Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia a norma

Ho bisogno di una conferma: un rivenditore di Roma di caldaie oggi mi ha 
detto che se una caldaia a camera aperta  posta in luogo chiuso (ad es. 
cucina) debba avere lo scarico fumi nella canna fumaria  e non con uno 
scarico faidate fatto nella parte laterale che sbuca in esterno. Se non c'� 
canna fumaria adibita a scarico fumi caldaia bisogna acquistare 
necessariamente una caldaia a camera stagna e solo in quelcaso va bene un 
foro faidate che sfoghi in esterno. Le cose stanno cos�? e la norma vale per 
tutta italia o varia da comune a comune? 

 vale per tutta italia o varia da comune a comune?
Le cose stanno così, io in ogni caso non vivrei tranquillo in una casa 
dove funziona una caldaia a tiraggio naturale con scarico a parete.
Occhio che non è detto che le norme (urbanistiche e altre) consentano di 
  installare scarichi a parete, in generale.
Io preferirei comunque una camera stagna, dove la combustione avviene in 
un ambiente completamente sigillato da quello in cui si vive. Non è che 
poi la differenza di prezzo sia così spaventosa.
ciao
Davide

 scarico faidate fatto nella parte laterale che sbuca in esterno.
Diciamo che non so come stanno le cose dal punto di vista legale, ma
tenere in casa una caldaia a camera aperta con una canna fumaria fai
da te e' fare gli equilibristi sul bordo della tomba. Da ubriachi.
cia'
Max

 da te e' fare gli equilibristi sul bordo della tomba. Da ubriachi.
sulla punta di una scarpina da ballerina classica
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:dbbe2039-53a5-435f...@36g2000yqu.googlegroups.com...



cia'
Max
Non capisco questo catastrofismo. Io in cucina ho un forno a gas, e non ha 
nessun tipo di tiraggio in esterno, un mio amico ha una caldaia non stagna 
solo prod. acqua calda con tiraggio naturale a parete. Cio� chiaramente la 
sicurezza non � mai troppa ma attenzione a non esagerare prima di cadere nei 
paradossi, vedi forno a gas. 

 paradossi, vedi forno a gas.
Aspetta: un forno funziona occasionalmente, per poche ore e sempre
sorvegliato.
Uno scaldabagno funziona occasionalmente e per pochi minuti.
Una caldaia funziona 7/24 per diversi mesi, e' piu' potente di uno
scaldabagno, e funziona anche mentre dormi. Il pericolo non e'
paragonabile.
cia'
Max

 prima di cadere nei paradossi, vedi forno a gas.
Il forno a gas � a norma?
Ci sono le prese d'aria previste?
Da non dimenticare che la caldaia ha una potenza notevolmente superiore 
di un forno a gas domestico.

 ha scritto nel messaggio 
news:abc1e$4b56f16c$506264ba$13...@news.chello.hu...

Allora, stamane sono andato a informarmi presso un rivenditore, e mi ha 
detto che le "norme" dicono che la caldaia dev'essere stagna e montata nel 
terrazzo di casa. Ecco cosa dicono le tanto citate norme. 

 nel terrazzo di casa. Ecco cosa dicono le tanto citate norme.
Non ci credo. Se la monti sul terrazzo a che serve che sia stagna? E non 
è vero neanche che non è possibile montarla all'interno, se ovviamente è 
disponibile una canna fumaria adatta.
ciao
Davide

 ha scritto nel messaggio 
news:FtD5n.13701$Ua....@twister2.libero.it...

