Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Valvola che non chiude bene

Nel bagno (vecchiotto) del mio appartamento condominiale la valvola di
chiusura generale dell'acqua fredda non chiude piu' perfettamente,
tanto che per qualche minuto di mio lavoretto al lavandino ho dovuto
tenere momentaneamente spalancato il rubinetto del bidet.
Intendiamoci, a valvola chiusa non esce molta acqua, ma la cosa e'
comunque fastidiosa e credo anche rischiosa.
Il comando della valvola consiste in un pernino di ottone a sezione
quadrata di pochi mm di lato, che fuoriesce dalle mattonelle e a cui
si accede svitando un cappuccio cromato di copertura.
Forse per chiudere del tutto potrei magari fare ++ forza sul pernino,
ma non mi fido per paura di scassare il tutto.
Da notare che la valvola generale della colonna del mio bagno sta in
atrio condominiale e ovviamente non potrei tenenerla chiusa a lungo
per fare i comodi miei. 
Prima di chiamare un idraulico, posso tentare un fai da te? quale?
Grazie    
--
uplbet
(in email reply delete 01234xxx from the address)

 Prima di chiamare un idraulico, posso tentare un fai da te? quale?
     Dovresti preparare 2 o 3 tipi di guarnizione, poi di notte chiudi la
   valvola generale, sviti il dado esagonale (premistoppa) che vedi sotto
   il pernetto, sfili il corpo in bronzo, cambi la guarnizione e rimonti il
   tutto, male che va estrai la guarnizione, rimonti (ovviamente l'acqua
   restera' aperta) e rimandi all'indomani la sostituzione.
     ciaofelix:-)
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


individua la valvola posta subito dopo il contatore di sottoconsumo e chiudi
quella
se non esiste chiedi al condominio che venga installata sia la valvola che
il contatore č un tuo diritto

individua la valvola posta subito dopo il contatore di sottoconsumo 
scusa ma ... che cosa e' mai un contatore di sottoconsumo? e dove e'
normalmente posizionato?


 normalmente posizionato?
azz... se messo malino .. :-(
leggi qua ...
https://acs.aqp.it/acs/contatori.htm
dunque trattasi di un apparecchio di misurazione dei consumi idrici presente
(o quanto meno dovrebbe essere presente) subito dopo la diramazione della
colonna montante condominiale in ingresso alla tua proprietà
solitamente è posizionata in prossimità delle scale condominiali ma questa
non è una regola molto dipende da dove passano le condutture comuni.

non è una regola molto dipende da dove passano le condutture comuni.
ahhh, in parole povere si tratterebbe di un contatore del consumo
individuale, posizionato all'esterno degli appartamenti, con relativa
valvola individuale, giusto?
Peccato che nel ns (vecchio) condominio i contatori di sottoconsumo
(ma che bel termine aulico ...) non esistano. Come da regolamento
contrattuale, i costi di acqua fredda sono ripartiti tra i proprietari
in base alle persone conviventi.
Quando un idraulico deve mettere mano ad un impianto individuale e non
gli basta chiudere la valvolina nel bagno, occorre chiudere tutta la
colonna di mandata per qualche ora (i condomini sono avvisati in
anticipo).
Abbiamo invece contatori individuali all'interno di ogni appartamento
per i consumi di acqua calda.  
Ciao
