Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: contatore enel guasto

Almeno cosi' penso.
Infatti a fronte di una bolletta della luce raddoppiata 
  ho fatto il seguente controllo: ho abbassato 
l'interruttore (2 interruttori +salvavita) della luce 
in casa e in cantina il disco dei consumi seppur 
leggerissimamente continuava a girare!!!!
ma è normale?
Ho pensato (in buona fede) a qualche allaccio abusivo 
di qualche zelante condomino ma per la parte visibile 
non sembrano esserci.
possibile che il contatore enel si guasti?
saluti a tutti gli elettricisti e non solo

 
No no niente conguaglio!!!
dal 4-12-2004 al 30-11-05 consumo 1649 KW (12 mesi) 
quindi sono 1649/12= 137KW al mese
da 30-11-05 a oggi 1203KW (consumati in 3mesi e mezzo)
quindi sono 1203/3.5 = 343KW al mese
Facendo bene i conti i consumi sono TRIPLICATI!!
eppure non ho cambiato le mie abitudini!!
saluti
PS: il consumo di energia non deriva da riscaldamenti 
elettrici che si utilizzano in inverno!!

 
Si dal 2002 leggo un consumo max di 4.8 al giorno 
(1752all'anno)e un consumo minimo di 4 al giorno (1460)

Solitamente il guaio è in casa,comunque direi : prendi un foglio e per una 
settimana controlla i consumi giornalieri,possibilmente allo stesso 
orario,segna nella giornata le cose extra tipo lavatrice o simili fatte 
funzionare , così da avere una visione nell arco di 7 giorni. Tieni conto 
che la termica a protezione del contatore stacca al valore del tuo contratto 
( es 3,5 kw ) quindi un allacciamento clandestino della portata che dici 
dovrebbe lasciarti al buio spesso.Controlla se lasci accese luci 
sempre,magari il pc tutta la notte per scaricare.................- Un carico 
clandestino ,tipo frezeer in cantina di qualche vicino,ti farebbe salire il 
consumo di circa 1,5 kw al giorno,quindi circa 550 kw/anno.
Ciao.
Bruno

[cut]
Prova a staccare i fili sotto il contatore e vedi se gira...
ciao
max 

> sempre,magari il pc tutta la notte per scaricare.................
penso che la risposta sia qui.....
infatti cercando consumo pc su google gruppi sono 
saltate fuori parecchi post interessanti.
Pc acceso la notte costa un euro al giorno circa......
purtroppo

 frequenza del processore quando inutilizzato.
si può fare con il mulo che lavora?
che programma è?
saresti più preciso a riguardo?
ciao

 purtroppo
Basterebbe lasciare acceso un pc da 30 Wh invece che un pc da 100Wh.
Un pc dedicato è l'ideale, magare un portatile vecchio o un p3 downcloccato
su di una mainboard allinone.

 ha scritto nel messaggio 
news:d9bTf.39512$PR2.7...@twister2.libero.it...

Hai staccato l'interruttore del contatore, continua a girare?
Se si, è guasto il contatore.
Se no misura con i tutti gli interruttori aperti compreso quello dell'enel 
dal quadro di casa tua la resistenza fra fase e neutro a monte ed a valle 
dell'interruttore.
Se segna a monte, qualcuno ti frega od hai una dispersione per basso 
isolamento nei fili.
Se segna a valle con TUTTI gli apparecchi disattivati compresi trasformatori 
allora hai una dispersione o basso isolamento in casa.
Il valore della resistenza r rilevata ti da il consumo in ampere i=220/r il 
consumo in watt è dato da W=220 X i.
Sempre che sia un carico resistivo, se induttivo cambia, comunque un'idea ce 
l'hai
-- 
Ciao
Oldmann
old...@novalidemail.it
(Togliere novalid per rispondere)
________________________________

 ma è normale?
Ricordati sempre che quando in un contatore a disco l'assorbimento di
energia è zero, il disco ritorna da solo in posizione di 'equilibrio', e
cioè con la tacca nera nella finestra frontale ...
Per cui dopo aver staccato il magnetotermico, attendi che si verifichi
questa condizione, prima di sentenziare che gira senza carico !!
Comunque potrebbe essere più facilmente che si sia guastato, e che conteggi
più energia ... Assorbi 100 watt (o più, basta che tu sappia esattamente
quanto stai assorbendo), e conta i giri che fa il contatore in 10 minuti
esatti ... poi moltiplica per 6, e sai i giri all'ora ... poi guarda quanti
giri corrisopondono a 1 Kw/h, e con le debite proporzioni, guarda che
quadri ... altrimenti chiama l'ENEL e fattelo sostituire (con uno
elettronico, ovviamente ... quelli a disco non li installano più) ...
Luca
-- 
........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce   
Pablo Neruda