Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompe per scarico del bagno

Nel seminterrato della mia casa gli scarichi della cucina e del bagno sono
collegati ad una pompa trituratrice stagna (tipo sanitrit) che è posta in
un pozzetto di cemento nel garage. Il vantaggio di questa soluzione è
indubbiamente il fatto che è tutto sigillato e non ci sono liquami in giro
ma il problema che mi affligge è l'affidabilità di questa scatoletta che
ogni tanto si guasta nonostante le mille attenzioni nel non gettare nulla
di strano negli scarichi (i guasti infatti non sono mai dovuti al blocco
della girante causa oggetti estranei).
Vorrei eliminare questo dispositivo e, allargando opportunamente il
pozzetto, mettere una pompa ad immersione per acque sporche. Le domande
che vi pongo sono:
1) che dimensioni minime deve avere il pozzetto ?
2) che tipo di pompa mettere (ho visto che, a parità di potenza, ci sono
pompe da 50 euro e da 500 euro) ?
3) queste pompe sono affidabili o mi ritrovo, come oggi, a mettere le mani
nella cacca ogni 6 mesi ?
4) con questa soluzione è comunque indispensabile fare lo spurgo periodico
del pozzetto o la pompa è in grado di tritare e pompare tutto ?
Tenete conto che nel pozzetto ci andrà a scaricare solo il bagno e la
cucina (niente lavatrice) del mio appartamento e il salto per arrivare
alla fogna comunale è di 3 metri in altezza per una distanza di 10 metri)
Non mi dite di sostituire l'attuale trituratore con un altro modello
perchè i miei vicini, alle prese con lo stesso problema, hanno provato
tutti i modelli in commercio ma prima o poi si guastavano tutti.
Grazie in anticipo per i vostri consigli.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 del pozzetto o la pompa è in grado di tritare e pompare tutto ?
Se non si rompe la pompa basterà una pulita ogni tot anni.
-- 
Fabbrogiovanni

 Se metti quella giusta il rischio è veramente minimo.
L'ho fatto ma mi sono usciti qualche centinaio di produttori ciascuno dei
quali dice ovviamente che il suo prodotto è ottimo. Anche i prezzi
oscillano molto fra un modello e l'altro; è chiaro che non pretendo di
spendere 50 euro ma prima di spenderne 500 vorrei capire che cosa sto
comprando.
Anche il dimensionamento del pozzetto non è banale: farlo grande
significa, a parte le difficoltà e i costi nel farlo, poche accensioni
della pompa per cui le parti solide tendono a decantare e formare blocchi
che potrebbero causare inceppamenti nella pompa; farlo piccolo significa
che la pompa si accende piu' frequentemente (e quindi si usura di più ? o
forse si rompe prima a stare ferma per gorni interi ?).
Come vedi poche idee ma confuse ;-).
Mi servirebbe qualcuno che ha già installato simili pozzetti e si trova
bene con una determinata marca.


 ha scritto nel messaggio
news:e280om$1ru$1...@news.newsland.it...

Ciao,
mio cugino ha appena fatto un lavoro del genere, ti descrivo qual'era il suo
problema e cosa ha montato, se pensi possa andare bene lo chiamo e mi faccio
dare i dettagli.
Allora, prima c'era una fossa biologica ora ha dovuto montare una pompa (in 
realtà due) che
spingesse tutto all'altezza della fogna, 15m più in alto.
E'stato realizzato un pozzetto da 2m x 2m x 1,50h coperto da piastra di
cemento con apertura per ispezione.
Sotto c'è una vasca da 300 lt. con 2 pompe ad immersione che funzionano
alternativamente quando scatta il troppo pieno della vasca. (mi sembra in 
PP, ma verifico)
Sopra le due pompe, che sono raccordate a "T" c'è una valvola di ritenzione
che evita che quello che è rimasto nel tubo ritorni nella vasca quando le
pompe non sono più in pressione.
A lato del pozzetto della vasca c'è un quadro elettrico che ospita le spie
di funzionamento e un allarme che scatta se una delle due pompe si blocca.
Che dici, mi informo più nel dettaglio o si tratta di una cosa radicalmente
diversa da quello che ti serve?
A vedere tutta la baracca mi sa che siamo ampiamente sopra i 4-5000 euro, ma
se ti serve mi informo nel dettaglio con prezzi e schede tecniche.
Le pompe, ad occhio, sono tipo queste.
http://www.grundfos.pt/web/homeit.nsf/Webopslag/FFEO-62TFKC
Mi sembra che abbiano stimato che la vasca dovrebbe svuotarsi un paio di 
volte al giorno, considerando che una doccia di una persona è di circa 60 
lt. e considerando che la vasca serve 5 persone e raccoglie tutto, acque 
nere e acque bianche.
Fammi sapere se ti posso essere utile,
Ciao,
Tabi

 dare i dettagli.
A parte le dimensioni, direi che si tratta dello stesso lavoro che dovrei
fare io.
Quando puoi chiedi a tuo cugino che marca di pompe ha usato e se ha mai
avuto problemi di blocchi o di rotture in genere. Altra cosa che mi
interessa è con quale frequenza sono necessari le operazioni di pulitura
della vasca e se è indispensabile chiamare una ditta specializzata o ci si
può arrangiare da soli.
Nella tua descrizione non mi tornano i conti: 2x2x1,5 fanno 6000 litri di
vasca. Mi sembra strano che con poche docce la pompa entri in funzione. E'
per questo (oltre che per i costi) che non sono tanto convinto di fare un
pozzetto molto capiente: nel mio caso la pompa entrerebe in funzione una
volta al mese !


 forse si rompe prima a stare ferma per gorni interi ?).
Se vai a vedere le caratteristiche te la dà per 20 accensioni/ora, per cui 
non serve un pozzetto esagerato.
La corsa del galleggiante, da acceso a spento sarà di 30 o 40 cm.
Il mio vicino di casa, tre persone, due bagni + cucina + acqua piovana di 
circa 120 mq. ha un pozzetto nel seminterrato diametro 80 cm e profondità 
140.
Sempre secondo me un tubo di cemento dello stesso diametro profondo 1 metro 
può bastare.
-- 
Fabbrogiovanni

 Marco
Ciao, appena ho ulteriori dettagli te li posto,
Tabi

 ha scritto nel messaggio 
news:e2861n$kql$1...@news.newsland.it...

Ciao,
ti confermo che le pompe sono della Lowara come indicato nella precedente 
mail e il costo di tutta la baracca è stato intorno ai 4000 euro, fatto e 
finito (scavo, pozzetto, vasca, pompe, impianto, centralina, valvole, ecc.)
Ciao,
Tabi