Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: La vendetta del presscontrol

Ciao a tutti
Avendo cambiato da poco il presscontrol dell'autoclave, mi sono
accorto che si accende molto spesso, (circa per 10 secondi ogni 2
minuti) facendo varie prove credo che il problema derivi dalla
cassetta di scarico del wc, forse dato che per riempirsi completamente
fino allo stop del gallegiante, l'acqua entra a "filo" e quindi questo
causa la continua accensione dell'autoclave, non ci sono altre perdite
nell'impianto, quindi mi chiedevo se ci fosse o un modo per regolare
la "sensibilità" del presscontrol o magari se esiste qualche valovola
o accessorio da poter collegare magari alla cassetta dello scarico.
vi prego aiutatemi perchè ne ho 2 @@ così dell'autoclave, presscontrol
e tutto l'impianto idrico
grazie a tutti in anticipo

Fly_1001 ha scritto:

Monta un vaso di espansione, anche piccolo da 8 litri(ma se hai spazio 
anche da 20 litri), dopo il pressoflussostato; il problema dovrebbe 
scomparire.
Ciao
Fabio
www.irribenelli.it


non ho capito cosa vuol dire che "l'acqua entra al filo". Forse che il
galleggiante quando chiude, l'acqua arriva al troppopieno e continua a
scendere?  In quasto caso devi solo regolare il galleggiante che
chiuda prima. Se è il galleggiante a palla, basta che tu pieghi un po
più in basso l'asta che porta la palla.
ciao

 ciao
cioè, più sale il gallegiante, più ridotto è il flusso d'acqua che
entra nella cassetta, fino alla chiusura completa, io credo che
l'attivazione del presscontrol sia dovuto a quel leggero flusso,
quelle gocce che entrano lentamente nella cassetta
spero di essere stato un pò più chiaro :-D
grazie


si allora avevo capito male, pensavo che non arrivasse a chiudere il
galleggiante. Però allora in questo caso dopo un poco dovrebbe
smettere!?
Ciao


ah un' ultima cosa, allora se non ci sono perdite penso che basta
regolare la pressione di minima.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nell'impianto esiste un vaso di espansione???
VitT 

> Nell'impianto esiste un vaso di espansione???
no è solo con il presscontrol ...
ho controllato il manuale, ma non riesco a capire da dove si possa
regolare, nelle spiegazioni non ne parla

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A mio parere risolvi solamente mettendo un vaso di espansione.
Siccome l'acqua non è comprimibile non è sufficiente agire sul regolatore di 
pressione.
Pensa che io l'ho messo anche nel camper, dove la capacità dell'impianto 
idraulico rispetto ad una abitazione è minima.
Senza vaso di espansione (da 1 litro), aprendo poco un rubinetto, la pompa 
sembrava un mitra.
Diminuendo gli inserimenti della pompa, diminuisci anche il consumo di 
energia elettrica, poichè allo spunto tutti i motori consumano di più.
Con vaso di espansione, meno avviamenti meno spunti e maggior durata di 
motore e teleruttore.
VitT 

 pressione.
a parte il vaso di espansione cos'altro serve? attualmente c'è solo
motore e presscontrol, per "sentito dire" il negativo dei motori con
vaso d'espansione è che se arriva a mancare l'acqua il motore si
brucia, nel mio caso il motore prende l'acqua da una cisterna
interrata da 10.000 litri (abito in campagna :-D ) quindi non dovrebbe
esserci il problema se per "mancanza d'acqua" ci si riferisce a
quello, oppure si intende altro?
grazie

Fly_1001 ha scritto:

come ho già suggerito io ed altri amici, metti il vaso di espansione.
Se manca l'acqua, i motori si bruciano sempre, con e senza il vaso di 
espansione; in ogni caso il presscontrol ha anche la funzione di 
flussostato: se manca l'acqua ferma la pompa.
Ciao
Fabio
www.irribenelli.it

 ha scritto nel messaggio 
news:cc76deab-e9d2-4bdf...@e21g2000yqb.googlegroups.com...


 - Mostra testo citato -
ho un problema assolutamente analogo a quello di fly_1001, solo che
nel mio caso si tratta di una pompa sommersa in un pozzo di circa 28m
che uso per l'irrigazione del giardino, senza autoclave.
Quando la pompa smette di funzionare, il presscontrol prende ad
oscillare, nel senso che riavvia la pompa ogni 4-5 minuti per circa
6-8 sec e lo farebbe all'infinito se non aprissii l'interruttore
magnetoternmico che alimenta la pompa stessa. Non ci sono perdite nel
circuito che giustifichino la depressione e dunque il fatto che il
presscontrol riavvia la pompa.
Il vaso di espansione potrebbe funzionare anche in questo caso? dove
andrebbe esattamente montato, a valle del presscontrol?
grazie
robyma