, la pressione altrimenti ti fa schizzare l'acqua 
ovunque. E' come aprire una pentola a pressione appena spenta, o dopo 
che ha sfiatato... ;-)

 svita prima il detentore
 
ok
 

 devi fare al muro... e poi rilasci e ricolleghi... mi raccomando....
 
mi sa che lo stacco proprio...
 


 
no.... proprio no.... non sottovalutare i reggi caloriferi,
forma e tipo.... se non ritrovi l'esatta posizione.... poi
cristare per ore a rimetterli...
 
mentre se li tiri su... a 60 gradi hai tutto lo spazio per
lavorare, mettere intonati isolanti.. quello che vuoi.... al
massimo copri il calorifero con un velo di pvc per non sporcarlo
ma NON SOTTOVALUTARE il riposizionamento ... sopratuttto se sono
con le ancore  becco .....sono le piu rognose... sballi di mezzo
millimetro e poi non riesci piu a collegare le valvole oppure
peggio non ritornano in bolla o nella posizione chhe prima assicurava
la circolazione e quinfi l'irraggiamento. cmq uomo avvisato... dicono
mezzo salvato... poi fai quel vuoi CMQ IN OGNI CASO...è INECCEPIBILE
CHE NON è NECESSARIO.... PER TINTEGGIARE.
 
MARIO DELLA JULIA


 dadi l'acqua sfiata da tutte le parti.
 
Ma vai a cagare!  Più di mille termosifoni tolti e rimessi negli ultimi 3 
anni, 16 dipendenti nessuno che sfiata con la bottiglietta da sfigato, e 
spesso nemmeno ci sono gli sfiati montati sui corpi: il legale non ci ha mai 
contattato. 
 
 

 la circolazione
 
Ma che cazzo stai dicendo? In bolla? La tu mamma stava in bolla! 
 
 


 
 
SENTI testina di cazzo avariata.... te lo spiego...... fai una
ricerca... trova il film " il treno di stalin " ..... e guarda l
inizio.... l'alto comando germanio a berlino.... e guarda l'impianto
di riscaldamento a termosifoni.....
 
da quello.... a quelli che cazzeggi tu.... ci sono 100 anni di
impianti.... per Cui... CICININA testina di azzo avariata... io RIBADISCO
A RAGIONE VEDUTA I DUE CONCETTI.
 
1 ----- NON è NECESSARIO SPONTARE PER TINTEGGIARE....
2--- NON LEVARLO DALLE ANCORE... BASTA SE PROPRIO NON SI
HA SPAZIO... SOLLEVARLO... MA TENERE IL TERMO NELLA STESSA
POSIZZIONE... SOPRATTUTTO SE POI LE ANOCORE REGGI TERMOSIFONE
SONO DRITTE E CON I BECCHI... LI TOGLIERLI E SMONTALI è LA PIU
GRANTE PUTTANATA FATTIBILE.....


 ricerca... trova il film " il treno di stalin "
 
 W il Duce! 
 
 


pure sfigato.. pirlone fnkulo il duce e amen ai milioni che sono morti
per la sua testa di cazzo e del suo re imperatore della minkia.


 sfiatato... ;-)
 
no, dai.  il circuito dei termosifoni lavora si e no ad una pressione di un 
micronesimo superiore a quella atmosferica. niente a che fare con la PaP
 
Paolo
 

 ha scritto nel messaggio 
news:mdc16s$84k$1...@dont-email.me...

Oh madonna, hai parlato di pressioni tra poco arrivera' Sergio Pompante con 
la sua disamina sui millibar! 
 
 

 pure sfigato.. pirlone fnkulo il duce e amen ai milioni che sono morti
 
La gente tanto prima o poi muore! Tieniti pronto. 
 
 


caldaia Vaillant Blakon Plus che ho sul terrazzo
pressione vaso di espansione: 1 bar
pressione max d'esercizio: 3 bar
 
pentola a pressione Lagostina a 2 valvole (due pressioni)
pressione d'esercizio: da 0,6 a 2 bar
pressione max d'esercizio: 2 bar
 
dati prelevati dai datasheet
 

 ha scritto nel messaggio 
news:mdc34v$7h0$3...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Vai a cagare è un linguaggio universale, lo capisci? 
 
 


ciccio testina.. io sempre pronto... se vuoi un strappo
di testicoli fatti avanti... che te lo faccio con le mani
passando dal di dentro.....
 
MARIO DELLA JULIA


 di testicoli fatti avanti... che te lo faccio con le mani
 
Perň prima lavatele le mani! Sei sempre nell'orto col cul per aria. 
 
 


 
SOLITE PALLE RACCONTAT DA CAINI MERDOCIELLUNICI.....
 
