Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifone metà freddo metà caldo

ciao a tutti...
facendomi prendere dalla fobia di controllo di tutte le cose...
specie da quando frequento questo NG... ormai è diventata 
un'ossessione...
da quando lurko, qualsiasi argomento è buono per andare a fare dei 
controlli...
passiamo alla domanda... ho notato che un termosifone (di alluminio) 
anche dopo svariate
ore che il riscaldamento è acceso, nella parte inferiore è quasi freddo 
(tiepidino)...
ho provato ad aprire il detentore ma senza successo....
devo dire che il mio impianto è bitubo ed è composto da piano giorno (e 
sembra che il problema non sussiste) mentre nel piano notte (l'ultimo 
termosifone... sigh proprio quello della mia camera da letto) abbia 
questo problema...
come potrei risolvere..??
grazie


Provato con la valvolina per lo spurgo dell'acqua?, magari c'è
dell'aria all'interno del termosifone e non scalda come dovrebbe

 come potrei risolvere..??
Provato con la valvolina per lo spurgo dell'acqua?, magari c'è
dell'aria all'interno del termosifone e non scalda come dovrebbe
----------
:-(( è la prima cosa che ho fatto... e faccio continuamente....

 grazie
Provato con la valvolina per lo spurgo dell'acqua?, magari c'č


domanda: hai le valvole termostatiche sui termosifoni?

 domanda: hai le valvole termostatiche sui termosifoni?
---------------
No... non ho valvole termostatiche in alcun termosifone...
ho 5 termosifoni nel piano giorno
e 5 termosifoni nel piano notte....
rispondendo a Mario... ho aperto fino ad un certo punto il detentore...
ha un ingresso con chiave a brugola....
poi mi sono fermato avendo timore che uscisse dell'acqua...
magari provo a svitarlo tutto ????

 ha scritto nel messaggio 
news:61Ixh.17590$422.2...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:F%Cxh.17515$qN4.4...@twister1.libero.it...

difetto dovuto probabilmente a poco passaggio acqua ,sicuramente è l'ultimo 
termosifone ed è servito peggio, prova a strozzare gli altri detentori così 
farai in modo che arrivi +acqua al termo
se lo fai ad impianto spento è meglio,chiudi i detentori dei termo che 
funzionano bene,fai partire l'impianto e poi apri un giro alla volta fino a 
che il termo riscalda e passi agli altri,in genere con un giro e mezzo di 
apertura i termo serviti bene scaldano
              Ciao Edy   ;-))) 

 e mezzo di apertura i termo serviti bene scaldano
----------------
grazie ad entrambi per le risposte....proverò a fare quanto sopra...
rispondendo a Mario... apro la valvolina di spurgo ed esce aria
ma dopo un pò esce solo l'acqua... ma rimane sempre fredda la parte 
inferiore...
ultima cosa... ma se svito completamente la vite del detentore dovrebbe
uscire l'acqua, giusto...?? perchè se così non fosse devo pensare ad un
ostruzione...
Ciaa e grazie di nuovo....

 ha scritto nel messaggio 
news:jYYxh.146$BP5...@twister2.libero.it...


> uscire l'acqua, giusto...
no! quello alla fine è un rubinetto, comandabile con cacciavite, 
brugola, ecc., e serve a strozzare il passaggio nei termo dove 
l'acqua ha facilità di scorrimento, e compensare a favore di 
quelli con maggiori "perdite di carico", ed avere il passaggio 
della stessa quantità d'acqua in ogni colorifero

 ha scritto nel messaggio 
news:45c8f8da$0$18423

-------------->
quindi se svito completamente la brugola non dovrebbe uscire acqua..
mi pare di capire...stasera provo...e cmq il problema ancora permane...
nel senso che anche avendo aperto tutto il detentore il termo inferiore
non riscalda.... forse dovrei "strozzare" i radiatori del piano 
inferiore..???
facendo gli spurghi di aria, come mi ha detto l'idraulico, ora non devo 
fare +
il ripristino di pressione alla caldaia (che ora è fisso a 1 atm) dato 
che ho il termocamino
con il vaso di espansione sul tetto...
Ciao 

 
Controlla che sia collegato correttamente, con la mandata in alto e il
ritorno in basso.

 ha scritto nel messaggio 
news:45c9d2ee$0$31670$4faf...@reader1.news.tin.it...

--------------------------->
scusa... cosa devo controllare ?? :-))) il termocamino ??
G

 ha scritto nel messaggio 
news:ECmyh.1581$BP5....@twister2.libero.it...



