Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: doccia tiepida: causa?

Ho uno scaldabagno a gas e una doccia con miscelatore termostatico.
 
Da un po' di tempo durante la doccia l'acqua dopo diversi minuti,
diventa tiepida e anche alzando la temperatura con l'apposita manopola
resta sempre tiepida.
 
Prima di dare la colpa alla doccia ho aperto l'acqua del rubinetto del
lavabo del bagno e anche li' l'acqua era tiepida.
 
Ho provato il rubinetto della cucina e la temperatura e' altalenante
tra calda e tiepida.
 
Ho dato quindi la colpa allo scaldabagno (una junker) e chiamato il
tecnico.
 
Dopo aver controllato tutto non riscontra problemi allo scaldabagno e
mi da' la sua teoria: le valvole termostatiche della doccia hanno
qualche problema (e ci puo' stare), ma secondo lui influenza anche la
temperatura del lavabo del bagno.
 
Possibile?
 
Il problema dell'acqua tiepida non si presenta sempre, ma per ora lo
riscontro dopo un po' che scorre l'acqua (doccia).
 
ciao Max

 resta sempre tiepida.
 
quanto tempo e' che non smonti gli aeratori/rompigetto e gli dai una
pulita/decalcificata ?

 temperatura del lavabo del bagno.
[...]
 
Ti dico quello che farei io: escluderei il termostatico della doccia, o
chiudendo tutto il bagno con la sua chiave d'arresto, o con i rubinettini
di arresto del miscelatore termostatico, in tutti quelli che ho visto ci
sono, per accedervi occorre pero' rimuovere la placca di copertura.
Se con il termostatico escluso il problema persiste, richiamerei il
tecnico per risolvere il problema...
 
L'asserzione del tecnico non e' comunque del tutto infondata, all'interno
del blocco del termostatico ci sono anche due valvole di non ritorno, se
per qualche motivo sono grippate e non chiudono, si puo' creare di fatto
un bypass tra il circuito dell'acqua calda e della fredda.
 
ciao
hicks
 
 
 

pulita/decalcificata ?
 
La doccia e' una colonna doccia
https://www.leroymerlin.it/catalogo/colonna-idro-lympia-bianco-33884844-p
 
 
e non l'ho mai toccata a parte pulire gli ugelli in gomma del
doccione.
 
Nel rubinetto invece pulisco regolarmente il rompigetto.
 
ciao Max

 resta sempre tiepida.
 
Cosa succede alla fiamma quando la temperatura si abbassa?
 
 
Giovanni


Quindi e' plauibile che la valvola termostatica della doccia influenzi
ANCHE la temperatura del lavandino del bagno?
 
Se non ho capito male intendi dire che l'acqua fredda tramite la
valvola termostatica rientra nel tubo dell'acqua calda ed esce nel
rubinetto del lavandino del bagno con temperatura tiepida.
 
corretto?
 
ciao Max


E' una prova che ha fatto il tecnico della caldaia:
 
la fiamma non aveva nessuna variazione
 
E' uno dei motivi per cui ha detto che la caldaia non aveva nulla di
anomalo.
 
ciao Max
ciao Max


ti racconto brevemente la mia esperienza... anche io avevo un 
miscelatore termostatico (Ghroe) quindi di buona marca... vari problemi 
negli anni... l'ho sostituito con un normale rubinetto fa doccia a 
leva... e stò vivendo felice...
G

 leva... e stò vivendo felice...
 
 
che tipo di difetto faceva?
 
ora usi un normale miscelatore?
 

