Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aspiratore in bagno

Salve, avrei bisogno di mettere un aspiratore nel bagno, esiste una 
soluzione che non mi obblighi a fare buchi nel muro per creare lo scarico?
Grazie 

 soluzione che non mi obblighi a fare buchi nel muro per creare lo scarico?
            Fa il buco nel vetro della finestra!    ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:1192000073.8...@g4g2000hsf.googlegroups.com...

Non c'č finestra ahimč
ciao 

 Non c'è finestra ahimè
          Ovvio altrimenti non avresti necessita'/obbligo di
utilizzare un aspiratore,
       ma non vedo come puoi risolvere il  problema se non convogli
all'esterno
       l'aria......profumata!     ciao.

 Non c'č finestra ahimč
          Ovvio altrimenti non avresti necessita'/obbligo di
utilizzare un aspiratore,
       ma non vedo come puoi risolvere il  problema se non convogli
all'esterno
       l'aria......profumata!     ciao.
Pensavo potesse esistere una qualche forma di riciclo con qualche filtro

 Pensavo potesse esistere una qualche forma di riciclo con qualche filtro
          Le disposizioni igienico-sanitarie impongono un vero e
proprio ricambio
      con espulsione all'esterno ed immissione da altri locali della
abitazione.
         ciaofelix:-)
         P.S. un idraulico sttrezzato di carotatrice ed aspirapolvere
fara' un foro
                 perfetto in poco tempo e senza danni.

 ha scritto nel messaggio 
news:1192001436.3...@o3g2000hsb.googlegroups.com...


Si ma il problema è che trattasi di monolocale e convogliare l'aria del 
bagno nel vano equivale ad aprire la porta senza aspiratore...

 soluzione che non mi obblighi a fare buchi nel muro per creare lo scarico?
Come ti ha detto felix, serve il ricambio d'aria.
I filtri a carboni attivi fanno veramente poco in quell'impiego.
Dovresti vedere se e' possibile raggiungere l'esterno , a questo punto 
con una canalizzazione, magari in un controsoffitto .
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 ha scritto nel messaggionews:1192001436.3...@o3g2000hsb.googlegroups.com...

        Convogliala all'esterno!   ciao!

 -- 
Mi sapresti indicare un aspiratore a carboni attivi così per farmi un'idea? 
In realtà il bagno è usato molto poco e forse sarebbe sufficiente quello.
Grazie 

 
Basta un tubo di prolunga in plastica da pochi soldi, da mascherare in 
modo opportuno (ad esempio creandogli intorno un finto architrave in 
cartongesso) per portare l'aria fino alla più comoda parete perimetrale. 
In questo modo, quando accendi la luce, parte la ventola che aspira aria 
dalla porta e la espelle fuori dal locale (in facciata). E non dirmi che 
abiti a piano terra su un marciapiede molto frequentato! ;-)

 Grazie
Ciao! la legge igenico sanitaria parla chiaro, l'aria deve essere ricambiata 
e non filtrata (anche perchè non è solo questione di puzze ma anche di 
ricambio di ossigeno che volente o nolente prima o poi finirebbe se non 
avvenisse il ricambio.
un alternativa al non mettere in diretta comunicazione con l'esterno il 
volume del bagno potrebbe essere il teletrasporto ;-)
ciao.
Lo 

 In realtà il bagno è usato molto poco e forse sarebbe sufficiente quello.
       Le cappe aspiranti dei piani di cottura sono predisposte per
ospitare i filtri
      a carbone attivo.    
http://shopping.kelkoo.it/ssc-4513-cappe-aspiranti-faber.html?priceMin=30&priceMax=110
       ciaofelix:-)

 > Mi sapresti indicare un aspiratore a carboni attivi così per farmi un'idea?
http://www.ciao.it/Cappe_Aspiranti_177967_3-carboni_attivi

