Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [Esperti caldaie] Secondo voi cosa è successo?

Ciao e buone feste a tutti, 
La caldaia è una Cosmogas Bms, una murale da interno appartamento
 a camera stagna: sono stato assente alcuni giorni e avevo
 impostato 14 gradi, da remoto porto a 19 gradi qualche ora prima
 rientrare, torno e trovo pavimento bagnato, caldaia accesa e
 pressione ok. Mi sa che abbia scaricato da un tubo di plastica
 che immagino possa essere lo sfiato del vaso di espansione (?).
 
Dopo un'ora do un'occhio al manometro e vedo che è a zero (pensavo
 che questo la mandasse in blocco, invece l,'ho beccata che era lì
 che cercava di accendersi), apro il manopolino dell' acqua per
 portarla a 1-1,5 bar e dopo qualche secondo la pressione schizza
 su a 2,5), chiudo subito e la pressione si stabilizza
 lì.
Avete idea di cosa possa essere successo? Posso lasciare la
 pressione a 2,5? Per abbassarla devo usare gli sfiatini dei
 termo? 
 
Graxie
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

  termo? 
 
Intanto abbassa a l.5 bar tramite gli sfiati dei termo e riferisci 
su cosa succede.
 
Comunque, può essere successo che si è bucato il vaso di espansione
e quindi la pressione (quando è partito il riscaldamento) ha superato il valore di taratura della valvola di sicurezza ed è uscita fuori.
Poi, quando la caldaia si è spenta, l'acqua pia piano si è raffreddata
e (non funzionando più il vaso di espansione) la pressione è scesa a zero.
 
Se le ipotesi sono valide, dopo che avrai rimesso la pressione a 1.5bar
e il riscaldamento sarà in funzione, quest'ultima si alzerà nuovamente
con il salire della temperatura dell'acqua e si ripeterà tutto quello che
è successo prima: la pressione arriverà fino a 3bar, si aprirà la valvola 
di sicurezza e l'acqua ti uscirà bagnando in terra... etc. etc.
Magari, almeno ora che lo sai, fai andare lo scarico della valvola dentro
un recipiente... almeno eviti di bagnare in terra.
 
Tornando al problema del vaso di espansione, devi verificare che si sia
davvero bucato, oppure si sia solo scaricato. Magari per un problema 
alla sua valvolina di carico che non tiene.
Per farlo, basta che tu levi il tappino (tipo quello delle gomme delle auto)
e tu prema lo spillino interno. Se esce acqua, va cambiato prima possibile
altrimenti basta provare a ricaricarlo con il compressore fino ad 1bar.
 
 
Giovanni

   pressione a 2,5? 
no è troppo la pressione di impianto deve stare a 0.8 max 1.1 (poi in 
esercisio sale per poi riabbassarsi)
 
 > Per abbassarla devo usare gli sfiatini dei
 >   termo?
 
se non hai altre alternative si, altrimenti puoi svuotare dal filtro 
defangatore

 che immagino possa essere lo sfiato del vaso di espansione (?).
 
A me e' successo di impazzire per la caldaia (condensazione) in blocco (di
domenica mattina, cacchio!) per poi scoprire, lunedi'... che era IL TUBO
DI SCARICO intasato.
Dalle dimensioni del tubo e dalle gocce che vedevo uscire, avrei detto di
no... ed invece, era cosi'.
 
Magari "non e' quello" (dalla pressione del circuito che descrivi,
sembrerebbe di no), ma verifica con cura. A quanto pare, lo scarico e' un
punto facile ad otturarsi.
 
 
Fabrizio