Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: calcolo potenza termosifone preesistente

Ciao,
a casa nuova ho trovato alcuni termosifoni in acciaio.
Siccome vorrei conservarli ed integrarli con dei nuovi (causa
abbattimento alcune pareti)
mi chiedevo come faccio a sapere quanta potenza eroga il singolo
elemento.
Esiste una formula tale che data HxLxP del singolo elemento mi
permetta di calcolarne la potenza
(a 50° visto che prevedo di mettere caldaia a condensazone)
Grazie mille!

 Grazie mille!
ciao h.hak
non so rispondere alla tua.
ma vorrei chiedere due cose che hai in mente,
- 50 gradi intendi proprio la temperatura massima
di riscaldamento , di mandata della caldaia ?
( nel caso affermativo � che la domanda la ponevi per
quanti termosifoni aggiungere ? )
- a quanto prevedi la temperatura di ritorno e che
livello di rendimento per la condensing ?
mario

 livello di rendimento per la condensing ?
boh, non l'ho calcolato (mi baso sul concetto che "al max è uguale ad
uno a caldaia tradizionale)

 uno a caldaia tradizionale)
ummmm ma allora scusa, non capisco .... hai per caso un conto - formula
per calcolare un risparmio combustibile sulla temperatura di mandata
a 50 piuttosto che 65/80 ? se l'hai quale � ?
Avevo letto che ti ponevi l'intenzione di sovradimensionare l'impianto 
radiatori per far lavorare la caldaia a 50 gradi.
Il conto da fare � in calorie ... credo ....
ti servono esempio 50.000 calorie, devi avere un impianto radiatore
che te le fornisca a 50 gradi e quindi in tot metri
LA FORMULA non la so.. ma deve esistere per forza.... come credi
anche te
INVECE, MI E' VENUTA IN MENTE UNA COSA ( io l'ho saltata nel mio
approccio perch� ho verificato gi� ora di avere un impianto
sovradimensionato per la condensing )
NEI CATALOGHI > ANCHE ON LINE DEI PRODOTTI COME I RADIATORI, CI
SONO LE TABELLE DELLE CALORIE ... se riesci a riconoscere un radiatore
come il tuo.. fai un passo avanti.. vecchi o nuovi tendono per forza
ad avere larghezza , elementi , altezza simili .. prendi per buone
le prestazioni di un radiatore nuovo.
--------------+
nb APPROFITTO PER SCAMBIO DI PARERE visto che anche io sarei interessato
e magari hai gi� visto
-- hai considerato di abbandonare gas e passare alle pompe di calore ?
-- ma come vorresti agire .. fai da solo ? o hai intenzione di chiamare
un idraulico e un termotecnico ?
ciao
mario

 condensa.
Il manuale della mia caldaia parla di 3 campi di temperatura:
1) bassa temperatura (< 50 �C): condensazione completa;
2) ancora bassa temperatura ma da 50 a 70 �C: condensazione parziale;
3) impianti tradizionali (da 70 a 90): condensazione quasi assente.
Cristiano 

 
ottimo, ï¿œ come avevo capito io .. in linea di massima
ciao
mario

 
Hike Hak :) grandissimo
STESSA COSA che penso io
E ANCHE IO , VORREI AGGIUNGERE ELEMENTI IN UN PAIO DI AMBIENTI
AVREI ANCHE DA RECUPERARE USATI dei termosifoni identici ai miei
� che non son pi� ragazzino e ho paura .... di sottovalutare
l'impegno fisico ... ma ti ammiro ! approvo il tuo approccio
ciao
mario

 temperatura...
Con quelle a condensazione, direi la seconda; poi, per�, bisogna vedere se 
stai tutto il giorno a casa (come sotto le feste) o se ci stai per cenare e 
dormire (in questo caso, io utilizzo la pompa di calore).
Ciao
Cristiano 

 livello di rendimento per la condensing ?
boh, non l'ho calcolato (mi baso sul concetto che "al max � uguale ad
uno a caldaia tradizionale)
Nei nuovi cataloghi dei corpi scaldanti con potenza resa certificata a norme 
CEE UNI EN 442/1/2/3 i costruttori devono dichiarare sia la potenza emessa a 
salto termico di 50 K (gradi Kelvin) che a salto termico di 30 K.
Nel caso di salto termico di 30  K , si intende temperatura media dell'acqua 
di 50 �C (esempio mandata 55�C e ritorno 45�C) e la temperatura ambiente di 
20�C.
N.B.: di solito la potenza emessa � datta in Watt (1 W = 0,86 kcal/h).
Altrimenti ti puoi calcolare la resa a qualsiasi salto di temperatura 
conoscendo la rea nominale a salto termico di 50 K: Px= P50*(x/50)^1,3
dove Px � la potenza emessa a salto termico x;
         P50 � la potenza emessa a salto termico nominale di 50 K;
         x � il salto termico di interesse;
        1,3 � un coefficiente caratteristico medio che dipende dal tipo di 
radiatore e dalla forma (varia mediamente da 1,25 a 1,35, con scarsa 
influenza sul risultato).
Spero di essere stato chiaro.
Walter 

 Walter
altro che !
questa me la sono stampata :)
ottima e bellissima
ciao
mario

 temperatura ambiente di 20�C.**
questa non l'ho capita ce la puoi spiegare
              Ciao Edy   ;-)