Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rischi a mettere presa di rete con interruttore e presa di corrente nello stesso frutto...

Ciao a tutti,
visto che sono in vena di tirare cavi per casa, volevo portare anche il 
cavo di rete del pc sul balcone, dove ho già installato una luce e 
incassato nel muro l'interrutore e, già che c'ero, ho pure messo una 
presa. nel frutto ho lo spazio libero per un altro modulo, da lì l'idea 
di metterci l'RJ45.
Avevo già sentito e l'ho pure letto sulle istruzioni del modulo rj45 che 
  la presa di rete (come anche antenna e rj11) non va messa nello stesso 
frutto. Perchè? Che rischi si corrono?
Io, ovviamente il cavo di rete lo faccio arrivare da una canalina 
separata! L'unico punto in comune è proprio il frutto...
Grazie,
C

 separata! L'unico punto in comune è proprio il frutto...
dico subito che non ho idea di che sia il frutto, ma informatia sì. Il cavo 
di rete NON deve correre vicino ai cavi elettrici perchè subisce una forte 
distorsione del segnale per via dei campi elettromagnetici creati, fino ad 
arrivare ad un annullamento totale del segnale di rete informatica. Più stai 
lontano dal cavo elettrico e meglio è per la velocità e qualità del segnale 
informatico.
Stefano 

 stesso frutto. Perchè? Che rischi si corrono?
il campo magnetico generato da una coppia di fili che porta corrente puo' 
dar fastidio ai cavetti, ovviamente se usi cavi con una buona schermatura il 
problema si attenua e non da'particolari fastidi, cmq prima del frutto c'e' 
da evitare di far passare cavi corrente insieme a cavi "dati", nei frutti il 
campo magnetico e' minore e anche li' pero' vale la regola, meglio son 
schermate le prese dati e meglio e' !
Io ho fatto viaggiare i cavi della rete 100mb in una canalina insieme ad 
antenna e telefono, ci ho speso un po d+ quando ho comprato i cavi e non ho 
problemi ! PS: i terminali gewiss mi son costati un botto ma son 
spettacolari, il cavo "entra" dentro la presa totalmente schermata da una 
gabbia di alluminio !
-- 
-=Gigio2k=-
www.g2kweb.it

 frutto. Perchè? Che rischi si corrono?
     Perche' nello stesso frutto e' impossibile, semmai sulla stessa
griglia e
  cassetta!  :-)  Io l'ho fatto da anni e tutto funziona
perfettamente, in alcuni
  punti convivono 220V + RJ45+ Telecom.
    ciaofelix:-)

 ha scritto nel messaggio 
news:7vnAi.95861$%k.23...@twister2.libero.it...

Ma che cazzata, la corrente a 50 hz si potrà distorcere un pò ma non è nulla 
di disastroso.
La vera ragione per cui non si può mettere il frutto della rete (frutto= 
componente costituente la presa in se stessa che va alloggiato dentro la 
scatyola a muro) nella presa nelle scatole con la 220 dentro è perchè se a 
seguito di guasto l'isolamento cedesse ci sarebbe il serio rischio di 
introdurre potenzialità pericolose (220 V) in circuiti a tensione più bassa 
e normalmente non pericolosi ad esempio cavo di rete---> scheda di rete---> 
case del PC----> mano dell'operatore.
Scappatoia:
Si può fare se e solo se:
Il cavo avente tensione minore (rete) fosse isolato anche per livelli di 
tensioni come quello del circuito a tensione maggiore (220V) e dove trovi un 
cavo di rete con isolamento garantito per la 220 V?  uso di appositi setti 
separatori isolanti all'interno della scatola a muro.
In buona sotanza i due circuiti devono risultare il più possibile separati 
all'interno della scatola.
Come dici tu hai due tubi separati che arrivano alla stessa scatola allora 
per lo meno mettici un setto separtatore isolante all'interno tra presa RJ 
45 e interruttore/presa elettrica.
Cmq è consentito ma non è il massimo.
Ripeto, le distorsioni  da 50 Hz su componenti che viaggiano a frequenze di 
centinaia di migliaia di Hz gli fanno le pippe.
Potrebbe distorcere di più una antenna della radio IMHO.
ciao.
Lo 


La schermatura della gabbia non dovrebbe essere messa a terra per non 
perdere di efficacia?

Grazie a tutti per le risposte!!!
Allora, cerco di essere più chiaro... nella mia ignoranza, per frutto 
intendevo ovviamente la scatola a muro (lapsus)...
I due cavi sarebbero vicini SOLO nell'arrivo alla scatola a muro, per il 
resto, 2 percorsi che non centrano una mazza!!!
Ora, consigli su come schermare la scatola a muro???
il componente RJ45 e GEWISS GW 20271 cat5e :-)
ed... ehm... cosa vuol dire FTP UTP??? Sorry per l'ignoranza e grazie 
per la pazienza!!!

 perdere di efficacia?
allora, ho collegato la massa del frutto con la massa del cavo e questi 
ultimi collegati, in ufficio alla cabina rack, a casa sinceramente sono 
collegati frutto-cavo-frutto dato che non ho problemi.
-- 
-=Gigio2k=-
www.g2kweb.it

 
Questa invece direi di no.  Problemi non li hai sicuramente perche' gli 
standard sono piuttosto severi mentre le condizioni di lavoro ordinarie 
sono assai meno restrittive. Ho visto cavi che viaggiano per  decine di 
metri paralleli (e vicino) a cavi dell'alta tensione oppure  neon o 
motori di ascensore senza che l'utente (o l'apparato abbia notato 
anomalie particolari).
Purtroppo pero' ho il cervello in standby e non riesco intuire quale sia 
il difetto nella configurazione da te adottata nel senso che la gabbia 
di faraday funziona anche senza essere messa a terra (quindi tu sei 
assicurato da interferenze). Forse il problema sta nell'apparato di 
concentrazione che in caso di extra correnti sulla schermatura (non 
preventivamente messe a terra) si troverebbe a gestire differenze di 
potenziale sulle calze esterne ...

 gestire differenze di potenziale sulle calze esterne ...
anche perche'... se poi non usi plug con messa a terra... non scarica da 
nessuna parte !
-- 
-=Gigio2k=-
www.g2kweb.it

 per la pazienza!!!
UTP:
http://it.wikipedia.org/wiki/Unshielded_Twisted_Pair
FTP:
http://searchwebservices.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci212163,00.html

 cavo di rete del pc sul balcone, dove ho già installato una luce e
la teoria direbbe che non è bello far passare cavi elettrici e di segnale 
assieme, ma ho visto tali lavori in uffici magari passando dietro a pareti 
di cartongesso etctc, che posso dirti che spesso va tutto bene, ho visto 
giganet con cavetti spellati come i cani con dei CUTTER!!!! funzionare 
benissimo nonostante avessero le prese nella stessa cassetta con frutti 
telefono e 220, se si può ovvio sarebbe meglio avitare ma se non si 
può.....ovviamente usare cavi ottimi, spellare terminare in modo migliore 
possibile...
Per il discorso termini di legge la cosa è però diversa, o hai cavi rete 
isolati per la 220 :) oppure separi fisicamente i frutti, vimar vende i 
separatori verticali e orizzontali per le propie scatole, io ho fatto più 
volte TV+220 in ambito civile usandoli e mai problemi...