Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore Dual Split: scollegare compressore esterno

Ho un dual split in casa con classico compressore esterno sul balcone.
Siccome dovr� fare la manutenzione del balcone stesso (rifacimento 
pavimentazione, isolamento, ringhiere etc) ho bisogno di scollegare l'unit� 
esterna dell'impianto.
Secondo voi � un lavoro per il quale devo chiamare l'idraulico o riesco a 
farlo da solo, soprattuo poi il successivo ripristino.
Con lavoretti in casa me la cavo, l'unica � che non so se c'� bisogno di 
qualcosa, di qualche accorgimento particolare poi per ripristinare il tutto.
Grazie.

 ha scritto nel messaggio 
news:4b81179e$0$693$5fc...@news.tiscali.it...

a smontare potresti anche riuscirci...� un dual on off o inverter?? 

 a smontare potresti anche riuscirci...� un dual on off o inverter??
Inverter...

 ha scritto nel messaggio 
news:4b81179e$0$693$5fc...@news.tiscali.it...

Se hai un p� di manualit� puoi smontartelo da te scollegando i cavi 
elettrici (dopo esserti assicurato di aver tolto corrente) e le tubazioni 
del gas previo recupero dello stesso. Quando poi lo reinstallerai devi 
rifare il vuoto alle tubazioni prima di riaprire i rubinetti del gas.
Ciao 


la procedura per recuperare il refrigerante � questa..devi accendere 
entrambe le unit� interne in raffreddamento ed essere sicuro che il 
compressore giri..la cosa non � scontata in inverno
Se c'� ti conviene pigiare il tasto di emergenza quello forza il 
funzionamento a frequenza fissa proprio per questi casi si entrambe le unit� 
interne
Poi devi chiudere il rubinetto del liquido...quello a cui sono collegati i 
tubi piccoli..nell'unit� esterna..il sistema potrebbe avere i rubinetti 
separati  (due per il gas due per il liquido)4 in totale per un dual split o 
rubinetti  unici prima del collettore o delle valvole e in questo secondo 
caso hai due rubinetti uno del liquido e uno del gas li riconosci se sei del 
mestiere e dal diametro del dado che copre la brugola che azione il 
rubinetto o la chiavetta
In quello del gas i ldado di copertura � + grosso
Devi quindi individuare il rubinetto gisuto..ecco chiuso completamente e 
rapidamente quello-quelli del liquido dopo circa 2-3 minuti massimo chiudi 
completamente anche i rubinetti del gas (tubo grosso) e spegni 
immediatamente i climatizzatori e gli togli l'alimentazione
a questo punto se hai fatto tutto per bene il gas � ritornato nell'unit� 
esterna come quando era nuovo e puoi mollare i bocchettoni e staccare i tubi 
di rame..mi raccomando devono essere subito sigilllati e protetti contro 
l'entrata di porcherie umidit� etc
io quindi alla fine ti cosiglio di affidarti a persona competente visto che 
se non sei autonomo nella seconda fase (rimontaggio) tanto vale che lo 
chiami anche per lo smontaggio
Mi  raccomando gente capace..a smanettare sui clima ormai ci si sono messi 
cani e porci spesso incapaci e che fanno solo disastri
quando dovrai reinstallare c'� da vedere se � il caso di rifare le cartelle 
e quindi riattaccare i tubi verificare che la tenuta sia perfetta idealmente 
con pressurizzazione con azoto secco e poi  farci il vuoto  aprire i 
rubinetti e staccare la pompa da vuoto 

 vale che lo chiami anche per lo smontaggio
Ti ringrazio... mi sa che alla fine chiamer� chi me l'ha installato. ;)
Grazie cmq per la dettagliata spiegazione.