Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia - il riscaldamento parte all'apertura di un rubinetto

Ciao a tutti,
da qualche giorno mi succede questa cosa: quando in casa apro un
rubinetto dell'acqua calda, oltre all'acqua calda dal rubinetto stesso
parte anche il circolo dell'acqua calda che fa riscaldare i
termosifoni. Me ne sono accorto quando in alcune occasioni ho tenuto
aperto l'acqua per qualche minuto (tipo durante il riempimento della
vasca).
Qualcuno mi sa dire da cosa può dipendere e come posso risolvere?
Grazie.

 ha scritto nel messaggio 
news:476124be-cc74-421c...@j39g2000yqh.googlegroups.com...
Ciao a tutti,
da qualche giorno mi succede questa cosa: quando in casa apro un
rubinetto dell'acqua calda, oltre all'acqua calda dal rubinetto stesso
parte anche il circolo dell'acqua calda che fa riscaldare i
termosifoni. Me ne sono accorto quando in alcune occasioni ho tenuto
aperto l'acqua per qualche minuto (tipo durante il riempimento della
vasca).
Qualcuno mi sa dire da cosa pu� dipendere e come posso risolvere?
E' la valvola a tre vie (almeno cos� l'ho sentita chiamare). Pu� essere che 
te la cavi pulendola ma il pi� delle volte va sostituita in quanto al 
membrana � andata.
David. 


Hai le DUE TEMPERATURE troppo vicine!
L'acqua calda dovrebbe stare intorno ai 45 �C per essere anche "troppo 
calda"...  mentre quella dei Termo sui 65�C...
(valori personali... poi ognuno ci mette i suoi...)
Se sono troppo vicine.... i due Termostati Temperatura (sanitaria e Termo) 
"scattano" pressoch� insieme...
Ciao.

 "scattano" pressochï¿œ insieme...
LucaGava... mi illustri meglio il meccanismo, please? A me paiono due 
circuiti e due sistemi di regolazione distinti che condividono il 
focolare. Perï¿œ dato che sai tutto di tutto e detieni numerosi brevetti, 
illuminami!

 illuminami!
Certo.
e ho pure l'intero archivio dei brevetti USA - USPTO - di cui l'ultimo 
registrato � il n. 7,603,722 a nome della Samsung (KR).
Poi ho quello dell'EPO - European Patent Office - e "ABSTRACT" in Inglese di 
quello Cinese, Giapponese, UK e Canada.
Ho pure quello Tedesco... ma i principali Brevetti Europei sono nell'EPO... 
ragion percui non lo uso pi� di tanto.
Poi ci sono quelli della WIPO....
Quindi... se c'� "qualcosa di nuovo" GENERALMENTE lo so prima di molti 
altri...  ;-)
****
Per quanto riguarda la Caldaia...
Ora esistono "diversi" tipi di caldaia e il mio � una BALTUR - RGB 30 A - in 
ghisa, con Boiler, a Metano, con  Bruciatore a Padella o Tapetto.
(RGB dovrebbe sater per Royal Gas B.... cose "antiche".. )
Ha la classica Valvola a quattro vie e controllo a Termostato Ambiente.
NON E' ALETTRONICA.
Sulla Caldaia e sul Boiler ci sono i vari Sensori dei Termostati d'esercizio 
e di Sicurezza....
(per gli Schemi Elettrico-Funzionali passa dal sito Baltur...  ma la mia... 
NON la troverai...  ;-)
Ora NON essendo Elettronica... i comandi li danno i Termostati (due, sul 
frontalino della stessa) di cui uno marcato "Termostato Precedenza Boiler" e 
l'altro "Temperatura Caldaia" e un Termometro a Tamburo con "Temperatura 
Acqua".
Da ci� si evince che (io) posso impostare entrambe le temperature al livello 
voluto... semplicemente "ruotando" a piacere dette manopoline.
Ora io le ho "piazzate" (come gi� detto) a 45�C per i sanitari e a 65�C per 
il Termo.
In Estate (logicamente) ho solo i 45�C della Sanitaria...  in Inverno... 
purtroppo... i 65�C del Termo (quando corre).
Ora se, per motivi miei, magari per far "BROLLARE" il Maiale per fare i 
Salami.... volessi avere la Sanitaria a 80�C...   non dovrei fare altro che 
GIRARE la manopola "precedenza Boiler" e avrei "By-passato" quella della 
Caldaia Termo e avrei la mia acqua calda per il Maiale!
Se li tengo ENTRAMBI a 65�C.....  partiranno INSIEME... indipendentemente 
dal Termostato Ambiente, dalla Temperatura Termo o altro.
SEMPLICE.
Non occorre essere Einstein per "girare" due Manopoline.
Ciao.

