Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perchè ronzio solo in una  stanza?

Vi chiedo un consiglio per eliminare un problema di ronzio su un 
amplificatore per chitarra elettrica, che per fortuna mio figlio ascolta 
in cuffia.
Quando collega l'amplificatore alle prese delle sua camera, si sente un 
ronzio fastidioso, mentre
se lo collega nelle prese degli altri locali, no.
Ha provato a staccare tutti gli apparecchi elettrici nella sua camera 
(TV, radio, PC, carica batterie telefonino, radiosveglia, lampadario 
spento)
In tutti gli altri apparati, compreso il ripetitore di segnali 
audio/video collegato alla TV e le casse del PC, non si sentono ronzii.
Quando si allaccia nella sua  camera  con una prolunga volante 
proveniente da altri locali, NON c'è ronzio.
Il disturbo è su tutte le tre prese presenti.
Cosa posso fare? Che ci sia una presa mal collegata che genera rumore? 
Qualche interuttore?  Non ci sono lampade alogene o variatori di 
luminosità.
Quali misure elettriche posso fare?
Esiste qualche filtro esterno da applicare tra presa e spina o devo 
chiamare un elettricista che mi controlli tutta la linea?
L'impianto, sebbene la casa sia anziana come me, dovrebbe essere a norma 
(almeno così mi è stato detto e certificato circa 1 anno fa dopo  prove 
strumentali).
Grazie
Giorgio 

 se lo collega nelle prese degli altri locali, no.
controllerei la messa a terra della camera.
Adriano

 variatori di luminosità.
Questo genere di disturbi possono venir generati da apparecchi 
collegati che "sporcano" la rete elettrica, oppure da "loop" di massa 
che fungono da antenna captando disturbi diffusi attraverso l'etere.
Nel primo caso puoi eliminarli inserendo dei filtri, nel secondo caso 
bisogna studiare il percorso dei cavi cercando di rompere questi 
"loop".
Il problema non è così semplice.
Come viene collegata la chitarra all'amplificatore? Cavo bilanciato o 
"standard"?
Ciao
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

 "standard"?
quelle che ho visto sono tutte sbilanciate; ma cosa cambierebbe da una 
stanza all'altra, in termini di collegamento elettrico?
Adriano

 controllerei la messa a terra della camera.
anche io comincerei da questo, verificando non tanto con il tester che sia  
a livello, ma misurando la resistenza
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 Ciao
ciauz
Luluk
-- 
i gerani non sono come le rose

 ronzio fastidioso, mentre
se trattasi di ronzio vero e proprio controllerei prima di tutto 2 cose:
1) la messa a terra (il disturbo descritto sparisce se poggia la mano sulle
corde e l'altra alla parete ? allora č sicuramente questo il problema)
2) il serraggio delle viti delle prese elettriche, delle spine e degli
interruttori e delle scatole di derivazione a partire dalla prima da cui
arriva corrente nella stanza.
Nel caso due prova prima a scollegare 1 per volta tutti gli apparecchi
elettrici collegati nella stanza, cosě da isolare eventualmente il
problema,
nel caso uno devi portare la masssa alla presa dove collega l'ampli.
buona schitarrata :D




Il collegamento sbilanciato è più sensibile ai disturbi di tipo 
"esterno".
Dovresti analizzare l'impianto elettrico della tua casa per capire 
cosa cambia, ammesso che lo schema dell'impianto sia reale.
Potresti provare con un filtro di rete ad H, tipo Shaffner.


 Potresti provare con un filtro di rete ad H, tipo Shaffner.
Ottimi, oppure esperimento veloce avvolgendo il cavo di alimentazione su  
un toroide


 livello, ma misurando la resistenza
piu' che altro mi viene il sospetto che la linea di terra di quella 
stanza si sia del tutto scollegata (o non sia mai stata collegata) alla 
parte dell'impianto che a terra ci arriva. Magari il cavo relativo e' 
stato dimenticato scollegato in qualche scatoletta.
Adriano

 "esterno".
lo so, ma per quello che ho visto, le chitarre elettriche hanno un 
normale jack mono, il che esclude qualunque possibilita' di collegarle 
in bilanciato.
Adriano

Il /21 nov 2005/, *Adriano* ha scritto:

Se manca la linea di terra allora sono assolutamente inutili (anzi: 
pericolosi!) i filtri.
Ciao


 
Ma il rumore è presente anche se il cavo della chitarra è sconnesso?
La spina di rete dell'alimentatore ha la massa?
La prolunga elettrica che usi, ha il filo di massa?
Se ti colleghi alle prese di quella stanza con la famosa prolunga, il 
rumore, cosa fa'?
AndreaS

Rispondo a AndreaS e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la loro 
opinione per risolvere il mio probema:
1. il ronzio c'è solo quando la chitarra è collegata
2. ho provato diverse prolunghe tutte con i tre poli e tutte danno il 
medesimo risultato. La spina dell'alimentatore è di tipo tedesco
3. se uso le prolunghe nella stanza c'è il ronzio. Fuori no.
4. deduco che non dipende dall'amplificatore o dalla chitarra
A questo punto, presupponendo che sia scollegato il cavo di terra che 
serve la camera, mi faccio dare un tester, tolgo l'energia e provo la 
terra collegandomi con un filo dalla terra delle prese in camera a 
quelle degli altri locali. Dovrei vedere se c'è continuità, ovvero se la 
terra della camera dove si vorrebbe suonare, è collegata alla discesa 
dell'appartamento.
Sbaglio qualche cosa nel ragionamento?
Grazie ancora


 medesimo risultato. La spina dell'alimentatore è di tipo tedesco
forse e' qui la spiegazione : come colleghi la spina tedesca all'impianto  
italiano ?


 ha scritto nel 
messaggio news:op.s0m7suxb053poy@pca104alberto...


 se lo collega nelle prese degli altri locali, no.
Potrebbe essere che la sua camera e` su una fase diversa dalle altre. Da me
un giorno di temporale e` partita una fase al punto di distribuzione: meta`
della prese andavano e meta` no. Ho dovuto tirare delle prolunghe per
rianimare qualche frigorifero...
Ciao,
-- 
        Roberto Divia`              Love at first sight is one of the greatest
Dep:PH Bat:53 Mailbox:C02110      labour-saving devices the world has ever seen
Route de Meyrin 385               ---------------------------------------------
Case Postale                                Phone:  
+41-22-767-4994
CH-1211 Geneve 23 CERN                      Fax:    
+41-22-767-9585
Switzerland                                 E-Mail: 
Robert...@cern.ch