SONO IN RITARDO BESTIALE INVECE... CAUSA VERTIGINI.... MA NON SBAGLIO
LA VIA.. PASSO DRITTO PER LA GOLA... SCENDO.... SPATASCIO GLI
INTESTINI E RAGGIUNGO LE SFERE.... POI TIRO SU.... FIGURATI
COME MI PUZZERRANO...ALTRO CHE CAMPAGNA MIA....MA  NON DO SODDISFAZIONE 
DELLO STRAPPO
DAL DI FUORI... SAREBBE GAIOLO... MENTRE IO apino della sacra
brigata JULIA.


 dati prelevati dai datasheet
 
Con tutto il rispetto per i datasheet che frequenti tu, hai presente 
che il vapore è un gas comprimibile e invece l'acqua invece non la 
comprimi neanche se ti metti a piangere?
 
Dopo che avrai chiuso le valvole, quello che c'è a monte, pompe e vaso 
di espansione, fanno più nulla.
 
Nel termosifone rimarranno 3 bar, ma appena togli 1 cc. di acqua il 
manometro segnerà zero.
 
-- 
Fabbrogiovanni

Dato che qua tutti sparano sentenze...
Ti riporto la mia esperienza.
Termosifoni montati 50 anni fa.
L'impianto, condominiale, per fortuna era vuoto.
Chiusa la valvola, chiuso il detentore. Smollato il dadone del detentore e fatto uscire quel poco liquido che rimaneva.
Allentato completamente e poi passato al dadone della valvola.
Quindi chiuso alla meglio i due buchi con un po' di nastro di carta (per evitare che colasse qualcosa in giro per i pavimenti...) e portati via.
Cambiate tutte le valvole e detentori (visto che c'ero...)
 
Dopo un paio di mesi ho portato i termosifoni in giardino e li ho dipinti.
Uno solo è stato cambiato, dato che quello vecchio era bucato.
 
Un paio di settimane fa li ho rimontati.
Nell'ordine
- controllato che valvola e detentore fossero più o meno orizzontali;
- avvitato i pezzi farlocchi che vanno sul termosifone (uno per la valvola e l'altro per il detentore). NB - si può usare canapa + pasta;
- appeso il termosifone alle mensoline;
- allineato il detentore con l'uscita del termosif (senza teflon o canapa);
- fatto due giri a quel dado;
- fatto due giri al dado della valvola (senza teflon o canapa);
- stretto tutto come si deve.
 
Aperte valvole e detentori e sfiatato quelli che avevano la valvolina di sfiato.
 
Non perdono e funzionano alla grande.
 
Non pretendo che sia il metodo giusto in assoluto, però funziona. 
Togliere o meno i radiatori dalle mensoline non è un dramma e si rimontano semplicemente dopo.
Quello che ti ha detto il tizio di prima è solo frutto di una malattia mentale. Se non hai cazzi di avere un termosifone fra i piedi allora fai come ti dice. Ma secondo me poi di viene una porcata perché il muro lo dipingi male, dietro il termosifone, e non riesci a pulire il termosifon, come si deve. Infatti anche se non lo devi dipingere io ne approfitterei per fargli una pulizia approfondita: sgrassatore, ammoniaca, vapore.
Insomma, una cosa bella pesante.

 
"doc"
Termosifoni montati 50 anni fa.
L'impianto, condominiale, per fortuna era vuoto.
 
Dopo un paio di mesi ho portato i termosifoni in giardino e li ho dipinti.
Uno solo è stato cambiato, dato che quello vecchio era bucato.
 
 
non so come funziona nei condomini,
comunque non bisognerebbe mai lasciare l'impianto vuoto, difatti un 
radiatore era bucato.
 
Mia esperienza, casa singola, radiatori all'ultimo piano che venivano 
scaricati ogni tanto: sostituiti
10 anni fa perchè a turno tutti bucati, stessi radiatori (anni 60-70) al 
piano terra a cui non è mai mancata
l'acqua, tutti funzionanti senza problemi ancora ad oggi. 
 
 
 
---
Questa e-mail e priva di virus e malware perche e attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 Togliere o meno i radiatori dalle mensoline non è un dramma e si rimontano semplicemente dopo.
 
hai avuto culo.... questa è la mia esperineza condivisa.... i ganci 
reggicalorifero in certi impianti manco ci sono... hanno le gambe....
ma se pur il calorifero nella storia, ha piu o meno, cambiato POCO : forme,
materili, posizioni dei detentori.... SONO I GANCI... REGGICALORIFERO
CHE SONO CAMBIATISSIMI PER CUI OGGIGIORNO CAMBIARE UN CAALORIFERO
CON + DI 20 ANNI EQUUIVALE AL 100 PER CENTO CAMBIARE ANCHE LE STAFFE----
 
se lo tiri giu..... con l'intenzione di rimetterlo e per esempio 
efficentemente come hai fatto te... di cambiare detentore e valvola
e poi il coso che sta tra valvola e detentore e caloriferi....col
tubo.... che lo rimonti facile----- è MOLTO MOLTO MOLTO MEGLIO
ALZZARLO MA NON TOGLIERLO... AI FINI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA
TINTEGGIATURA è IDENTICO... DIVERSO IL CASO di tinteggiare il 
termosifone... ma io consiglio anche quello... di tinteggiarlo in casa.
 
