Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [elettricisti] magnetotermico 10A non scatta, 16A a monte scatta, perche'?

All'esterno ho una presa di corrente tipo cantiere (blu) per i lavori 
che faccio in cortile. In garage, prima di uscire all'esterno,  la linea 
e' sezionata con un magnetotermico da 10A, che fa capo al circuito di 
casa delle "prese grandi", che e' gestita da un magnetotermico da 16A.
 
Oggi ho fatto un corto, in cui la protezione locale (10A) non e' 
scattata, mentre e' scattato a monte il magnetotermico di casa da 16A.
 
Perche' la protezione da 10A non e' scattata, ma quella da 16A si'?
 
Gli interruttori, oltre che alla corrente massima di sovraccarico, hanno 
anche un perametro tipo "velocita' di risposta"?
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana


Ci sono le curve dei magnetotermici che distinguono la sensibilità della
parte magnetica, quella che reagisce ai corto circuiti aprendo
istantaneamente:
 
Curva C, la più comune, da 5 a 10 volte la corrente nominale
Curva D, usata comunemente per i motori, da 10 a 20 volte la corrente
nominale
Curva B, usata per proteggere linee lunghe, da 3 a 5 volte la corrente
nominale
 
Come vedi anche a parità di curve la dispersione di parametri è
notevole. Con due magnetotermici aventi la stessa curva, per garantire
la "selettività" ossia che scatti solo il magnetotermico a valle e non
quello a monte in caso di corto, la corrente nominale di quello a monte
deve essere almeno il doppio di quello a valle. Se questa condizione non
è rispettata, va a culo.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 Perche' la protezione da 10A non e' scattata, ma quella da 16A si'?
 
E' possibile, come ti hanno detto, che dipenda dalla curva di
risposta, ma e' anche possibile che qulacosa in casa stesse già
ciucciando + di 6A, abbassando il tempo di risposta del magnetotermico
in casa, sopratutto se hai fatto un corto... strisciante e non "netto".


 
si, sono caratterizzate secondo curve d'intervento magnetico (il termico 
e` pressoche` uguale) B-C-D che segnano la soglia del c.cto. e sono 
caratterizzate da un range (non un solo valore) cosi` avremo:
 
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_5/0image090.gif
 
 
curva B (quello che abbiamo in casa) da 3 a 5 In
curva C da 6 a 10 In
Curva D da 10 a 20 In
 
le curve C e D si usano quando si devono alimentare motori o carichi con 
spunti elevati in modo da non far intervenire in magnetico in maniera 
intempestiva... oppure quando si vuole realizzare una selettivita` 
amperometrica con interruttori di curva B posti a valle.
 
E` naturale che usando curve differenti dalla B e` fondamentale la 
verifica dell'I2t ovvero dell'energia passante che in questi tipi e` 
sensibilmente piu` alta del 'normale" curcva B.
 
bye
 
 
 
 

 amperometrica con interruttori di curva B posti a valle.
 
chiedo scusa, ma ho erroneamente indicato le curve....
 
la B serve a protezione di generatori o linee lunghe
 
la C e quella "normale"
 
la D e' per gli spunti elevate
 
 

 sopratutto se hai fatto un corto... strisciante e non "netto".
 
Non saprei, certo che gli ho fatto fare una fumata della madonna :-)


 Curva D da 10 a 20 In
 
Di solito sono stampigliate da qualche parte nell'interruttore queste curve?
 
Cosi' a occhio fuori non dice niente, sono dei B-Ticino.


 curve?
 
Prima degli Ampér...
C10 B10 D10...
 
Occhio a non confonderti con la famiglia dell'interruttore. Per esempio
Schneider ha la famiglia iC60 che è quella che si usa di solito in casa,
con potere di interruzione 4,5kA ~ 6kA. ma non vuol dire curva C 60A.



Ma sei sicuro che in casa sia scattato un "Magnetotermico" e non invece un "Magnetotermico Differenziale" ???

 C10 B10 D10...
 
Allora sono tutti C.
 
C16 Merlin Gerin in casa
C10 B-Ticino in garage


 C10 B-Ticino in garage
 
nel caso più sfigato la parte magnetica del 10A interviene a partire da
100A e quella magnetica del 16A da 80A perché sono entrambi valori
plausibili per una curva C: da 5 a 10 volte In...il tuo caso
evidentemente rientra nella casistica sfigata della selettività
parziale. Come scrivevo, con le curve C il magnetotermico a monte deve
essere almeno il doppio di quello a valle per essere sicuri che non
intervenga per guasti che riguardano quello a valle.
