Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: altezza massima condizionatore: domanda pelosa

Ciao
ho comprato un condizionatore Amstrad AC12 e dovrei farlo
installare... Sulla parte inglese del manuale leggo "maximum height
between indoor/outdoor units is 5m" che dovrebbe significare "la
massima differenza di altezza fra le unita' interna ed esterna e' di 5
metri".
Ora mi trovo a dover installare lo split nella parte alta del terzo
piano mentre l'unita' esterna devo metterla su una mensola esterna
alla base del secondo piano (purtroppo non ho altre soluzioni
semplici). La distanza fra l'unita' esterna e quella interna e' quindi
di circa 6 metri, un metro in piu' rispetto a quanto riportato dal
manuale.
Ora posso procedere ugualmente e forse il manuale riporta quella
indicazione perche' i cavi e i tubi nella confezione sono di circa 5
metri, oppure non posso superare quella distanza in quanto, magari, la
circolazione all'interno dei circuiti di raffreddamento non avverrebbe
correttamente vista la grossa distanza e il relativo effetto della
forza di gravita'?
Grazie

 forza di gravita'?
Quella distanza dipende da altre cose in primis il ritorno dell' olio al
compressore
Occhio che credo che questi cinesoni ci mettano gas solo per 5m oltre devi
rabboccare

 rabboccare
già! occhio anche che i cinesoni usano ancora R22!
ReddeV

 rabboccare
dal manuale risulta che c'e' gas per 7 metri di tubi.
Grazie

 Grazie
Allora sei a posto


Comunque è facile accorgersene ma non credo che indichino un gas e ne
mettano un altro perchè se è a r22 realmente ma in tabella dice r407c e si
rabbocca r407c succede un macello

 rabbocca r407c succede un macello
mi riferivo al fatto che l'R22 è fuori commercio da anni dalle nostre parti
per via del suo alto impatto ambientale anche se probabilmente qualche
installatore ancora ce l'ha a magazzino!
Ovviamente i cinesi se ne strafottono dei trattati stipulati tra i vari
paesi e continuano ad utilizzarlo (apparte che pure gli USA non hanno
firmato i trattati di tokio).
Per quanto riguarda l'R407C in fase di rabbocco c'è da stare attenti anche
ad un'altra cosa che non molti considerano e fanno le cose alla carlona.
Il 407C essendo una miscela altamente scomponibile necessita assolutamente
di essere rabboccato e spillato in fase liquida e non gassosa, pena la
scomposizione appunto delle varie componenti con un effettivo calo del
rendimento frigorigeno.
Molti ancora non tengono in considerazione nemmeno la temperatura di Glide
in cui il fluido è sottoforma di vapore saturo (gas miscelato a gocce di
liquido) e non conoscono l'effettiva differenza nella relazione
pressione/temperatura tra lo stato di dew e quello di bubble
(rispettivamente condizioni di evaporazione e condizioni di condensazione).
ReddeV


si l'r407c è meno pratico dell'r22 essendo una miscela di gas non azeotropa
Io comunque intendevo il rabbocco eventualmente necessario per la lunghezza
dei tubi alla prima installazione se sulla targa c'è r407c l'installatore
mette r407c se fosse un falso e in realtà la macchina contenesse r22 e
quindi il compressore ha olio per tale gas l'r407c non contenendo cloro non
lo scioglie e il clima si guasterebbe ben presto e chiaramente alla amstrad
toccherebbe cambiarlo in garanzia
Per questo dico che non credo che ci sia nessuno che mette falsa etichetta
su un clima poi a r22 non certo per i controlli inesistenti

 su un clima poi a r22 non certo per i controlli inesistenti
no beh.. questo non lo mettevo assolutamente in dubbio ;]
ReddeV
p.s. chiacchierata tecnica interessante, ma che alla fine è andata
totalmente OT... colpa mia sorry! :]