Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: gruppo elettrogeno...

Salve,
qualcuno mi consiglia un piccolo gruppo
elettrogeno, possibilmente portabile, per
alimentare una pompa sommersa ebara idrogo M40/10
per 60 minuti circa a giorni alterni
 
Portata: da 20 a 80 l/min 
 
Prevalenza: da 54,1 a 16,8 mt 
 
Potenza: 0,75 kw - 1 hp 
 
Alimentazione: rete monofase 230V - 50 Hz 
 
Profondità d'impiego: min. 0,60 mt - max 10 mt sotto il livello dell'acqua
Diametro tubazione: 1"1/4
Dimensioni pompa:  Ø 138mm - h 569mm
Temperatura liquido: da fino a +40°
 
 
grazie...
 
-- 
Oggi c'e' una grande battaglia di idee,
ma alla fine non ci saranno ne vinti,
ne vincitori, ne idee! S. Benni da Elianto.


ti ci vuole un gruppo da almeno 1KW e visto il tempo molto
limitato che deve lavorare va benissimo una "cinese"
 

Potenza: 0,75 kw - 1 hp 
 
Il gruppo elettrogeno dovrebbe avere la potenza del motore
moltiplicata per 3, per riuscire a farlo partire.
Minimo sindacale quindi 2,5 kW.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Potenza: 0,75 kw - 1 hp
 
 
dato che un gruppo elettrogeno non e` sovraccaricabile, nel senso che 
maldigerisce assorbimenti improvvisi e superiori al 25%$ della Potenza 
Attiva, in caso di motori, che hanno uno spunto di 6In e` necessario 
surdimensionare leggermente il gruppo, che possa fornire almeno 3In (in 
assenza di dispositivi di avviamento soft-start), quindi un carico da 
0,75kW a cosfi 0,75 in un sistema monofase a 230V assorbe
 
In = 750/(230*0,75) = 4,34A
 
3In = 4,34*3 = 13,04A
 
quindi servira` un gruppetto con Potenza apparente di:
 
Papp. = V*I =  230*13,04 = 2999 VA  cioe`(3kVA)
 
 
bye
 
 
 
 

Il 18/04/2018 15:30, Antò LuZombi ha scritto:
questo
 
https://www.powermategenerators.eu/it_IT/product-detail?folder-kid=206&prod-kid=6418
 
 
potrebbe andare bene?


 grazie...
 
 
Ogni tanto da Lidl ce n'è uno niente male.
 
 
 

potrebbe andare bene?
 
Dipende da quali delle risposte che hai ricevuto ritieni piu'
attendibile.


 
 
bel dilemma, dovro fare un post per chiederlo, comunque prenderei
uno 3kw per andare sul sicuro se non fosse che la portabilità è
requisito indispensabile, tu dici 2,5kw, questo è 2kw, ma ora
tralasciando un attipo i kw, inverter che significa?


 tralasciando un attipo i kw, inverter che significa?
 
  vado a leggere da questo sito...
========================================================================
https://www.agrieuro.com/generatore-di-corrente-inverter-16-kw-monofase-geotech-tg2000i-silenziato-p-7082.html?LGWCODE=7082;102443;6125&gclid=EAIaIQobChMI_5eJ4q_G2gIVV8YbCh2ZXQCZEAQYBSABEgLA2PD_BwE
 
 
 
La tecnologia ad inverter:
 
Questo generatore produce energia elettrica a frequenza e tensione 
costante, indipendentemente dal variare del carico e dalla velocità del 
motore; questo è reso possibile dall'utilizzo di un convertitore 
elettronico che svincola l'ampiezza della tensione in ingresso da quella 
in uscita.
 
A differenza dei gruppi elettrogeni tradizionali viene utilizzato un 
generatore a magneti permanenti ed un sistema di controllo dei giri del 
motore in base alla potenza effettivamente utilizzata, che consente 
un'importante riduzione dei consumi di carburante ed una minore 
rumorosità con l'utilizzo di carichi medio bassi.
 
Pricipali applicazioni:
 
L'affidabilità e la qualità dell'energia prodotta con questo sistema 
permette l'alimentazione di apparecchiature elettroniche quali computer, 
medicali, strumenti di misurazione e ogni particolare apparecchio 
particolarmente sensibile alle variazioni di tensione e frequenza.
=========================================================================
 
Personalmente non lo acquisterei... avere dell'elettronica di potenza 
dentro un gruppo elettrogeno significa avere cose in piu`che si possono 
guastare ...
 
saluti

 
 
Io ho quello da 2 kW che uso ogni tanto per mercati.  
Funziona un po’ quando vuole lui