Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lavatrice bastarda era [Scossa elettrica da doccia]

Salve ragazzi, 
siete stati mitici nel diagnosticare il problema. 
Ieri sono tornato a casa e ho rifatto la doccia (ho questo brutto
vizio lo so ,-)
e ho avvertito di nuovo la scossa. 
Allora ho fatto staccare il contatore generale per togliermi ogni
dubbio
che fosse il mio o l'impianto elettrico di altri. 
Ebbene la tensione e' sparita... a questo punto, dopo aver riattacato
la corrente, ho cominciato a far
staccare gli elettrodomestici e partendo dal bagno ho scoperto che era
la lavatrice bastarda....
Ora la lavatrice sara' sottoposto ad una analisi molto accurata.
Grazie a tutti 
Ale FdT

 Ora la lavatrice sara' sottoposto ad una analisi molto accurata.
E cerca di non lavarti più fino a quando sarà tutto in ordine.
Meglio un uomo sporco che un uomo morto:-)))
Fabbrogiovanni.

 E cerca di non lavarti più fino a quando sarà tutto in ordine.
Beh, basta che stacchi la lavatrice prima di lavarsi :-P
Non mi sembra un'operazione impossibile!
-- 
La Liguria di traverso...
http://www.controsterzo.com

 Non mi sembra un'operazione impossibile!
      Se la stacca come fara' a centrifugarsi? :-)))
 
      Resta il fatto che,un giunto dielettrico e'sempre bene
      collocarlo.
      ciaofelix
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:635df8e3.03021...@posting.google.com...


 ha scritto

Hai scoperto che č la lavatrice che disperde, ma hai anche scoperto che nel
tuo impianto elettrico o idraulico c'č qualcosa che continua a non essere a
posto.
Infatti se la lavatrice ha una dispersione piccolissima, questa deve essere
"scaricata" verso terra senza dare nessun disturbo; se la dispersione non č
cosě piccola, allora deve intervenire il differenziale. In ogni caso non č
giustificato che la dispersione della lavatrice sia scaricata sulla manopola
della doccia!!!
A meno che la presa alla quale la lavatrice č attaccata ha il filo di terra
scollegato ed hai attaccato un filo volante tra la carcassa della lavatrice
ed il tubo dell'acqua.....
Saluti e okkio....

 ed il tubo dell'acqua.....
Oppure che la lavatrice non scarichi a massa e sia collegata all'impianto
idraulico non con un tubo di gomma ma con uno inox...
e quindi è la lavatrice che scarica direttamente sull'impianto idraulico.
--
Saluti                                   Meneldil
"Neanche una goccia di sangue europeo per le guerre petrolifere del sig.
Bush"


Mmmmmmh....
Di solito l'elettrovalvola, alla quale è collegato il tubo, è di
plastica....
Sono proprio curioso di sapere come va a finire......spero che il nostro
amico non ci lasci "in sospeso" e che abbia voglia di andare fino in fondo.
Io continuo ad essere dell'idea che la lavatrice ha fatto emergere un
problema preesistente......


anche io credo proprio che le cose stiano cosi`........ ;-))
ciao max

       collocarlo.
Se non sei gia partito spiegami sto giunto dielettrico che non riesco a
dormirci...   
Ciao
-- 
<<Devo provare a postare con il computer spento: 
dato che ci riesco col cervello in stand-by, perche' non provare a
risparmiare corrente?>>

 
Era un problema sulla presa di terra che non scaricava perche' il filo 
giallo verde era staccato all'interno della presa ..
Per fortuna non era un corto tra fase e terra..
Credo che il magnetotermico non staccava perche' era una dispersione minima.
Ale FdT


Continuo a non spiegarmi la scossa che sentivi toccando l'impianto
idraulico...
.....mumble, mumble.....

 dormirci... 
          Si tratta di un giunto a 3 pezzi in bronzo e resina
         che isola un tratto di tubazione metallica vai con
          google "giunto dielettrico" Pasotti e' una marca x es.
 
          In genere si monta vicino ogni singolo contatore,oltre
          ad evitare la trasmissione di corrente al fine della
          sicurezza,e'indispensabile per salvaguardare le condot-
          te metalliche (specie acciaio)dalla corrosione innesca-
          ta dalle correnti vaganti (specie cc dei tram urbani)
          ne ho montati da 1" fino a 1.000 mm di diametro.


 Credo che il magnetotermico non staccava perche' era una dispersione
minima.
Se c'è solo un magnetotermico a monte allora è normale che non scattasse, in
tal caso metti subito un salvavita... se c'è il salvavita o è a bassa
sensibilità, o non funziona bene, perchè un tubo dell'acqua generalmente
dovrebbe scaricare bene e se ci prendi sopra la scossa vuol dire
automaticamente che sta anche scorrendo una certa corrente verso terra.
Verifica il tuo impianto elettrico, secondo me non è AFFATTO sicuro.
Ciao,
Enrico.


