Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: come misurare un impianto di terra?

 qualche dritta?
prendi la fase a monte del differenziale, collegala ad una lampadina ad
incandescenza e l'altro polo della lampada a tetrra. Se si accende
(luminosa!) ok.
NON toccare nulla nel frattempo (caldaia ecc) e NON ci dev'essere NESSUNO a
poter toccare parti metalliche (rubinetti e simili), poichè se il dispersore
non c'è allora hai messo in tensione tutto quanto è a terra.

 qualche dritta?
L'impianto di terra, con molta probabilita` sara` Ok, perche` per quanto 
povero e striminzito sia, un dispersore difficilmente salira` a valori 
dell'ordine dei 1600 ohmm, ma sara sicuramnete ben al di sotto, valore 
perfettamente coordinato con il differenziale ad alta sensibilita`.
Quella da verificare e` la sensibilita` del differenziale (=<30mA) e la 
sua funzionalita` con il tasto di prova.
Ad ogni modo per misurare la resistenza di un dispersore, e` possibile 
farlo in vari modi:
1) metodo volt-amperometrico, (si deve aver studiato misure elettriche)
2) misuratore di terra dedicato (farsi prestare lo strumento i picchetti 
ausiliari e leggere il manuale)
3) Loop tester....... la prova piu` semplice (si una una presa di 
corrente dell'impianto e non c'e` da infilare nessun picchetto 
ausiliario) ma dato l'alto costo dello strumento e` difficile trovare 
chi ne possiede uno che sia anche disposto a prestarlo :-))
ciao max

 non c'è allora hai messo in tensione tutto quanto è a terra.
Complimenti..... come direbbe "peppe" dei soliti ignoti:
"tu..tuuuuutto  sch... sch... scentifico".
	ciao max

qualche dritta?
Poche, pochissime una sola:
misurartore di terra, altra soluzione non vi è IMHO.
ciao ciao Branco

 ha scritto nel messaggio 
news:fvmcv0tmhai1n6k4h...@4ax.com...

Non è vero si può misurare il valore resistivo delle terra con un 
alimentatore in CC un tester e applicando i valori di corrente rilevati sui 
vari punti , su di un sistema matematico si ottiene il valore in Ohm della 
terra.Non è semplice però si può fare.            Ciao          Donato 

 ha scritto nel messaggio
news:35n4kiF...@individual.net...

:-DD
resto dell'idea che il mio (umile) metodo potrebbe essere denominato
"voltamperometrico a flusso luminoso" :-)


che poi è il metodo volt-amperometrico, ma in questo caso non si può 
usare la corrente continua, perchè si produrrebbe l'elettrolisi del 
terreno che falserebbe la misura, in questo caso si deve usare solo 
corrente alternata.
ciao max

 chi ne possiede uno che sia anche disposto a prestarlo :-))
Io ho un Loop/PSC Tester della Kyoritsu, e lo presto volentieri.
O meglio, eseguo le misure a domicilio io stesso a chi ne ha bisogno,
in quanto prima della misura deve essere bypassato il differenziale
d' impianto, e coloro ai quali lo prestavo me lo restituivano dicendo
con circospezione :  "guarda che lo strumento è rotto...perchè mi fa
scattare il salvavita". :-)
Cordialità.
               Paul
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004

 Cordialità.
:-))))
Anche io ho un kyoritsu, il 4120 ILT che puo` eseguire la misura senza 
la necessita` di bypassare il differenziale, cosi` quando lo presto, non 
si spaventa nessuno :-)))
ciao max

 si spaventa nessuno :-)))
Il mio è il modello minore 4118.
Dal che deduco che :
-  sei più ricco di me
-  sei più giovane di me.
-  sei un professionista e non un dilettante come me
Oppure la somma dei 3 casi. :-)


 -  sei un professionista e non un dilettante come me
:-)))) non ti buttare giu`..... conosco molti professionisti che  si 
sognerebbero la tua preparazione ed il tuo rigore..... non e` un caso 
che ti chiami (o ti fai chiamare) con una assonaza teutonica :-))
ciao max

 misurare volt e ampere?
lascia perdere.....
ciao max