Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Questa pompa Boster è a norma?

Ho un amico che sta all'8° piano di un palazzo e si lamenta perché la pressione
non gli arriva neanche a 1bar. Quindi la caldaia non parte e non è possibile farsi la doccia. La pressione a terra è di 4bar e l'acquedotto non la può aumentare.
Ora la domanda è: è ammesso installare nell'appartamento una pompa come questa: 
https://www.youtube.com/watch?v=dr7bithBDv4
 


Sbagliato link.
Link corretto:
https://www.youtube.com/watch?v=sxIYbb-b94E
 

 Link corretto:
https://www.youtube.com/watch?v=sxIYbb-b94E
 
 
per logica, non essendo una parte comune, nessuno potrebbe 
impedirglielo. Piuttosto farei controllare i tubi, perchè è probabile 
che tra calcare e/o ruggine (se i tubi sono in ferro) di spazio per 
passare ne sia rimasto poco.
 
Questo era il tubo proveniente dal contatore del mio ex appartamento: 
https://ibb.co/ds9sD4R
 risolto con una tubazione esterna (3° piano)
 
-- 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai se arrivi a casa! :-D
 

 
https://ibb.co/ds9sD4R
 risolto con una tubazione esterna (3° piano) 
 
Si, anche i tubi vanno giustamente controllati. Però anche fossero intasati
la pressione statica ci dovrebbe essere ugualmente. Mentre lì all'8° piano non arriva proprio
la pressione. Difatti se si considerano 3,5mt a piano, la caduta di pressione
è di 2,8bar... e quindi visto che a terra c'è 4bar, avere 1bar in casa è grassa... visto che 
quando prelevano i piani più bassi anche i 4bar si abbassano. 
 
La soluzione più logica sarebbe che il gestore facesse arrivare più pressione
ai contatori... anche 5bar sarebbero sufficienti. A quel punto con 2bar, in casa 
la caldaia ci si manda bene.
Quindi? Se il gestore non la vuole aumentare che si fa? Gli fa causa il condominio
oppure ognuno ci vede pensare da se? 
Comunque so che già dei condomini stanno pensando di installare questi Boster... però
se l'acquedotto lo scopre, visto che è vietato dalla legge, poi si passa dalle parte 
della ragione a quella del del torto. Così poi ci sta anche di essere denunciati...
Poi si potrebbero minacciare di non pagare le bollette se non aumentano la pressione...
ma ce l'hanno sempre loro il coltello dalla parte del manico...

 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
MarioCPPP
 

 
 
quasi sicuramente c'è qualche problema nei tubi,perchè la
caduta di press. per 8 piani a 3m a piano (24 m) è di 2.4 bar
quindi se quando hai flusso è minore ci sarà un restringimento
nei tubi che aumentano la caduta di pressione, per avere la
portata nominale
 

 pompa come questa: 
https://www.youtube.com/watch?v=dr7bithBDv4
 
 
Una informazione per chi accetta sempre e tutto quando si iscrive
a qualche servizio (clic di conferma a gogo' a tutte le pretese
di manleva mascherate in decine di pagine contrattuali, sempre
che si prendano almeno la briga di aprirle): per chi non accetta
le condizioni "Youtube" aprire un video e' una pena, per vedere
il primo fotogramma ci vogliono almeno due minuti di pubblicita'
e con i computer meno moderni o banda "non fibra" ci vogliono
lunghi tempi tecnici (caricamento del video) per iniziare a vedere
anche solo la pubblicita'. Ovviamente uno puo' anche dire "me ne
frego", pero' consideri che se e' interessato a pareri e consigli,
non e' detto che tra i faciloni che firmano tutto a occhi chiusi
trova una maggiore percentuale di persone competenti.
 
Quindi, cosa fare ?
 
Per cominciare, spesso il sommario/commento in calce al video
da informazioni utili per una ricerca testuale dell'oggetto
del video. O in mancanza di informazioni sufficienti, si puo'
citare il "marchio" del prodotto visto nel video o dare
il nome, se c'e', del prodotto.
 
Ho provato con "pompa booster", ma non posso sapere quale e'
l'articolo che lei vede nel video e quindi lascio.
 
PS: chi abita ai piani alti ha una ovvia soluzione al suo
problema. Installa al posto dell'acqua calda a metano,
un scaldacqua elettrico ad accumulo, che non ha bisogno
di pressione. Anzi, se per "ottavo piano" si intende l'attico
o l'ultimo piano, sarebbe l'occasione per installare uno
scaldacqua solare, cosi' risparmia pure sulla bolletta
del gas.

 ma ce l'hanno sempre loro il coltello dalla parte del manico...
 
No, il problema del "coltello dalla parte del manico" c'e' quando
le portate dei tubi non sono sufficienti (l'acqua non deve superare
una certa velocita' nei tubi, altrimenti cala troppo la pressione
e per assicurare cio', il diametro dei tubi non deve scendere sotto
certi valori, altrimenti, quando tutti aprono i rubinetti, altro
che 2 bar anche a piano terra.
 
Ma riguarda alla pressione minima garantita, l'acquedotto deve
controbilanciare esigenze OPPOSTE (i piani bassi non vogliono che
si superi la capacita' di chiusura delle rubineterie) e quindi c'e'
una norma che regolamenta la "giusta via di mezzo". Chiunque e' fuori
da questa "giusta via di mezzo" SI DEVE ARRANGIARE non puo' pretendere
che la collettivita' risolve i suoi problemi particolari.
 
