Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadine che lampeggiano

Ho le lampadine, quasi tutte del mio appartamento, che una volta
spente continuano a lampeggiare ad intermittenza; la durata
dell'accensione è infinitesimale. Naturalmente ciò non avviene se
stacco la corrente dell'interrutore generale.
Premesso che la casa non è infestata dai fantasmi, da cosa può
dipendere? Mi prepararo a linciare l'elettricista che ha fatto
l'impianto?
Grazie mille!

 stacco la corrente dell'interrutore generale.
Di che lampadine si tratta, di quelle elettroniche, a basso consumo ?
Che interrruttori hai, mica qualocosa di elettronico ?
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

 Ciao.Alberto.
mi aggancio perchè ho un problema simile a casa mia.
Nel mio caso accade proprio con le lampade a basso consumo.
Inoltre a volte (per non dire spesso) capitano dei cali di tensione
(qualche secondo di lampade con luce lievemetne più bassa e tremolante) che
causano anche dei "rumori" sulla tele.
Ultimo fenomeno strano: ho montato un gruppo luci composto da tre faretti e
a volte c'è un calo della luce appena li accendo; alcuni secondi (un numero
variabile da 5 a 40) e tutto torna normale.
La cosa che mi preoccupa di più però è che quando c'è il calo sento dietro
l'interruttore "friggere" qualcosa. la mia preoccupazione è motivata? E'
forse l'interruttore da sostituire (l'ho smontato e i fili mi sembrano a
posto)?
Immagino che le cause di questi fenomeni siano slegate l'una dall'altra, ma
sapete dirmi quali sono?
Grazie
Ktrl+S

Ktrl+S
I fili sembrano a posto o sono a posto? Hai buttato un occhio oppure
hai verificato tirando, un pochino, i fili?
Il rumore che senti, lo sfroglio, non è niente di buono, hai qualcosa
che sfiamma, o l'interruttore oppure i fili non serrati adeguatamente.
Dicci anche i *faretti* quanto sono potenti (Watt)...
N.B. Tutte le verifiche che intenderai intraprendere, falle STACCANDO
la corrente dal quadro elettrico.
A meno che, non mi pare (non è un offesa), tu non sia del mestiere.
Ciao.
Cordialità,
                 OttavoNano
 ---------------------------------------
 Homo Inabilis

Il rumore che senti, lo sfroglio,
volevo dire sfrigolio
Sorry :-/


 spente continuano a lampeggiare ad intermittenza; la durata
a me e' capitato con un neon a cui la fase arrivava direttamente: in pratica
l'interruttore era messo
(per errore) sul neutro.
Ciao

 A meno che, non mi pare (non è un offesa), tu non sia del mestiere.
Non è affatto un'offesa :)
Grazie
Ktrl+S

Le lampade a basso consumo hanno nel frutto
il loro circuito di elettronico pilotaggio...dovrebbe avere qualcosa a che
fare con questo...
il problema di ritorno di energia dopo lo spegnimento.
Bacio
Cai

 posto)?
Ciao, anche io ho lo stesso problema con una lampada alogena da 200W, 
praticamente appena lo accendo la luce si abbassa e si sente uno sfrigolio 
sull'interruttore. I fili sono perfetti, ed infatti il problema è nei 
contatti dell'interruttore, perchè all'accensione la lampada ha un piccolo 
spunto e si vede che col tempo ha rovinato i contatti. Il mio interruttore è 
un bticino living e devo dire che sotto questo punto di vista mi ha deluso. 
Adesso quando quando faccio lavori di sostituzione nelle altre stanze 
utilizzo quelli semplici della vimar e con quelli non ho avuto alcun 
problema e soprattutto costano meno. 



Anch'io ho i bticino living.
allora dici che è colpa loro? :(
ma nella stanza accanto ho una 150W anch'essa alogena che non dà problemi!
che cosa strana GRRRR
ma se sostituisco con un interruttore nuovo risolvo allora?
Mi seccherebbe avere interruttori diversi in stanze diverse....
Ktrl+S

Ktrl+S
Comunque potenze che non giustificano il malfunzionamento
dell'interruttore...può essere dovuto al carico induttivo del
trasformatore...se l'alogena è a 12V.
Cambia l'interruttore, se i fili sono serrati a dovere.
Ciao


E' lo stesso.
Pekilan


 ha scritto nel messaggio
news:0rt2m01t5qvbeerj8...@4ax.com...


Quando gli interruttori sono vecchi oppure chi li usava o li usa, in 
genere succede con le persone anziane, premono troppo forte (forse 
perche' non sono sicuri di avere compiuto l'azione), gli interruttori 
possono avere le molle snervate e quindi occorre cambiarli, in genere 
sono quelli piu' usati (corridoio, cucina, etc.).
Questo e' il massimo che posso dirti con le informazioni che ci dai
(marca e modello interruttori, anni di vita, tipo di luci).
Pekilan


 
Marca BTicino (il modello non lo so....)
Impianto ed interruttori risalenti al 95
Uso lampade a risparmio energetico
Grazie, comq, per le info che già mi hai dato!

 l'interruttore "friggere" qualcosa. 
non voglio spaventare nessuno ma spero che sia una testimonianza utile: 
ad un mio compaesano per colpa di una vecchia "peretta" che friggeva
(interruttore accensione luci di vecchio tipo che si teneva dietro al 
letto) e di un impiano elettrico troppo vecchio e non a norma gli si č 
bruciato tutto il piano superiore della casa.
Quindi attenzione!!

Ho le lampadine, quasi tutte del mio appartamento, 
Abiti vicino a radio vaticano?
Salutoni
E. Delacroix


 Non dire gatto, se non ce l'hai nel sacco
 
http://groups.google.com
 
http://groups-beta.google.com
 
http://www.piuchepuoi.it/
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Da quanto ho capito il tuo problema derivava da una lucina messa
sull'interruttore che "cozzava" a causa del tipo di installazione
dell'impianto.
ma io non ho interruttori con lucina, solo due deviatori (non sono ferrato
della materia, ma se la lamapdina si accende da due interruttori diversi
vuol dire che ci sono i deviatori, vero?)
C'è attinenza?
Grazie
Ktrl+S


         Esatto


E. Delacroix
E' femmina,  fuori leggo Radio Vaticana ;-)


 Ktrl+S
Le lampade ad incadescenza quando vengono alimentate e prima che diventano
incadescenti sono un corto circuito.
Essendo tale la corrente sale di intensita' ovviamente a livello di corto
circuito sulle lampade icriminate.
Questa corrente passa per l'interruttore, a quel punto senti dentro
l'interruttore uno sfrigolio che permane anche quando le lampade sono accese
ma a volte tremolano, poi sul televisore qualche interferenza.
Quello e' perche' sui contatti dell'interruttore si sono formati dei piccoli
archi voltaici che ti hanno pappato il rame che serve a fare contatto.
Per cui compratene uno nuovo e cambialo! ;-))
Il Taccio


 Ciao, scusa un attimo...
 Ma la sovracorrente dura una frazione di secondo,
 il tempo che le lampade diventino incandescenti...
 il testo invece diceva che la situazione si normalizza
 dopo qualche decina di secondi... se non ho letto male
 Ciao
 tgtt
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/