Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Non riesco a venirne a capo: si stacca il differenziale

Ciao a tutti...
non so più dove sbattere la testa, ho gia cercato nei post precedenti
ma non ho trovato nulla di simile....
quindi vi espongo il mio problema, fiducioso di trovare qualche anima
pia che mi illumini...nel vero senso della parola...
Ho montato da un paio di mesi un salvavita nuovo di pacca, classico
BTicino da 0,03 in un minialloggio che sto cercando di sistemare con
le mie braccine, ed è da una settimana che succede che attacco la
corrente (dato che quando non ci sono stacco il differenziale) per
segare, forare muri ecc ecc e dopo un paio di ore che lavoro il
differenziale scatta, e non c'è più modo di riarmarlo, scatta e basta,
ma se aspetto un'oretta e più, dopo riesco a riarmarlo.
La prima volta mi è successo nel preciso momento in cui sono andato a
inserire la spina della lavatrice (spenta) dopo ore di fori col
trapano, cosi ho pensato ci fosse un corto sulla presa che avevo tra
l'altro appena montato....smontato la presa ha continuato a fare il
difetto, poi sono andato a casa e dopo un'ora sono tornato, e li ho
riarmato come se nulla fosse, cosi ho pensato fosse stato un problema
di sovralimentazione da parte dell'enel...
La seconda volta mi è successo pochi giorni fa, tra l'altro dopo tre
ore che la corrente era stata attivata e senza alcun carico
attaccato...insomma, senza alcun motivo apparente....avevo una spina
inserita, tra l'altro su una presa diversa da quella della volta
precedente, ma non stava girando niente, era la spina del trapano che
in quel momento era fermo....da questo momento, stesso discorso della
volta precedente: non sono più riuscito ad armare il differenziale...
Ora il problema è che non ho nemmeno più lo scontrino del salvavita e
sicuramente non mi faranno valere la sostituzione nel caso fosse il
salvavita difettoso...ma qualcuno sa darmi qualche consiglio a
riguardo??????
qualche prova da fare o se a qualcuno a suggerimenti da darmi, sono
più che ben accetti.
Grazie

 wrote in message 
news:83af0e3d-9e48-4993...@73g2000hsx.googlegroups.com...
*La prima volta mi è successo nel preciso momento in cui sono andato a
inserire la spina della lavatrice (spenta)*
il resistore di potenza interno alla lavatrice è andato in dispersione e 
talvolta ti fa scattare il salvavita... è un classico!
prova a vedere se staccando la spina della lavatrice il problema si 
ripresenta
-ice-
ps: ovviamente oltre al differenziale avrai montato anche i MT immagino...

 ps: ovviamente oltre al differenziale avrai montato anche i MT immagino...
Non credo sia un discorso relativo alla lavatrice, dato che la seconda
volta che è successo la lavatrice era staccata....
Per Mt intendi magnetotermico???????
Il salvavita non fa anche da magnetotermico oltre che da
differenziale??????

 wrote in message 
news:0882a7d8-5517-47a1...@26g2000hsk.googlegroups.com...
*Non credo sia un discorso relativo alla lavatrice, dato che la seconda
volta che è successo la lavatrice era staccata....*
(staccata significa scollegata fisicamente dalla rete elettrica, non spenta 
col pulsante)
propenderei allora per qualche altro utensile che usi...
*Per Mt intendi magnetotermico???????*
già, in genere si monta un 10A per l'impianto luci (cavi 1,5mmq minimo) e un 
16A per le prese (cavi da 2,5mmq minimo)
*Il salvavita non fa anche da magnetotermico oltre che da
differenziale??????*
in genere no
alcuni modelli fanno la doppia funzione ma occupano più di un vano nel 
quadro e soprattutto ci deve essere scritto!!!
allora salta il mt o il differenziale???
non è la stessa cosa per indagare il problema!!
hai la messa a terra?
-ice- 

 ha scritto nel messaggio 
news:0882a7d8-5517-47a1...@26g2000hsk.googlegroups.com...



sono 2 cose diverse, solitamente viene chiamato salvavita, l'interruttore 
differenziale. 

 differenziale??????
Si, quello comunemente chiamato salvavita e' un interruttore 
differenziale magnetotermico.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 differenziale magnetotermico.
Grazie a tutti....
con ordine:
Ho la messa a terra ma non in tutta la casa, dato che ho fatto
un'implementazione all'impianto non l'ho cambiato tutto...dove ho
messo nuove prese ho collegato la terra, ma non arriva in tutte le
prese preesistenti...
Sul discorso della lavatrice intendevo dire che stacco fisicamente la
spina...
La seconda volta che è successo il guaio c'era attaccato il trapano,
ma dopo aver staccato qualsiasi presa il problema continuava...
Per quanto riguarda la differenza tra mt e differenziale, non saprei
riconoscere se mi hanno dato solo il differenziale o a questo punto il
differenziale col magneto termico, anche se secondo me il salvavita
(dato che di quello si tratta...)è entrambe le cose...

 (dato che di quello si tratta...)è entrambe le cose...
secondo me ti hanno dato un differenziale magnetotermico, comunque, per 
sicurezza, riportaci la sigla che c'e' sopra


 ================================================================
ok, domani vi faccio sapere....
per il momento, grazie mille...

 ma non ho trovato nulla di simile....
Innanzi tutto un consiglio dettato dall'esperienza: non fare il grave
errore di pensare "scatta quindi è difettoso" e quindi bypassarlo, nel
99% dei casi se il differenziale scatta c'è un motivo.
Il motivo dovresti ricercarlo in uno dei seguenti modi:
- differenziando le linee (usando un differenziale per ogni linea, ad
es: luce, fm, condizionatore, ecc.)
- scollegando le parti di impianto più vecchie per vedere se il
problema si presenta ancora
- farti prestare un misuratore di isolamento ed eseguire il test su
vari spezzoni di impianto per capire dov'è il problema
Attenzione inoltre che probabilmente non hai la protezione
magnetotermica, dubito che ti abbiano venduto un magnetotermico
differenziale da 10A, ed in caso si tratti di un differenziale puro o
MTD da 16A i circuiti da 1,5mmq (es. luce) non sarebbero protetti dalle
sovracorrenti.
In particolare se hai impianti vecchi il rischio di incendio è
tutt'altro che remoto.
Il mio consiglio è sempre il solito: il fai da te deve limitarsi a cose
non pericolose, mettere mano ad un impianto elettrico implica conoscere
almeno le basi di elettrotecnica; se non le conosci, ascolta il mio
consiglio e fai adeguare l'impianto da un serio professionista.
Saluti
Fabio