Non so se sia una stronzata o meno, infatti il rivenditore mi ha detto che 
la norma non l'ha scritta lui, ha aggiunto che questo tipo di caldaie a 
"norma" hanno una speciale ventola che spara i gas di scarico lontano dalle 
abitazioni sovrastanti. E allora alle automobili che dobbiamo mettere le 
marmitte "per aria2 tipo quelle degli autobus? ecco perchè la maggior parte 
delle norme sono fatte per fare cassa e non per "salavguardare la salute 
pubblica", la cosa triste che c'è sempre in giro qualche babbeo che ti dice 
"non è a normaaaaaaaaaa" poi magari ti fanno aspettare 6 mesi per una TAC 

 "salavguardare la salute pubblica"
Può darsi che ogni tanto accada anche questo, ma non è certo la... norma :)
se vuoi ti invio la norma relativa agli impianti a gas per uso domestico 
e te la leggi, così hai la risposta definitiva e in prima persona
ciao
Davide

 fanno aspettare 6 mesi per una TAC
Hai ragione,non ascoltare i "babbei" ma leggiti le norme UNI riguardanti 
il tuo caso.

 il tuo caso.
ci sono alcuni elementi da tenere presente, che spiegano l'apparente 
contraddizione.
la norma in quanto tale, ovviamente, permette anche l'impiego di ordinarie 
caldaie con l'adeguata griglia di ventilazione, canna fumaria, yatta-ya.
   ma in alcuni luoghi vi sono enti preposti/usi/disponibilita' commerciali 
che "di fatto" ti obbligano o quasi alla caldaia stagna, alla caldaia 
esterna, e cose simili.
   alcuni anni fa nel solito paesello di collina (quello delle nuove 
condutture del gas) la locale ASL se ne usci' con una qualche astrusa 
"interpretazione" che di fatto vietava i termosifoni a parete, quelli con la 
canna di aspirazione e lo scarico coassiali, sull'esterno del muro.  la cosa 
duro' per qualche tempo, poi il divieto passo' cosi' come era sorto
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:a07f3$4b570a7b$506264ba$16...@news.chello.hu...

Se la norma UNI mi impone di acquistare una caldaia stagna e mi impone di 
installarla in esterno e questa caldaia debba avere una turbina in grado di 
sparare i gas combusti a 20 metri dalla palazzina vorrei sapere in quale 
percentuali di abitazioni italiane viene applicata questa norma. Quando si 
fanno le 2norme" bisogna usare un pò di cervello prima che si scada nel 
ridicolo, altrimenti ci ritroveremo in fituro con la carta igienica a norma 

 ha scritto nel messaggio 
news:hj729s$5jb$1...@news.eternal-september.org...

 Certamente ci sono norme e norme, ci sono norme basate sull'estetica dei 
centri abitati e norme basate sulla sicurezza, ma molte volte si cade sul 
ridicolo. Anni fa le istituzioni ci facevano due scatole così per installare 
l'impianto autonomo, ora che abbiamo tutti l'autonomo usano il discorso 
sicurezza per spiallare soldi. Vorrei sapere quanti incendi o morti in 
Italia a causa delle caldaie e quanti morti per incidenti in automobile. 

 ha scritto nel messaggio 
news:s9D5n.91045$813....@tornado.fastwebnet.it...

no, ecco cosa dice una persona non preparata.
alberto 

 ha scritto nel messaggio 
news:Gkp5n.90541$813....@tornado.fastwebnet.it...

per quanto riguarda l'esistente, ovviamente non si possono guardare
le norme attuali ma vanno controllate quelle in vigore al momento
dell'installazione.
Parlando di caldaie, non di scalda acqua, le vecchie norme consentivano
l'installazione della camera aperta anche in ambienti interni, purche'
dotati di apposite griglie di areazione e di canna fumaria.
Ora e' prevista la camera stagna, che puo' avere lo scarico a camino
(singolo per caldaia) oppure lo scarico a parete. Questo scarico a
parete pero' e' vietato in molti comuni, altri lo concedono solo se
esisteva in precedenza e quindi non e' una nuova installazione, altri
(pochi) lo concedono e basta.
alberto 

