Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico

A casa ho tre quadri elettrici: quello principale che alimenta il piano 
terra di casa, cucina, condizionatore; un quadro per pc, router, gruppo di 
continuità,ecc... e un quadro che alimenta la cantina (autoclave, caldaia, 
forno secondario, e tutti gli utensili da lavoro).
Il quadro dei pc e quello della cantina sono collegati al magnetotermico FM 
da 16A e al differeniale da 25A 0.03 del quadro principale. Se però avviene 
un guasto a valle dei due quadri secondari scattano in contemporanea le 
relative protezioni per corto circuito o per guasto a terra sia sul quadro 
secondario che su quello principale.
Vorrei sapere se posso collegare direttamente al contatore i due quadri 
secondari in modo da renderli indipendenti da quello principale, o devo per 
forza proteggere anche il tratto di linea che va dal contatore ai quadri 
secondari. 


Certo che deve essere protetto, ma la protezione ce l'hai:
l'interruttore del contatore. Basta che scegli cavi di sezione adatta
tra contatore e quadri.
Ciao Boiler

 tra contatore e quadri.
Però non c'è la protezione differenziale, ma forse in questo caso non serve? 
Che poi il mio contatore elettronico ha un magnetotermico in curva D, 
infatti non scatta mai per corto circuito (scattano sempre i magnetotermici 
in curva C che ho in casa). 

in curva C che ho in casa). 
In teoria in caso di cortocircuito dovrebbe scattare anche la curva D,
a meno che tu non abbia un'impedenza di linea mostruosa.
Ciao Boiler

 a meno che tu non abbia un'impedenza di linea mostruosa.
Probabilmente i magnetotermici sono più veloci, calcola che la distanza tra 
il contatore e il quadro elettrico principale è di 1 metro circa, se creo un 
corto anche direttamente sotto il magnetotermico scatta sempre e solo il 
magnetotermico. Non ho mai provato a creare un corto prima dei 
magnetotermici (che oltretutto è praticamente impossibile che accada). Il 
collegamento tra contatore e quadro principale è con filo da 6mmq, mentre 
dai magnetotermici alle prese è di 4mmq. La distanza da casa mia al 
trasformatore enel è di circa 300 metri, quindi non è molto lontana.

trasformatore enel è di circa 300 metri, quindi non è molto lontana.
Occhio che i contatori elettronici in genere hanno un mt da 63A, che è
un po' duretto a saltare.
Ciao,
QAM

secondari. 
Negli impianti recenti spesso subito dopo il contatore viene messo un
magnetoermico a protezione del contatore stesso. Ciò mi è stato
confermato un paio d'anni fa dall'enel, quando non trovando nessun
guasto in casa di mia madre ma mancando la corrente e guardando il
contatore che risultava armato non avevo tensione. Chiamando
l'operatore mi disse di controllare ed effettivamente c'era tale
magnetotermico.
Ovviamente tale magnetotermico era più grosso diq uello montato nel
quadro in casa.
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
***
-- 
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
http://www.lacollinaincantata.it
 - 
lacollina...@despammed.com
Personal: 
http://www.40annibuttati.it/

Hey!!! direi che proprio non puoi...
L'interruttore che mette l'enel, è un LIMITATORE, è si un magneto termico, 
ma non è stato progettato per proteggere, ma per limitare, qui l'enel non 
garantisce alcuna protezione, e fanno bene, visto che molti sono datati e 
intempestivi in caso di guasto...
E come diceva prima un amico con gli elettronici il magnetorermico di solito 
è da 63A quindi non pare adatto...
La cosa che ti consciglio di fare è di usare gli appositi interruttori 
selettivi.
Ce ne sono di diverso tipo:
quelli con selettività temporizzata
o quelli collegati tra loro con un due filetti di bus.
Ciao 

 selettivi.
Quindi basterebbe mettere degli interruttori magnetotermici selettivi? O 
serve anche la protezione differenziale (sempre selettiva)?


La protezione differenziale a mio avviso non č necessaria perchč trattasi di 
una montante di energia, (solo cavo) dove non ci sono utilizzatori prima dei 
quadri di distribuzione, quindi e praticamente impossibile che si 
verifichino dispersioni di corrente verso terra.
Ciao