 Non occorre essere Einstein per "girare" due Manopoline.
Una volta che se ne ï¿œ compresa la funzione, no.


questo potrebbe essere vero solo e soltanto solo se la caldaia si trova
commutata su riscaldamento
(cosa che non sappiamo della caldaia dela nostro amico richiedente)
ed inoltre solo se il termostato ambiente da' il consenso alla caldaia.
Altrimenti no.
Ritorni a studiare i brevetti.

 Una volta che se ne � compresa la funzione, no.
No, funziona come ho gi� detto prima....
Purtroppo non ho specificato che il "Termostato Ambiente" aziona 
"esclusivamente" il Motore della Pompa di Circolazione e NON ha alcun 
"contatto" con la Caldaia.
Con il sistema in cui � strutturato il mio impianto "entrambi" Boiler e 
caldaia sono sempre a "temperatura impostata" e il prelievo di acqua 
sanitaria o la messa in circolazione del termo "avvia" il Bruciatore per 
compensare la Delta T.
Premetto che l'impianto originale (atmosferico, ad ombrello con tubi da 2") 
era nato a CARBONE.
Ciao.

 debba essere quella di tutte le caldaie d'Italia?
Aggiungerei che oltre che 'particolare' la configurazione ha tutta 
l'aria d'essere preistorica... diciamo di almeno 40-50 anni fa...

 ha scritto nel messaggio 
news:hba711$rqb$2...@aioe.org...


 ha scritto nel messaggio 
news:hba711$rqb$2...@aioe.org...

Un paio di lustri di pi�...    ;-)
Non � colpa mia se quando abbiamo fabbricato la casa abbiamo messo il 
Riscaldamento Centralizzato (allora si chiava cos�) a carbone... quando 
molti facevano a gomitate per le case dell'UNRRA - United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration!
Certo ora sono tutti Professori... Dottori e Onorevoli.... 

 Grazie.
secondo me potrebbe essere la valvola a tre vie che non tiene e fa passare
l'acqua del circuito sanitari nel circuito riscaldamento. se la caldaia �
recente forse troverai il ricambio se no non impazzire cambiala.
-- 
non discutere mai con un imbecille ti porter� al suo livello e vincer� per
esperienza.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Non mi sembra che avere un impianto 'storico' sia una colpa. Specie qui. 
Ma mi sembra che ti abbiamo fatto semplicemente notare che non lo puoi 
considerare rappresentativo della media delle installazioni. Se poi 
t'offendi per cosï¿œ poco...

 Ritorni a studiare i brevetti.
Confermo che ho iniziato ad accorgermi del problema in piena estate
quando il termostato di casa segnava una temperatura ben superiore a
quella minima necessaria a far partire il riscaldamento, anche se la
caldaia (una saunier duval   di una decina di anni) era ancora
commutata su "inverno".
Dai vostri post mi sembra di capire che con buona probabilità il
problema sia dovuto alla valvola a tre vie. Secondo voi lo smontaggio
per la pulizia e revisione è fattibile con un minimo di esperienza e
manualità o è meglio affidarsi ad un tecnico specializzato?
Grazie a tutti.