Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiuto: Citofono e apricancello

Salve a tutti.
Chiedo gentilmente un consiglio per il seguente problema:
Il pulsante del citofono non apre piu' il cancello.Ma partiamo dall'inizio.
Inizialmente vi era un solo citofono ad aprire. Poi si e' aggiunto quello di
casa mia per cui ora sono 2.
 Poco prima del cancello vi e' una scatola di derivazione in cui
confluiscono i cavi dei due citofoni responsabili di aprire il cancelletto
(i microfoni esterni soni distinti e i rispettivi cavi non passano in questa
scatola).
In questa scatola vi e' una sorta di relee che scatta e fa aprire il
cancello. L'ultima volta che l'ho visto era in condizioni disastrose
(ruggine e umidita') e riusciva ad aprire solo a malapena. Ora ha smesso di
funzionare, ma solo dal mio citofono. Non l'ho smontato per non togliere la
possibilita' all'altro citofono di aprire e poi perche con i miei tempi di
intervento la cosa sarebbe lunga. Sono andato percio' da un negozio di
elettricita' ben fornito e ho chiesto il relee che sta tra il citofono e il
cancelletto pensando fossero tutti uguali, ma sono caduti dalle nuvole
dicendomi che non  gli risulta un relee con quella funzione, e che li non
dovrebbe proprio esserci. Allora ho pensato che quello fosse un marchingegno
inserito in un secondo tempo per far funzionare i due citofoni montati
separatamente in tempi diversi.
E' cosi' secondo voi? E' plausibile questa spiegazione? E perche'?
Inoltre i cavi del mio citofono che vanno al relee, oltre che attaccarsi su
due contatti del relee stesso, sono in parallelo con una specie di
batterietta o condensatorino sempre facente parte del relee mentre l'altro
citofono va ai contatti del rele senza passare per questa specie di
batterietta.Questa batterietta e' forse un amplificatore di segnale visto
che il mio citofono e' piu' distante di almento 20 m?
Infine volendolo ricomprare e volendo evitare di smontarlo per portarlo come
campione di cosa devo chiedere?
Grazie 1000 della pazienza
Superfab

La butto lì:
il tuo apricancello è alimentato a 220 V al contario del generico 12V.
Il relè serve proprio per chiudere un altro contatto, quello del
trasformatore 12 - 220; ora la tua domanda è un po' complessa; mi sembra di
aver capito che da un citofono il cancello si apra; a questo punto controlla
che dal tuo arrivino i fatidici 12V al relè altrimenti cerca più a monte.
Penso di non essere stato proprio molto chiaro ma per ora è tutto quello che
posso dirti.
--
Marco
marcotog...@inwind.it

 wrote:

Io ne butto un'altra:
L'elettroserratura e' alimentata a 12V alternati. Essendo due i circuiti
citofonici, l'abile istallatore li ha separati con un rele'.
Poi magari si e' accorto che un circuto non riusciva ad aprire bene il
cancello ( o aveva sottomano solo rele' in continua)e ha posto su un
ramo di comando un diodo radrizzatore e un condenzatore creando cosi' un
piccolo temporizzatore che costringe il rele' a stare attaccato un po'
di piu'. Con il rele' ha cosi' eliminato anche la caduta di tensione sui
fili dell'impianto.
Controlla se vedi un diodo (potrebbe andar bene un 1N4001) , se il
relais e' per CC o AC(nel mio esempio 12V CC)e il valore del
condensatore(dipende purtroppo dalla resistenza della bobina diciamo
22OmicroF 25V elettrolitico con attenzione alla polarita' pena
esplosione!)
Facci sapere!
ciao
-- 
<<Devo provare a postare con il computer spento: 
dato che ci riesco col cervello in stand-by, perche' non provare a
risparmiare corrente?>>

 funzionare, ma solo dal mio citofono.
Credo che Angelo abbia visto giusto: in un primo tempo solo un citofono
apriva il cancello, il tuo si è aggiunto dopo come impianto a se stante
collegato però allo stesso cancello e l'elettricista ha messo un relè x
interconnettere la cosa... se riesci a leggere quello che ci sta scritto
sulle robe attaccate esternamente al relè e le descrivi ti potremo aiutare
meglio, in particolare dovrebbe esserci un diodo che dovrebbe essere piccolo
come una resistenza e di solito NERO con una striscetta bianca da un lato,
il barilotto dovrebbe essere un condensatore, leggi da quanti uf di capacità
è.
Bisognerebbe capire una cosa però: se questo condensatore serve x risolvere
un problema di caduta sui cavi o se è stato messo solamente xchè
l'installatore, in gamba, ha dovuto adattare un tipo di relè che avev a a
disposizione.
Quanto è lungo più o meno il cavo che c'è tra il tuo citofono e sto relè? E'
di quelli piccoli tipo telefonico? Che sezione ha? Dentro il relè, la
bobina, è arancione ed ha la scritta 12Vac oppure è azzurra e riporta 12Vdc?
Secondo me è solo un'adattamento fatto perchè il tecnico non aveva il giusto
relè, in tal caso io cercherei il tipo giusto ed eliminerei il condensatore.
Guarda il relè, presumo sia di quelli montati su uno zoccolo... segnati i
fili a che numero di morsetto sullo zoccolo vanno, oppure se lo zoccolo è
ancora buono sfila semplicemente il relè e portatelo come campione, però
quello nuovo prendilo a 12VAC eliminando quella "piletta" che dici e
collegandoti direttamente sulla bobina ai morsetti 2/7 se il relè ha 2
contatti oppure 2/10 se di contatti ne ha 3.
Facci sapere...
Ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:JBP5a.146131$ZE.42...@twister2.libero.it...
