Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Regolazione termosioni

Sui cinque termosifoni del primo piano rilevo queste temperature di mandata 
e ritorno:
1° M56.8 R33.8
2° M57.4 R45.8
3° M56.3 R33.4
4° M57.8 R45.3
5° M59.7 R51.1
 
Il 5° è il più vicino nel percorso dei due tubi dall'impiato. Vi è un unico 
tubo dalla caldaia che si dirama sulle varie utenze.
Sul 5° il detentore è già quasi del tutto chiuso. Devo chiudere anche la 
mandata?
 
Seconda domanda se metto le valvole termostatiche com faccio a regolare la 
temperatura nelle varie ore della giornata?
Se la notte è al minimo (ovvero ad una temperatura bassa) sul termostato le 
valvole non posso regolarle ogni volta e per cui si apriranno al massimo... 
 
 


 
 
se sei MONOTUBO.. non credo tu possa mettere le testine termostatiche..
o alla peggio... te ne basterebbe una...
 
ASPETTA CHE RISPONDA QUALCUNO
 
CIAO
 
MARIO
 

 valvole non posso regolarle ogni volta e per cui si apriranno al massimo...
 
Infatti il termostato va messo sempre nel punto della casa dove serve 
maggior potenza (ad esempio una zona che disperde molto o quella che 
vuoi più calda), e il radiatore di quell'ambiente non deve essere 
dotato di valvola termostatica.
Quando avrai il termostato in 'notte', lui fermerà la caldaia e questo 
varrà per tutti.
Quando avrai il termostato in 'giorno', lui farà partire la caldaia, e 
prima che la zona dove lui si trova arrivi in temperatura, nelle altre 
zone saranno già intervenute le singole valvole termostatiche a 
'frenare' i radiatori.
 
Ciao
 
Alberto
 
 

 O sono molto grandi, o sono in ambienti molto freddi.
 
Oppure l'acqua circola lentamente. Non si puo' arguire alcunche' dal 
semplice delta di temperatura ingresso/uscita, se non si conosce la 
velocita' con cui ci scorre dentro l'acqua. Per assurdo potrebbero essere 
quelli che emanano la potenza termica minore, rispetto agli altri nei quali 
l'acqua invece scorre rapidamente.
Ciao.
Mirko.
 
 

Mirko ha usato la sua tastiera per scrivere :

Si, è vero.
Diciamo che mi sono basato sulla sua affermazione che il detentore 
chiuso fosse quello del numero 5, ritenendo che questo implicitamente 
volesse dire che gli altri hanno il detentore sostanzialmente aperto, e 
quindi l'acqua dovrebbe scorrere a velocità simile fra tutti...
 
Alberto
 
 

 massimo...
 
esatto, a meno che la temperatura dell'aria nella stanza non raggiunga 
quella impostata sulla valvola termostatica.
 
 
se hai un cronotermostao, devi stare solo attento a non regolare la valvola 
termostatica della stanza in cui si trova il termostao su valori inferiori a 
quelli impostati nel cronotermostato, altrimenti ti ritrovi con la stanza 
del cronotermostato limitata alla temperatura della valvola termostica e 
tutte le altre stanze col riscaldamento acceso 24h/24 (o per più tempo ndel 
necessario,comunque).
 
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jgo53v$hb0$1...@tdi.cu.mi.it...

Non è un monotubo, ma un tubo di andata e uno di ritorno su cui si collegano 
le varie utenze.
 
Volevo regolare il 5° per non avere acqua di ritorno troppo calda, sarebbe 
inutile riscaldarla, giusto?
 
Esattamente il 5° e praticamente chiuso al detentore, mentre gli altri sono 
tutti aperti.
 
Ho usato un termometro a infrarosso. 
 
 

 Ho usato un termometro a infrarosso.
 
E perchè non misuri anche la temperatura del tubo di ritorno in 
caldaia?
 
E' probabilmente il valore più interessante di tutti, io che ce l'ho 
sul display della centralina lo trovo molto utile.
 
Alberto
 
 


Lo scopo è cercare di avere la stessa temperatura di ritorno su tutti, 
perchè avevo letto che la resa migliore si ha con un Dt fra mandata e 
ritorno di circa 10° o più, altrimenti lo scambio termico è basso (o meglio 
inutile) perchè corre troppa acqua.
 
Per regolare la temperatura non si dovrebbe regolare la valvola nella parte 
alta?
 
Inoltre penso che se la temperatura al ritorno è alta, questa potrebbe 
essere usata per quelli che hanno temperature più basse. Non ti sembra?
 
 
 

 usata per quelli che hanno temperature più basse.
 
Ma non hai detto di avere i due tubi?
 
Alberto
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jgqnfv$c7b$1...@tdi.cu.mi.it...

Si, ci son due tubi, ma se dal radiatore più vicino l'acqua torna subito 
indietro ancora calda, se vi rallento il flusso questa acqua calda invece di 
passare dal 5 andrà prima sugli altri termosifoni. Infatti alcuni si 
scaldano subito, altri molto più tardi.
 
Comunque adesso misuro anche la temperatura mandata e ritorno in caldaia.
 
Mandi 
 
 

 subito, altri molto più tardi.
 
Beh, la distanza l'acqua deve percorrerla.
 
Alberto