Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: cavo elettrico prolunga 200mt

ho istallato un contatore elettrico da cantiere a 200 mt, che tipo di cavo elettrico è necessario per alimentare un abitazione in fase di costruzione?
mi hanno detto un cavo bipolare 2 10.

mi hanno detto un cavo bipolare 2 10.
 
Chi te l'ha detto probabilmente disponeva di informazioni che a noi non hai 
raccontato:-)
Ad esempio:
"alimentare un abitazione in fase di costruzione"
non è una misura che si può inserire in una formula, da cui ricavare la 
sezione del cavo necessario.
 
I metri li abbiamo, diamo per sottinteso che sia un contatore monofase, se 
aggiungi la potenza prelevabile prevista dal contratto  i nostri esperti 
elettrotecnici saranno in grado di aiutarti.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
 
 
rispondi alle prime 1+4 domande e avrai la risposta.
 
ciao primula

 rispondi alle prime 1+4 domande e avrai la risposta.
 
Interessante, però vorrei approfondire.
Per chi non è del ramo elettrotecnico, come l'OP, e come certi fabbri, la 
risposta non è di molta utilità.
Per noi la caduta di tensione è solo un numero che non siamo in grado di 
valutare.
 
Se volete davvero dimostrare di essere buoni diteci anche di quanto possiamo 
cadere:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 risposta non � di molta utilit�.
 
Preciso a scanso di equivoci:-)
La risposta "poco utile" � da intendersi come quella che riceviamo da Oppo, 
non � riferito al tuo intervento.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 valutare.
 
Se tu ci metti dentro i 220 volt del tuo contatore all'uscita trovi 220- caduta di tensione.
 
In pratica più bassa, la caduta, è meglio è.
 
In ogni caso una caduta superiore al 10% è male.
 
Ciao
  Francesco


ciao
si domanda pertinente, diciamo che per un cantiere 5% di caduta sarebbe 
accettabile come esce dal calcolo di 230V 3500W 10 mm2 e 200 metri (cavo 
bipolare quindi andata e ritorno) se pero lo usassi in officina o a casa 
ogni volta che accendi una macchina potente vedresti tremolare le luci.
Se non sbagliol'ENEL accetta fino al 10% un po grave....
aggiungi che alla max potenza devi aggiungere eventuali perdite di 
connessione che peggiorano il servizio.
 
ciao primula

In ogni caso una caduta superiore al 10% č male.
 
Bene, questo č un buon punto di partenza, ora so che non devo superare il 
10%.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 ogni volta che accendi una macchina potente vedresti tremolare le luci.
 
Tutto chiarissimo, grazie.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
 
puoi verificare tu stesso nella tabella in fondo alla pagina 
http://www.ingdemurtas.it/automazione/cdt-cavi/index.php
 
 
colonna cavi bipolari cosfi 0,8 per 10mmq sono 0,00373V (3,73mV) per 1A 
di corrente e metro lineare
 
supponendo che il carico sia da 3kW e la linea da 200m
 
I = W/V*cosfi  =  3000 /230 * 0,8 = 16,3A
 
CdT unitaria = 0.00373V * 16,3A = 0,0607 V per metro lineare
 
CdT tot. = 0.0607V * 200m = 12,1V
 
CdT %   =  (12,1V * 100):230V = 5,26%
 
puo` andare.... :-))
 
ciao


 
azz.. no la lunghezza e` 2 * 200m = 400m !!!
 
quindi la caduta sarebbe 24,2V pari a 10,52%
 
troppa.... :-((
 
ciao
 
 

 10%.
 
Non e' che "non devi", e' un degrado ragionevole ma convenzionale.
 
Considera che la tensione, moltiplicata per la corrente che scorre, 
esprime la potenza in watt. Un cavo lungo si mangia un po' di tensione e 
si mangia un po' di potenza dell'elettroutensile.
 
Per es. se il tuo trapanino da 650 Watt nominali (650W @ 230V), causa 
caduta di tensione, viene alimentato a 200V reali, allora la sua potenza 
di trapanamento reale sara' ridotta da 650 a 570 W circa.
 
Con una potenza ridotta riesci ancora a lavorare? lavori ma ci vuole 
piu' tempo? lavori ma a volte si blocca? Se e' un lampada, fa un po' 
meno luce? Quanto puoi tollerare nella riduzione di luminosita'?
 
Sei *tu operatore* a decidere se questa caduta di tensione e' 
sopportabile oppure no, e a decidere se comprare un cavo piu' grosso, e 
piu' grosso di quanto.
 
Tieni presente che la ENEL contrattualmente ti informa che la tensione 
nominale di 230 Volt potrebbe valere anche meno (mi pare, fino a 190 V). 
Se queta tensione scende ancora a 170 Volt per colpa della prolunga, la 
potenza del trapano scende ancora. L'unico modo per limitare i danni e' 
usare un cavo piu' grosso.
 
QUindi non ci sono dei valori fissi, la tua strategia cambia a seconda 
dello scenario dove operi.
 
 
-- 
Guillotin n'avait coupé trop peux

 dello scenario dove operi.
 
Averlo saputo quando ancora lavoravo:-)
 
Lavoro  a casa di cliente che mi paga a ore: faccio giů 50 metri di prolunga 
da 3 x 1
In caso di lavoro a corpo invece tiro fuori la maxi prolunga da 3 x 25
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 10%.
 
Se non ricordo male la norma CEI 64-8 dice che la caduta in un impianto
deve essere mantenuta entro il 4%. Comunque considera che le
apparecchiature passive come lampadine ad incandescenza e i motori
calano la potenza assorbita, quindi resa in uscita, col quadrato della
caduta. Quindi se ti arriva il 96% della tensione avrai una potenza pari
al 92% della nominale. Col 10% di caduta indicato prima avresti l'81%
della potenza nominale.
 
C'ï¿œ da considerare che se la sezione di rame risultate ï¿œ troppo elevata
e i 200m di cavo diventano un salasso, c'ï¿œ sempre l'alluminio che, a
paritï¿œ di caduta costa circa l'80% di meno, ma ï¿œ di sezione 1,6 volte
superiore, di piï¿œ difficile reperibilitï¿œ e di piï¿œ difficile installazione.
 
Calcolo eseguito come
 
(resistivitï¿œ alluminio / resistivitï¿œ rame) * (densitï¿œ alluminio /
densitï¿œ rame) * (quotazione alluminio / quotazione rame)
 
la prima parentesi dï¿œ il rapporto tra le sezioni dei cavi, quindi del
volume della tratta moltiplicata per la seconda dï¿œ il rapporto tra la
massa del cavo di alluminio e quella del cavo di rame che moltiplicato
per l'ultima parentesi dï¿œ il rapporto tra il costo del cavo di alluminio
rispetto al cavo di rame.
 
fonti:
http://www.aiceweb.it/it/alluminio.asp
 
http://www.aiceweb.it/it/rame.asp
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
 
 
I cavi poi son diversi...
 
Esempio:
http://www.latrivenetacavi.com/it/filehandler.axd?id=377
 
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?