Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora su differenziali e magnetotermici.

Non avendo trovato traccia nei post passati pongo la seguenti
questioni certo di ricevere buoni pareri.  Scusate fin d'ora la
lunghezza.
Palazzo con 14 appartamenti e 4 negozi. Non passa mese che non saltino
CONTEMPORANEAMENTE tre o quattro magnetotermici-differenziali (una
volta anche sette!).
Il problema si ripresenta allo stesso modo anche dopo la sostituzione
di TUTTI i vecchi contatori con quelli elettronici.
PRIMA DOMANDA
Il locale fornitore di energia elettrica (la solita azienda comunale)
respinge ogni responsabilità. Sostiene che il problema è solo del
nostro palazzo (cosa peraltro non vera). Da la colpa a qualche
impianto privato che emana "disturbi" che "risalgono" e superano il
contatore del singolo impianto e rientra nei contatori limitrofi,
facendo scattare i differenziali.
Secondo voi è plausibile?
SECONDA DOMANDA
Io vorrei provare a sostituire il magnetotermico-differenziale che sta
a valle del contatore, anche perchè ha dodici anni e, tutto sommato,
se alcuni dei differenziali non saltano mai un motivo ci dovrà pure
essere.
E' meglio un magnetotermico differenziale integrato o un
magnetotermico e un differenziale separati?
TERZA DOMANDA:
Nel magnetotermico-differenziale attuale, la levetta del differenziale
che scatta solleva quella del magnetotermico.
Penso che ciò non accada se installo apparecchi separati. Giusto?
QUARTA E ULTIMA DOMANDA (per ora):
Un differenziale autoripristinante farebbe al caso mio (frigorifero!).
Mi pare però che non esistano tali apparecchi integrati con il
magnetotermico. Rischio di avere problemi?
Grazie mille.
ziggio

Rischio di avere problemi?
Si/no/dipende. Impossibile rispondere da qui.
Se la linea risulta comunque protetta da sovraccarico e cortocircuito, 
allora la parte magnetotermica è omettibile.
Visto che il problema non sembra banale, consiglio (più del solito), di far 
fare la sostituzione ad un installatore, chiedendogli di:
-verificare il montante in seguito alla sostituzione del contatore;
-effettuare la misura dell'impianto di terra. Dalla quale, indirettamente 
tramite due misure diverse, potrebbe ipotizzare eventuali problemi sulla 
messa a terra nel neutro di cabina. Altra possibile causa di scatti 
intempestivi.
-verificare tempo/corrente  di intervento del nuovo apparecchio (questa 
prova non sarebbe da chiedere, dovrebbe essere "automatica" prima della 
consegna dell'impianto all'utente ).
-- 
Giorgio

 ziggio
Prego
-- 
Marco DeMa

 consegna dell'impianto all'utente ).
Come detto, sentirò comunque un elettricista. Io potrei senza problemi
sostituire l'apparecchio in condizioni normali. Ma visto che ci sono
proprio malfunzionamenti da risolvere...
Però prima, voglio chiarirmi le idee anch'io. Quindi ho un'altra
domanda: attualmente quasi tutti (prima ho scritto "tutti") hanno un
unipolare. Due appartamenti hanno un bipolare. Ci sono
controindicazioni ad adottare un bipolare al posto dell'uni?
Grazie ancora,
ziggio

 Marco DeMa
Avevo un prof di informatica all'università che faceva Marco De Marco.
C'entri nulla?
Ciao e grazie,
ziggio

 ziggio
Ciao
-- 
Marco DeMa

controindicazioni ad adottare un bipolare al posto dell'uni?
Controindicazioni assolutamente no. Il bipolare e' costruttivamente migliore 
di un apparecchio 1P+N. Bisogna valutare se le migliorie occorrono e se il 
maggior costo è giustificato.
Comunque io, per risolvere il problema, adotterei un'altra soluzione. 
Conferma o correggi i dati dell'apparecchio attualmente presente e metti in 
rete le foto. Poi ne riparliamo.
-- 
Giorgio