Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: proprietà dellacqua

chi sa dirmi se l' acqua aumenta il suo volume con l'aumentare della
temperatura
domanda pratica .
10 mt cubi di acqua alla temperatura di 20°hanno lo stesso volume anche a
80°?
grazie

 80°?
a 20°C hanno meno volume che a 80°C.
Tutti i liquidi aumentano di volume con l' aumento di temperatura. L' acqua
ha però l' anomalia di avere il massimo di densità a 4°C.
Ciao
   Paul

 wrote in message ...


 ha però l' anomalia di avere il massimo di densità a 4°C.
Allora perche' quando metto una bottiglia tappata piena d'acqua nel freezer
questa dopo un po' scoppia...?
Giuseppe

 questa dopo un po' scoppia...?
E' vero ( scoppia anche se non è tappata), però non c' entra nulla con la
variazione di volume dei liquidi al variare della temperatura.
Questi aumentano sempre di volume, a massa costante, all' innalzarsi della
temperatura, con l' anomalia dell' acqua, che ha un minimo di volume a 4°C.
Cioè il volume dell' acqua aumenta, partendo da 4°C, sia che venga
riscaldata che raffreddata. In questo ultimo caso, ovviamente, il
raffreddamento può essere spinto in fase liquida solo a 0°C, dopodichè si
raggiunge la transizione liquido/solido, con un ulteriore aumento di volume
( il ghiaccio ha infatti densità inferiore all' acqua, circa 0,92), il che
spacca la bottiglia.


tu avevi chiesto se aumenta passando da 20ø a 80 ø :-) mica avevi chiesto 
cosa succedeva quando passava dallo stato liquido a quello solido :-)
L'acqua e` un po' anomala inquesto aumenta il suo volume...per questo che le 
bottiglie di vetro scoppiano se mezze infreezer piene  etappate 
Ciao,
daniele

 > > ha per. l' anomalia di avere il massimo di densit. a 4øC.


Passando da +20 a +80 la densitą varia e quindi a paritą di massa varia il
volume occupato.
La variazione perņ č abbastanza contenuta e sicuramente inferiore al 5%.
Ciao.
Matteo Festorazzi

 ciao a tutti
Se specificavi nel primo messaggio lo scopo della domanda (calcolo di un
vaso
di espansione), avresti potuto avere una risposta più precisa e pertinente,
senza
che passassimo dai freezers con le bottiglie d' acqua che scoppiano.
coefficiente di dilatazione cubica dell' acqua =  0,0004
salto termico da 20 a 80 ° C = 60
incremento di volume per ogni litro a 20°C = 0,0004 x 60 = 0,024 litri
 vale a dire
che una certa quantità d' acqua che incrementa la sua temperatura di 60 °C,
aumenta il suo volume del 2,4 %.
Ad esempio, se il tuo impianto ha una capacità di 300 litri, l' incremento
di volume
sarà di 7 litri circa. Questa dovrà quindi essere la capacità utile del vaso
di espansione
aperto. Attenzione che però la capacità totale dei vasi di espansione è il
triplo di
quella utile, perchè alla minima espansione deve esserci contenuta ancora
dell' acqua
per il buon funzionamento della valvola a galleggiante, ed alla massima
espansione
ci deve essere un franco di sicurezza prima della tracimazione.
Dal momento che i vasi di espansione aperti non si usano più, per varie
ragioni,
se ti può essere utile ti mando la formula per il calcolo della capacità dei
vasi chiusi
a membrana, precaricati con azoto:
                                              0,035  x  C
                    V       =          _________________
                                              1 -  __Pi_____
                                                        Pf
dove V           volume del vaso
         C           capacità dell' impianto
          Pi         pressione di precarica del vaso
          Pe        pressione di taratura della valvola di sicurezza dell'
impianto
Adottando questo semplice calcolo, che spesso viene snobbato dagli
installatori,
si assorbe non solo l' espansione dell' acqua per dilatazione termica, ma
anche
l' apertura della valvola di sicurezza al raggiungimento, per guasto ai
termostati
di funzionamento e sicurezza, della temperatura di ebollizione dell' acqua.
Saluti
    Paul

aumenta il suo volume del 2,4 %.
Un conto più esatto puoi farlo con i volumi specifici dell'acqua a pressione
atmosferica:
a 20 gc 1.0017 l/kg
a 80 gc 1.0288 l/kg
Incremento  1.0288/1.0017=1.027 cioè il 2.7%
Se mi dai del pignolo e mi mandi, non protesto. 
-- 
Bye
          Vitt

           Vitt
Se giochi di fioretto, accetto la sfida !!!
Non ti dň del pignolo, ma dell' inesatto.
Lo hai detto tu : "volume specifico  dell' acqua a pressione atmosferica"
Ma negli impianti di riscaldamento l' acqua si trova sempre in pressione,
anche negli impianti a circuito aperto ( pressione piezometrica).
Ciao
     Paul

     Paul
ma nei vasi di espansione la pressione all'interno del polmone non e
regolabile(nel senso che uno se la imposta come vuole).
Piu che altro che regola bisogna adoperare per sapere a che pressione fa
gonfiato un vaso di espansione?
Una domanda stupida:il vaso di espansione serve  appunto compensare gli aumenti
e le dimunizioni di volume del fluido dovuti alle escursioni termiche:come mai
nella formula non compare il fattore temperatura?
Ne approfitto:
dovrei dimensionare il vaso di espansione del circuito del pannello solare:sono
circa 17 litri la capacita dell'impianto(non e e acqua pura ,ma mista con
glicole),valvola di sovrapressione a 3 atm......che vaso prendo?
ciao
pao

 glicole),valvola di sovrapressione a 3 atm......che vaso prendo?
Adopera la formula che ho già postato nel messaggio precedente.
Io l' ho fatto, e ponendo una pressione di precarica di 1 atm, si ottiene un
volume
di circa 1 litro.
Dal momento che vasi di espansione così piccoli non ne fanno, prendi la
più piccola misura in commercio, e cioè 5 litri circa.
Cordialità
   Paul