Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema termo arredo che rimane freddo

Ciao,
volevo un aiuto per capire quale sia il problema sul termoarredo che mi hanno installato in bagno
Il problema è che non si riscalda e l'idraulico che me lo ha installato non è reperibile. Le indicazione che posso darvi è che:
- ho effettuato l'operazione di sfiato con la valvolina che ho in alto a dx
- ho aperto completamente la termovalvola che ho sulla dx in basso
- ho aperto completamente il detentore che ho in basso a sx
con le operazioni sopra non ho avuto nessun cambiamento
Invece:
- ho aperto completamente il detentore e con la valvola in alto a dx dello sfiato ho fatto uscire parecchia acqua. Dopo un pò il termoarredo si è riscaldato e ho notato che la termovalvola in basso a dx era fredda
- ho chiuso complemente il detentore e con la valvola in alto a dx dello sfiato ho fatto uscire parecchia acqua. Dopo un pò il termoarredo si è riscaldato e ho notato che il detentore in basso a sx era freddo
 
Con quanto sopra descritto, chi mi può indicare qual è il problema e soprattutto la soluzione?

 è reperibile...
 
Ma la sonda interna ce l'hanno messa o no? Ah deve essere lunga 3/4 dell'altezza del radiatore.
 
 
Giovanni
 

 Con quanto sopra descritto, chi mi può indicare qual è il problema e soprattutto la soluzione?
 
il detentore è quella cosa che si aziona con una brugola e deve essere 
sempre aperto
 
la valvola è quella cosa dove è installata la testina termostica e deve 
stare sempre aperta, anzi per le attuali esigenze e prove è meglio 
proprio se la sviti
 
la valvolina che sta in sommità serve solo per far uscire l'aria
 
l'unica cosa che puoi fare se anche in questo modo che ho indicato non 
si scalda, è chiudere tutte le valvole degli altri termosifoni e 
valutare se si scalda
 
se si, allora è un problema di bilanciamento di impianto che risolvi 
tarando i detentori
 
se no, allora si è tappato per la sporcizia e devi pulire l'impianto, 
forse potrebbe bastare lavare internamente il solo scalda salviette
 
 


Ciao Giovanni,
non credo abbiano messo una sonda interna... di cosa si tratta? Mi spieghi meglio? Grazie


Ciao Apteryx,
grazie per la tua cortese risposta.
In questo periodo dove non ci sono ancora basse temperature, gli altri termosifoni del mio appartamento sono chiusi (valvole termostatiche chiuse). L'unico aperto per fare le prove, è quello del bagno descritto sopra. 
Non credo sia problema di sporcizia, perchè come ho descritto nel post, sono riuscito a riempire due bacinelle con l'acqua uscita dalla valvolina in sommità.
Da quello che sto leggendo su altri post, potrebbe essere un inversione della mandata e ritorno, ossia è stato montata la valvola termostatica dove doveva essere montato il detentore e viceversa. Può essere?

doveva essere montato il detentore e viceversa. Può essere?
 
Anche se fosse non sarebbe molto rilevante. Una volta aperti entrambi 
l'acqua comunque circolerebbe.
Se invece in quel termosifone non arriva è perché o qualcosa proprio la 
blocca o trova percorsi più facili 
 

 Da quello che sto leggendo su altri post, potrebbe essere un inversione della mandata e ritorno, ossia è stato montata la valvola termostatica dove doveva essere montato il detentore e viceversa. Può essere?
 
no
 
funzionerebbe lo stesso farebbe solo più rumore
 
 


Più rumore? come mai? e quindi cosa posso desumere se non è l'inversione?

 Da quello che sto leggendo su altri post, potrebbe essere un inversione della mandata e 
ritorno, ossia Ãš stato montata la valvola termostatica dove doveva essere montato il 
detentore e viceversa. PuÃ² essere?
 
È la fotocopia del mio problema: mandata invertita (poi corretta), termoarredo tiepido, 
ne ho provato anche un altro più piccolo, ho lavato quello presente, ho installato un 
rubinetto da 1/2 pollice collegato a una gomma per far sfogare velocemente l'aria.
 
Credo che sia l'impianto che non "gira", proprio come il tuo caso.
L'unico modo per farlo scaldare sarebbe quello di lasciare il tubo di scarico collegato 
lasciando uscire un po' d'acqua permanentemente, magari collegandolo allo scarico.
Ma non mi sembra corretto per il resto del condominio.
 
Secondo me, è l'impianto un po' "moscio", almeno nel mio caso.
 
 
 
 
 
 
 

 Più rumore? come mai? e quindi cosa posso desumere se non è l'inversione?
 
vibrazioni
 
quando la testina termostatica sta per chiudere e quindi passa solo un 
filo di acqua
 
(ma non sempre capita)
 
credo che la prevalenza del circolatore venga vinta dalla perdita di 
carico generata dallo scalda salviette vuoi per la sua natura oppure 
vuoi per presenza di morchia
 
(il circolatore ha un bypass nel caso vi fossero tutte le valvole chiuse 
dalle termostatiche)
 
cmq se chiudi la valvola e poi apri tutto di colpo, dovresti capire al 
volo se e dove sta entrando l'acqua calda e quindi se è il verso giusto 
o meno e nello stesso tempo la cosa torna utile anche per valutare come 
si riscalda il tuo termosifone
 
ma se aqpri tutte le termostatiche degli altri temosifoni, cosa accade?

 Secondo me, è l'impianto un po' "moscio", almeno nel mio caso.
 
in questo caso basta aumentare la velocità del circolatore
 
in seconda battuta, è che il circolatore è sottoidimensionato per 
l'impianto, magari perché chi lo fece decise di risparmiare sulla 
potenzialità della caldaia (ormai nelle caldaie la potenzialità 
"comanda" la potenza del circolatore installato)
 
 


Le sonde si mettono negli impianti monotubo con valvole tipo Giacomini.
Però visto che tu hai un impianto bitubo non dovrebbero servire.
Guarda se qui ci trovi degli spunti utili al tuo caso:
https://www.plcforum.it/f/topic/69509-termosifoni-parzialmente-freddi/
 
 
 
Giovanni


Grazie Giovanni, farò controllare all'idraulico del condominio se è stato invertito mandata e ritorno. 
Vi faccio sapere