Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rilevatore monossido di carbonio - Consiglio per gli acquisti

Salve, 
 
leggendo un post di qualche giorno fa, si faceva cenno di utilizzare un 
rilevatore di monossido di carbonio nel caso si avesse in casa caminetto 
o stufa a legna. Siccome il sottoscritto si scalda per buona parte 
utilizzando una stufa a legna, sto valutandone l'acquisto.
 
Domanda 1: tanti anni fa un amico si era dotato di un rilevatore di gas 
metano il quale, se non ricordo male, dopo alcuni anni diventava 
inefficace in quanto la sensibilità del sensore diminuiva col passare 
del tempo. E' ancora così? E tale discorso vale anche per i rilevatori 
di monossido? Ho fatto una ricerca in rete, ma non si parla di riduzione 
della sensibilità nel tempo...
 
Domanda 2: lo so che non si deve fare pubblicità sui NG, ma se conoscete 
un modello affidabile e con un buon rapporto qualità/prezzo e avete 
voglia di segnalarmelo, ve ne sarei grato...
 
Grazie
 
 
 
 
 

voglia di segnalarmelo, ve ne sarei grato...
 
Questo non mi pare male
 
https://www.honeywellanalytics.com/it-IT/products/consumersolutions/RivelatorecompattodimonossidodicarbonioH450EN/Pagine/Default.aspx
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 utilizzando una stufa a legna, sto valutandone l'acquisto.
 
In realtà la presenza della stufa a legna o del caminetto è molto 
raramente un pericolo per il monossido di carbonio in sè.
E' un problema invece quando nello stesso ambiente dove c'è la 
stufa/caminetto, c'è ANCHE la caldaia a metano a camera aperta. Per 
stesso ambiente intendo che può anche essere in un'altra stanza ma con 
le porte aperte c'è comunicazione diretta dell'aria.
In questo caso, le due canne fumarie (quella della caldaia e quella del 
caminetto), iniziano una 'battaglia' a chi tira di più.
E siccome la canna del caminetto è in genere di portata molto maggiore, 
e quando il fuoco è vivo la canna si scalda molto e quindi tira 
moltissimo, è probabile che sia lei a vincere. A questo punto la caldia 
potrebbe iniziare a 'invertire', ossia emettere i suoi fumi in ambiente 
(fumi in genere inodori e invisibili) usando l'aria della canna fumaria 
come comburente. Se la sua canna fumaria non è ben libera e ad alta 
portata, la fiamma della caldaia a metano potrebbe iniziare a bruciare 
in carenza d'ossigeno e emettere fumi non più ad anidride carbonica 
(che riduce il tenore d'ossigeno in ambiente ma non è tossica di suo), 
bensì a monossido di carbonio, che è invece tossico.
Questo fenomeno dell'inversione è frequentissimo nelle installazioni 
(sbagliatissime) in cui in uno stesso ambiente coesistano due canne 
fumarie aperte (caminetto e caldaia a camera aperta, per esempio), ma 
nel 99% dei casi avviene senza sviluppo di monossido grazie alla canna 
fumaria della caldaia a metano sufficientemente libera o grazie ad 
un'abbondante presa d'aria in ambiente (obbligatoria giustamente per le 
caldaie a camera aperta).
 
Quindi non demonizziamo il caminetto o la stufa a legna, che non hanno 
colpe e molto raramente sono i "produttori" del monossido.
Demonizziamo invece chi installa le caldaie col culo.
 
Alberto
 
 

 non si chiude, nulla avviene ?
 
Certo che no.
Il pressostato non deve intervenire perchè non c'è alcun problema col 
gas.
La fiamma non si spegne perchè la combustione in carenza d'ossigeno è 
una combustione che scalda perfettamente la sonda e quindi non 
interviene alcun allarme.
 
Oh, se intervenisse qualcosa, non ci sarebbero tutti gli anni decine di 
morti per avvelenamento da monossido...
 
Alberto
 
 

 stufa/caminetto, c'è ANCHE la caldaia a metano a camera aperta. 
 
Beh, nel mio caso la caldaia è nel piano sottostante l'alloggio, in un 
locale dedicato, pertanto non vi è alcuna comunicazione d'aria tra stufa e 
caldaia. 
 
Però, mi sentirei più sicuro con tale apparecchio in casa, considerando 
anche il fatto che spesso la stufa rimane accesa tutta la notte...
 


Tutto quello che hai detto è valido se parliamo di una caldaia a camera 
aperta (tipo B); se andiamo su una camera stagna con espuldione forzata 
(tipo C) cambia tutto e non c'è il problema che hai esposto.
 
 

Il 07/10/2013, casper1 ha detto :

Cito il mio post:
"caldaia a metano a camera aperta"
 
Alberto
 
 

 un modello affidabile 
 
Questo e' affidabilissimo, solo il rapporto qualita'/prezzo e' scarso :-)
http://tinyurl.com/l6umrfv