Dici che hai un termosifone che scalda poco? Controlla col termometro
che dei due tubi che portano l'acqua il più caldo sia in alto.
Altrimenti la pompa deve vincere la spinta a scendere dell'acqua che si
raffredda.

 inferiore..???
esatto, strozzi quelli più (troppo?) caldi!
prima controlla che la pompa faccia il suo dovere: sulla stessa 
togli il tappo davanti, ah uscirà un po' d'acqua (poca, poca) 
dunque attento a non scottarti, e vedi se il "taglio" gira; se non 
gira prova a smuoverlo con un cacciavite (ecco a cosa serve il 
"taglio"!)
poi nel chiudere i detentori fai un giro alla volta che, anche se 
ci impieghi qualche giorno, l'importante è aver risolto)

 ha scritto nel messaggio 
news:45ca5299$0$31680

---------------
in effetti avevo pensato di passare all'azione questo WE....
e certo prima di mettermi a strozzare tutti i detentori del piano 
inferiore volevo
appunto chiedere consigli....
rispondendo a Mario
1) il termosifone prima  funzionava bene ?
impianto nuovo fatto circa 2 anni fa... quindi.. mai accorto.
2) sono state fatte modifiche dopo?
ho notato che il problema si è accentuato dopo l'installazione
del termocamino...
3)a quanto vedo confondi la valvolina di spurgo con il detentore
questo no... ormai faccio lo spurgo dell'aria quasi tutte le sere...:-((
la valvolina di spurgo è in altro il detentore in basso...
4) descrivi bene tutte le operazioni che hai fatte.
coraggio qui siamo in tanti che ti vogliono dare una mano !
su questo non avevo dubbi.. (splendido NG)
Ciao 

l'impianto del termocamino come  è stato collegato,c'era la caldaia vicina,? 
è stato collegato prima della pompa circolazione con valvola non ritorno?,ha 
una valvola di intercetto,? ha una pompa propria? escludendolo  migliora il 
rendimento del termosifone ?e perchè devi spurgare tutte le sere?


 spurgare tutte le sere?
non sono un'esperto... ma dietro casa ho 2 centraline separate una per 
la sanitaria ed una per il riscaldamento...il termocamino č stato 
predisposto sia per il riscaldamento che l'acqua sanitaria.
no la caldaia dista dalle centraline circa 15 metri...
l'impianto ha una pompa propria...devo spurgare quasi tutte le sere 
perchč toccando la fine dei termosifoni (la parte superiore opposta alle 
valvole) risulta tiepida... ed esce aria...
------------
se vuoi ti mando una foto dell'impianto....
Ciao


    metti la foto e segna le mandate e ritorni,
 non capisco bene l'accrocco del termocamino,va ad uno scambiatore separato 
,o manda l'acqua calda nello scambiatore della caldaia,( non ne ho mai visti 
,lo schema ce l'h ai? ).
a quanto dici,allora non è un problema del termosifone,se c'è sempre aria 
anche negli altri.
e non ho ancora capito se tutto questo succede dopo l'installazione del 
termocamino.     scusa,ma....
coraggio,ricominciamo.
ciao mario:-) 

 ciao mario:-)
ciao... riposto stasera...

 ciao... riposto stasera...
ecco il link...
http://i9.tinypic.com/33o1qok.jpg
ciao 

 ciao
bene  ho capito qualcosa,cominciamo a fare prove.
come dici la pressione acqua impianto riscaldamento è 1 bar
ma per avere questa pressione con vaso di compensazione sul tetto,
dovrebbe essere ad una altezza di 10mt,se così siamo a posto.
il rabbocco di detto vaso, deve avvenire con rubinetto a galleggiante,.
e deve esserci sempre acqua dentro.
controlliamo ora se ci sono perdite.
intercetta le due valvole rosse del termocamino in modo da escluderlo.
risfiata tutti i termo al primo piano,per bene.
ora prova a riscaldare solo con la caldaia per qualche giorno. 
se per fortuna i termo non fanno piu aria  abbiamo trovato il colpevole.
i  termosifoni di alluminio producono loro stessi del gas, ma poca cosa.
domando ancora ,il collegamento tra caldaia e flauti di distribuzione
che è  di circa 15 mt i tubi sono interrati? sono ispezionabili?
 ciao mario :-) 

 ciao mario :-)
Ciao Pino 

 perdita ?
se la causa non è dovuta al vaso compensazione,dovremo controllare se ci 
sono perdite.
anche se l'mpianto ha solo due anni.


 circolazione.
idem...questo permettimi di farlo con calma sabato mattina....:-)) se 
non piove
faccio sapere...