Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riscaldare tavernetta

Ciao a tutti, volevo chiedervi un parere/consiglio
Sto ristrutturando una tavernetta (che era una vecchia stalla) con muri 
esterni spessi 45 cm (pietre, mattoni) e soffitto ad arco con altezza 
massima di 2,35 m a filo parete.
Il mio problema riguarda il riscaldamento!
Non ho a disposizione il metano e volevo sapere se secondo voi ï¿œ piï¿œ 
conveniente un riscaldamento di tipo elettrico (se si quale?) o uno a 
combustibile (tipo pellets o simili)?
La staza ha una metratuta di 7 m X 4,5 m e sarï¿œ utilizzata come 
taverna, quindi mi piacerebbe scaldarla velocemente per brevi periodi.
Grazie
Marco

 quindi mi piacerebbe scaldarla velocemente per brevi periodi.
Una taverna senza fuoco non � una taverna.-)
La scelta fra pellet o stufa a legna: dipende se vuoi la comodit� o il 
massimo risparmio.
-- 
Fabbrogiovanni 

Sembra che Marco abbia detto :

Velocemente e per brevi periodi, esiste solo la pompa di calore (cioï¿œ 
un normale condizionatore che abbia tale funzionalitï¿œ).
Installazione rapida, nessun allaccio di combustibile, nessuna 
necessitï¿œ di ventilazione particolare, nessun pericolo.
Il soffitto ï¿œ basso quindi non avrai problemi col gradiente termico, la 
superficie invece ï¿œ significativa, ci vorrï¿œ almeno un 12.000btu/h...
Alberto


ultimamente ho scaldato velocemente per brevi periodi con una cucina 
economica: si trovano usate con poco, scaldano in fretta, vanno con ritagli 
di legno e contemporaneamente ci puoi cucinare sopra e dentro: e sono anche 
folcoristiche, ricordano i tempi andati e risvegliano negli avventori 
piacevoli ricordi passati. 


Certo che se e' in montagna a 2000 mt non credo sia la scelta giusta. 

 Certo che se e' in montagna a 2000 mt non credo sia la scelta giusta.
Peccato non essere a 2000 metri...mi trovo in pianura padana, immerso 
nell'umiditï¿œ e zanzare


anche in pianura padana quanda la temp. va sotto zero, il
che di solito e' per molti giorni l'anno,  non e' che la pompa
di calore sia una soluzione ne' economica ne' efficiente. 

 di calore sia una soluzione ne' economica ne' efficiente.
Per qualche giorno all'anno, la pompa di calore potrebbe avere consumi 
significativi. Per i restanti giorni dell'anno, ï¿œ invece in assoluto la 
soluzione piï¿œ efficiente sia in termini di confort (fai click e in 5' 
la stanza ï¿œ calda e deumidificata), sia in termini energetici (non 
dovendo scaldare i muri, si hanno risparmi notevoli).
Le macchine moderne tirano oramai fino a -15ï¿œC senza andare in blocco, 
anche se effettivamente al di sotto di -5ï¿œC consumano parecchio. Ma 
parliamo di pochi giorni e per poche ore, credo ci possa stare, a 
fronte dell'elevatissima efficienza nelle altre occasioni.
Del resto, alternative non ne vedo.
Con la legna, serve canna fumaria, focolare, ventilazione con 
l'esterno, ventilazione forzata (altrimenti ci vuole troppo tempo).
Col pellet, comunque serve la canna fumaria e la ventilazione con 
l'esterno.
Con i radiatori, va fatto un vero e proprio impianto, con tanto di gpl 
o gasolio (visto che non c'ï¿œ il metano).
Le lampade al quarzo consumano come pazzi e scaldano solo per 
irraggiamento, se ti sposti da davanti finisci nell'aria fredda.
I ventilconvettori elettrici non sono male, ma spostano in genere molta 
polvere (cosa per me fastidiosissima, ma ï¿œ soggettivo), e se in estate 
serve raffrescare, fanno quello che possono.
Direi quindi 1) pompa di calore, 2) ventilconvettori, 3) pellet, 4) 
legna, 5)lampade, 6) impianto tradizionale.
Ciao
Alberto


ci si pu� scaldare anche a pompa di calore..l'importante � fare le scelte 
giuste e un dimensionamento che permetta di mantenere le aspettative
Ergo..si calcola per bene il fabbisogno termico del locale..secondo le norme 
attuali...poi si moltiplica per 3 ( in questo caso in quanto occupazione 
occasionale e unica finte di calore) e si divide la potenza su due macchine 
singole e ad inverter di buona classe energetica a inverter r410a e valvola 
di espansione elettronica (non a capillare) con buona elettronica
per dire conosco un bel negozio di tv et simila..di una nota catena..che si 
riscalda con un vrf hitachi..potenza impiegata circa 60 kw elettrici 
:-)))..e poi dicono che non abbiamo abbastanza centrali elettriche!!!!