PS: l'autoclave si puo' anche installare all'ottavo piano.
 
 


Allora, se all'ottavo piano ci si poteva installare l'autoclave non ero qui a chiedere lumi
sulla liceità di una pompa boster. E era quella la domanda a cui aspetto ancora
risposta. 
Comunque, la pompa del link è una Matic Jolly Pump:
https://www.youtube.com/watch?v=sxIYbb-b94E
 


 
"JOLLY PUMP12 provides the following functions
 completely independently: starting, stopping
 and dry run protection, in gravity fed systems
 with header tank."
 
Dalle caratteristiche direi che si puo' collegare, senza creare
disturbo all'acquedotto, all'ottavo piano, ottenendo un +1 bar
(totale 2 bar). Cioe', se la pompa pesca da cio' che arriva
all'ottavo piano, non vedo cosa possa obiettare il gestore
dell'acquedotto. In ogni caso, sono tecnici, quindi basta chiedere
a loro. Secondo me non avranno nulla ad eccepire con una
installazione all'ottavo piano.
 

 installazione all'ottavo piano.
 
Ecco... finalmente una buona notizia. 
Grazie mille.
 

 quando prelevano i piani più bassi anche i 4bar si abbassano.
 
Certamente, ma dove stavo io tutti dal 2* piano in su avevano problemi, 
chi più e chi meno, e la pressione di partenza se non ricordo male era 
più o meno la stessa (4bar). In casa era + di 1bar, e la doccia in 
qualche modo la si faceva, ma di acqua non ne veniva molta, e se avessi 
dovuto riempire una vasca per farmi un bagno, ci sarebbe voluto un po' 
di tempo..
 
Ma gli altri condomini hanno quel problema o è solo uno? perchè se è uno 
solo, allora il problema è dei tubi otturati.


 solo, allora il problema è dei tubi otturati.
 
Sì, il problema è di tutti quelli dei piani alti.  Qualcuno ha già provveduto
da solo a installare una pompa Boster e almeno la doccia se la può fare.
 

 Ora la domanda è: è ammesso installare nell'appartamento
 
a mio avviso si, inoltre non conosco le leggi che citi ma gli impianti 
possono essere sempre e comunque modificati a proprio piacimento, purché 
ovviamente si tratti di opere che non interessino elementi di proprietà 
del fornitore e che il tutto sia fatto secondo le norme (non le leggi ma 
le norme tipo uni ecc) quindi sì ammesso che ogni condomino abbia il 
proprio contatopre e da qeullo parta la tubazione che arrivi sino 
all'apaprtamento, se invece è unico allora la cosa è solo pià complicata 
perché è condominiale
 
sulla pompa non si può dire nulla perché sarebbe da conoscere lo stato 
reale dei tubi, in ogni modo se non si esagera presumo che non ci siano 
problemi con la tenuta, al max solo cl colpo d'ariete ma quello si 
risolve in partenza
 


Prego di notare la frase "with header tank". Cioé, un minimo serbatoio 
di accumulo, conviene metterlo, per più motivi. Bastano 10 litri, non 
occorre un serbatoio di dimensioni esagerate, per un singolo appartamento.
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 da solo a installare una pompa Boster e almeno la doccia se la può fare.
 
e 'sti tubi quanti anni hanno?


 e 'sti tubi quanti anni hanno?
 
Edificio degli anni 90.

 Edificio degli anni 90.
 
io propendo per i tubi chiusi, e seppure con il booster si risolve, sarà 
un palliativo temporaneo.



I tubi sono in plastica... quindi la ruggine non la fa e neanche ci si 
attacca il calcare.

 attacca il calcare.
 
 
come non detto...


 
 
ho sentito parlare di queste pompe ma non le ho mai installate.
La domanda é: se io ho in entrata una certa portata e in uscita la pompa 
aumenta la velocitá dovrá necessariamente ridurre la portata, no?
 
Altrimenti non mi spiego come possa funzionare


Semplice: la "ciuccia" dal tubo comune, riducendo la portata a tutti gli 
altri. In casi limite, fermando il flusso altrui!
Per questo, consigliavo l'installazione di un piccolo "header tank", in 
pratica un piccolo "magazzino" (=serbatoio) da cui attingere secondo 
necessità. Le autoclavi "vere", funzionano così. Hanno un serbatoio "per 
aumentare la pressione", con pompe, diaframma, ecc.; e poi hanno un 
serbatoio per non andare a ridurre la pressione nell'acquedotto. Perché 
se il gestore comunale ti becca un impianto così, ti passa la voglia di 
fare il piccolo idraulico fai da te.... :(
Ciò vale per impianti grandi, per un intero palazzo. Però se fossi un 
vicino... forse non sarei contentissimo.
 
-- 
Ciao!
Stefano
 


Ora ti faccio parlare col Deboni...:-)

 Ora ti faccio parlare col Deboni...:-)
 
Suona come una minaccia! :)
-- 
Ciao!
Stefano
 

 Suona come una minaccia! :) 
Vediamo se l'ingegnere accetta la sfida...:-)