Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Doccia con boiler acceso?

Mi sono sempre domandato questa cosa.
Immagino che se ci fossero rischi da tenere in considerazione ne avrei 
sentito parlare. Quindi sono ragionevolmente sicuro che sia 
ragionevolmente sicuro.
Ma, in virtï¿œ delle vostre conoscenze di elettricitï¿œ, acqua e tubi, 
esiste il benchï¿œ minimo rischio di scossa facendo la doccia con il 
boiler elettrico acceso?
Qualora - non so quanto realisticamente possibile - il boiler 
"scaricasse" elettricitï¿œ nell'acqua sanitaria, ne verrebbe interessato 
chi a metri di distanza stesse facendo la doccia, oppure l'elettricitï¿œ 
si scaricherebbe a terra senza nessun danno?


non sono 1 esperto ... ma l'eventuale scossa "prima" di arrivare 
all'utilizzatore credo si scaricherebbe attraverso la Carcassa del 
Boiler.....
Attendiamo pareri + competenti..... 

 si scaricherebbe a terra senza nessun danno?
Si scaricherebbe a terra (e non seguendo il flusso d'acqua) fino
all'intervento del salvavita (che è obbligatorio per legge) che
avviene nel giro di pochi millisecondi (dipende dal salvavita).
Aggiungo che la corrente segue sempre la via più facile, che in questo
caso sono i tubi e la carcassa del boiler, non certo l'acqua o il
corpo umano che hanno una resistenza tipica centinaia o migliaia di
volte più alta (a meno che la terra non sia isolata da terra...).

 si scaricherebbe a terra senza nessun danno?
Tempo f� era uso staccarlo, per utili motivi:
- Non c'era il salvavita
- Non era detto che fosse a terra, o comunque una buona terra
- Se la resistenza avesse disperso, avrebbe messo in tensione il 
contenitore, che per� � isolato, poi i tubi che non necessariamente 
finiscono a terra ( i giunti in canapa, tratti in polietilene, ecc.)
- Non c'era l'equipotenziale
- Quindi era possibile prendera la scossa, difficilmente morire ( a mia 
memoria la letteratura non lo riporta).
Ora tutte queste cose non esistono pi� per cui si pu� andare tranquilli ( � 
sempre pi� pericoloso il fon.....)
-- 
---------------------------------------------------
prosperit�,
Bama
--------------------------------------------------- 

 volte pi� alta (a meno che la terra non sia isolata da terra...).
sei sicuro riguardo l'acqua? La resisitivita' dell'acqua (non 
distillata) e' bassina...


Uno o due anni fa ho sentito di una donna in Italia che � morta a causa di 
un boiler difettoso per una scossa - e in casa c'era il differenziale, ma 
non so la messa a terra
Secondo me se avvengono concause (tipo conduttore di protezione staccato 
dalla terra e fase che tocca il filo giallo verde) si muore tranquillamente, 
senza che il differenziale possa far nulla 

distillata) e' bassina...
E' vero, ma io ho scritto "centinaia o migliaia di volte" per quello,
perchè per avere pochi ohm in acqua bisogna metterci il sale come
nella pasta, e in genere gli acquedotti non pescano acqua di mare.
Stiamo parlando di impianto di terra (che dovrebbe avere pochi ohm),
di acqua potabile (circa 1 kohm/cm) e di corpo umano (qualche
centinaio di ohm, anche se qualcuno parla di migliaia di ohm). In ogni
caso credo che i salvavita siano stati progettati tenendo conto dei
valori medi di resistenza delle persone, almeno da quello che ho
letto, proprio per impedire che la corrente di guasto eventuale possa
avere conseguenze letali, almeno nella grande maggioranza dei casi.
L'eccezione c'è sempre. Se qualcuno ne sa di più ben venga.

 tranquillamente, senza che il differenziale possa far nulla
Il differenziale scatta se si supera la corrente prevista, tipicamente 30 
mA; se poi in casa c'era un 300 mA....
I salvavita non � detto che salvino la vita, cos� come l'elettrocuzione non 
� detto che ammazzi.
Pi� propriamente si chiamano interruttori differenziali con scatto tipico a 
30 mA, ma se provi a prenderti 30 mA tra testa e piedi anche solo una volta 
sentirai il cuoricino che sberla che prende e se non sei in ottima salute ci 
puoi lasciare le penne.
Viceversa ci sono stati condannati alla sedia elettrica che hanno resistito 
a diverse scariche lunghissime e con il corpo fumante.
Io ho un conoscente che ci ha quasi rimesso i piedi toccando il 50Kvolt , ma 
� ancora vivo e vegeto.


sentirai il cuoricino che sberla che prende
Facciamola completa... testa-torace. Non � tabellata ma imho � certamente 
peggiore
http://i29.tinypic.com/2gsh91y.jpg
--
Giorgio 

 
http://i29.tinypic.com/2gsh91y.jpg
Se non ricordo male dai corsi di elettrocuzione, � la corrente continua che 
provoca fibrillazione ventricolare, quella alternata � pi� "buona" perch� 
provoca "solo" l'arresto respiratorio.
Confermo anche per esperienza diretta personale.
-- 


 senza che il differenziale possa far nulla
però è strano..domanda per elettricisti..il differenziale non "
ascolta" la differenza di corrente tra monte e valle?
scatterebbe anche senza terra?
saluti
roberto

 roberto
Non scatta per differenza tra monte e valle ( che non potr� mai esserci ) ma 
tra andata e ritorno, ossia tra un polo e l'altro.
Se vi � dispersione, o persona "attaccata" alla fase, la corrente di ritorno 
sar� inferiore perch� una parte � derivata verso terra ( muri e pavimenti 
sono a terra per la loro natura ).
Ovviamente il neutro � collegato a terra ( non la stessa del filo giallo ) 
nella cabina BT di Enel.
Diciamo che non esiste l'impianto di terra ed un elettrodomestico 
disperdesse, non scatta nulla fintanto che non lo tocchi, ammesso poi che tu 
riesca a far circolare trenta mA. con il tuo corpo, che non � cosa poi cos� 
scontata.


 Confermo anche per esperienza diretta personale.
A me risulta che anche con l'alternata si possano avere fibrillazione e 
tetanizzazione.
--
Giorgio