Mi accodo a questo topic.... ho un bagno cieco con un aspiratore con scarico 
all'esterno (tramite una canna apposita in un cavedio) . L'aspiratore e' un 
Vortice, modello .. non mi ricordo, ma molto comune per bagni ciechi. Il 
problema e' che mi sembra che abbia un'efficienza rasente allo zero, da 
sempre. Se stendo i panni, l'aria resta unidissima; gli odori li elimina 
dopo ore di funzionamento... insomma vorrei sostituirlo con qualcosa di piu' 
POTENTE; eventualmente, qualcosa che aspiri verso l'esterno e deumidifichi 
anche l'aria... da montare a muro. Esiste?
Margie 

anche l'aria... da montare a muro. Esiste?
esistono con varie potenze e diametri, dipende anche dalla lunghezza
che ha il tubo.
prova a vedere sul sito della vortice se trovi qualcosa, oppure chiedi
a un rivenditore 
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 dopo ore di funzionamento... insomma vorrei sostituirlo con qualcosa di piu' 
Una verifica : non e' che la porta e' cosi' precisa che non lascia 
passare aria ?
Perche' per l'aria che esce, altrettanta deve entrarne


 Perche' per l'aria che esce, altrettanta deve entrarne
Porta sempre spalancata... addirittura ho anche fatto modificare l'impianto 
nel senso che prima l'aspitratore si accendeva/spegneva con la luce, adesso 
ho messo un interruttore perche' funzioni tanto tempo quanto voglio, ma 
l'efficienza resta scarsa.
L'altro mio bagno (cieco pure quello), ha l'aspiratore centralizzato 
condominiale sul tetto. Beh, e' tutt'altra cosa: qualsiasi cosa si asciuga 
in un batter d'occhio, lo specchio non si appanna  nemmeno con una bella 
doccia bollente, non c'e' mai stata muffa in nessun angolo... Purtroppo 
pero' questo bagno e' leggermente piu' piccolo per cui non c'e' il posto per 
mettere uno stendipanni, che quindi ho montato nel primo bagno (uno stendino 
del tipo saliscendi). Provero' a chiedere se ci sono modelli piu' potenti, 
ma mi sa che e' impossibile raggiungere le prestazioni del ventolone 
condominiale :)
Margie 

 condominiale :)
Certo che ci sono, il problema e' il rumore, visto che sara' interno.
Quello condominiale e' esterno quasi sicuramente, in testa al montante 
di aspirazione.



       Certo! Montane uno con ventola tangenziale che ti garantisca
almeno 15
    ricambi ora e cioe; da 600 mc x ora.
       ciaofelix:-)
 
http://www.vortice.it/default.aspx?idPage=62&idProdotto=141727&idCategoria=1944&exIdInsieme=1944&exidTipologia=1945&idTipologia=1945

     ricambi ora e cioe; da 600 mc x ora.
Non ci siamo, ameno che tu non sia abituato a bagni presidenziali!
Ciao!

  almeno 15  ricambi ora e cioe; da 600 mc x ora.
600 e' un po' tanto, il mio bagno e' piu' piccino:  circa 13 mc, per 15  fa 
195 mc :)
Tra i vari modelli, gli unici civili (con il diametro del tubo di scarico 
adeguato) che raggiungono questo valore sono il Vort Quadro Super e il VORT 
PRESS 220 LL; il Vort Quadro Super sembra cmq il migliore come prestazioni.
Provero' a chiedere un po' i prezzi.. (credo si aggiri per il Vort Super sui 
150 euro piu' iva).
Grazie !!
Margie


     No a giocare con le viorgole,
     la norma prevede 0,5 0,6 ricambi volume ora! ciao!

 195 mc :)
 Non spaventarti a te ne basta  uno che convogli 8 mc ora!   ciao.

và mi accodo anche io a questo topic, per raccontare che ho visto in
tv un condominio 'ecologico' ..tra le alte cose aveva una roba sul
tetto con una specie di tubo a bandiera, praticamente si orienta in
base al vento in modo che un tubo piccolo sia in faccia al vento e un
tubo grosso il doppio sia dalla parte opposta.. il ricambio d'aria
avviene GRATIS. . . effetto venturi e robe del genere..
ciao ciao
- lem

avviene GRATIS. . . effetto venturi e robe del genere..
finche' funziona va bene.
poi se per un qualche motivo si inchioda, auguri.
