Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: spurgo radiatori termo dopo svuotamento impianto...

recentemente causa danno l'idraulico ha svuotato l'impianto per sostituire un 
vaso di espansione... il disgraziato pero' non ha fatto lo spurgo col risultato 
che ora c'e' tanta aria nell'impianto, i radiatori rumoreggiano e non "pompano" 
a dovere...
da qui ieri ho deciso di spurgare...a parte che ho notato che al piano di sotto 
solo 2 termosifoni hanno la valvola di spurgo mentre quelli sopra ce l'hano 
tutti...
ho anche notato che i radiatori dei 2 bagni una volta uscita tutta l'aria non 
buttavano piu' fuori nulla... manco acqua...
oggi mio padre si e' lamentato dicendo che in camera sua non scalda piu' gran 
che... in effetti il suo e' sempre stato quello piu' pimpante e ora una 
ciofeca... era pieno zeppo d'aria ieri... oggi ho ripurgato e ce n'era ancora 
tanta...
uno dei due bagni e' arrivato a sputare l'acqua ma quello con lo scaldarredo 
no...
ora... che cavolo succede?
rimedi?
soluzioni?
aiuto!!!
thx
maga

 ha scritto nel messaggio
news:20061920634.959985@cubetto...
recentemente causa danno l'idraulico ha svuotato l'impianto per sostituire
un
vaso di espansione... il disgraziato pero' non ha fatto lo spurgo col
risultato
che ora c'e' tanta aria nell'impianto, i radiatori rumoreggiano e non
"pompano"
a dovere...
da qui ieri ho deciso di spurgare...a parte che ho notato che al piano di
sotto
solo 2 termosifoni hanno la valvola di spurgo mentre quelli sopra ce l'hano
tutti...
_________________________________________________________
Ma i radiatori che non fanno uscire acqua dalle valvoline, scaldano poco o
nulla? perchč se scaldano poco significa che acqua ne passa se invece non
scaldano, sembrerebbero chiusi, o sotto o sopra o se hai una zona dove
arrivano tutti i tubi, potrebbero essere chiuse quei detettori, potrebbe
anche essere ostruito il forellino della valvolina ma mi sembrava di aver
letto che un pň d'aria l'avevi sentita uscire.... Se scaldano poco, devi
tenere chiusa la valvola superiore, assicurarti che il detettore inferiore
sia tutto aperto e apri la valvolina di sfogo aria, prima o poi deve uscire
acqua.. a volte č necessario molto tempo per spurgare un intero impianto.
Ciao.

ora c'e' tanta aria nell'impianto, i radiatori rumoreggiano e non "pompano"
a dovere...
..
al piano di sotto solo 2 termosifoni hanno la valvola di spurgo mentre
quelli sopra ce l'hano tutti...
ho anche notato che i radiatori dei 2 bagni una volta uscita tutta l'aria
non
buttavano piu' fuori nulla... manco acqua...
... oggi ho ripurgato e ce n'era ancora  tanta...
uno dei due bagni e' arrivato a sputare l'acqua ma quello con lo scaldarredo
no...
rimedi?
soluzioni?
________________________
ci vuole un pň di pazienza e tempo.
1) apri il rubinetto di carico
2) spurga (prima quelli di sotto e poi quelli sopra) sino a che non esce
acqua
3) ripeti dopo un po' di tempo
e vedrai che dopo 3 / 4 cicli tutto ritorna normale
4) ricordati di richiudere il rubinetto di carico
ciao

 4) ricordati di richiudere il rubinetto di carico
perche' altrimenti sale la pressione giusto?
thx maga

 a volte è necessario molto tempo per spurgare un intero impianto.
io ho i vecchi radiatori orizzontali con la "camera" incassata... che andavano 
30 anni fa...
tu mi stai consigliando di chiudere "l' uscita" e lasciare aperta "l' entrata" e 
la valvola, di modo che l' aqua in ingresso non ha altra via che sbattere fuori 
l'aria dalla valvola, visto che non la puo' far uscire dall'uscita, giusto?
thx
maga

 Ciao.
un' altra cosa... dubbio amletico... l'acqua entra da dove c'e' la manopola di 
regolazione ed esce da dove c'e' la vite giusto!?!?!
maga

 ha scritto nel messaggio
news:2006110185311.183388@cubetto...



________________________________________________________
Come ti dicevo, sarebbe bene chiudere sopra (manopola di regolazione)  e
lasciare aperto sotto (dove c'è la vite), così facendo l'acqua comunque
entra da sotto e l'aria è naturalmente e maggiormente favorita a salire e
spurgare dalla valvolina (che terrai aperta) con poche possibilità di
rimanere incastrata formando sacche. Per impianti *funzionanti* la manovra
esatta è questa: chiudi sopra (entrata acqua) e sotto (uscita acqua), apri
la valvolina dell'aria fino a non vedere piu uscire ne aria ne acqua, apri
lentamente il detentore (prima mi era sfuggito detettore..) che sarebbe la
valvola in basso (quella dell'uscita) fino a non sentire piu uscire aria ma
solo e decisamente solo acqua. Non ho ben capito cos intendi per *vecchi
radiatori orizzontali con la "camera" incassata* e si che di anni ne ho di
piu di 30 :-((  Perchè hanno messo solo 2 valvole di sotto e molte di
sopra?? Forse per risparmiare e forse perchè l'aria comunque tende a salire
(negli impianti centralizzati quasi sempre esiste una sola valvola di sfogo
aria chiamata Jolly, che è normalmente sul lastrico solare), forse sono
state messe di sotto solo in punti considerati *critici*  Un'altro consiglio
che posso darti è quello di alzare la pressione su di un radiatore per volta
iniziando da quello messo peggio... Puoi provare a realizzare questo
chiudendo  tutti gli altri sia sopra che sotto (oltre che per i 2 piani,
intendo anche inervenendo sulla manopola d'entrata e vite d'uscita) Come ti
diceva anche paolo, ci vuole pazienza e piu di un tentativo. A volte vai a
letto e tutto sembra risolto e invece il giorno dopo non dico ricominci da
capo, ma riescono un'altra volta residui d'aria. Ciao