Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubo gas

Non essendo un professionista chiedo cortesemente suggerimenti.
Devo portare il gas in un altro ambiente.
La lunghezza del tubo sarà di circa 15 metri, per un tratto passerà
dove stà l'avvolgibile della finestra, per il resto vorrei metterlo
sotto traccia.
Di che sezione và fatto?
Nei tratti sottotraccia volevo usare raccorderia a pressione, 
è un buon sistema? (anche per evitare saldature)
Per il tratto più lungo, quello lineare è semplice, ma dove andranno
raccordi e curve come è possibile "ispezionare"?
Lungo questo tratto più lungo, dovrò "attraversare" un paio di
pilastri, ci si riesce a scavarlo per 2-3cm,quanti cm mi serviranno?
Insomma sarò costretto a farlo nascosto in una canaletta esterna
all'angolo alto della parete-soffitta?
grazie

 sotto traccia.
i tubi del gas non possono andare sotto traccia.
--
ciao!
...nixs.....................................................................
.
ni...@lucchettolagirandola.it
togli la SERRATURA per scrivermi
............................................................................
...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)

 ha scritto nel messaggio
news:b7005fe5.04052...@posting.google.com...

  Sicuramente qualche dubbio te lo togli
ciao   edy
PPRONTUARIO TECNICO
UNI 7129/92
Impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione
Progettazione, installazione e manutenzione
1 Generalità
1.1 Scopo
La presente norma ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione, l'
installazione, la messa in servizio
e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione
dei gas combustibili distribuiti
per mezzo di canalizzazioni.
1.2 Campo di applicazione
La presente norma si applica:
a) alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o di parte di essi,
comprendenti il complesso delle tubazioni
e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore (impianti
interni);
b) alla installazione di apparecchi aventi portata termica nominale non
maggiore di 35 kW (circa
30.000 kcal/h);
c) alla ventilazione dei locali in cui detti apparecchi sono installati;
d) allo scarico dei prodotti della combustione.
Nota 1 - La progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la
manutenzione degli impianti oggetto
della presente norma devono essere eseguite da personale qualificato.
Nota 2 - Per gli apparecchi di portata termica nominale > di 35 kW sono
applicabili le disposizioni legislative
e regolamentari nonché le norme UNI in materia.
1.3 Norme di riferimento
Nel corso della norma viene fatto riferimento alle seguenti norme:
UNI 5192 - Raccordi di ghisa malleabile filettati secondo UNI ISO 7/1
UNI 6507 - Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi -
Dimensioni, prescrizioni e prove
UNI 7140 - Apparecchi a gas per uso domestico - Portagomma e fascette
UNI 8050 - Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame
UNI 8849 - Raccordi di polietilene (PE50), saldabili per fusione mediante
elementi riscaldanti, per condotte
per convogliamento di gas combustibili - Tipi, dimensioni e requisiti
UNI 8850 - Raccordi di polietilene (PE50) saldabili per elettrofusione per
condotte interrate per convogliamento
di gas combustibili - Tipi, dimensioni e requisiti
UNI 8863 - Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, filettabili
secondo UNI ISO 7/1
UNI 9034 - Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di
esercizio ² 5 bar - Materiali e sistemi
di giunzione
UNI 9099 - Tubi d'acciaio per tubazioni interrate o sommerse - Rivestimenti
esterni in polietilene applicati
per estrusione
UNI 9165 - Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio
² a 5 bar - Progettazione, costruzione
e collaudo
UNI 9264 - Prodotti finiti di elastometri - guarnizioni di tenuta ad anello
per condotte di gas e loro accessori
- Requisiti prove
UNI 9731 - Camini - Classificazione in base alla resistenza termica - Misure
e prove
UNI 9736 - Giunzione di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e
giunzioni miste metallo - PE
per gasdotti interrati - Tipi, requisiti e prove
UNI 9891 - Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio
inossidabile a parete continua
UNI ISO 7/1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul
filetto - Designazione, dimensioni
e tolleranze
UNI ISO 50 - Tubazioni - Manicotti di acciaio, filettati secondo UNI ISO 7/1
UNI ISO 228/1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul
filetto - Designazione, dimensioni
e tolleranze
UNI ISO 3419 - Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato o legato