 norma.
Sinceramente la norma in questione a me pare molto ragionevole. Se non 
ti aggrada e sai quello che fai puoi sempre comperare la caldaia che 
preferisci, installarla come preferisci, e pregare che non accada nulla 
né a te né ai tuoi cari.
Di morti a causa degli impianti mal fatti ce ne sono, e non occorre 
siano molti se uno di quei pochi sei tu o una persona a te vicina.
Comunque non capisco dove stia il problema, chiedi in comune se da te è 
consentito installare scarichi a parete, chiedi il permesso al 
condominio e poi metti la caldaia di conseguenza. Se devi per forza 
scaricare in canna fumaria o ne hai una a disposizione, o la costruisci, 
o rinunci. Non vedo molte alternative.
ciao
Davide

 igienica a norma
hai mai avuto la diarrea e a disposizione solo della carta monovelo di
infima qualita' ? :):)
comunque le norme, in genere, all'inizio sembrano sempre assurde perche'
stravolgono un po' le abitudini... anni fa parlare di una caldaia a camera
stagna sembrava fantascenza... ora credo che a camera aperta quasi
non ne producano piu'...
alberto 

 nel terrazzo di casa. Ecco cosa dicono le tanto citate norme.
"Le norme" mi sembra un tantinello generico. Puoi verificare sul sito di 
UNI-CIG (l'ente che le norme le elabora ed edita) i fascicoletti: 
"Conoscere il gas" e "Sicurezza impianti", liberamente scaricabili in 
pdf. Si parla d'apparecchi di tipo (o classe) A-B-C.
Il tipo C � quello che ti vuole cercare di vendere il rivenditore.
ATTENZIONE: il tipo C NON PUO', PER NESSUN MOTIVO essere installato al 
posto di un tipo B. A meno di fortunate eccezioni, la canna fumaria non 
� quasi mai compatibile. Il risultato di solito � che invece di 
"sparare" i gas velenosi nell'atmosfera, li spari nelle case dei vicini, 
con ottime probabilit� di fare una strage. Naturalmente puoi sempre 
decidere di fare anche la canna fumaria nuova. Se puoi...
Una caldaia tipo B (che prende l'aria comburente dall'ambiente) NON PUO' 
essere montata in camere da letto e bagni.
Se vuoi i due pdf, la mia mail � valida, chiedi in privato.
Se il rivenditore insiste, chiedigli di vedere la copia della UNI-CIG di 
cui sta parlando... e caso mai facci sapere il numero e la data 
d'edizione. Teniamo infatti conto che negli anni '50 le caldaie erano:
- in ghisa
- a circolazione naturale d'acqua (grossi tubi agganciati al soffitto)
- spesso installate negli antibagni e magari con un bel boiler a gas nel 
bagno!!!
Quindi, la tecnica non si ferma certo ad aspettare noi. Ma al meglio 
delle mie conoscenze, oggi la situazione normativa � quella che ho 
descritto.

 norma
sicuramente anche questa deve rispettare certe caratteristiche, non puoi far 
passare la carta vetrata per carta igienica (per assurdo)
chi � questo fornitore di Roma,vorrei tanto conoscerlo
                     ciao Edy  ;o)

 nei paradossi, vedi forno a gas.
chiudi la porta e lascia il forno acceso e poi ti rendi conto
stai parlando forse di 5000 kcal cio� poco pi� di 1/2metrocubo di gas, non � 
una caldaia in produzione di sanitario 25000 kcal 3 metri cubi circa di gas 
e relative emissioni
quando si parla di sicurezza non si esagera mai, hai mai sentito parlare di 
morti bianche dovute agli impianti di riscaldamento
poi la vita � la tua e se non fai male ad altri 
....................................
e....come si dice a Roma, tre palmi dal c..... mio puoi fare quello che vuoi
                     ciao Edy  ;o)

 ha scritto nel messaggio 
news:4b573516$0$693$5fc...@news.tiscali.it...

continuo a ripetere che rispondendo d'istinto *forse* avevo ragione
                     ciao Edy  ;o)