Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riscaldamento - semplice impianto casalingo

Ho una caldaia di cui adesso mi sfugge il nome, a camera stagna, che 
alimenta in un semplice impianto casalingo due fan coil (camera e sala) e 
quattro/cinque termosifoni.
I fan coil sono stati installati per sopperire l'inefficienza dei 
termosifoni, in particolare quello in camera, molto poco isolata 
termicamente e sempre più fredda del resto della casa.
Il crono termostato ambiente è unico e sistemato nella sala.
Il risultato è che se voglio la camera calda (tiepida) devo avere il salone 
tipo Sharm el Sheik d'agosto.
Inoltre si nota, a caldaia funzionante, aria molto più calda dal fan coil in 
salone rispetto alla camera, probabilmente (immagino) perchè il primo è 
molto più vicino alla caldaia.
Dovendo evitare interventi strutturali o sottotraccia, avrebbe senso 
aggiungere delle pompe di circolazione con relativi termostati di comando (o 
cronotermostati) multizona, in modo da far mandare l'acqua verso i termo o i 
fan coil nelle stanze più fredde, parzilizzando o eliminando l'acqua calda 
nelle zone calde (es. salone) ?
Sono sicuro che la caldaia ha la sua pompa di circolazione, io intendo 
metterne altre a valle, anche una per ogni stanza.
Grazie

 aggiungere delle pompe di circolazione con relativi termostati di comando
Se la pompa attuale è sufficiente alla circolazione dell' acqua
non ha senso quello che proponi.
Comunque il tuo problema è facilmente risolvibile.
Basta sostituire la valvola manuale di ciascuno dei due fan-coil
con una valvola motorizzata da fan-col, comandata da un termostato
ambiente.
Ciascun fan-coil regolererà in tal modo la temperatura della stanza
di appartenenenza in maniera indipendente dagli altri ambienti.
Occorre anche inserire (se non c' è già) un termostato di minima
sul fan-coil, in modo che la ventola non continui a girare se è già
stata raggiunta la temperatura impostata sul termostato ambiente
relativo al fan-coil, oppure sia su "off" il termostato ambiente
generale (quello che hai già).
Qualsiasi installatore può farti il lavoro in menodi una giornata di
lavoro.
Cordialità.
               Paul

 ha scritto nel messaggio 
news:49686074$0$840$4faf...@reader5.news.tin.it...

Non è necessario installare altre pompe. Si possono regolare le portate dei 
termosifoni dal detentore (il "rubinetto" montato in basso) che ha 
normalmente un coperchietto e si regola con un cacciavite. In teoria 
dovrebbero essere montati anche sui fancoil o al limite sono installabili 
anche su di loro. Con un po' di pazienza si possono "strozzare" i 
termosifoni più caldi obbligando l'acqua a circolare sui termosifoni più 
freddi. Occorre chiudere messo giro e attendere una ventina di minuti per 
lasciare il tempo che l'impianto si stabilizzi a ogni regolazione. 
All'inizio della strozzatura puoi provare anche a stringere due giri per 
velocizzare la taratura. Sui fancoil puoi montare un termostato ambiente che 
stacca il ventilatore quando nella stanza si è arrivati in temperatura 
ottimale. Non è un lavoro complicato installarlo semmai occorrerà trovare un 
metodo di installazione che utilizzi i fili che già arrivano al fancoil per 
posizionarlo in un punto ottimale nella stanza. In alternativa si può 
montare sulla parte bassa all'interno del fancoil, sull'aspirazione. In 
questa maniera penso che potrai regolare la temperatura delle stanze in modo 
che il crono termostato ambiente agisca sulla casa scaldata in maniera 
uniforme.
        Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it

 ha scritto nel messaggio 
news:49687b7c$0$1117$4faf...@reader4.news.tin.it...

Grazie Antonio, proverò ad agire come dici su questo "detentore" che mi pare 
di capire non sia la classica manopola che chiude o apre il termosifone, e 
che nel mio impianto si trova nella parte superiore.
Il termostato ambiente sul fancoil c'è già, ma l'acqua calda comunque lo 
attraversa, riscaldando la batteria come se fosse un normale termosifone. 
Quello che il termostato spegne è la ventola, come anche quello di minima 
temperatura, che la blocca con aria fredda.
Provo e vediamo che succede...
Avevo pensato a pompe separate per creare zone indipendenti o quasi, a 
seconda delle esigenze e con termostati personalizzati.
Però la soluzione che mi hai proposto è di certo più rapida e sbrigativa.
Ti faccio sapere i risultati,
Grazie mille
Fabrizio

 ha scritto nel messaggio 
news:4968778d$0$1118$4faf...@reader2.news.tin.it...

Mi è sparita la risposta al tuo consiglio che avevo inviato !!!
Comunque grazie mille, provo come dici tu, con il termostato meccanico 
(quello di minima c'è già), che immagino non sia quello che già è a bordo 
macchina e che spegne semplicemente la ventola.
Fabrizio 

 macchina e che spegne semplicemente la ventola.
Sì, è quello.
Mentre ora spegne solamente la ventola, dopo, oltre a questa
funzione, comanderà anche la valvola motorizzata.
In tal modo, al raggiungimento della temperatura impostata,
la valvola motorizzata interromperà l' afflusso dell' acqua nella
batteria del fan-coil e disalimenterà il motorino della ventola.
E' il sistema di regolazione classico per i fan-coil.
Cordialità.
                 >>>Paul