Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: terra a 240v?

ho infilato nella terra una barra di rame di due metri per avere una buona
massa per l'impianto elettrico di casa
però se la collego ai fili di terra,gialloverde, prendo una leggera scossa
toccando il lavandino in acciao,la porta metallica del garage,la lavatrice,
non ho fili di terra collegati all'impianto idraulico
misuro la tensione tra il filo di fase e la terra della puntazza,senza altro
collegato,e trovo 240V
tra il filo di fase e il cemento del cortile e ho 140V
tra lo stesso e un pezzo di tondino di ferro cementato e ho 240V
mi trovo in un sito elettrico?
grazie a chi mi indica la soluzione
dem

 toccando il lavandino in acciao,la porta metallica del garage,la lavatrice.
     O hai infilato la *puntazza* in un cavo dell'ENEL oppure nel tuo
     impianto il giallo-verde e' collegato ad una fase.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 collegato,e trovo 240V
....
cosi` come la descrivi sembra che:
1) il giallo verde del tuo impianto sia staccato dalla puntazza (morsetto
ossidato o lento?)
2) una apparecchiatura abbia una dispersione verso terra.
Da noi una volta un elettricista si e` dimenticato di rimettere il
ponticello fra la rete del giallo verde dentro l'edificio e la rete di terra
(un anello di puntazze tutto intorno all'edificio)
Dopo diverse settimane e` andato in corto un condizionatore. la scarica di
220 sulla terra ha fatto fuori diversi calcolatori...
Paolo

 
Per provare se la tua puntazza è in tensione dovresti piantare un pezzo 
di rame a distanza di almeno un metro e misurare la tensione tra le due.
Sul sito della Bticino un tempo c'era un bel manuale che spiegava tutto 
sulle terre: forse è il caso che te lo leggi un po. Se no rivolgiti ad un 
amico che ti possa spiegare meglio di persona i tuoi dubbi.
Oppure un serio elettricista...
Ciao.
Enrico 

 interruzione in qualche cassetta.
Considera che tutto cio che ho detto partiva dal presupposto che in casa 
tua ci sia il salvavita (interruttore differenziale). In caso contrario ti 
consiglio di installarlo.
Col salavavita per proteggere casa ti basterebbe una terra anche scadente 
(mi pare che fino a 1600 Ohm va ancora bene).
Senza salvavita la tua terra per fare il suo dovere (cioé far scattare il 
magnetotermico) deve essere dell'ordine di pochi Ohm.
saluti.


Non so se l'Enel apprezza, ma questo lo ottieni con un bel ponte da 
25mm^2 tra terra e neutro a monte del differenziale.
Ciao Boiler

 
Ma in questo modo se il neutro dell'enel è scadente nn sovraccarichi la tua 
terra?
Ciao.
Enri


Si', ma 25mm ne tengono di corrente, devi gia' avere un neutro molto 
molto molto scadente.
Ciao Boiler

 Ciao Boiler
Su questo ti do ragione.... però secondo me verrebbe un lavoro ipotizzabile 
se fosse fosse possibile colegare il neutro prima del gruppo di misura.
Per il contatore il neutro è solo un riferimento quindi no problem (ammesso 
che fase e nuetro siano collegate correttamente), ma nel magnetotermico del 
limitatore enel comincia a scorrere una corrente che diminuisce poi la 
potenza utile che posso utilizzare (16A-corrente dissipata a terra).
Ciao.
Enri  


Vero, non ci avevo pensato.
Ciao Boiler

 
Mi pare che il sistema che proponevi tu venga adottato quando c'è un 
trasformatore di disaccopiamento dalla rete enel (ad esempio nelle 
industrie che hanno i contratti da 15KV). In quel caso allora puoi creare 
un neutro che funga anche da terra. Ogni dispersione sarebbe un corto 
circuito netto e basterebbe un magnetotermico per rilevarla.
Ciao.
Enri


E' anche il sistema usato comunemente qui in Svizzera. Abbiamo una 
distribuzione TN-C-S che ci salva da questo tipo di rogne ;-)
Ciao Boiler

 
Interessante. Nn pensavo che alcuni stati la usassero anche a livello 
civile: senza dubbio se curato bene dalla società elettrica, leva molti 
problemi. 
Ciao.
Enrico

 sulle terre: forse è il caso che te lo leggi un po.
Ho provato a cercare ma... il sito bticino è sterminato!!!!
Non hai un link?
Saluti                Meneldil

 
Ciao ti ho risposto in privato, ma pubblico anche qua 
l'indirizzo...potrebbe interessare anche ad altri...
 
http://www.btscuola.it/bticino/scuola/documentazione/biblioteca/index.jhtml
?pagina=2
 Scaricati "Impianti di terra" prima e seconda parte.
Saluti.
Enrico
 

 Saluti                Meneldil
Concordo pienamente!
Ciao.
Enrico

 > 
Mia accodo ai ringraziamenti...