Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia e ritorno fumi combusti

Ciao a tutti!
Ho bisogno di un consiglio perchè non so piu dove sbatter eil
cranio...
Sono due gironi che cerco in internet ma ancora non ho trovato nulla
di certo....
Questo è il mio problema :
Caldaia nuova appena installata (caldaia interna a camera aperta) in
una casa di 18 anni.
Ho fatto fare i lavori ad un idraulico certificato solo che adesso,
al
momento del test del tecnico della caldaia questo si accorge che c'è
ritorno di gas combusti e mi obbliga a non usare la caldaia se prima
non viene sistemato il problema.
La caldaia ha un ottimo tiraggio  (confermato da tutti quelli che
hanno visto e fatto i looro test). parlando con l'idraulico che mi ha
installato la caldaia sembra che l'unica possibilità sia quella di
mettere una canna fumaria esterna (non è possibile intubare quella
esistente) mentre un altro idraulico (mandato dalll'amministratore)
appena vista la cladaia mi ha detto che è montata male perchè tra
l'uscita dei fumi della caldaia e il primo gomito non ci sono almeno
20/30 cm. Questa tesi è stata avvallata da un altro termotecnico
sentito da quest'ultimo idraulico e mi è stato detto che 9 su 10
abbassando la caldaia il rpoblema non si ripresenta.
Io ora prima di partire  a spaccare su mezza casa, vorrei sapere se
esisto no delle linee guida su queste misure, se devo credere a
questa
idea di abbassare la caldaia....
Grazie mille a chiunque mi sappai dare un'informazione un'idea,un
link
qualunque cosa!
Grazie
Matteo
ps. : spero di essermi spiegato e scusate liunghezza...

 ha scritto nel messaggio 
news:1173089301.1...@p10g2000cwp.googlegroups.com...
Ciao a tutti!
Questo è il mio problema :
Caldaia nuova appena installata (caldaia interna a camera aperta) in
una casa di 18 anni.
Prima di acquistarla non ti hanno consigliato di installare una caldaia a 
camera chiusa di classe C?
Ho fatto fare i lavori ad un idraulico certificato   (????)
solo che adesso,al momento del test del tecnico della caldaia questo si 
accorge che c'è
ritorno di gas combusti e mi obbliga a non usare la caldaia se prima
non viene sistemato il problema.
Come ha fatto il test?
la caldaia è dotata del termostato evacuazione fumi? (spero non l'abbiano 
escluso)
La caldaia ha un ottimo tiraggio  (confermato da tutti quelli che
hanno visto e fatto i looro test). parlando con l'idraulico che mi ha
installato la caldaia sembra che l'unica possibilità sia quella di
mettere una canna fumaria esterna (non è possibile intubare quella
esistente) mentre un altro idraulico (mandato dalll'amministratore)
appena vista la cladaia mi ha detto che è montata male perchè tra
l'uscita dei fumi della caldaia e il primo gomito non ci sono almeno
20/30 cm. Questa tesi è stata avvallata da un altro termotecnico
sentito da quest'ultimo idraulico e mi è stato detto che 9 su 10
abbassando la caldaia il rpoblema non si ripresenta.
Io ora prima di partire  a spaccare su mezza casa, vorrei sapere se
esisto no delle linee guida su queste misure, se devo credere a
questa
idea di abbassare la caldaia....
Nei libretti di installazione(non tutti) i produttori consigliano un pezzo 
dritto per almeno 70 cm, quindi o alzi la curva o abbassi la caldaia o la 
cambi
              Ciao Edy   ;-)))

 cambi
Ho guardato appunto sul libretto di installazione ma non ho trovato
infromazioni cosi dettagliate, che pero ho torvato invece sulle UNI e
sentendo ulteriori pareri di altri idraulici.
Spero questa soluzione basti a "riattivare" il tiraggio!
Grazie mille
ciao
Matteo

 ha scritto nel messaggio 
news:1173174415.8...@q40g2000cwq.googlegroups.com...
Ciao, si, mi era stato proposto sia una turbo che una camera chiusa,
sono la stessa cosa
ma per motivi di canbna fumaria mi han detto che potevo montare solo
una camera aperta a tiraggio naturale.
se č stato possibile installare una camera aperta che ha un diametro minimo 
130, perchč non poter installare una camera chiusa il cui tubo piů grande č 
del 100?
Spero questa soluzione basti a "riattivare" il tiraggio!
lo spero per te... e per il tuo idraulico
i fori di aereazione?
              Ciao Edy   ;-)))