Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [HELP!!!] Mezzo impianto saltato?

Intanto buona sera (spero per me che migliori un po'!)
Verso le 20 di punto in bianco mi sono trovato al buio.
Dopo diversi controlli mi sono accorto che una linea (ne ho due - mi hanno 
detto che è un residuo della vecchia differenziazione tra corrente normale 
ed industriale) del mio impianto elettrico non ne vuol sapere di "star su".
Ho provato a staccare dalle prese tutti gli elettrodomestici di quella linea 
(anni fa successe qualcosa di simile ed in questo modo ero riuscito a capire 
quale presa causasse il corto) ma il risultato non cambia: riattivo la linea 
"balorda" dal quadro generale, tutto sembra funzionare correttamente ma, 
dopo qualche minuto, "puff"...black out, salta tutto :'-(
Per fortuna con un gioco di prolunghe ho sistemato frigo e congelatore (e 
pc) collegandoli alla linea funzionante.
Ho cercato un elettricista ma prima di domani alle 15 non può venire :°-(
Cos'altro potrei controllare?
Grazie mille in anticipo: qualsiasi suggerimento sarà prezioso.
-- 
Andrea
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.yogajap.com
 * 
www.yogatman.it
 

 ha scritto nel messaggio 
news:6rpqj.20421$Xg7....@tornado.fastwebnet.it...

Semplicemente devi andare a tentativi, prova a spegnere tutte le luci 
(lampadari) di casa e attendi qualche minuto, magari metti qualche abatjour 
a presa di corrente per farti luce. Se salta ancora inverti la situazione 
accendi i lampadari e stacca tutto ciò che ècollegato alle prese. Hai 
scaldacqua elettrico? prova a staccarlo (molte volte la resistenza va in 
corto). Frigorifero? Hai provato a staccare pure lui per pochi minuti? 
Computer? 

 lui per pochi minuti? Computer?
Staccati (entrambi stanno sulla linea che dà problemi) ma non cambia nulla: 
dopo pochi minuti avviene il "puff".
L'unica (anche per scrivere qui) è attaccare tutto sulla linea "buona".


Ma dove hai il salvavita hai due interruttori uno per linea?
E' un corto circuito strano che salta dopo un pň, o č uno dei magnetotermici 
che hai sul quadro generale che dopo un pň che scalda fa saltare tutto. Hai 
lampade a basso consumo? O qualcosaltro collegato alla rete?
Devi cmq sempre andare a esclusione, comincia con l'impianto luci (sembra 
che il guasto sia li), accendi le luci a distanza di 10 min l'una dall'altra 
finche non salta la luce. 

 dopo qualche minuto, "puff"...black out, salta tutto :'-(
Il puff lo fa un magnetotermico o un differenziale (salvavita)?
Il differenziale (salvavita) è in comune alle due linee o sono due?

 O qualcosaltro collegato alla rete?
Solo i comuni elettrodomestici che si possono trovare in una casa.


 ha scritto nel messaggio 
news:Jrqqj.20533$Xg7....@tornado.fastwebnet.it...

Allora procedi cosě, spegni tutte le luci, eccetto il TV che ti illumina un 
pochino, poi dopo 5 min inizia ad accendere la luce del salone, aspetti 10 
min e poi passi alle altre luci e via cosě. Intanto svita le lampade a basso 
consumo entrambe e prova se ti salta ancora, se cosě non fosse passa al 
punto primo.Buon lavoro 

 Il differenziale (salvavita) è in comune alle due linee o sono due?
Un salvavita solo (credo).


 In questo caso cosa si fa?
Non e' che hai delle lampade sul balcone, cantina, esterne ecc ed ha 
piovuto recenetmente o c'e' molta umidita' fuori ?
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 piovuto recenetmente o c'e' molta umidita' fuori ?
Si per quanto riguarda le lampade esterne, ma non piove da ieri mattina e 
cmq, anche staccandole dalla rete elettrica, non cambia nulla :-(


 
http://img257.imageshack.us/img257/9691/puffue3.jpg
Perfetto, bella foto, interessante il mammut e l'abbondanza di nastro 
isolante usato per fasciare i cavi.
Comunque il coso che scatta è il differenziale, detto comunemente salvavita.
Vuol dire che nella linea che tieni sezionata con il magnetotermico di sotto 
c'è un filo o un apparato che disperde verso terra.
Visto che ormai è notte e che l'elettricista arriverà domani pomeriggio io 
direi di sospendere i tentativi di rimediare.
-- 
Fabbrogiovanni 

 pomeriggio io direi di sospendere i tentativi di rimediare.
Dici che è più probabile che io faccia più danni di quelli che ci sono ora?


La foto è chiarissima e spiega molte cose. E' il salvavita che salta, 
significa che c'è una minima dispersione di corrente a terra. Devi far 
ricontrollare tutto l'impianto, luci e prese. Ma chi ti ha fatto 
quell'impianto? Sembra un lavoro da praticoni, con la corrente non si 
scherza, non costa nulla sistemare i fili (quel mammut è orribile).
Spetta domani che ora è notte. Ciao 

 ha scritto nel messaggio 
news:fodds2$2s6$1...@tdi.cu.mi.it...

Ops, mi hai preceduto 

 ora?
Dalle tue descrizioni precedenti e dalla foto che mostra  i quadretti si 
immagina che non siamo sicuri al 100 % che i due impianti sono separati.
Per cui sarebbe meglio lavorare tirando giù entrambi i magnetotermici, e 
quindi aspettare che sia giorno.
-- 
Fabbrogiovanni

...
Un grazie a tutte le persone che hanno provato ad aiutarmi: il problema era 
nelle luci esterne (probailmente la forte pioggia dei giorni scorsi deve 
aver fatto danni).
Speriamo non costi tutto rifare questa parte di impianto.


Speriamo non costi tutto rifare questa parte di impianto.
Apri le varie scatole e controlla dove c'e' acqua.
Fallo in fretta, prima che l'acqua si sia asciugata, che allora ti
tocca aspettare la prossima pioggia.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 tocca aspettare la prossima pioggia.
aggiungerei solo di sistemare quella cosa orribile che vedo in foto, 
corrugato scatoletta con capicorda, eliminazione o cmq separazione fisica 
della due misteriose linee e spero che quel giallo che vedo sul quadretto 
sotto sia sporco e non riscaldamento della plastica :(