Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termostato Vimar 01910

Salve a tutti,  ho un termostato vimar 01910 che successivamente alla sostituzione delle pile non sembra voler collaborare. Ho notato anche un simbolo sul display che non avevo mai visto prima e del quale non trovo nulla nel manuale. Il simbolo è molto simile a quello di un pieno segnale WiFi e appare sotto l'indicazione dell'orario. Qualcuno riesce ad aiutarmi?  Grazie.

 Il simbolo è molto simile a quello di un pieno segnale WiFi e appare sotto l'indicazione dell'orario. Qualcuno riesce ad aiutarmi?  Grazie.
 
 
tipo questo 
http://prntscr.com/dihpqv
    ?
e7

È simile ma non credo sia lo stesso.  Proverò dal PC ad inserire una foto.

 Salve a tutti,  ho un termostato vimar 01910 che successivamente alla sostituzione delle pile non sembra voler collaborare. Ho notato anche un simbolo sul display che non avevo mai visto prima e del quale non trovo nulla nel manuale. Il simbolo è molto simile a quello di un pieno segnale WiFi e appare sotto l'indicazione dell'orario. Qualcuno riesce ad aiutarmi?  Grazie.
 
Se il termostato e' questo 
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01910I_MI.56117.pdf
 l'accensione del simbolo si riferisce al fatto che l'orario e' sincronizzato con il trasmettitore di tempo e frequenza campione (che per l'Italia centro/nord e' questo 
https://it.wikipedia.org/wiki/DCF77
). In parole povere: se il simbolo e' acceso, l'orologio del termostato segna l'ora esatta.

 Salve a tutti,  ho un termostato vimar 01910
 
con una ricerca sul web ho trovato la pagina del produttore
 
http://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/01910
 
 
vi trovi foglio istruzioni e manuale installatore (pdf)
 

Dalle istruzioni che mi ha inviato leggo che il simbolo viene visualizzato o per la presenza del modulo TX o per l'assenza del modulo relè.  Ho eseguito il reset,  come indicato ma il simbolo ritorna.  Sarà successo qualcosa al modulo relè? (che non so cosa sia - potrebbe trattarsi di un errato collegamento a parete del termostato successivamente alla sostituzione delle pile?

Eccolo 
https://postimg.org/image/iw5b5xt1r/
 


Non mi pare che sia necessario staccarlo da parete per sostituire le 
pile.
Sicuro di non aver combinato un pasticcio?
Rismonta e verifica come sono collegati i 2 fili al rele',
e fai attenzione che li' che 230V.

Salve,  purtroppo ho dovuto staccare la mascherina ed un pasticcio lho fatto di sicuro.. 
 
postimg.org/image/mwz0cqyo1/82ce2608/
 
 
Adesso però passo la palla al marito.... Con la corrente non ho confidenza 
Grazie a tutti.

Adesso però passo la palla al marito
 
Cioe' adesso ne ha tre?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Dalla foto che hai postato, sembra che tu abbia strappato i 4 pin che erano inseriti nella scheda relè (dalla foto , un po' mossa,  mi sembra di vedere 4 saldature strappate sulla destra corrispondenti ai 4 pin che si inseriscono, e dovrebbero ancora essere lì, nella schedina relè...
Se è così bisognerebbe risaldarli con un saldatore a stagno (non conosco la manualità col saldatore di tuo marito..)
Credo sia successo perchè nello staccare il termostato dal muro per cambiare le pile, hai fatto un movimento brusco piegando il termostato e forzando sui contatti...

Il modulo relè è quella schedina con contatti verdi, relè arancione e altri contatti verdi, che ti è rimasta attaccata al muro..
Quel termostato, per sganciarlo, va fatto inserendo un piccolo cacciavite nelle due piccole fessure sotto, poi lo si solleva verso l'alto e si sgancia..
Probabilmente hai fatto il contrario, e i contatti si sono offesi..


hai visto giusto,
ci sono 4 saldature strappate,
e ti credo che il termostato "non collabora",
più che hobby-fai-da-te consiglio hobby-lasciami-stare