Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come montare un climatizzatore monosplit?

Ciao, siccome mi piace fare le cose da me e ho una discreta esperienza sia
nel campo dell'impiantistica, che nel campo elettronica/elettricità volevo
sapere se esiste qualche guida in giro (ho cercato su google ma nisba) per
montare i condizionatori monosplit. Il montaggio che voglio fare io è dei +
semplici dato che ho 40 cm di muro da bucare, la discesa della grondaia e
l'elettricità a portata di mano. Volevo prendere un ariston da 9000 calorie
per la camera da letto per non spendere troppo. Non se ne parla a chiamare
un'installatore e non per solo per i soldi.
Grazie in anticipo
/

 un'installatore e non per solo per i soldi.
E per che cosa??? Non vuoi chiamarlo?? E installalo tu che ci vuole?? Fissi
la dima interna fori il muro con la carotatrice con corona diamantata
diametro 70
Prepari uno spezzone di cavo suff a collegare l'unità interna a quella
esterna e lo stesso fai con i due tubi di rame
Alle linee frigorifere fai le cartelle e gli conferisci la giusta forma le
serri con la giusta coppia usando chiavi dinanometrice appendi l' unità
interna poi passi fuori fissi le mensole porti su la motocondensante tagli e
sagomi i tubi di rame fai anche quì le flange fai il vuoto con la pompa da
vuoto controlli che non ci siano perdite apri i rubinetti finisci il
cablaggio e coperture varie ecco il lavoro è fatto che ci vuole???


Era proprio quel che volevo leggere, grazie.
La pompa, cazzo la pompa, ti pareva che non ci voleva qualche cazzo, come
quando dovevo pulire l'impianto della caldaia, sgrunt.
/

 quando dovevo pulire l'impianto della caldaia, sgrunt.
intanto volevo dirti che io mi sono montato l'electrolux e fa 
letteralmente schifo, ok costa meno del daikin o del mitsubishi (la metà 
per essere prcisi) ma un motivo c'è.
L'altra cosa è che io ho fatto tutto, le cartelle, il montaggio ecc. 
ecc. rispettando tutte le misure.
Però non sono stato li a fare il vuoto nel circuito del gas perché tanto 
il G20 è talmente denso e ha una pressione tale da rendere trascurabile 
la quantità d'aria residua dell'evaporatore e dei tubi.
Inoltre mi dicono che in certe macchine (daikin) c'è una valvola che fa 
il vuoto nel circuito esterno tramite il compressore dell'impianto e non 
serve la pompa.
Piuttosto quando fai le cartelle assicurati che non rimanga della 
polvere di rame dentro al tubo, corri il rischio di intoppare le 
serpentine, quindi tieni sempre la cartellatrice verso il basso e 
pulisci bene l'invaso.
Una cartellatrice economica, un tagliatubi piccolo e una matassa di tubi 
costa cmq molto meno di un installatore poco bravo, se sei preciso puoi 
fare una buona installazione da solo.

 fare una buona installazione da solo.
Mi hai rincuorato e ora cerco i prezzi di queste cartellatrici economiche e
come si usano.
Grazie
/

> ok, ariston è italiana con tecnica cinese?
No ariston visto il trend di mercato acquista da fabbricanti cinesi prodotti
e gli fà mettere il suo marchio
In cina è facilissimo farsi fare prodotti OEM
Sono macchine sviluppate e progettate a tutti gli effetti dai cinesi in loro
fabbriche e non fabbriche arisotn in cina

 serve la pompa.
Questa è una puttanata bella e buona

 Grazie
Scusa la franchezza ma da quello che dici è quasi certo che ti mancano le
basi minime per fare il lavoro e sicuramente quello che risparmi lo
spenderai con gli interessi a chi verrà a riparare le perdite e altro del
tuo clima
Ricorda che installazioni mal fatte comportano che le riparazioni
conseguenti sono a pagamento

 conseguenti sono a pagamento
Quando il condizionatore si romperà, se in garanzia, lo faccio cambiare,
altrimenti lo butto se irreparabile e ne acquisto un'altro, poi se l'errore
è dipeso dall'installazione vedremo il da farsi.
/

 ha scritto nel messaggio
news:6Eufc.56457$hc5.2...@news3.tin.it...