UNI ISO 4145 - Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1
UNI ISO 4437 - Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per
distribuzione di gas combustibili -
Serie metrica - Specifica
UNI ISO 5256 - Tubi di acciaio per tubazioni interrate o immerse -
Rivestimento esterno e interno a
base di bitume o di catrame
CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000V in corrente alternata
e a 1500V in corrente continua.
2 Impianti interni
2.1 Dimensionamento dell'impianto
2.1.1 Generalità
Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto (vedi appendice A) devono
essere tali da garantire
una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando
la perdita di pressione fra il
contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione a valori non maggiori di:
- 0,5 mbar per i gas della 1ª famiglia (gas manifatturato)
- 1,0 mbar per i gas della 2ª famiglia (gas naturale)
- 2,0 mbar per i gas della 3ª famiglia (GPL)
Qualora a monte del contatore sia installato un regolatore di pressione, si
ammettono perdite di carico
doppie di quelle sopra riportate.
2.1.2 Determinazione della portata in volume
La portata di gas necessaria per alimentare ogni apparecchio deve essere
rilevata in base alle indicazioni
fornite dal suo costruttore.
Qualora non fosse disponibile questo dato, la portata in volume deve essere
calcolata dividendo la
portata termica nominale Qn (in KW) dell'apparecchio per il:
- potere calorifico superiore del gas H3 (in kJ/m3), nel caso di apparecchi
di cottura;
- potere calorifico inferiore del gas Hi (in kJ/m3) nel caso di tutti gli
altri apparecchi.
2.2 Materiali
2.2.1 Tubazioni
Le tubazioni che costituiscono la parte fissa degli impianti possono essere
di:
- acciaio
- rame
- polietilene
2.2.1.1 Tubi di acciaio
I tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura
longitudinale e devono avere caratteristiche
qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla norma UNI
8863, serie leggera.
Nel prospetto che segue sono riportati, per comodità, i diametri e gli
spessori dei tubi per portate
termiche considerate nel campo di applicazione della presente norma.
Diametro esterno Demm
17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9
Spessore s mm
2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6
Diametro interno Di mm
13,2 16,7 22,3 27,9 36,6 42,5 53,9 69,7 81,7
Diametro esterno Demm
12,0 14,0 15,0 16,0 18,0 22,0 28,0 35,0 42,0 54,0
Spessore s mm
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0
Diametro interno Di mm
10,0 12,0 13,0 14,0 16,0 19,0 25,0 32,0 39,0 50,0
Per tubazioni di acciaio con saldatura longitudinale, se interrate, occorre
prevedere tubi aventi caratteristiche
uguali a quelle dei tubi usati per pressione massima di esercizio p ² 5 bar
(UNI 9034)
2.2.1.2 Tubi di rame
I tubi di rame devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non
minori di quelle prescritte
dalla UNI 6507 serie B.
Nel prospetto che segue sono riportati, per comodità, i diametri e gli
spessori dei tubi per le portate
termiche considerate nel campo di applicazione della presente norma.
Per le tubazioni di rame interrate lo spessore non deve essere minore di 2,0
mm.
2.2.1.3 Tubi di polietilene
I tubi di polietilene, da impiegare unicamente per le tubazioni interrate,
devono avere caratteristiche
qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla norma UNI
ISO 4437, serie S 8.3, con
spessore minimo di 3 mm.
Nel prospetto che segue sono riportati, per comodità, i diametri e gli
spessori dei tubi per le portate
termiche considerate nel campo di applicazione della seguente norma.
Diametro esterno Demm
20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0
Spessore s mm
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,3 5,2 6,3
Diametro interno Di mm
14,0 19,0 26,0 34,0 44,0 55,8 66,4 79,6 97,4
2.2.2 Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, rubinetti
2.2.2.1 Per tubi di acciaio
Le giunzioni dei rubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi
con filettatura conforme
alla norma UNI ISO 7/1, o a mezzo saldatura di testa per fusione.
L'impiego di mezzi di tenuta come canapa con mastici adatti (tranne che per
gli impianti GPL), nastro
di politetrafluoruro di etilene o altri idonei materiali non è escluso nell'
utilizzo dei raccordi con filettatura
UNI ISO 7/1. È assolutamente da escludere invece l'uso di biacca, minio o
altri materiali simili.
Tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio
oppure di ghisa malleabile: quelli
di acciaio con estremità filettate (UNI ISO 50, UNI ISO 4145) o saldate (UNI
ISO 3419), quelli di ghisa
