Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: montaggio climatizzatore da parete Aiuto!!

salve,
mi hanno regalato un climatizzatore a pompa di calore,buona marca,ho chiesto
informazioni per un montaggio
semplice,mi hanno chiesto 350 euro!!!
Quasi quanto il prezzo di un clima medio,č possibile montarlo da soli?
Io ho solo 50 cm di muro che separano interno esterno della stanza,mi hanno
detto che il montaggio in se č
abbasstanza facile,ma serve un attrezzo apposito per farlo partire ed
inizializzarlo alla climatizzazione....
Ne sapete niente?
saluti
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:00AFc.571829$rM4.23...@news4.tin.it...


 Ne sapete niente?
Ma che domanda....  potremmo anche offenderci:-))
Negli ultimi sei mesi abbiamo parlato quasi solo di climatizzatori.
Dando per scontato che tu non abbia problemi a praticare nel muro un
foro diametro almeno 6 o 7 cm. per il passaggio dei tubi e che sia in
grado di fissare lo split interno e le eventuali staffe per l'unità
esterna rimane solo la parte strettamente tecnica:
- Tagliare i tubi a misura e predispore la cartella alle estremità.
Questa operazione richiede l'apposito attrezzino, possibilmente di
qualità.
- Collegare i tubi e serrare i raccordi. Secondo i manuali d'istruzione
sarebbe richiesta la chiave dinamometrica, se uno è pratico se ne può
fare a meno.
- Fare il vuoto nel circuito, si usa una specie di  compressore al
contrario, gli addetti ai lavori la chiamano *pompa per vuoto*.
- A sto punto l'installatore dovrebbe immettere azoto, controllare che
non ci siano perdite, togliere l'azoto, rifare il vuoto e liberare il
gas refrigerante. L'operazione però non è strettamente indispensabile,
credo si possa anche omettere.
Tutto questo scritto da uno che forando, tassellando ecc. si è montato
da solo un clima cinese e poi ha trovato l'omino che per un tozzo di
pane si è occupato di queste operazioni specialistiche.
Se ho sbagliato od omesso qualcosa Edy e @ sono pregati di perfezionare
le risposte.
Fabbrogiovanni.
ps: se fai una ricerca nei post degli ultimi mesi troverai molte
informazioni e fra le altre anche un 3D iniziato da Paolo Zini
riguardante il vuoto.

 ha scritto nel messaggio
news:00AFc.571829$rM4.23...@news4.tin.it...

Confermo quanto detto da alex.
Il prezzo medio per il montaggio parete/parete si aggira
intorno ai 200 euro + iva.
Saluti
Alessio

 credo si possa anche omettere.
L'azoto non serve, a meno che non occorre lavare la tubazione.
Il vuoto, oltre a togliere l'aria e umidità, serve anche per controllare
eventuali perdite dal circuito frigorifero.
Una volta portato sotto vuoto si dovrà tenerlo tale per almeno un oretta,
dopodichè se l'ago del manometro è salito significa che è presente una
aspirazione di aria nel circuito che occorre eliminare.
Saluti
Alessio

 ha scritto nel messaggio
news:ZlCFc.410471$hc5.17...@news3.tin.it...

Non credo che sia proprio così, l'azoto è un gas secco, asciutto e serve
oltre che a togliere umidità, a  rilevare perdite perchè non si miscela con
i gas refrigeranti , ed inoltre se saldi in azoto, il rame non fa scorie
...non essendoci ossigeno ed inoltre con il vuoto non sei sicuro che le
cartelle tengano e lo sai solamente mettendo i tubi in
pressione(possibilmente con.....azoto) e controllando con i manometri
  ciao   edy