Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: le prese che colano.

 Ciao Ragazzi,
in cucina per far funzionare Tv, frigo, forno microonde,
lavastoviglie posso  usare solo ad una presa di corrente.
 Gli elettrodomestici non funzionano mai tutti assieme, ma
 ieri, dopo aver sentito odor da bruciato, mi sono accorto
che le due multiple o riduzioni  (non so' come si chiamano)
che servono per attacarci tutte quelle spine, sono colate
e bruciacchiate.
 Le multiple sono di 1000W cadauna e ne ho due.
e mi servono 7 prese.
 Devo assolutamente cambiare sistema, ma come ?
Mettendoci una ciabatta che superi la somma dei
  valori in Watt. ?
O cosa devo fare...?
Vi rigrazio anticipatamente.
Paolo.

 O cosa devo fare...?
    Chiamare immediatamente un tecnico per far verificare lo
  stato del tuo impianto elettrico.
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 O cosa devo fare...?
Se fossi in te rifarei l'impianto.
A casa mia in cucina lungo la parete dove ci sono gli elettrodomestici ho
fatto montare 3 scatole indipendenti con 3 prese ciascuna connesso con
cavi di sezione molto grossa mi pare 3,5 mm. Tieni conto che la cucina è
l'ambiente dove si consuma di più ed non si può andare avati con un'unica
presa e ciabatte o triple 
-- 
Ciao
 Fausto


  valori in Watt. ?
Intanto vedi quanti watt assorbono i singoli apparecchi, poi fai 2
conti di quali apparecchi fai funzionare insieme.
Il filo che va alla presa da quanti mm quadrati e'? Il magnetotermico
che lo protegge da quanti ampere? Quanti anni ha l'impianto?
Sicuramente una ciabatta (di qualita', sara' anche abbastanza
costosetta) e' gia' un notevole miglioramento.
Meglio sarebbe pero' interpellare un elettricista per mettere le cose
a posto. Con la corrente non si scherza.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Vi rigrazio anticipatamente.
Prego
Lo.
P.S.
Che età ha l'impianto?

 e mi servono 7 prese.
[cut]
Vabbe...
1) Chiama un'elettricista e fatti sistemare quella parte di impianto. Magari 
spendi qualcosa, ma se tanto in quella casa ci vuoi vivere...
2) Vai in un brico, un castorama, qualsiasi cosa del genere, fermi un 
commesso, e gli dici: "Mi serve una multipresa con 7 femmine e che regga 
senza problemi 3KW".

>meglio

 senza problemi 3KW".
La multipresa te la trovano di sicuro, per le 7 femmine beh, dipende da
quante sono di turno in quel momento e dalle caratteristiche
economico/finanziarie del richiedente. :-))
Gi

  Vi ringrazio sempre.
Non si usano formule , piu' che altro devono essere al di sopra di una
certa sezione in un impianto a norma.
Se vai in un negozio di elettrotecnica e gli dici a cosa servono quei fili
ti consigliano subito sul tipo adatto.

 e bruciacchiate.
CUT
Oddio a questo punto sono un poco preoccupata. Ho frigo e fornetto collegati 
ad un'unica presa con una multipresa. La cosa non mi ha mai convinta ma quei 
geni che hanno montato la cucina hanno chiuso dietro l'altra presa 
disponibile. Vorrei recuperarla ma non oso smontare tutto (anche perchè 
hanno attaccato la parte inferiore della cucina ad un pannello a sua volta 
inchiodato al muro). Avevo pensato di rintracciare la presa in qualche modo 
e bucare il pannello posteriore del mobile...ogni suggerimento è ben 
accolto!
ciao
Beba

cavi di sezione molto grossa mi pare 3,5 mm. Tieni conto che la cucina è
Esagerato! Un 2,5 per l'utenza domestica e' piu' che sufficiente

Ciao,
 ho risolto il problema..... 8-))
 Ho levato la presa (una) che era attaccata alla scatola nel muro,
  al suo posto ho messo una basetta con 3 fori con relative prese
 della Ticino e ho collegati i fili della rete, che sono di 2,5mmq .
 In casa avevo delle prese da "esterno", hanno un valore un po'
 piu' alto in resistenza, ne ho messe due sopra la solita presa e le ho
collegate con gli stessi fili di rete, facendo un forellino nella parte
superiore del coperchio della stessa.
 ho coperto con 20 cm. di canaletta ed e' venuto fuori un bel
lavoretto, adesso sono molto piu' tranquillo.
Ogni elettrodomestico ha la sua presa diretta alla linea principale.
 A propos. per finire ho cambiato tutte le spine dei relativi
elettrodomenstici in quanto non erano regolamentari, erano
 prese piccole, in Amp, senza terra e con colatura di plastica.
Mi meraviglia il fatto che elettrodomestici anche nuovi ci siano
particolari cosi' piccoli che possono fare enormi danni.
 Ho scritto troppo... 8-9
 Paolo.