Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rumore caldaia (simile locomotiva a vapore)

Ogni decina di mesi circa devo pulire il bruciatore della mia caldaia altrimenti va facilmente in blocco. Succede soprattutto alla fine dell'estate e ,penso io, sia perchè in estate tengo la potenza al minimo e quindi ,penso, forse la fiamma bassa sporca di più di una fiamma bella vigorosa. Boh... forse il periodo è casuale.
 
Quindi smonto il bruciatore e oltre a spazzolarlo lo metto sotto al rubinetto, poi lo scolo bene, lo asciugo, lo soffio con aria compressa e lo rimonto.
Dopo questa operazione, tutto perfetto.
L'ho fatto molte volte.
 
Questa volta ho voluto anche smontare gli ugelli perchè iniziavano a essere un po' ostruiti e il bruciatore presentava una colorazione più scura nella posizione degli ugelli più sporchi.
Smontati, bagnati, soffiati e rimontati.
Rimontato tutto quanto, accendo e.........  non so se lo faceva già prima di iniziare questo mio intervento, ma di fatto ora la fiamma fa un "su e giù" strano: aumenta e diminuisce leggermente con frequenza di circa 3 volte al secondo, con un rumore tipo locomotiva a vapore.
 
Ho fatto un video, ma voglio avvisarvi che nel video il rumore si sente forte e molto...."meccanico", in realtà è un po' meno "preoccupante" : più smorzato...!
La fiamma non si vede nel video, ma è come se qualcuno giocasse rapidamente col rubinetto del gas. Ho anche pensato a un problema della fornitura, ma i fornelli non lo fanno.
https://www.youtube.com/watch?v=YtZYCMjpc0s
 
Lo fa anche a coperchio aperto.
 
Quando si rimontano tutti i coperchi diventa difficile sentirlo. Quindi anche per questo non me ne ero accorto prima (sempre se lo facesse anche prima).
Ormai da giorni la sto usando e funziona perfettamente. E ,senza riaprirla, mi SEMBRA che lo faccia ancora.
 
Cosa potrebbe essere?
 
Andrea
 


 
IL SOFTWARE o la scheda che comanda gli ugeelli al bruciatore
e o ... la valvola del gas.... pero non saprei dirti come intervenire...
 
io con le vecchie caldaie.. agivo manualmente.... c'erano due tre
tip di valvole gas sui bruciatori.. si aprivano e si regolavano
o con il manometro o a occhio :) fino a far di fino il cessa sibilo....
 
ora non saprei
 
MARIO DELLA JULIA
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


 
PERO... IN TEORIA... E IN PRATICA.. POTRESTI
PROVARE ON OFF SUL RUBINETTO DEL GAS. SOTTO
LA CALDIA... SERRA.. RIAPRI.... ACCENDI...
OPPURE NON TENERLO TUTTO APERTO... POTRESTI
REGOLARE LI... SE è PASSAGGIO TRPPO VIOLENTO
E SIBILA... DOVREBBE CESSARE CON UN NIENTE DI
REGOLAZIONE.. UN TOCCHETT....
 
COSI....
 
mario della JULIA


 E SIBILA...
 
ma non è un sibilo: è un uò-uò-uò-uò-uò-uò...
Effettivamente lo fa di meno quando la fiamma è al minimo, mentre aumenta in proporzione alla potenza della fiamma.
PS: Nella mia caldaia si può regolare solo la potenza, che poi è fissa (la fiamma *NON* aumenta in proporzione a quanto si apre il rubinetto).

 ma non è un sibilo: è un uò-uò-uò-uò-uò-uò...
 
POTREBBE ESSERE ALLORA come me... mi è appena capitato...
il corrugato tubo tipo gas..... che mi portava la mandata
al collettore di una caldaia di un mio amico....sono
diventato matto... ma poi ho capito è bastato toccare un
poco il tubo corrugato e il rumore è sparito....
 
potrebbe essere lo stesso effetto su passaggio del gas...
prova a toccare e tener fermo i corrugati uno a uno
 
ciao


 prova a toccare e tener fermo i corrugati uno a uno
 
mmmm..... darò un occhio.
Grazie