Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: accendo uno split e ghiaccia l'altro

Mi sono stati installati 3 samsung premium plus inverter monosplit (9000btu 
l'uno). Quando avevo ristrutturato casa mi ero fatto portare i tubi per il 
condizionamento nella soffitta in modo che il giorno in cui avrei montato i 
climatizzatori avrei fatto pochi danni in casa. L'idraulico ha sfruttato la 
predisposizione allungando i tubi fino alle macchine montate sul tetto. 
Tutto comunque entro i 15mt. Montate le macchine e fatto il vuoto sono 
partiti i climatizzatori. Dopo circa 1,30h ne ho spento uno. Un'altro ha 
cominciato a perdere acqua e ad emettere piccoli rumori e aria fredda. 
Inizialmente pensavo che lo scarico della condensa non era stato fissato 
bene. Allora ho spento quello acceso e acceso quello che emetteva aria e 
rumori. Stessa cosa. Quello spento ha cominciato ad emettere un po' di aria 
fredda e a formare ghiaccio sulle batterie (come il primo). Il mio dubbio e' 
che siano stati invertiti i tubi tra le 2 macchine (l'andata o il ritorno di 
un macchina sull'altra) . L'idraulico si deve documentare e poi passera' nei 
prossimi giorni per smontare i 3 split ed identificare per bene i tubi visto 
che si e' fidato degli accoppiamenti della predisposizione. Avete idee in 
merito?
Prima che venga l'idraulico ho verificato l'impianto elettrico. Ho staccato 
la fase che parte dallo split ed ho seguito il percorso fino alla macchina 
esterna. Questo per 2 macchine su tre. Quindi le macchine sono correttamente 
collegate elettricamente. Il problema deve essere per forza dei tubi. E' 
come se fossero state collegate in serie due macchine. Ma per recuperare il 
gas su due macchine (se fossero scambiati i tubi) basta fare l'operazione su 
una sola macchina? 

 ha scritto nel messaggio 
news:4689780c$0$17954$4faf...@reader1.news.tin.it...

be ma se i condizionatori sono tutti uguali anche se un paio di tubi sono 
invertiti basta invertire le relative connessioni split - unita esterna, 
penso

 ha scritto nel messaggio 
news:46898396$0$17950$4faf...@reader1.news.tin.it...

naturalmente parlavo delle connessioni elettriche


Naturalmente l'idraulico (o frigorista) si è già preso i soldi, giusto?
Se si, fatti poche domande e spera sia una persona seria che ti sistemi il 
tutto, specialmente verifica che rifaccia vuoto e ti rimetta gas quando 
muoverà i tubi, anche se non è detto sia quelo il problema.
PS: questo perchè i soldi li ha già presi........................ 


mi incuriosiscono due cose:
perche' la macchina perde acqua?
e perche' esce lo stesso aria se e' spenta??
alberto 

Vi aggiorno sull'esito del problema.
In attesa dell'idraulico ho invertito il cavo tra unita' esterna ed interna 
tra le due macchine che mi davano il problema e.....
e' fatta. Era proprio quello il problema.
Ciao a tutti e grazie 

A naso direi che ti ha messo gli split in serie anziche parallelo, per cui 
gas freddo passa anche in quello spento che ovviamente ghiccia (la ventola è 
spenta) e fa acqua. Oppure qualche elettrovalvola non tiene bene e il gaso 
gira anche dove dovrebbe trovare chiuso. Certo sarebbe una cantonata da 
paiura, vedrai che mi sbaglio.
FLick 

 wrote in message
news:468de744$0$16024$5fc...@news.tiscali.it...

più che in serie potrebbero aver "sbinato" i fili di controllo elettrico
rispetto alle valvole di controllo del gas.
Da me fecero esattamente questo errore. Solo che il Daikin, avendo il
controllo elettronico, andava in errore e si bloccava.
Bisogna aprire l'unità esterna multisplit e controllare i fili di
alimentazione e controllo delle unità interne controllandole con un tester.
-- 
Saluti
pippo...@viaspammetetiscalinet.it

 -- 
certo che tra me e te...
aveva gia risolto prima che postassi io..e tu mi hai pure risposto! :D
E' bello non essere soli in questi momenti di delirio.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:468dea79$0$16035$5fc...@news.tiscali.it...


Anche io ho lo stesso problema...
E i fenomeni del centro assistenza Samsung.... mi hanno detto che potrebbe esserci una micro goccia di acqua nei tubi che blocca il movimento del gas....
Si riservano di pensarci e di collegare un Pc alla macchina....
Se fosse così mi hanno detto che devo buttare l'unità esterna e comprarmene un'altra a mie spese...
Vi sembra possibile???
La macchina ha gli stessi sintomi da te indicati... un'unità si raffredda tantissimo e le altre 2 non rendono quasi niente a confronto della prima...
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

Ho lo stesso tuo problema e dopo aver chiamato il centro assistenza....sono venuti ... hanno fatto 2 prove sui settaggi e mi hanno scaricato la colpa all'installatore che nonostante ha fatto il vuoto.... ritengono possibile una micro goccia d'acqua nel circuito...
Soluzione... sostituire a mie spese l'unità esterna.... 
Prima però verranno con un pc e faranno un test...
Non è strana la cosa....???
I sintomi sono identici a quelli da te descritti...
