Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia termosifoni, quanta acqua consuma?

spesso leggo post sulle caldaie e sui consumi di gas
 
Mi chiedevo, qualcuno di voi ha mai stimato i consumi di acqua?
 
Per farmi capire con un esempio, una caldaia tradizionale a metano 
installata su un impinato tradizionale con termosifoni, quanta acqua 
consuma?
 

 consuma?
stai scherzando spero ?
 

consuma?
 
Non capisco la domanda. Una volta che l'impianto e' pieno, se non
presenta perdite non consuma altra acqua.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

consuma?
 
Se l'impianto č a posto, non consuma acqua.
Se ci sono delle perdite, dipende dalle perdite :-)
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

Scrive Apteryx su it.hobby.fai-da-te :

rincoglionito
 
-- 
Sono così vecchio che mi ricordo
quando Prince era quello strano
e Michael Jackson quello normale.

 Se ci sono delle perdite, dipende dalle perdite :-)
 
la mia domanda ha un senso ma è troppo complicato stare a spiegare
 
in ogni modo se ci fosse un consumo d'acqua, altre che segnalato dal 
manometro, queste perdite debbono necessariamente manifestarsi e debbono 
essere copiose, giusto?


da un lettore assiduo di i.h.f.d.t non mi sarei mai aspettato una 
domanda simile.
Al Fabbro leggendoti gli verrà un coccolone, penserà: "povero me,
dove ho buttato ore/giornate della mia vita?"
:-)
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

essere copiose, giusto?
 
Giusto, da qualche pate quell'acqua deve andare, a meno che non ci sia
un buco nero in uno dei termosifoni.
Magari non si manifestano subito, un soffitto intriso di acqua puo'
metterci un po' a crollare.


 dove ho buttato ore/giornate della mia vita?"
 
 
l'italiano non è mai stato il mio forte, volevo sintetizzare ed è uscito 
quello che è uscito, ormai è inutile stare a trovare patetiche scuse... 
e che le cose dovrei prima pensrle e poi scriverle
 
cmq quello che mi interessava sapere, l'ho saputo e cioè che se una 
caldaia consuma acqua è perché c'è una perdita significativa da qualche 
parte


ma che consumo vuoi che sia?, basta qualche litro per far scendere il 
manometro.
Non devono necessariamente manifestarsi perchè chiaramente dipende da 
dove si infiltra l'acqua, e chiaramente contano un infinità di fattori,
casa singola/condominio/piano, ecc. ecc.


parte
 
E adesso viene il bello: come si fa a cercare una perdita in un
impianto di riscaldamento?



basta mettersi daccordo cosa significa "significativa" per te. Vedi 
altro mio post. ciao.



uccelli per diabetici,
si va ad esperienza, tutto qua :-)


 impianto di riscaldamento?
 
sto aspettando un soffitto intriso d'acqua,
 
con la speranza che l'acqua non si infili dentro la guaina del tubo e 
fuoriesca altrove,
 
anche perchè è un impianto in serie e manco è possibile parzializzarlo 
come si potrebbe fare con quelli normali

 manometro.
 
copiosa per dire qualcosa di più di un trafilamento

fuoriesca altrove,
 
Potresti provare a seguire i tubi con un fonendoscopio, magari riesci
a sentire la perdita.


 casa singola/condominio/piano, ecc. ecc.
 
Se perdesse lo scambiatore l'acqua potrebbe evaporare... ma e' un caso 
piu' unico che raro, e per non manifestarsi dovrebbe perdere solo quando 
la fiamma e' accesa.
 
 


fatica sprecata, non c'è pressione.
anche gli strumenti professionali che su acquedotto non hanno problemi, 
con il riscaldamento fanno fatica.



Spetta... dipende da come è fatta la caldaia e come è fatto l'impianto
idraulico di casa.
Ho avuto una caldaia in cui il tubo dello scambiatore dell'ACS e quello
del riscaldamento erano coassiali (non so se sono tutte così o no, ma
almeno una l'ho avuta...) una perdita del riscaldamento, nel caso che la
pressione dell'ACS sia bassa, potrebbe riversarsi nel tubo dell'acqua
calda e uscire tranquillamente dal rubinetto, oppure riversarsi nel
focolare della caldaia, se è un leggero trafilamento potresti non vedere
niente e l'acqua riversata nella caldaia potrebbe uscire dal camino,
sotto forma di vapore, quando fai la doccia...
 
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:meho2u$iaa$1...@speranza.aioe.org...

dal momento che la caldaia non è collegata in linea con l'impianto, se viene 
a mancare l'acqua devi essere tu ad aprire il rubinetto e ridargliela... lo 
hai mai fatto? 
 

Il 20/03/2015 19:16, Bernardo Rossi ha scritto:

Si fa un giro di ispezione accurato.
Dando per scontato che i tubi non siano giuntati (normalmente non si 
fanno giunte sotto traccia ma se non abbiamo la certezza ci 
accontenteremo del sospetto), facciamo un giro a freddo per verificare 
passandoci un dito tutti i raccordi dei termosifoni, la cassetta di 
distribuzione, gli attacchi tra caldaia e muro. Occorre rifare il giro 
mentre i termosifoni si scaldano, a caldo e mentre si freddano. Se alla 
fine non si trova niente occorre verificare il vaso d'espansione e la 
valvola di sicurezza. Se alla fine non si è trovato niente ma la caldaia 
chiede comunque dei ripristini occorre sospettare una perdita nel 
circuito dentro la caldaia o nei punti precedenti (che semplicemente non 
siamo riusciti a trovare...).
 
-- 
    Antonio
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 

 ridargliela... lo hai mai fatto?
 
c'ha la ricarica automatica ecco perché ignorantemente ho scritto 
consuma acqua

consuma acqua
 
Se ha la ricarica automatica, come hai verificato il consumo d'acqua?