 valvola termostatica rientra nel tubo dell'acqua calda ed esce nel
 
Esatto, e viceversa.
In un caso infatti me n'ero accorto perche' una volta chiusa la chiave di
arresto di un circuito (ad es. dell'acqua calda), anche aprendo i rubinetti
della sola acqua calda, usciva ugualmente acqua (fredda), che invece non
doveva esserci. Sostituite le valvole di non ritorno, il problema e' cessato.
Ovviamente l'acqua fluisce dal circuito a pressione maggiore al circuito a
pressione minore (quello, ad esempio da cui viene maggiormente prelevata acqua).
C'e' da dire che il flusso non e' che sia enorme (di solito la valvola anche
se non chiude perfettamente, un minimo di ostacolo lo fa); ripensandoci,
forse e' poco probabile che riesca a provocare un abbassamento della
temperatura talmente considerevole.
Tuttavia, se riesci a escludere il miscelatore agevolmente (partivo da
questo presupposto), e' una prova da fare e che non costa nulla.
 
 
ciao
hicks
 
 
 

 ora usi un normale miscelatore?
esatto... ora uso un normale miscelatore monoleva...finiti i problemi...
G
 
 

 Ho uno scaldabagno a gas e una doccia con miscelatore termostatico.
 
secondo me il problema e` qui... e` probabile che quello della caldaia 
non regoli piu` bene come prima, ma due regolatori in serie (caldaia e 
doccia) che miscelano acqua fredda alla calda avranno tempi di reazione 
differenti, quindi quando entra in funzione quello della doccia, fara` 
variare la portata della calda alla caldaia... di conseguenza la 
temperatura in uscita dalla caldaia salira` ed il regolatore della 
stessa variera` la portata di quella fredda per riequilibrare... alla 
doccia arrivera` cosi` acqua miscelata a temperatura piu` bassa che 
costringera` il secondo regolatore a modificare le portate di calda e 
fredda per avere in uscita la giusta temperatura... questi pendolamenti 
consecutivi dei due regolatori, provocono a mio avviso il fenomeno da te 
descritto.
 
Ripeto e` probabile che sia cambiato qualcosa nella caldaia, come un set 
point differente per l'acqua calda sanitaria...  prova ad aumentare la 
caldaia fino al massimo consentito e vedi come regola la doccia.
 
bye

 
 
io cambierei tecnico.
Come puo' un rubinetto chiuso influenzare gli altri ?
La pressione dell'acqua è sufficiente?
Lo vedi se la caldaia si spegne durante l'apertura del rubinetto. Se si 
dovesse spegnere molto probabile la pressione non è sufficiente.
 
 


E' uno scaldabagno che serve solo per l'acqua calda.
 
Pressione dell'acqua ottima.
 
Una delle prove fatte dal tecnico dello scaldabagno e' stato quello di
chiudere l'acqua dallo scaldabagno verso l'interno.
 
Aprendo l'acqua calda della doccia con il rubinetto messo al Massimo
della temperatura, usciva acqua fredda.
 
Secondo lui non doveva uscire nulla.
 
Altra prova che, secondo lui, il problema e' nella doccia.
 
ciao M.
ciao M.


Pensavo anche io che un rubinetto chiuso non potesse influenzare gli
altri, ma da alcune ricerche e pareri sembra che sia possibile se la
valvola di non ritorno del termostatico non funziona bene.
 
Mi spiace,ma non sono in grado di andare nel dettaglio.
 
 
Pressione dell'acqua ottima.
 
Fiamma invariata all'aprire dell'acqua nella doccia.
 
ciao M.

 Secondo lui non doveva uscire nulla.
 
forse si e` guastato (rimasto semi aperto) l'otturatore della valvola 
della fredda... il regolatore termostatico della doccia ha comunque una 
presa di acqua fredda dalla rete, dalla quale spilla acqua fredda per 
regolare la temperatura.
 
non ti rimane che provare a sostituire il regolatore della doccia... 
pero` potresti anche eliminarlo se lo scaldabagno ne ha gia uno di 
suo... :-)
 
bye
 
 

suo... :-)
 
 
Se sapessi come fare ad eliminarlo senza togliere la colonna doccia,
l'avrei fatto almeno come prova.
 
Che lo scaldabagno abbia la regolazione della temperatura non assicura
una uniformita' di temperatura in uscita dalla doccia come fa una
termostatica.
 
 
ciao Max