malleabile con estremità unicamente filettate (UNI 5192).
I rubinetti devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale, con
sezione libera di passaggio non
minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inseriti; devono essere
di facile manovrabilità e
manutenzione, e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di
aperto e di chiuso.
2.2.2.2 Per tubi di rame
***Le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante saldatura
di testa o saldatura a giunzione
capillare (UNI 8050), od anche per giunzione meccanica, tenendo presente che
giunzioni e raccordi
meccanici non devono essere impegati nelle tubazioni sotto traccia ed in
quelle interrate.****
I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo
(secondo UNI 8050).
Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere
realizzate mediante brasatura
forte o raccordi misti (meccanici a compressione o filettati). I rubinetti
per tubi di rame devono essere
di ottone, di bronzo o di acciaio, con le medesime caratteristiche di cui al
punto precedente.
2.2.2.3 Per tubi di polietilene
I raccordi ed i pezzi speciali dei tubi di polietilene devono essere
realizzati anch'essi di polietilene (secondo
le UNI 8849, UNI 8850, UNI 9736); le giunzioni devono essere realizzate
mediante saldatura di
testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o, in alternativa,
mediante saldatura per elettrofusione.
Le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere
realizzate mediante un raccordo
speciale polietilene-metallo idoneo per saldatura di testa, o raccordi
metallici filettati o saldati.
I rubinetti per i tubi di polietilene possono essere, oltre che dello
stessso polietilene, anche con il corpo
di ottone, di bronzo o di acciaio, sempre con le medesime caratteristiche di
cui in 2.2.2.1.
2.3 Impianti
2.3.1 Posa in opera - generalità
2.3.1.1 È vietato installare impianti per gas aventi densità relativa
maggiore di 0,80 in locali con pavimento
al di sotto del piano di campagna.
2.3.1.2 Le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia ed
interrate. Devono comunque essere
osservate le prescrizioni qui di seguito riportate.
2.3.1.3 È ammesso l'attraversamento di intercapedini chiuse, purché, nell'
attraversamento, la tubazione
non presenti giunzioni o saldature e venga collocata in tubo guaina
passante, di acciaio, con l'estremità
verso l'esterno aperta e quella verso l'interno sigillata. La tubazione
collocata in attraversamento
di vani o di ambienti con pericolo di incendio (ad esempio rimesse, garage,
magazzini di materiali combustibili)
dovrà essere protetta con materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco. Le
guaine di cui sopra
devono avere il diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro
esterno della condotta.
2.3.1.4 Nell'attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati e
pannelli prefabbricati, la tubazione
non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta con tubo di
guaina passante murato
con malta di cemento.
Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra tubo
guaina e tubazione gas deve
essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna
del locale (vedere fig. 1).
Nell'attraversamento di solette (pavimenti o soffitti) il tubo deve essere
infilato in una guaina sporgente
almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina
deve essere sigillata
con materiali adatti (ad esempio asfalto, cemento plastico
e simili).
È tassativamente vietato l'impiego di gesso (vedere fig. 2).
Le guaine di cui al presente punto possono essere costituite
da tubi metallici o da tubi di plastica non propaganti
la fiamma, con diametro interno maggiore di almeno
10 mm del diametro esterno della condotta.
2.3.1.5 Non è ammessa la posa in opera dei tubi del gas a
contatto con tubazioni dell'acqua: per i parallelismi e gli
incroci il tubo del gas, se in posizione sottostante, deve
essere protetto con opportuna guaina impermeabile, in
materiale incombustibile o non propagante la fiamma.
È vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori,
conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti
e apparecchiature elettriche (CEI 64-8), telefono
compreso.
Fig. 1
Esterno Interno
Guaina
Intercapedine
sigillata
Tubo
È inoltre vietata la collocazione delle tubazioni del gas nelle canne
fumarie, nei condotti per lo scarico
delle immondizie, nei vani per ascensori o in vani e cunicoli destinati a
contenere servizi elettrici e
telefonici.
2.3.1.6 È ammessa la curvatura a freddo dei tubi di acciaio con e senza
saldatura e dei tubi di rame, purché
l'angolo compreso fra i due tratti di tubo sia uguale o maggiore di 90° ed
