Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema con caldaia : non scalda acqua sanitari...

Ho un problema con la caldaia (Lamborghini Visa CS 20 TOP) : dopo essere
riuscito a sistemare la pressione (ora � fissa su 2) e far ripartire
l'impianto di riscaldamento dei termosifoni (adeguatamente spurgati
dall'aria dato l'intero impianto � stato fermo due anni) ora ho un problema
con l'acqua calda.
Ne arriva poca e al massimo tiepida. Ho ovviamente messo al massimo la
manopola dell'acqua calda e molto bassa quella dei termosifoni (anche se
non so quanto dovrebbe incidere) ma non ne arriva.
Il misuratore sul davanti segna 2 bar di pressione e 32�. 
Ho gi� messo in preventivo la sostituzione, ma nell'attesa di trovare una
caldaia adeguata e riuscire a farla installare e mettere in funzione, devo
riuscire a sistemare alla meglio questa perch� senza riscaldamento al
limite si pu� stare ma senza acqua calda no..
Cercando con google leggevo che potrebbe essere una problematica di calcare
: se cos� fosse si pu� pulire da soli in qualche modo?
Altre possibili problematiche?

 non so quanto dovrebbe incidere) ma non ne arriva.
Se i radiatori scaldano vuol dire che la caldaia va bene, per cui 
sembrerebbe un problema di termostato dell'acqua calda.
Prova a spengere il riscaldamento con il termostato ambiente e ad aprire 
l'acqua calda; se la caldaia parte regiolarmente e poi si spenge quasi 
subito ï¿œ sicuramente il termostato sulla caldaia.
Per cui fai cosï¿œ: 
1) stacchi il riscaldamento dal termostato ambiente e aspetti che i 
radiatori siano freddi
2) apri l'acqua calda, controlli se la caldaia parte regolarmente e se 
si spenge oppure continua anche quando senti che l'acqua ï¿œ tiepida.
3) se continua pur non venendo acqua calda controlla se i radiatori si 
scaldano pur essendo staccati.
 
Se i radiatori si scaldano con termostato staccato significa che non 
funziona la valvola deviatrice e invece di scaldarti l'acqua il calore 
passa nel circuito del riscaldamento.
Se invece la caldaia non sta accesa ma si spenge quasi subito allora ï¿œ 
il termostato dell'acqua calda. In tal caso puoi fare la riprova 
ponticellandone i contatti.
Ciao e facci sapere
Giovanni

 Altre possibili problematiche?
Ci sono forti probabilitï¿œ che la valvola a tre vie si apra solo 
parzialmente, a causa di calcare nella membrana o perforazione della 
stessa.
L'ideale sarebbe smontarla e verificare: sembra brigoso ed infatti lo 
ï¿œ, ma in un paio di ore si fï¿œ.
In caso di membrana perforata potrebbe essere difficile trovare il 
ricambio se nonm si conoscono i ricambistri giusti.
Auguri

 Giovanni
Non mancher�

 Auguri
Dato si va verso il weekend e non trover� un caldaista in giornata sarei
anche tentato di farlo : non sono preoccupato per il tempo, ma non so se ho
le capacit� di verificarlo (al di l� di smontarla...).
In pi� anche verificato che la membrana sia integra, se il problema � il
calcare dubito di poter fare personalmente la pulizia dato ho letto prevede
l'utilizzo di acidi in giuste proporzioni...

 Stamattina il risultato era lo stesso.
Aggiungo che i radiatori erano completamente freddi... solo non ho
controllato se la caldaia partiva.

 l'utilizzo di acidi in giuste proporzioni...
Vï¿œ benissimo anche il normale Viakal, Aceto, acido muriatico 
eventualmente diluito.
Una membrana forata, ma dipende dalle sagomature, puï¿œ essere 
rimpiazzata con un foglio di gomma silicone ricavata da cuffia per 
piscine.
Se si tratta di emergenza per qualche giorno, e rinunciando al 
riscaldamento, si puï¿œ commutarla " a mano" con un cacciavite che tenga 
premuto il perno che comanda il microswitch, se accessibile 
dall'esterno.
La verifica se trattasi della valvola a tre vie che non commuta 
completamente la si puï¿œ fare mettendo la caldaia in posizione ESTATE, 
quindi aprire l'acqua calda: se si scaldano anche i termo ï¿œ confermata 
l'ipotesi.

 
gio, a proposito della caldaia, con tutti i casini che ho avuto
mi son passati in secondo piano delle osservazioni....
ma se uno ha cronotermostato imit a due fili, impostato  cos' :
temperatura desiderata :  21 giorno e 20 notte
orariuo programmato di esercizio :  tra le 5 e le 8 del mattino e tra le 
18 e le 21
modo clima selezionabile tra : segui temperatura giorno, segui 
temepratura notte, segui temperatura orario programmato, lavora in antigelo
se la temperatura ambiente fosse fissa a 19 e il termostato
impostato a lavorare con modalitï¿œ oraria programmata,
il riscaldamento partirebbe ? Solo negli orari impostati ? giusto ?
se invece il riscaldamento funzionasse in un orario diverso , poniamom 
le  ore 14  o le ore  2 del mattino, QUALE CONDIZIONE LO AVEREBBE FATTO 
SCATTARE ?
ciao
mario