Sono molto indeciso sul da farsi a dire il vero, i valori di db dichiarati
dull'ariston mi paiono decenti 36db, le caratteristiche e funzioni sono ben
specificate per ogni modello, il prezzo  mi pare veramente conveniente, la
gamma enorme mi fa pensare che la vendita vada bene e se non ho trovato
lamentele in giro tranne che per il supporto apparentemente inesistente,
forse vanno bene. Penso che provero' sulla mia pellaccia, sperando che non
sprechero' solo corrente e tempo.
Altre marche che non superino i 400 euro per un piccolo e che sicuramente
sono decenti e affidabili?
/

sono decenti e affidabili?
Guarda qui:
http://makeashorterlink.com/?G1E521808
Gli SCHAUB LORENZ dichiarano motore HITACHI,
e anche il prezzo non mi sembra malaccio.

 fare una buona installazione da solo.
Gli* installatori* poco bravi la pensano come te
  ciao   edy

 ha scritto nel messaggio
news:HHffc.125925$Kc3.4...@twister2.libero.it...

  Fabbrogiovanni ha risolto il problema molto facilmente, si è fatta
l'installazione da solo alla perfezione e alla fine ha chiamato il
vecchietto con la giusta attrezzatura che ha completato l'opera come da
manuale e se l'è cavata con 50E e due bottiglie di prosecco,(cerca nei
vecchi post *Amstrad 2*)lascia perdere i consigli dei faciloni ti portano a
buttare solo soldi
 ciao   edy

 la quantità d'aria residua dell'evaporatore e dei tubi.
   cut
  ciao   edy

...

sorry ci sono fabbriche della ariston in cina le ho viste con i miei
occhi hanno inziato nel 93 con una piccola fabbrichetta nel 97 avevano
gia 300 operai e poi le cose si evolvono ciao thomas

 pressione di condennsazione
L'R22 sarà sostituito con l'R407-R410; i clima con il nuovo gas sono già in
vendita. Ti consiglio di acquistare (non ricordo se hai già a casa
l'ariston) una pompa di calore con i nuovi gas ecologici (diciamo un pochino
meno inquinanti ;-)))) e fallo installare da una persona esperta. A
differenza dell'R22, il 410, se installato malamente da problemi immediati.
Concordo con chi ti ha detto che Ariston da solo il marchio, in realtà i
climatizzatori vengono da Cina e Giappone (non solo).

Juliettina wrote:

Eila' benvenuta!
Ti presento i coglioni del ng.
Avanti ragazzi, fate le persone educate e salutate Juliet.


E' stata una semplice apparizione. Ho letto climatizzatore e sono
intervenuta. Ritorno da dove son venuta ;-)

 intervenuta. Ritorno da dove son venuta ;-)
Ma no dai!
Stanno trasmettendo il buono, il brutto ed il cretino. Te ne vai proprio 
ora?
Guarda che IM ha gia' verificato il tuo IP, la resistenza e' inutile.


E' che sto mettendo le valigie in macchina...

Juliettina wrote:

IM ha gia' verificato la targa.
Buon viaggio, divertiti.

 ha scritto nel messaggio
news:c5ro88$5050t$3...@ID-173504.news.uni-berlin.de...

Grazieeeeeeeeee

 ...
Ciao Troll. Torna nella tua fogna di IDL.
Per tutti gli altri: occhio al x-post.
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Errare è umano, ma per incasinare tutto ci vuole un computer!

 Per tutti gli altri: occhio al x-post.
Ok, per il cross-post, e tu non immagini neanche quanto mi diano fastidio le
incursioni degli IDLers, ma... in questo caso mi pare che Luther Blissett
fosse IT, o sbaglio?
-- 
Cinghiale

 Luther Blissett fosse IT, o sbaglio?
Fanno sempre così... Anche su IHM dove posto correntemente. Arrivano con
discussioni IT per provocare, nel tempo, il degenerare del thread,
coinvolgendo gli altri niubbi che non lo sanno e non si accorgono
dell'xpost.
Se aveva veramente bisogno di aiuto non avrebbe messo l'xpost con IDL (come
sta facendo ultimamente un idler sempre su IHM... Sempre non sia una nuova
tattica).
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"L'ultima volta che sono entrato in una donna è quando ho visitato la
Statua della Libertà."

 ha scritto nel messaggio
news:c5u08l$5kakf$1...@ID-180166.news.uni-berlin.de...


 qualcuno si comporta in maniera scorretta ?
Xpost o crosspost: invio dello stesso messaggio a più newsgroups
contemporaneamente.
IT: In Topic (in tema). messaggio che riguarda l'argomento del newsgroup
OT: Off Topic (fuori tema)
troll: persona che invia un messaggio al solo scopo di creare litigi e
dissapori
-- 
Cinghiale (31, 54, RM)
Punto 6 speed driver

 qualcuno si comporta in maniera scorretta ?
Guarda qui:
http://www.freewebz.com/iosononiubbo/index1.htm
Ciao, GenTLe
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
E Dio disse: 'Pkunzip Universo!'.