il raggio di curvatura, misurato
sull'asse dei tubi, non sia minore di:
- Dieci volte il diametro per De ² 60,3 mm;
- Trentotto volte il diametro per De > 60,3 mm.
Nel caso di tubazioni di polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione
utilizzando le caratteristiche
di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20
volte il diametro
del tubo stesso.
2.3.1.7 A monte di ogni derivazione di apparecchio di utilizzazione e cioè a
monte di ogni tubo flessibile
o rigido di collegamento fra l'apparecchio e l'impianto interno deve sempre
essere inserito un rubinetto
di intercettazione, posto in posizione visibile e facilmente accessibile.
Se il contatore è situato all'esterno dell'abitazione bisogna anche inserire
un analogo rubinetto immediatamente
all'interno dell'alloggio, in posizione facilmente accessibile.
Da quanto sopra sono peraltro esclusi i contatori installati in un balcone
facente parte dell'appartamento.
2.3.1.8 I punti terminali dell'impianto, compresi quelli ai quali è previsto
il successivo allacciamento degli
apparecchi di utilizzazione, devono essere chiusi a tenuta con tappi
filettati o sistemi equivalenti.
2.3.1.9 È vietato usare tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro
impianto già funzionante.
PRONTUARIO TECNICO 2.3.2 Tubazioni in vista
2.3.2.1 Le tubazioni in vista installate nei locali ventilati devono avere
giunzioni saldate o filettate; nei
locali non ventilati, cioè privi di aperture rivolte verso l'esterno,
giunzioni unicamente saldate.
2.3.2.2 Le tubazioni in vista devono avere andamento rettilineo verticale ed
orizzontale ed essere opportunamente
ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni.
Gli elementi di ancoraggio devono essere distanti l'uno dall'altro non più
di 2,5 m per i diametri sino
a 33,7 mm e di 3,0 metri per i diametri maggiori.
2.3.2.3 Le tubazioni in vista devono essere collocate in posizione tale da
impedire urti e danneggiamenti
e, ove necessario, protette.
2.3.3 Tubazioni sotto traccia
Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in
muratura (nei pavimenti, nelle
pareti perimetrali, nelle tramezze fisse, nel solaio) purché vengano posate
con andamento rettilineo
verticale ed orizzontale e siano rispettate le seguenti condizioni:
2.3.3.1 Le tubazioni inserite sotto traccia devono essere
posate ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli
spigoli paralleli alla tubazione e con elementi atti a permettere
l'individuazione del percorso (anche disegni), ad
eccezione dei tratti terminali per l'allacciamento delle
apparecchiature, i quali devono peraltro avere la minore
lunghezza possibile (v. fig. 3).
2.3.3.2 L'intera tubazione sotto traccia deve essere annegata
in malta di cemento (1:3) di spessore non minore di
20 mm operando come segue:
- realizzata la traccia, si procede alla stesura di uno strato
di almeno 20 mm di malta di cemento, sul quale va collocata
la tubazione;
- dopo la prova di tenuta dell'impianto (vedere 2.4), la
tubazione deve essere completamente annegata in
malta di cemento.
2.3.3.3 Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate devono essere
a vista od inseriti in scatole ispezionabili non a tenuta.
2.3.3.4 Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle
pareti esterne dei muri perimetrali
e nelle intercapedini comunque realizzate.
2.3.3.5 Può essere evitata la formazione della traccia solo per le tubazioni
a pavimento, sempre che
le stesse siano poggiate direttamente sulla caldaia del solaio e ricoperte
con almeno 20 mm di malta
cemento.
2.3.4 Tubazioni interrate
2.3.4.1 Le tubazioni interrate devono avere sul loro percorso riferimenti
esterni in numero sufficiente
a consentirne, in ogni tempo, la completa individuazione.
2.3.4.2 Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere
provvisti di un adeguato rivestimento
protettivo contro la corrosione secondo norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 ed
isolati, mediante
giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nella immediata prossimità
delle risalite della tubazione.
2.3.4.3 Le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di
spessore minimo 100 mm, e
ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni
in polietilene è inoltre necessario
prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di
segnalazione.
2.3.4.4 L'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice
superiore del tubo ed il livello del
terreno, deve essere almeno pari a 600 mm.
Nei casi in cui detta profondità non possa essere rispettata occorre
prevedere una protezione della tubazione
