Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Miniguida delle sigle dei cavi elettrici

Visto che qui ogni tanto qualcuno si improvvisa elettricista,
anche solo per farsi una prolunga, oppure vuole fare le pulci
al suo elettricista, penso che potrebbe interessare cosa
e' un cavo FROR oppure uno FG7OR.
 
La norma che regola la codifica dei cavi multipolari in Italia
e' la CEI UNEL 35011-36011 ed in rete trovate varie tabelle.
Mi limito a riportarle sinteticamente qui.
 
La stampigliatura sui cavi si legge cosi' (in sequenza):
 
- numero conduttori, ad esempio       3
- carattere separatore, e' una        x
- sezione dei conduttori, ad esempio 1,5
- tipo conduttore, ad esempio         F  (vedi tab.1)
- tipo isolamento, ad esempio         R  (vedi tab.2)
- tipo schermo (solo se presente, altrimenti si salta)
- forma del cavo, ad esempio          O  (vedi tab.4)
- tipo di guaina, ad esempio          R  (vedi tab.5)
 
L'esempio quindi corrisponde ad una stampigliatura:
 
3 x 1,5 FROR
 
 
Tab.1 - tipo conduttore
 
A  = alluminio
EF = extra flessibile (es. per i puntali degli strumenti)
F  = flessibile       (gli ordinari cavetti elettrici)
FF = flessibilissimo
R  = rigido a corda rotonda (es.tipo quelli ENEL)
U  = rigido a filo unico (quelli di una volta, anni '60)
 
Tab.2 - tipo isolamento
 
E   = a base di polietilene termoplastico (col caldo si scioglie)
E4  = polietilene termoplastico fino a 85 gradi Celsius
G   = gomma sintetica (max 60 gradi Celsius)
G7  = gomma elastomerica (EPR o HEPR) ad alto modulo
G9  = elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici
       e corrosivi
G10 = come sopra
G21 = come sopra
M   = materiale plastico a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi
M9  = termoplastica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
R   = mescola di PVC (max 70 gradi Celsius)
R2  = mescola di PVC (max 70 gradi Celsius) antinvecchiamento
R7  = mescola di PVC (max 90 gradi Celsius)
 
Tab.3 - tipo di schermo
 
A  = armatura a treccia o calza metallica
AC = conduttore concentrico di alluminio
C  = conduttore concentrico (tubo) di rame
F  = armatura a fili d'acciaio
H  = schermo in alluminio o in filo metalizzato
H1 = schermo a nastro, piattina o filo di rame
H2 = schermo a treccia o calza di rame
N  = armatura a nastri di acciaio
Z  = armatura a piattine di acciaio
 
Tab.4 - forma del cavo
 
O  = cavo rotondo
X  = due o piu' cavi unipolari a formare una spirale visibile
D  = anime parallele a formare un cavo piatto
 
Tab.5 - tipo di guaina (la parte esterna)
 
E   = polietilene lineare di qualita' EX
E4  = polietilene reticolato
G   = gomma sintetica
K   = policloroprene
M   = materiale plastico a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi
M1  = termoplastica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
M2  = elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
M3  = come sopra
M21 = mescola reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici
       e corrosivi
R   = PVC di qualita' TM1, TM2, Rz
 
Esempio: un cavo FG10OM2 (attenti, la prima e' uno zero, la seconda
e' una "o") e' un cavo a conduttore flessibile (F), isolato con
elastomero reticolato a basso sviluppo di fumi, gas tossici e
corrosivi (G10), di forma rotonda (O), in guaina elastomerica a basso 
sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi (M2).
 
Segue, ad esempio, che un cavo FROR non va bene dove ci sono numerosi
cavi che in caso di incendio produrebbero troppi fumi, gas tossici e
corrisivi. Infatti la qualifica "R" indica solo che si tratta di PVC
con al massimo qualiche di tipo TM1, TM2 ed Rz, tutti senza requisti
su emissioni di fumi e gas.
 
