Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [LUNGO] Perdita gas climatizzatore casa

Anni fa ho fatto montare un dual split Daikin
da un amico (l'impianto era già predisposto dal costruttore).
La prima estate l'ho passata bella fresca, ma l'anno
dopo, al riavvio, niente freddo; si era scaricato il gas.
Ho richiamato l'amico che ha ricontrollato tutto, rifatto
le cartelle e riempito il gas e il fresco è tornato.
L'hanno dopo punto e a capo, allora ho chiamato un altro
tecnico che ha anche controllato con un apparecchio
se ci fossero perdite e, non trovando nulla (mha?) ha
riempito di nuovo l'impianto col gas.
Quest'estate stessa storia, niente fresco.
Indeciso se spaccare tutto o meno ho chiamato
un altro tecnico che, informato dei fatti ha smontato e
controllato il motore, gli split, rifatto le cartelle e
riempito nuovamente l'impianto.
Tutto ok per giugno e luglio, ma rientro a fine agosto
e indovinate un pò? Addio fresco!
Non so più cosa fare, a questo punto ho paura che la perdita sia
nell'impianto interno, ma come si fa' a trovare?
HELP!!!

>>>>>>>>>
 se ascolti me smonti tutti i ripari e i carter e controlli tutte le giunte, 
le saldature e le cartelle con acqua saponata, � il modo migliore per 
trovare le perdite, ovviamente l' impianto deve essere almeno parzialmente 
carico e spento.
Il "naso elettronico" chiamato cercafughe secondo me non � efficacissimo, 
con l' acqua saponata ho trovato perdite che altri non avevano trovato, 
inoltre tracce di olio indicheranno senza dubbio una perdita.
Probabilmente la perdita si trova nell' impianto che hai fatto fare ma non � 
da escludere che possa perdere l' evaporatore o il condensatore anche se il 
tuo � un prodotto di marca potrebbe comunque essere difettoso.
Se il gas esce per forza c'� una perdita!
Ciao 

mi spiace..ha avuto a che fare solo con una plateora di coglioni..ma � 
normale nel settore della climatizzazione..sono tutti tecnici..ma del menga
Allora per iniziare a capire qualcosa si procede in questo modo..si chiudono 
i rubinetti della macchina esterna e si mette in pressione con azoto a 40 
bar o atmosfere che dir si voglia (o 4 Mpa come s'ha da usare ora)
Il giorno dopo si vede....se � sceso di pressione solo le linee frigorifere 
e/o le unit� interne a perdere
Se la pressione resta allora � l'unit� esterna a perdere
Poi se � le linee o le unit� interne a perdere si comincia a ricercare le 
perdite nelle solite cartelle se da qu� non perdono si staccano le unit� 
interne e si testano le singole linee per capire se c'� una perdita sotto 
traccia
Insomma una competente la perdita te la fa saltare fuori
comunque al 90% a perdere saranno le cartelle dietro agli split interni..di 
solito ben difficilmente te le testano e tanto meno le rifanno....perch� c'� 
da tagliare la cartella vecchia poi il tubo inizia a essere corto.....� un 
macello..per cui al massimo tutti ti danno una stretta a quelle esterne..una 
bella ricaricatina 100 euro dei tuoi ...e via andare..altra perdita altro 
giro..+ si installa male e + lavoro ci sar� 

 giro..+ si installa male e + lavoro ci sarà
Può darsi, ma le cartelle sono state rifatte ben 3 volte e tutte le
volte,
a detta dei "tecnici" solo per sicurezza...

a detta dei "tecnici" solo per sicurezza...
ma tu hai visto?? hanno sganciato in basso l'unit� interna?? o hanno rifatto 
solo quelle fuori??
Su una predisposizione non c'� tubo a suff addirittura per rifare ben 3 
volte le cartelle
Comunque quando si trover� dove perde si capir� anche come hanno operato 
quelli che si sono succeduti fino ad ora
Comunque ripeto procedendo in modo sistematico con prove di tenuta in 
pressione si capir� dove � sta perdita 

 pressione si capirà dove è sta perdita
Ma più o meno quanto mi può costare questo intervento?
Grazie.

Grazie.
Ripeto � impossibile rifare per davvero le cartelle per ben 3 volte 
addirittura su una predisposizione perch� ad ogni taglio della cartella 
vecchia e rifare la nuova se ne vanno via 2 cm e poi come minimo ti 
dovrebbero aver spostato di lato verso sinistral la piastra e il clima
E poi � assurdo procedere a sto modo
Comunque per risistemare probabilmente c'� da saldare dei tronchetti di tubo 
per poter rifare per davvero le cartelle
Alla fine se il lavoro lo svolge una ditta diversa da chi ha installato il 
clima e quindi non si mette una mano sulla coscenza..� un lavoro da pagarsi 
a ore difficile prevedere prima quanto tempo ci si mette
Anche perch� vista la storia pregressa c'� pure la possibilit� che a perdere 
non siano le solite cartelle (vorrebbe dire che quelli che ci hanno lavorato 
fino ad ora........) ma potrebbe essere un tubo perch� chiss� cosa hanno 
combinato quando lo hanno posato (tipo piegato spagliato ridrizzato e 
ripiegato) o anche una unit� interna...� rarissimo specie su macchine di 
buon marca ma � capitato