Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Regolazione impianto monotubo

Ciao a tutti,
mi hanno installato un impianto di riscaldamento di tipo monotubo.
Su un anello sono installati 3 termosifoni abbastanza grossi. Quando
l'impianto è in funzione,mi trovo il primo termosifone rovente, il secondo
un pò meno caldo ma comunque accettabile, mentre il terzo è decisamente
più freddo degli altri (oltretutto è proprio quello del bagno...).
Sui corpi scaldanti è presente una valvola a 4 vie sulla quale oltre alla
classica manopola è presente una brugola che non so a cosa serve.
C'è modo di tarare l'impianto in modo che tutti i termosifoni abbiano la
stessa temperatura?
Grazie,
Tomass
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 stessa temperatura?
In un impianto monotubo NON è possibile avere la medesima
temperatura uguale per tutti i radiatori dell' anello.
E' possibile invece regolare (quasi sempre) il detentore della valvola
per variare la potenzialità termica del radiatore.
Gira la brugola (detentore) a chiudere per diminuire la potenzialità,
e viceversa.
Regolazioni da farsi attendendo senza fretta il risultato della manovra.
Cordialità.
                  Paul

 Cordialità.
Grazie per il consiglio, in sostanza devo chiudere leggermente il
detentore sul termosifone più caldo giusto?
La regolazione fà effettuata in termini di "qualche giro" oppure di "una
frazione di giro"?


 frazione di giro"?
Qualche giro.
Cordialità.
                  Paul

                  Paul
Sono confuso, se è monotubo chiudendo il detentore cambia solo la portata di 
tutti e tre i termosifoni no?
se vuoi una temp piu alta nell'ultimo devi fare in modo che l'acqua scorra 
piu velocemente possibile quindi aprire i detentori e se ancora non basta 
mettere pompa piu potente.
ora se chiudi un detentore l'acqua andrà piano e  gia dopo il primo termo 
sarà freddina.
Questo è valido se i detentori sono messi nel solito modo, cmq non ha senso 
avere detentori messi al solito modo su un monotubo perchè regolandone uno 
si cambia la potenzialità termica di tutto l'anello.
FLick 

 di tutti e tre i termosifoni no?
Gli impianti monotubo sono di due tipi :
- monotubo in serie
- monotubo in derivazione
Nel primo caso, l' intera portata d' acqua dell' anello entra nel primo
radiatore, esce da esso un po' meno calda, entra nel secondo...ecc.
Nel secondo caso l' alimentazione del primo radiatore è fatta con una parte
dell' intera portata dell' anello, mentre la parte rimanente prosegue per
alimentare il  secondo, che si troverà comunque ad essere alimentato ad una
temperatura un po' più bassa del primo (perchè alla parte d' acqua rimanente
si aggiunge l' acqua in uscita dal primo radiatore, che ha già ceduto un po'
di calore raffreddandosi).
In realtà  quasi tutte le valvole monotubo a 4 vie (quelle di cui è dotato
l' impianto di Tomass), realizzano un sistema misto.
Cioè a piena apertura della valvola l' alimentazione è "in serie", (o quasi,
perchè a volte non si realizza una portata del 100% ma un valore che si
aggira sul 60-70% della portata totale), mentre a valvola parzialmente
chiusa l' alimentazione è "in derivazione".
Funzionano così, ad esempio, quasi tutte le valvole a 4 vie della Giacomini,
che è leader nel monotubo.
La perdita di carico nella valvola è indipendente dalla posizione del
volantino di manovra (cioè la resistenza al passaggio acqua  non varia in
funzione della posizione dell' otturatore), mentre se è necessario strozzare
l' alimentazione al radiatore si agisce sul detentore.
Variano leggermente da quanto sopra le valvole che non hanno un vero e
proprio detentore, ma una astina di pre-regolazione dell' otturatore con la
quale si può semplicemente variare la percentuale di acqua che entra
nel radiatore rispetto a quella dell' intero anello, senza poter determinare
la perdita di carico (fornita per gli altri modelli di valvole dal
costruttore sotto forma di grafico).
Cordialità.
              Paul