con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo, o con uno strato di mattoni
pieni.
2.3.4.5 Le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle
tubazioni metalliche prima
della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato.
2.3.4.6 Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi fra i tubi del
gas ed altre canalizzazioni preesistenti,
la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere
tale da consentire gli
eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.
2.4 Prova di tenuta dell'impianto
Prima di mettere in servizio un impianto di distribuzione interna di gas, e
quindi, prima di collegarlo
al contatore e che siano allacciati gli apparecchi, l'installatore deve
provarne la tenuta.
Se qualche parte dell'impianto non è vista, la prova di tenuta deve
precedere la copertura della tubazione.
La prova va effettuata con le seguenti modalità:
- si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di alimentazione degli
apparecchi ed il collegamento al
contatore, e si chiudono i relativi rubinetti;
- si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia
raggiunta una pressione di almeno
100 mbar;
- dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque
dopo un tempo non minore
di 15 min), si effettua una prima lettura della pressione, mediante un
manometro ad acqua od
apparecchio equivalente, di sensibilità minima di 0,1 mbar (1 mm H2O);
- trascorsi 15 min dalla prima, si effettua una seconda lettura: il
manometro non deve accusare nessuna
caduta di pressione visibile fra le due letture.
Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l'
ausilio di soluzione saponosa o
prodotto equivalente, ed eliminate; le parti difettose devono essere
sostituite e le guarnizioni rifatte.
È vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle.
Eliminate le perdite, occorre rifare la prova di tenuta dell'impianto.
2.5 Apparecchi di utilizzazione
2.5.1 Ubicazione
2.5.1.1 Gli apparecchi di cottura devono sempre scaricare i prodotti della
combustione in apposite
cappe, che devono essere collegate a camini, canne fumarie, o direttamente
all'esterno.
In caso non esista la possibilità di applicazione della cappa, è consentito
l'impiego di un elettroventilatore,
installato su finestra o su parete affacciate sull'esterno, da mettere in
funzione contemporaneamente
all'apparecchio, purché siano tassativamente rispettate le norme inerenti la
ventilazione, di cui in 3.4.
2.5.1.2 Gli apparecchi di tipo B (per la classificazione degli apparecchi
vedere 4.1) per la produzione di
acqua calda sanitaria, muniti di tubo di scarico dei prodotti della
combustione non possono essere installati
nelle camere da letto; è consentita la loro ubicazione nei locali uso bagno
o doccia purché il volume
degli stessi sia almeno di 1,5 m3 per ogni kW di portata termica installata
e comunque non minore di 20 m3.
2.5.1.3 Gli apparecchi di tipo B per riscaldamento ambienti e quelli
combinati (riscaldamento ambienti
più produzione di acqua calda sanitaria), muniti di tubo di scarico dei
prodotti della combustione,
non possono essere installati nelle camere da letto e nei locali uso bagno o
doccia.
Gli apparecchi di tipo B non possono essere installati neppure nei locali
nei quali siano presenti camini
aperti (caminetti) senza afflusso di aria propria.
2.5.1.4 Sono esclusi da quanto sopra gli apparecchi di tipo C, a tiraggio
sia naturale che forzato.
2.5.1.5 Gli scaldaacqua istantanei di portata termica sino a 11 kW, gli
apparecchi ad accumulo fino ad
una capacità utile di 50 l di acqua ed una portata termica di 4,65 kW, gli
apparecchi indipendenti per
il riscaldamento ambientale sino ad una portata termica di 3,5 kW e tutti
gli altri apparecchi a gas
aventi una portata termica fino a 2,9 kW (apparecchi di tipo A), esclusi gli
apparecchi di cottura, possono
essere installati senza condotto di scarico per i prodotti della
combustione, purché vengano rispettate
le condizioni contenute nel D.M. 30/10/1981 e le seguenti:
- siano muniti di dispositivo di sicurezza per l'accensione e contro lo
spegnimento e di controllo dell'atmosfera
ambiente;
- non siano installati in locali bagno o camera da letto, e comunque in
locali di volume inferiore a 12 m3;
- la portata termica complessiva di detti apparecchi, se installati in un
unico locale, non deve, in ogni
caso, essere maggiore di 15 kW, ed il volume del locale deve essere almeno
di 1,5 m3 per ogni kW di
portata termica complessivamente installata;
- nei locali in cui funzionano detti apparecchi è necessario prevedere non
una, ma due aperture di ven
tilazione (vedere 3.1.4).


