Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: gruppi di continuità

Salve.
I normali gruppi di continuità che conosco si collegano alla rete domestica 
ed hanno le femmine per i connettori di alimentazione a tre, tipici dei 
computer.
La tensione da essi erogata, chiedo a voi, dovrebbe essere, limitatamente al 
tempo di autonomi, uguale a quella di rete: alternata, 220V, ecc.
Vi domando: esistono gruppi che abbiano come femmine normali prese 
elettriche? Io ho fastweb e la mia rete elettrica traballa un po': ho spesso 
delle cadute di tensione che mi fanno cadere PC ed HAG fastweb, e quindi la 
linea telefonica. Mi sarebbe perciò diu estrema utilità poter utilizzare il 
gruppo anche per sostenere la linea telefonica, connettendogli la spina 
dell'HAG. Seocndo voi, trattandosi solo di cadute di tensione e non di vere 
e perorpie durature sospensioni dell'erogazione di elettricità, che 
caratteristiche dovrebbe avere un buon ed economico gruppo di continuità?
Qualche consiglio?
Se trovassi un gruppo con le femmine specifiche dei PC, potrei costruire od 
acquistare un adattatore per normali spine elettriche?
Grazie 

 Grazie
Io ho tagliato il cavo e messo  una normale femmina ; non credo ci sia 
problema!
Ciao

 Qualche consiglio?
Io ne prenderei uno economico per HAG del tipo che ti ho detto prima e 
uno più bello per il pc (per es. APC, Tecnoware, ecc).
Fossi in te non mischierei le due cose, anche perché l'HAG consuma 
poco, quindi anche un ups economico è in grado di tenerlo acceso per 
varie decine di minuti. Verifica soltanto che l'ups non abbia un timer 
di spegnimento, mi sembra che alcuni trust si spegnessero in automatico 
dopo tot minuti anche se la batteria era carica.
Fabio

 Qualche consiglio?
Ciao, ho lavorato parecchi anni nel settore, in due diverse annate.
Nella prima, e parliamo di quasi 15 anni fa) includevamo un cavo con 
ciabatta italiana. Poi, il cliente, oltre al registratore di cassa vi 
attaccava anche la stufetta elettrica. Quindi abbandonammo la ciabatta, 
optando per le sole prese tipo PC.
Se posso consigliarti un UPS per utilizzi "normali", vai con gli APC: 
costano poco, l'azienda è (americana) enorme e molto esperta, son fatti 
bene.
Taglia il cavo di uscita, applicaci una ciabatta, ha risolto.
Adesso faccio spiegazione tecnica sugli UPS, credo utile a tutti:
Ci sono diversi tipi di UPS, grosso modo OGGI dividiamo in due: a sinusoide 
approssimata e online.
Nei primi, e sono quelli che trovi un po' ovunque, la rete entra, magari 
viene alzata o abbassata un pochino tramite autotrasformatore (c'è un 
trasformatorone a pacco lamellare per questo e per il funzionamento da 
batteria) e fornita in uscita. Da batteria, si hanno dei picchi di onda 
quadra, ma di durata e posizione che simula la sinusoide. Nel passaggio da 
rete a batteria c'è un relè che scatta, c'è una microinterruzione. Vanno 
bene in quasi tutti i casi, a meno che non hai
1) apparecchiatura troppo sensibile alle microinterruzioni
2) apparecchiatura che vuole esclusivamente una sinusoide (ricordo certi 
server RISC)
Il secondo tipo (online) piglia la rete 230V, la raddrizza in corrente 
continua, stabilizza e la rialza un pochino (sui 350V); da questa, ricrea 
una sinusoide pressochè perfetta a 230V. Se la rete ingresso è troppo bassa 
o ha troppi casini, da batteria ricrea i 350V. E' evidente che dai 350V in 
poi non si ferma mai, quindi non ci sono praticamente interruzioni nè 
distorsioni. In più c'è un grandissimo filtraggio della rete, garanzia 
contro guasti agli apparecchi collegati.
Gli svantaggi sono
1) costano molto, ma molto, di più
2) una certa maggiore probabilità di guasto, visto che la parte che crea la 
sinusoide lavora sempre.

 computer.
La tensione che eroga un UPS è diversa da quella di rete, non ci vanno 
carichi come motori avvolgimentie ctct, prendi un APC di media dimensione, 
diciamo sui 120EUR modifica il cavo di alimentazione e sei aposto per HAG e 
PC, valuta solo se il modello di media dimensioni sia adatto a te, cosa 
succhia di più solitamente è il monitor, se hai un CRT da 22" potrebbe non 
bastare e dovresti salire su un modello che ti dia qualche minuto in più di 
autonomia, su e-bay ho visto un'asta l'altro ieri (mi pare) di un tizio che 
svendeva mostruosi APC da un'asta fallimentare a prezzacci....se hai posto 
da vendere un po lontano dalla postazione dove lavori può essere un'idea: )
P.S. L'HAG ciuccia poco...per quello vai trq 

 elettriche?
Sě: ne ho preso uno da 1200 va un mese fa presso la cdc. Ha 2 prese 
tedesche. L'ho pagato una 80ina di euro.