Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale: a monte o a valle?

Due domande:
1) Se volessi sostituire il differenziale-magnetotermico esistente (in
cascata al contatore) con un differenziale e un magnetotermico
separati, quale di questi ultimi due andrebbe a monte dell'altro?
L'elettricista dice: prima il differenziale e poi il magnetotermico.
2) Se con il contatore elettronico la portata è 4Kwh (anche se solo
per un'ora), mentre con quello vecchio era 3,3KWh, allora la corrente
max dovrebbe essere passata da 15A a 18A. Attualmente il
magnetotermico-differenziale è da 15A (con a valle altri due
magnetotermici che separano l'impianto di casa, uno da 10 e l'altro da
15A).
L'elettricista propone di installare un differenziale e un
magnetotermico da 25A anzichè da 15A, tanto per stare sul sicuro? Poi,
dice, magari vi viene voglia di mettere in casa un paio di
condizionatori...
Fermo restando che mi aspetto che l'elettricista sappia il fatto suo,
non conoscendolo vorrei chiarirmi questi dubbi (Andreotti docet) prima
di fare il lavoro.
Suggerimenti?
Grazie. ziggio

 Grazie. ziggio
Devo chiedere scusa a tutti. Per dimenticanza non avevo consultato
l'archivio del ng dove, nel 2004 c'è stato un buon dibattito.
Ho trovato risposte di diversi di voi in relazione al primo punto.
Anche se c'era qualche parere discordente.
Meno chiara e banale la risposta alla seconda domanda, che studierò
stasera.
Rinnovo quindi le mie scuse e riposterò i miei eventuali dubbi domani.
Buona serata. ziggio

l'archivio del ng dove, nel 2004 c'č stato un buon dibattito.
E' bello constatare che ogni tanto qualcuno dą il buon esempio e va a fugare 
i suoi dubbi cercando nei vecchi post.
-- 
Fabbrogiovanni 

 fugare i suoi dubbi cercando nei vecchi post.
malfidato! E tutti quelli SILENZIOSI che cercano, trovano e non dicono
nulla?
:-)
-- 
Ciao! LoriX (che ha imparato da tempo ad usare MOLTO spesso google!)
Proudly powered by Debian/GNU Linux Lenny 5.0

:-)
E bello constatare che al mondo c'è ancora qualcuno ottimista:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 E bello constatare che al mondo c'è ancora qualcuno ottimista:-)
come no? Guarda qui:
http://www.spettrodellabolognesita.splinder.com/post/3417653
-- 
Ciao! LoriX :-)


Anche se c'era qualche parere discordente.
Si però non è corretto affermare che i contatori meccanici avessero un 
limite di potenza di 3,3 e i nuovi elettronici Kwh.
Attenzione che i nuovi elettronici sono molto più precisi e sensibili e dopo 
10' di sforamento salta.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 10' di sforamento salta.
Affermazione generica.
Ci sono due sforamenti.
Lo sforamento minore di 4 kW di potenza (e non kWh ... che misura
energia) dura molto di piu' di dieci minuti.
E' lo sforamento superiore ai 4 kW che scatta entro 10 minuti (se non e'
scattato prima il magnetotermico ... intorno ai 15 kW).
All'inizio (molti anni fa) era come ha scritto lei. Ma a seguito delle
proteste della associazioni di consumatori, ENEL ha modificato il
programma, con due livelli di stacco, uno "lasco" per i valori tra 3,3 e
4 kW, ed uno "secco" per chi supera i 4 kW.
Ricordo che quello vecchio scattava quasi subito se uno superava 4 kW.
Ho una saldatrice da 4 kW e se lo mettevo a massima potenza, era quello
che mi succedeva.
Con quello elettronica, giocando sul fatto che piu' che saldare in
continuo, faccio puntature, riesco a lavorare tranquillo senza la
rottura di riarmare l'interruttore.
Quello che il telegestore frega e' coloro che per molte ore assorbivano
una potenza extra-contrattuale, tipo 3,5-3,6 kW e che oggi sono
giustamente richiamati all'ordine (a fronte di costoro c'erano anche
quelli che arrivavano a malapena a 2,9 kW e poi scattava).
Roberto Deboni

