Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: come collego il relè?

volevo sostituire un relè temporizzato delle luci con uno normale.
come collego i 4 fili di questo:
http://i54.tinypic.com/1e493o.jpg
a questo nuovo?
http://i51.tinypic.com/23huesj.jpg
grazie


io direi cosi ma aspetta qualche altro parere o considerazione.
[FIDOCAD]
LI 30 75 170 75
LI 30 85 35 85
LI 170 85 35 85
SA 50 75
SA 55 85
SA 100 75
SA 110 85
RV 45 20 60 50
LI 100 30 120 30
LI 120 25 130 30
LI 110 40 120 40
LI 120 35 130 40
LI 35 15 35 20
LI 35 20 35 55
LI 35 55 140 55
LI 140 55 140 15
LI 140 15 35 15
LI 130 30 175 30
LI 130 40 175 40
LI 100 75 100 30
LI 110 85 110 40
LI 50 75 50 50
LI 55 85 55 50
TY 100 55 5 3 0 0 0 * 1
TY 145 30 5 3 0 0 0 * 2
TY 115 55 5 3 0 0 0 * 3
TY 145 40 5 3 0 0 0 * 4
TY 40 55 5 3 0 0 0 * A1
TY 60 55 5 3 0 0 0 * A2
MC 195 25 0 0 900
LI 195 45 175 45
LI 175 45 175 40
LI 195 25 175 25
LI 175 25 175 30

Nel suo scritto precedente, momo ha sostenuto :

prendendo come esempio lo schema di destra del vecchio rele':
i contatti di sinistra (mi sembra A2 e B) alimentano la bobina tramite 
i pulsanti. Premendo un pulsante la bobina viene eccitata e parte la 
temporizzazione; i contatti di destra (ci leggo un A e un 4) sono 
l'interruttore delle luci.
sul nuovo rele, la bobina e' A1-A2, poi hai 2 interruttori normalmente 
aperti (1-2 e 3-4 in basso) e 2 normalmente chiusi che funzionano al 
contrario dei precedenti (1-2 e 3-4 in alto).
quindi, sempre prendendo lo schema di destra del vecchio rele:
A2-B corrisponderebbero a A1-A2 del nuovo
A-4 del vecchio corrisponderebbero ad una delle 2 coppie in basso (1-2 
o 3-4) del nuovo
questo dal punto di vista elettrico. Il funzionamento pero', con il 
rele' nuovo, e' che le luci rimarrebbero accese fino a che un dito 
mantiene la pressione su un pulsante. Se quello che vuoi ottenere e' 
una pressione accende e la successiva spegne, ti serve un rele passo 
passo
Adriano

 io direi cosi ma aspetta qualche altro parere o considerazione.
il problema � che io mi ritrovo questi 4 fili senza sapere la 
provenienza, devo capire come pssarli da un rel� all'altro.


okk grazie!
quindi devo comprare un rele passo passo

Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, momo il 20/08/2011 ha pensato bene di 
dire:

La prima foto illustra un relè chiamato anche "luce scale" cioè che si diseccita dopo un 
tempo prefissato dalla chiusura momentanea del pulsante di accensione.
La seconda foto, mostra un relè passo passo dal funzionamente concettualmente differente 
dal modello sopra indicato.
Con il passo passo, la condizione dei contatti è ad ogni chiusura momentanea del 
pulsante, "ritenuta" cioè premi il pulsante ed avviene la variazione di stato dei 
contatti(che rimangono in quella posizione fino alla prossima chiusura del pulsante o 
alla mancanza di alimentazione elettrica).
Questa differenza di funzionamento è voluta ?
L'impianto temporizzato può essere costruito in due modi:
con neutro comune tra lampadine e tasti (tre fili totali in impianto , della prima foto, 
schema in alto)
oppure con neutro separato (4 fili totali, della prima foto, schema in basso)
quasi tutti i timer hanno dal lato opposto a quello della foto un commutatore che 
predisposne il timer a funzionare in una modalità o l'altra.
Il tuo comè settato/collegato?
Nel tuo impianto hai cointrollato se un polo dei pulsanti è elettricamente collegato ad 
un polo della lampada?
Dacci queste info che poi si prosegue
-- 
Franco