Probabilmente l'impianto idrico e gli scarichi sono realizzati con  
tuabazioni metalliche e non ono stati equipotenzializzati ne tra di 
loro, ne messi a terra......... quindi la tensione residua del filtro 
della lavatrice, risultava avvertibile tra mano e piede, cioe` tra la 
manopola ed il bocchettone di scarico (forse in miglior contatto col 
potenziale di terra).
Se le cose stanno come le ho descritte sopra (tubazioni metalliche non 
equipotenzializzate) , siamo in presenza di un impianto che ha si la 
dichiarazione di conformita` secondo 46/90, ma che questa e` solo un 
pezzo di carta perche` l'impianto non e` stato realizzato secondo le norme.
ciao max


...e questo, purtroppo, č stravero nella maggioranza delle volte (e non sto
facendo del qualunquismo, ma parlo con dati "ufficiosi" alla mano)
Saluti

          
grazie



ahime` sono ancora d'accordo con te...... :-))
ciao max

 ahime` sono ancora d'accordo con te...... :-))
      In pratica,dobbiamo comunque preoccuparci!..:-((



dei lavori fatti malamente si......... e poi non conosci il detto "chi 
spende male spende due volte" ?
ma......... anche nella lontana florida c'e` la dichiarzione di 
conformita? :-)))
ciao max

 spende male spende due volte" ?
La prima volta per il lavoro fatto a c..... la seconda volta per i
cassamortari :-DDDD
Ciao,
Enrico.

 Azz, chi e' che ha tubazioni da 1 metro di diametro ?
       Palermo 1970 adduzione idrica,Km 18,00 acciaio
       D 1.000 giunti dielettrici sul ponte fiume Oreto.
       Se e' per questo anche condotte di irrigazione
       D 1600,con daracinesche da 5 tonn.giocattoli!.


 felix wrote:


        Ti faro'sapere presto,ma senza dubbio meno carte e piu'
        dirette responsabilita' ineludibili.


 Azz, chi e' che ha tubazioni da 1 metro di diametro ?
Per non parlare del povero muratore che deve predisporre le tracce nel
muro....
Fabbrogiovanni.

 muro....
Povero sě... se mette anche solo mezzo quintale di tritolo in piů, chi li
paga i danni? :-pp
--
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
"La potenza č nulla senza il cervello. A me infatti mancano entrambi"

 conformita? :-)))
    Mi sono informato bene.
    Ogni contea ha un suo metodo specifico,nel caso di "Broward"
    Se devi spostare una presa nella parete,con il sito Comunale
    compili,anche in E-mail un modulo,dove indichi il tipo di la-
    voro che vuoi fare,parliamo di impiantistica in questo caso.
    Se lo sai fare,te lo fai tu,altrimenti chiami chi vuoi,un
    amico o un tecnico,entro un mese dovrai aver fatto il lavoro
    o lavoretto,mandi un'E-mail al comune,loro ti rispondono che
    in tale giorno alla tale ora,verra'un tecnico comunale,se
    l'intervento e' sul tetto,ti diranno pure di far trovare una
    scala IDONEA e posizionata,ti inviteranno a pagare 40US$ per
    le spese del tecnico,con assegno da spedire o con Carta di
    credito.
    Il giorno stabilito,puntuale,arrivera'il tizio del Comune
    e se non vede la prevista scala appoggiata al muro,se ne va
    senza nemmeno scendere dalla vettura (e'successo ad amici)
    In questo caso,rifai la richiesta di sopralluogo,ripaghi
    40 US$,e la scala ce la metti di sicuro!
    Lui torna,verifica il lavoro,ti dice OK se va bene,oppure
    rifallo se non va bene,rilasciandoti un Form comunque.
 
    Va da se che se il lavoro lo hai fatto tu,ripagherai un'altro
    sopralluogo dopo le modifiche,se lo ha fatto un tecnico lui
    rimediera'e ripaghera'il sopralluogo(ma questo e' un fatto
    privato fra te ed il tecnico).
    Se tutto va bene,caso ovviamente piu'frequente,il tecnico
    provvedera'a riportare sulla pratica della abitazione la
    modifica certificandone la idoneita',tu lo potrai verifi-
    care accedendo all'archivio.
    Se vendi la casa,e l'acquirente scopre modifiche non aggior-
    nate e quindi non conformi,ti fa'una causa per truffa,non
    penale ma civile che ti costera'una diminuzione del prezzo
    di vendita,da farti pentire di non aver fatto le cose in
    regola,cose tra l'altro facilissime.
    Tutto chiaro?  ciaofelix



Direi..... essere spennati da una causa civile e` un deterrente piu` 
forte di una ipotetica, minaccia di galera, non e` male come sistema, 
anche perche` ti permette di mettere mano e senza problemi sugli 
impianti senza, come accade da noi,  creare quelle buffe situazioni dove 
e` il committente che spesso si caccia in situazioni pericolose, per se 
e per gli altri, convinto pure di fare un affare.
ciao e grazie max