Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: temperatura radiatori

è normale che esistano delle differenze di T tra la parte alta e quella
bassa dei radiatori dell'impianto di riscaldamento?

Si.
E maggiore e' la differenza di temperature e piu' efficiente e' il 
termosifone.
Se ci pensi sopra, se l'acqua entrasse ed uscisse alla stessa 
temperatura, come farebbe a scaldare la stanza ?
Pekilan


 č normale che esistano delle differenze di T tra la parte alta e quella


 ovvi motivi.
l'impianto è a collettore complanare (circa al centro della casa), e gli
'attacchi' dei radiatori (in alluminio) sono entrambi in basso, quindi
sia mandata che ritorno in basso, credo. 
ho notato:
1 - differenze di T media fra i vari radiatori (cioè alcuni scottano e
altri no)
2 - differenze fra la parte alta e bassa dei radiatori (cioè alcuni sono
più caldi in alto e alcuni in basso...e questo in particolare mi sembra
strano)
la caldaia a regime funziona a circa 1.5 bar e 60°C; quando non è in
funzione P è circa 1.0 bar

 funzione P è circa 1.0 bar
Prova a guardare il manuale caldaia sei 1.0 bar è sufficiente, alcuni
costruttori suggeriscono 1.5bar a freddo.
( comunque non credo sia il motivo del problema da te riscontrato ).
Se hai tempo di fare degli esperimenti ti consiglio di chiudere tutti i
termosifoni e poi provare ad aprire
uno ad uno quelli che si scaldano solo sotto ( cosa strana ).
Come sono distribuiti i termosifoni ? Su più piani ?
Hanno altezze uniformi ?
Prova a fornirmi qualche dettaglio su come è strutturato il tutto, se non è
troppo complicato.
Magari riusciamo a capire perché funzionano in questo modo.


 Magari riusciamo a capire perché funzionano in questo modo.
al momento pare che vada, cmq grazie per la disponibilità! 
adesso provvederò a frustare l'idraulico che ha fatto l'impianto e non
l'ha regolato bene! ;)
ciao


Meglio cosě,


 ovvi motivi.
Anche io ho dei problemi col nuovo impianto:
fino a pochi giorni fà ha funzionato il nuovo impianto in casa (caldaia 24
kw in soffitta, collettore al piano sotto per reparto notte, altro
collettore al piano terra per reparto giorno) con radiatori in acciaio alti
90 cm e temperatura di mandata sui 60 °.
Finito di ristrutturare la "taverna" che è situata distaccata 6 metri dalla
casa (i tubi partono dal collettore a piano terra e compiono un tragitto di
15/18 metri per arrivare al collettore di taverna) sono cominciati i
problemi.
I radiatori in taverna (alti 1,8 metri) scaldano in alto, a metà sono
tiepidi e in basso freddi con temperatura di mandata a 75°C; la stanza (10x3
m) non si scalda quasi per niente, in alto a soffitto si sente che è un pò
più caldo, ma ad altezza d'uomo quasi niente....
Ad invertire la mandata (ingresso in basso e uscita in alto) migliorerebbe
qualcosa ?
Al fontaniere sorge il dubbio che i tubi che arrivano in taverna (18 mm)
siano insufficenti come portata; adesso deve fare un sopralluogo col
progettista.
help me, i pavimenti sono tutti fatti......
bye  fabrizio


Faccio una piccola premessa: questo thread era nato perché qualcuno in modo
più o meno confuso, lamentava una diffrenza di
temperatura tra il sopra e il sotto del termosifone. Queste differenze di
temperatura se esitono sono di qualche grado, non freddo e caldo.
Nel tuo caso specifico suppongo che tu abbia già provato a sfiatare i
termosifoni in questione, chiudendo il ritorno e aprendo lo sfiato.
Se lo hai già fatto verifica che le valvole di mandata e ritorno siano
aperte al massimo.
Verifica inoltre che le valvole del collettore siano aperte correttamente.
Suppongo che tu abbia delle elettrovalvole, prova a togliere quelle
associate ai termosifono in questione.
apri manualmente il collettore e verifica se l'acqua scorre in modo
corretto.
Hai per caso delle valvole termostatiche sui termosifoni ?
ciao
news
home: 
http://www.mercatino.tk
 annunci gratuiti da tutta Italia

 ciao
ciao e grazie mille    fabrizio


Se la mandata fosse in basso avresti un moto convettivo naturale dell'acqua
calda verso l'alto.
Il problema è che l'acqua fredda tenderebbe verso il basso.
Solitamente si fanno gli allacciamenti mandata alta ritorno basso
oppure entrambi bassi.
Nel secondo caso il termosifone si riscalda in modo più omogeneo anche con
portata bassa ( es termostatiche ).
Mi sembra strano che sia un problema di sezione dei tubi perché comunque
dovrebbe andare a regime, a meno di portate
veramente basse. (cioé un filo d'acqua che si raffredda prima di uscire).
Solitamente succede se hai delle valvole termostatiche  ( per questo l'ho
chiesto).
Il collegamento mandata bassa, ritorno alto non si fa. Suppongo che in
quest'ultimo caso
avresti il termo completamente freddo e un elemento caldo ( circolazione
basso alto). cioé avresti zone calde fredde in orizzontale (dx sinistra),
probabilmente caldo sopra.
Se la situazione persiste anche dopo la seconda installazione ti conviene
valutare il collegamento mandata sotto, ritorno sotto.
(penso che ormai tutti i termosifoni siano reversibili in tal senso).
Se servono lavori di demolizione etc... puoi rivalerti sul professionista
che ha fatto il lavoro. ( soluzione estrema )
