Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni in ghisa o alluminio

Ciao,
qualcuno sa quali sono le differenze tra i termosifoni in ghisa e in
alluminio? Ovvero, perchè se ne dovrebbe comprare uno o l'altro?
P.S.:La cosa non serve proprio a me, che li ho già comprati in
alluminio, ma ad un mio amico che fino a quando non ci siamo incontrati
ERA deciso a comprarli in ghisa!!! :-)
Saluti/
Carlo

 alluminio?
Cominciamo dai costi circa il ghisa con antiruggine costa come l' alluminio
verniciato
Quelli in ghisa contengono (a pari rese....) piu acqua e questo puo essere
un vantaggio o meno dipende da molte cose
A pari ingombri le rese sono legg sup per l' alluminio che inoltre è
leggerissimo rispetto alla ghisa che però ha maggiore inerzia termica(che
può essere un pregio o uno svantaggio dipende da come è pilotato l'
impianto)
La durata era prerogativa del ghisa ora alcuni Al hanno fatto passi notevoli
Poi puoi anche valutarne l' estetica
L' opinione della maggior parte degli operatori del settore termotecnico a
torto o a ragione preferisce il ghisa ma forse continuano a esserci
pregiudizi e non si tiene conto delle caratteristiche delle caldaie attuali
( ampia modulazione di potenza e quindi non necessitano di volano termico
etc)
Per scegliere l' uno o l' altro occorre ragionare su tutto l' impianto

Più complicato del previsto !!
Ed io che pensavo che l'alluminio fosse meglio perchè è un buon
conduttore termico, e che la ghisa poteva essere valida solo per motivi di
estetica!!!
Cmq se hai qualche indirizzo da suggerirmi che parla del "volano termico" (mai
sentito)
mi interesserebbe.
Saluti e grazie/
Carlo


 mi interesserebbe.
In un normale impianto con radiatori in ghisa installi diversi quintali di
ghisa e contiene il tutto (specie i radiatori ) molta acqua
Tutto questo ha una notevole inerzia termica o volano usando un termine
motoristico (generalmente utile negli impianti fino ad un certo limite) e
questo rende migliore e piu semplice il lavoro dei sistemi di
termoregolazione e della caldaia poichè le variazioni di temperatura non
sono repentine e il benessere ambientale migliora
Es nelle caldaie a funz ON-OFF diminuiscono il numero di accensioni e
spegnimenti dannosi alla caldaia e al rendimento globale (stagionale) dell'
impianto e pure all' ambiente

 termoregolazione e della caldaia poichč le variazioni di temperatura non


 indifferente la scelta dei termosifoni, giusto?
Errore..... il tipo di elemeto terminale (radiatore in ghisa o alluminio o fan
coil) e` funzione si del tipo di impiego, ma soprattutto del tipo di regolazione
della temperatura, o meglio della sua velocita` di regolazione.
Se (come in questo caso) la regolazione del calore e` grossolana, dipendendo dalla
"carica irreversibile" di combustibile, poco dosabile trattandosi di legna, e`
bene che gli elementi terminali risultino con la maggior inerzia termica
possibile, conviene usare la ghisa, che essendo piu` pesante, e` in grado cioe` di
assorbire energia durante i picchi di calore  e cederla  dilazionata nel tempo,
durante i vuoti di combustione.
Al contrario con una caldaia a combustibile liquido o gassoso, specie se con
fiamma modulante, dove cioe` il sistema di regolazione della temperatura e` piu`
veloce si devono utilizzare elementi terminali che abbiano minor inerzia
(alluminio), proprio perche questa potrebbe contrastare con il sistema di
regolazione della temperatura.
Isomma se la velocita` di regolazione del generatore di calore e` 100 non e`
assolutamente conveniente utilizzare terminali con velocita` 10 o 1 perche` tutto
il sistema andrebbe in crisi, data l'elevata inerzia dei corpi scaldanti (volano
termico)
spero di essere stato chiaro
ciao max

 niente!!
L' acqua degli impianti termici andrebbe trattata con additivi specifici
(norma UNI 8065)
Per farla molto breve(e approssimativa):
Per impianti in ferro e rad in ghisa l' obbiettivo di tali additivi è di non
farli aggregare poichè provocherebbe occlusioni, se si hanno rad in
alluminio l' obbiettivo è di evitare fenomeni di erosione dell' alluminio da
qui additivi filmanti che proteggono i rad di Al (circola ancora la
convinzione che i rad di Al si buchino )