Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Portare elettricità a elettrodomestici di cucina

 Ciao a tutti 
dovrei montare delle colonne cucina su di un lato della stanza
 dove non ci sono ancora le prese frigo/forno che vorrei creare
 facendo delle tracce e portando la corrente da una presa poco pi�
 in l� che ha dei frutti da 16A. 
Pu� andar bene, o dopo aver fatto le tracce sarebbe meglio
 arrivare al contatore con i cavi?
-- 
" "


 
Le potenze in gioco non sono poche, il forno ï¿œ circa 2 KW, il frigo 
circa 0,5 KW, se poi dalla prese dalla quale ti vorresti collegare 
attacchi altri utilizzatori, o controlli che tipo di linea hai fino a 
quella presa, ovvero che sezione di conduttori hai, oppure, se ti ï¿œ 
possibile e vuoi stare tranquillo, crei una linea dedicata...
 
-- 
Ciao
Michele

  arrivare al contatore con i cavi?
 
Consapevole che la legge prevede il taglio della mano destra per chi va 
a intervenire sull'impianto elettrico senza esserne autorizzato io che 
le leggi non le rispetto partirei dalla presa esistente da 16A.
 
 

 
 
Ahahah :-) solo perch� mi vuoi male o
pu� andare bene partire da l�?
-- 
" "

 puï¿œ andare bene partire da lï¿œ?
 
No, era una risposta seria.
Perï¿œ vale per casa mia, dove so che l'impianto ï¿œ fatto benino (salvo 
aggiunte e modifiche che ho apportato in 18 anni, diciamo che ora sarï¿œ 
un benino scarso).
 
Come precisato da Michele, non basta che il frutto da cui parti sia da 
16A, serve che anche i fili a monte siano piï¿œ o meno validi.
 
 


Ma "desmetti"...
Se ha una fornitura da 3 Kw nessun elettricista sano di mente gli farebbe 
una linea dedicata, solo tu.
 
 


 
Io non sono ne elettricista e neanche esperto, ed ho espresso un parere 
coerente con la richiesta dell' op.
 
Trovo simpatico osservare quante persone si facciano facilmente 
suggestionare e tendano ad emulare il modo di fare dei fenomeni che 
transitano qui dentro... ;-)
 
-- 
Ciao
Michele

transitano qui dentro... ;-)
 
Nulla di nuovo, chiamasi "effetto pecora".
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 Michele 
 
 

 palle tu per primo nel thread del compressore,
 
Ossignur, non mi ricordo, cos' era successo ? ;-)
-- 
Ciao
Michele

 16A, serve che anche i fili a monte siano pi� o meno validi. 
 
s�, l'impianto di casa � molto recente, solo pensavo che attaccare
 il forno e il frigo (+ il microonde) ad un'unica linea (alla
 quale precedentemente attraccher� TV, amplificatore, radio,
 piastra, piatto, lettore Blu-ray, lettore cd, varie eventuali)
 potesse sovraccaricarla. A quel punto mi romperebbe togliere
 tutta la mobilia per cercare di ripassare i cavi
 
-- 
" "


 
Se l' impianto di casa ï¿œ molto recente, le riserve espresse nel mio post 
iniziale si dissolvono.
Verifica la sezione della linea dalla quale parti, se sono cavi da 4 mmq 
(mi pare difficile, ma se c'ï¿œ una presa da 16A...), ci stai 
tranquillamente (sono oltre 32 A)
Ma se anche fossero 2,5 mmq, sono ancora 25 A nominali, e se la linea 
non ï¿œ lunghissima, ci stai tranquillamente...
-- 
Ciao
Michele

  tutta la mobilia per cercare di ripassare i cavi
 
Ti faccio l'esempio della mia cucina: ci sono tre prese in basso che 
partono da un interruttore bipolare con due soli cavi da 2,5 mmq e 
collegamenti in cascata.
Queste prese sono previste per gli elettrodomestici, quindi ci sono 
attaccati il forno, la lavastoviglie e il microonde.
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
 

 non � lunghissima, ci stai tranquillamente...
 
Ok, l'idea era comunque continuare col 4 mm
-- 
" "

 
 
thanks
-- 
" "