 Ricordo che quello vecchio scattava quasi subito se uno superava 4 kW.
Non ho motivo di dubitare di quanto Lei dice; rimane il fatto che il mio 
contatore, non sapendo ne leggere ne scrivere, non ha fatto altro che 
adeguarsi a quanto previsto dal contratto e riportato su ogni fattura:
- potenza impegnata 3 KW;
- potenza disponibile 3,3 KW
Se la sciura mi attacca 2 elettrodomestici, grossi assorbitori di energia 
tipo forno e lavatrice in fase di riscaldamento acqua, dopo circa 10 minuti, 
clak!


 clak!
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/impianto/contatore/
cito:
"Per i contatori elettronici, sulla base di un accordo siglato con le
Associazioni dei consumatori il 5 febbraio 2003, viene data la
possibilitÃ  di prelevare fino a 4 kW per circa tre ore. L'interruttore
scatta dopo due minuti di prelievo di una potenza superiore ai 4 kW."
treeee ore ...
Non e' che nel suo caso, forno (che da solo puo' anche fare 3 kW) piu'
lavatrice lei fa 5 kW ?
Ebbene in tal caso non mi risulta che il vecchio limitatore
elettromeccanico avesse una tolleranza tale per accettare ben 5 kW!!!
con un contratto da 3 kW.
Percio', smettiamola con questa leggenda metropolitana che OGGI (e non
prima del 2003), il Telegestore e' peggio del vecchio contatore
elettromeccanica (o meglio del limitatore elettromeccanico).
L'unico caso che mi viene in mente altrimenti era quando alcuni
riuscivano a corrompere gli operai, faccendo impostare il limitatore di
corrente a 6 kW ... ma se permette questa e' tutt'altra faccenda, che
danneggiava tutti gli altri consumatori. Infatti la quota potenza serve
a pagare la costruzione e l'esistenza di centrali elettriche, a
prescindere dell'energia consumata, e chiaramente l'avere piu' potenza
di quella contrattata e' possibile solo per una minoranza di
privilegiati, a spese della maggioranza, altrimenti il sistema non e'
sostenibile.
Roberto Deboni


Egregio signore, io non ho un bel nulla da smettere e nulla mi viene in 
tasca nell'affermare una verità che mi riguarda; forse, ho solo fatto 
l'errore di renderla pubblica. Da qui all'essere tacciato di dare forza alle 
leggende metropolitane...
Non ho assolutamente nulla contro il contatore elettronico, ho solamente 
sottolineato come utilizzando gli stessi elettrodomestici, non ancora 
materialmente sostituiti, in essere con il vecchio contatore e nello stesso 
modo, ora salta dopo 10' nulla più.
Interpellato a suo tempo, l'ente gestore promise che una volta finita la 
sostituzione avrebbe modificato la tolleranza; sono ancora in attesa.
Che poi Lei, come altri, sostenga che ciò non è possibile che avvenga, non 
mi sposta proprio nulla; continuo tranquillamente a prestare attenzione che 
i due elettrodomestici principali non vengano attivati contemporaneamente.
Sono sempre felice di leggere/ascoltare qualcuno in grado di affermare "non 
è possibile" sugli avvenimenti altrui; felice nonché traveggolato, 
evidentemente.


 stesso modo, ora salta dopo 10' nulla più.
Purtroppo per te era probabilmente quello vecchio ad essere "molto 
generoso". Strano però il tempo di 10 minuti.
Che gestore è? Le caratteristiche (soglie e tempo di intervento) dovrebbero 
essere le stesse per tutti. Quindi sopra i 4 kW dovrebbe intervenire entro 2 
minuti.
Se hai pazienza, guarda se le indicazioni a display, durante il 
sovraccarico, corrispondono con le soglie ed i tempi che dovrebbe avere:
-fino al 33% in più per 182 minuti
-entro 2 minuti per sovraccarico oltre 4 kw e fino a 4,2
-- 
Giorgio

 evidentemente.
Non ho affatto scritto "non e' possibile".
Ho usato la parola "possibile" per indicare che una situazione in cui i
costi medi sono ripartiti equamente, la presenza di casi anomali
favorevoli rispetto alla media e' "possibile" solo se sono una minoranza
(per una questione di media, altrimenti i conti non tornano).
Se da questa affermazione lei traduce che io avrei scritto "non e'
possibile" (che cosa poi ? non mi e' chiaro ...), mi dispiace, ma ha
equivocato.
Roberto Deboni