TM1 = cavo da usare a meno di 70 gradi Celsius, fino a 160 gradi Celsius
       in condizioni di corto circuito
TM2 = cavo da usare a meno di 70 gradi Celsius, fino a 150 gradi Celsius
       in condizioni di corto circuito
Rz  = cavo da usare a meno di 70 gradi Celsius, fino a 160 gradi Celsius
       in condizioni di corto circuito, mescola che ritarda
       l'avanzamento della fiamma
 
Dovremo invece cercare un cavo la cui sigla inizia per FG7 o superiore
oppure FM o FM9 e l'ultima lettera (quella della guaina) dovra' essere
una M, M1 o superiore.
 
Ad esempio un FG7M1:
 
http://it.prysmiangroup.com/it/business_markets/markets/ti/downloads/datasheets/FG70M1_Afumex1000-amico.pdf
 
 
Notare che i cavi multipolari della L&M sono FROR (quelli grigi) o
peggio (quelli bianchi e neri).
 
Una semplice prolunga FROR che prende fuoco puzzera' e fara' fumo, ma
in quantita' non preoccupanti. Ma immaginate un concerto, con matasse
di cavi che girano davanti, dietro e sotto il palco. Una tale quantita'
industriale di cavi, se fossero cavi FROR in caso di incendio crea una
nebbia intossicante di fumi corrosivi.
 
Quindi se l'elettricista vi rifila dei cavi come "anti-fumo/anti-gas",
ora sapete cosa controllare.

 ora sapete cosa controllare.
 
C'è qualche controindicazione nell'usare i cavi sboninati dei cinescopi per fare connessioni massimo 60 volt? Batterie per inverter. Sono da 1cm-1,5cm diam, 1,5m - 2 metri, nastrati con 2 giri di scotch nero molto resistente (considera che è su da 20-30 anni), 
https://s26.postimg.org/kurhrqsy1/degauss.jpg
, nella soda caustica va via la vernice isolante e resta il rame nudo alle estremita'.
 

 C'è qualche controindicazione nell'usare i cavi sboninati dei cinescopi per fare connessioni massimo 60 volt?
 
in tempo di guerra andavano bene

 e' la CEI UNEL 35011-36011 ed in rete trovate varie tabelle.
 
C'è anche la norma CEI 20-27, che permette di identificare altri cavi (anche multipolari) di uso comune, come il diffuso H05VV-F utilizzato su molti elettrodomestici e prolunghe.
 
Questo è un pdf molto esaustivo:
http://www.pancavi.com/webadmin/gestione_pagine/documenti/1871426197SIGLEDESIGNAZIONEDEICAVI.pdf
 
 
 

 e' un cavo FROR oppure uno FG7OR.
 
Ottima info, grazie!
 
Aldo

 
 
http://it.prysmiangroup.com/it/business_markets/markets/ti/SicurezzaIncendio/CPR-REGOLAMENTO-EUROPEO/
 

 
http://it.prysmiangroup.com/it/business_markets/markets/ti/SicurezzaIncendio/CPR-REGOLAMENTO-EUROPEO/
 
 
Ancora una volta entriamo troppo nel dettaglio :-)
 
In ogni caso, giusto ricordare che con il regolamento
UE 305/2011 cambiano alcune cose, ma riguarda piu'
i tecnici che i fai-da-teisti.
 
In pratica, la Pirelli ... ops, Prysmian, vi propone una
ulteriore designazione, in aggiunta a quelle gia' citate:
 
Afumex-Gold per situazioni di alto rischio
(minima emissione di fumi e sostanze tossiche)
 
Afumex-Plus per usi a medio rischio
con varie varianti (90, 750, 1000, etc.)
 
e poi si sbizzarisce per il basso rischio:
 
G16TOP, SpeedyFlamTOP, Flextreem Ozoflex e cosi' via.
Credo che molti elettricisti non hanno ancora chiaro come
usare e quando questi cavi "rinominati".
 
Ogni costruttore poi ha le sue denominazioni
(ovviamente riferendosi alle stesse norme citate).
 

>>>>>>>>>>
 
Che č da barboni sostanzialmente, singolarmente isolato cala l'effetto pelle 
ma tu sei in continua al massimo qualche transitorio te lo porti a casa.
http://www.edisontechcenter.org/wires.html
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:oop45n$1ctd$1...@gioia.aioe.org...

in tempo di guerra non avevano i cinescopi a colori!