 
mario della JULIA


 comunque non bisognerebbe mai lasciare l'impianto vuoto, 
 
Hai perfettamente ragione. Solo che i fattori sono 2
- l'impianto è condominiale;
- il manutentore è un cane.
 
Quindi per la prima si dipende da quello che succede, per la seconda, sebbene io voglia bene agli animali... Ci sono delle eccezioni.
 
Il termo era bucato già da un po', ho scoperto. Ma quelli a cui era affittato non hanno mai detto nulla. Oppure c'era una microcrepa che s'era chiusa, un po', con la morchia. Vai a saperlo.
Per bucato intendo che non era a tenuta, non che zampillava.
 
Toglierli è semplice e rimontarli banale. 
Non farti prendere per il culo da un vecchio decrepito che non capisce un cazzo.

 Non farti prendere per il culo da un vecchio decrepito che non capisce un cazzo.
 
peccato che due giovani con il roberto e con te... non ne fate nemmeno
un un'unghia del piu sfigato alpino.... figuraarsi poi di uno della JULIA


 un un'unghia del piu sfigato alpino.... 
 
Tu non sai nemmeno cosa sia un alpino. Sarai stato dietro una scrivania a fare la punta alle matite...


 
si il caino... ovviamente si.....
 
ma non IO :)
IO ALPINO VERAMENTE FELINO E ATTIVISSIMO LUNGO TUTTO IL CONFINE SACRO 
DELLA JULIA
 
 
MARIO DELLA JULIA


 DELLA JULIA
 
Che se non ci foste stati magari non saremmo in mezzo alla merda...


 
 
SE NON CI FOSSE STATA LA JULIA.... LE ARMATE DELLA GUARDI ROSSA
DELL'ARMATA ROSSA IN UNGHERIA.... CI AVREBBERO PROVATO --------
MA SI CACAVANO ADDOSSO... SOLO SE SENTIVANO IL NOME JULIA.... MO
SFIGATTI MERDOCIELLUNICI FANNO ANCHE LA FINTA IRONIA DELLA MERDA
FATTA IN CASA------


 manometro segnerà zero.
 
Certo, a parte che 1cc non basta, se vuoi proare puoi farlo con la 
valvola di spurgo, ma resta il fatto che prima di allentare il dado del 
detentore, se sfiati, eviti ogni schizzo, uno schizzo bello tosto, tra 
l'altro, essendo in basso con tutto il liquido sopra. Mentre se prima 
sfiati con lo spurgo, puoi aprire con sotto la bacinella, e se a posto. 
Ed era questo il fine.
 

 spurgo
 
Io non ho bisogno di provare, sono sicuro che, dopo aver chiuso le due 
valvole, basta togliere 1 grammo (= 1 cc.)di acqua e la pressione va a 
zero.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 zero.
 
Ma ho capito, e sono concorde, ma resta il fatto che pur bastando 1cc 
d'acqua per tornare a zero, se prima non sfiati dallo spurgo, allora 
appena aprirai il dado della valvola il termo sfiaera' dal dado, ed e' 
esattamente cio' che non voglio.
 

 esattamente cio' che non voglio.
 
non so se hai mai assistito ad un'operazione del genere, ma guarda che 
non c'è mica un'esplosione, si tratta di uno zampillino d'acqua che 
qualunque bacinella è in grado di contenere agevolmente anche perché è 
nella stessa azione dello svitare il dado che si gestisce la pressione 
(che come t'è stato detto si annulla immediatamente)
 


lo so, l'ho fatto diverse volte... :-)
 
chiedevo se la sequenza indicata era ok perche' e' una vita che non lo 
facevo, e l'accortezza dello spurgo una volta chiuse le valvole e', 
appunto, un'accortezza, come dicevo
 
l'impianto di riscaldamento della vecchia casa (quando non servivano 
ancora i vari certificati ecc...) lo abbiamo fatto io e mio padre, 
doppia caldaia Lamborghini gasolio/carbone in backup l'una all'altra ;-)

 esattamente cio' che non voglio.
 
Sei ricchione o sei donna? Fammi capire bene, perchè "DOVE CAZZO é IL 
PROBLEMA"?
Porco dio, non cio' manco le valvoline io e addirittura lo spurgo aria lo 
faccio con la chiave inglese direttamente sul raccordo e nessuna femmina di 
casa si è mai lamentata! 
 