...nixs.....................................................................
Se ti può essere utile ho postato come risposta a max le norme UNI CIG.
ciao   edy

> Se ti può essere utile ho postato come risposta a max le norme UNI CIG.
Ah... vedo, allora si possono mettere con determinate prescrizioni
Però... sai che bello il disegno del tubo sul muro!!!
:-))))


 all'angolo alto della parete-soffitta?
        Forse e' meglio che chiami un bravo tecnico!
        ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

         ciaofelix:-)
poi vedremo
ciao

 > > all'angolo alto della parete-soffitta?
           Ti ho scritto di consultare un tecnico poiche solo esaminando
           il tratto si potra' stabilire la possibilita' di un percorso
           tutto sotto traccia.


 ha scritto nel 
messaggio 
news:c8tghb$jfv$1...@news.newsland.it
...

2.3.3.5 Può essere evitata la formazione della traccia solo per le 
tubazioni a pavimento, sempre che le stesse siano poggiate direttamente sulla 
*caldaia* del solaio e ricoperte con almeno 20 mm di maltacemento.


              
Esiste un termine *caldaia* o è solo un errore tipografico e il termine giusto è 
*caldana* mi puoi spiegare in tutti e due i casi cos'è, anche se lo immagino


 


              
ciao   edy



               Esiste un termine *caldaia* o è solo un errore tipografico e
il termine giusto è *caldana* mi puoi spiegare in tutti e due i casi cos'è,
anche se lo immagino
     Caldana: sottofondo del pavimento in origine costituito da sabbia,
              isolanti ed un po' di cemento,per tenere il caldo (caldana)
              oggi lo si chiama semplicemente massetto e nessuno lo fa
              piu' come si dovrebbe.....ed e' un'errore.


            ciaofelix:-)
Lo farò, verrà un tizio dell'Italgas per spostarmi il
contatore,metterà quello piccolo, costo 100euro,  è giusto?
ciao