Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto di terra

come si verifica  empiricamente un impiantino di terra costituito da un 
conduttore da 0.6mm e un picchetto di acciaio zincato di tre metri piantato 
in terra umida?
basta collegare una lampadina,da quanto? ,alla fase e alla terra?
e si deve accendere?
o altro?
escluso l'elettricista
grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:IV7ji.56733$%k.18...@twister2.libero.it...

Ma l'impianto di terra serve che tipo di immobile? una casa? una fabbrica di 
esplosivi? un ospedale?
Ma 0,6 mm quadri? o come? non capisco se ti riferisi alla sezione o al 
diametro se al diametroa  quello delr ame o a quello al lordo della plastica 
intorno? e non specifichi se il cavo è nudo ed anche lui a contatto con la 
terra o e guainato e serve solo come collegamento della puntazza.
Supponendo che il cavo sia guainato e serve come contatto, tralasciamo che 
se fosse da 0,6 mm quadri sarebbe molto poco e non credo sia il tuo caso se 
fosse 0,6 di dimetro allora credo che sarà un 4 mm quadri e li per li è 
meglio che niente.
la puntazza da 3 metri (non dici che profilo e che larghezza) ti do il dato 
da tabelle dei mauali di elettrotecnica, supponendola a croce con lato di 18 
mm lunga 3 metri come dici tu, supponendo un valore di resistività del 
terreno abbastanza alta di 300 hom/m  (probabilmente non il tuo caso dato 
che hai terreno umido) da 95 Hom come resistenza;
Dato che il valore limite ammissibile in ambienti ordinari è 1666 ohm direi 
che anche se avessi sbagliato di 1000 ohm sarei ancora ampiamente sotto il 
limite, pertanto io fossi in te non mi preoccuperei di nulla.
occhio solo a vigilare sulla corrosione dovuta alle correnti galvaniche 
nelle giunzioni tra metalli diversi altrimenti col tempo potrebbero 
deteriorarsi e staccarsi.
fanno 20 euro + iva per la consulenza (mi sembra un prezzo onesto).
ciao.
Lo

 escluso l'elettricista
Ti serve uno strumento.

prendi una lampadina da 100W e un voltmetro, leggi il calo di tensione da 
vuoto a carico e la corrente.
leggi la resistenza della lampadina e poi con la legge di ohm ti trovi la 
resistenza di terra considerandola in parallelo alla lampadina.
E' un metodo dei poveri eh, non si fa cosi. Cmq meglio un valore trovato 
cosi che fidarsi di un calcolo, nessuno sa cosa hai trovato 2m piu giu, e 
poi devi rifarlo quando il terreno č asciutto.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:468de9f1$0$29852$5fc...@news.tiscali.it...

---------------
Ciao Flick... sono praticamente ignorante in materia...
potresti spiegari + dettagliatamente quanto sopra ???
ossia .. prendo una lampadina da 100 W con relativo portalampada e i 2 
cavi gią collegati....
prendo un voltometro.. (ce l'ho) settarlo su V (?)
"" leggi il calo di tensione da  vuoto a carico e la corrente."
quanto sopra non ho capito...etc..
Ciao

 prendo un voltometro.. (ce l'ho) settarlo su V (?)
1) l'impianto di terra è un impianto FONDAMENTALE per la sicurezza, sia 
nei luoghi di lavoro che nelle case
2) sconsiglio CALDAMENTE di verificarlo con questo <<accrocchio>>
Sei stato avvisato.

 Sei stato avvisato.
Concordo pienamente con quanto sopra, considerato che hai bisogno di 
istruzioni operative deduco che non hai conoscenze tecniche per cui potresti 
non sapere quello che fai.
Comunque è un sistema che di fatto simula l'entrata in funzione della messa 
a terra con una corrente max possibile di 500ma (se la Rt è alta la corrente 
si abbassa), a 30ma è gia saltato il salvavita e a 300ma sei in arresto 
cardiaco: è una prova che ha un senso.
Non testi però altri problemi che potresti avere come la tensione di passo 
pericolosa, per testare i quali serve qualcuno che veramente sappia cosa fa 
(praticamente è una cazzata ma servono un po di cose e un po di esperienza). 
Non avrai mai problemi di tensione di passo con la 220v cmq.
Chiaro che la fase per la prova devi prenderla prima del salvavita se no ti 
scatta immediatamente, questo signific ache se ti sbagli non avrai 
protezione se non il magnetotermico (sempre che il tuo sia disgiunto dal 
salvavita, se no nemmeno quello.)
è una condizione potenzialmente letale, non farmi pentire di aver postato 
questo metodo. Evita se non sai cosa fai, ci sono pericoli nascosti come per 
esempio che puoi prendere la corrente anche tra il capo del filo di terra e 
la terra sotto i tuoi piedi se la Rt è alta (ti va in tensione il conduttore 
di terra).
Detto questo se sei incline al suicidio metti il voltmetro sulla scala oltre 
i 200v alternati e misuri la tensione tra fase e terra, diciamo che è 235v..
Colleghi i due fili della lampadina da 100W ai due cavi di fase e terra, 
misuri poi la tensione ai capi  (in pratica rifai la misuraizone di prima ma 
coi cavi collegati alla lampadina), diciamo che è 210v.
Evito di misurare corrente e resistenza della lampadina, uso questa formula:
Rt=(DeltaV/V)x484
in cui
Rt= resistenza di terra
DeltaV= 235-210
V=210
484ohm= resistenza di una lampadina da 100W
Nell'esempio sopra il risultato è
Rt=57,6 ohm
Al posto tuo preferirei evitare, con 3m di paletto stai a posto al 90% se 
parliamo di utenza domestica. Io sto con un tondino di ferro di nemmeno 2m 
da decenni, l'avevo piantato temporaneo...
FLick 

 o altro?
esistevano, credo esistano ancora, dei piccoli apparecchietti
del costo di pochi euro che si attaccano alla spina e si preme
un pulsante... questi mandano verso terra una piccola corrente
che, se l'impianto di terra funziona, fanno scattare il salvavita.
alberto 

 ha scritto nel messaggio 
news:IV7ji.56733$%k.18...@twister2.libero.it...

Mah, basta che prendi in una mano la fase, nell'altra il filo da 0,6 che va 
a terra, dai tensione e se muori significa che funziona :)
Enrico. 

 a terra, dai tensione e se muori significa che funziona :)
Io conosco un sistema per le fughe di gas: accendi un accendino e giri 
per la casa; se senti <<boooommmm>> la fuga è lì (((-:

 la casa; se senti <<boooommmm>> la fuga è lì (((-:
scherzi, ma io ho visto gente cercare fughe di gas sulel tubature con un 
fiammifero acceso, dove rimaneva la fiammella li c'era la fuga.... O___O
ciao.
Lo 

Loris_ro ha scritto:

Non meravigliarti, da piccino ho visto il babbo (che lavorava nel settore)
farlo diverse volte... il metano brucia solo se si miscela all'aria, dentro
il tubo non c'è ossigeno e quindi la fiamma si spegne...
Cerca "campo d'infiammabilità" per fartene un idea più precisa!
-- 
Ciao!
-- 
Paro from Padova 

 farlo diverse volte...
Pure uno zio di mia madre:
http://tinyurl.com/3ygbah