 3 bar in acqua o in aria differiscono come un 1kh di paglia o di piombo.
 
 
Eggià, nelle aule universitarie 1 chilo di piombo e 1 chilo di paglia 
sono esattamente uguali.
 
Ora usiamo dall'aula e proviamo ad essere pratici?
Prendi un cubo di piombo, del peso di 1 chilo, e te lo fai cadere 
sull'unghia del ditone del piede destro, partendo da 1 metro di 
altezza.
 
Ripeti l'esperimento con un cubo di paglia, sempre del peso di 1 chilo, 
lasciandolo cadere sul ditone del piede sinistro.
 
Fatto questo invitiamo a cena tutti gli amici del NG.
Al momento di pagare il conto spogli le scarpe e le calze e 
confrontiamo le tue unghie.
Se sono uguali pago io, se una è nera e l'altra no, paghi tu.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 sono esattamente uguali.
 
Nemmeno nelle aule universitarie, solo sulla bilancia.
Nelle aule universitarie, in laboratorio, o in officina, possono essere 
uguali, oppure possono differire anche di molto, in base 
all'applicazione, come in questo caso.
 
3 bar, in fluido o in gas, restano 3 bar
 
Se poi vuoi discutere di quanta aria o di quanta acqua ci voglia per 
tornare a 1 bar, allora ti seguo. Sempre tenendo conto che l'intento era 
di evitare lo schizzo (grande o piccolo non fa differenza) all'apertura 
del dado, tutto qui.

 3 bar, in fluido o in gas, restano 3 bar
 
Smettila di menare il can per l'aja.
La mia proposta di inviatare a cena tutto il Ng, a spese mie o tue, 
dipende dal colore delle due unghie, è sempre valida.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Ok ci sto, pero' nel termosifone ci mettiamo lo smalto per le unghie, e 
lo apri tu senza sprugo preventivo.
 
Se non ti sporchi pago io.

 Se non ti sporchi pago io.
 
Questo col termosifone sarà l'eventuale rivincita, sempre che tu la 
voglia.
La prima partita è a base di 1 chilo di piombo e 1 chilo di paglia.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Pas de problèmes, si trattera' solo di comprimerle a dovere, queste 
innocenti pagliuzze.

 pagliuzze.
 
Quando sarai riuscito a pressare un cubetto di paglia, spigolo 10 cm, 
che messo sulla bilancia pesi circa 11 chili come quello di piombo 
passa da Stoccolma a ritirare il Nobel per la Fisica.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 da Stoccolma a ritirare il Nobel per la Fisica.
 
il fieno per roditori e' da un pezzo che lo vendono in balle da 10-12kg
 

Mardot ha pensato forte :

Uno di noi due ha qualche problema con l'aritmetica e con la geometria.
Potrei benissimo essere io, come potresti essere tu, ai posteri l'ardua 
sentenza.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Non essere cosi' rigido, tanto ormai siamo lontani dal discorso 
pressioni bar ecc..., al limite invece che sull'unghia lo facciamo 
cadere sulla testa, il "balotto".
 
Poi, se questa discussione doveva virare sul capire che entrambi 
sappiamo la differenza tra massa, volume, peso e densita', potevamo 
anche arrivarci prima, credo con soddisfazione comune.
 
Ah, per tornare IT, 3 bar in acqua o in aria restano 3 bar, questo sia 
chiaro.
E la differenza tra 3 bar in acqua e 3 bar in aria, resta la stessa 
differenza (sto parlando di differenza nulla, sia chiaro) che c'e' tra 
3kg di paglia e 3 kg di piombo.
Se ci rifletti un minimo e non mi rispondi faccendo nuovamente andare la 
discussione lontano dal tema, vedrai che sara' facile capire cosa 
intendo, e non ho detto che sull'unghia il piombo e la paglia sono 
uguali ecc....... ciao, buona giornata.

 ha scritto nel 
messaggio news:mdm90q$5l0$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Ma non puoi semplicemente inviarlo a cagare come hanno fatto tutti? E' nato 
con i geni da testa di merda e non sarai certo tu a modificarglieli! 
 
 

 LA VIA.. PASSO DRITTO PER LA GOLA...
 
Io credevo per il culo! 
 
 

 chiaro.
 
Dato che non riusciamo proprio a trovare un punto di accordo io insisto 
per lasciare ai posteri l'ardua sentenza.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 per lasciare ai posteri l'ardua sentenza.
 
Al tempo debito relazionero' lo smontaggio del termo, fatta secondo la 
mia procedura, mi pare piu' sensato.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:mdn0e3$qpq$2...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Vogliamo il video della esplosione del termo!