Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come faccio a cercare la fase con un cacciavite cerca-fase??

Se ho due fili di cui uno dovrebbe essere il neutro e l'altro la
fase(giusto??) come faccio a capire quale dei due è la fase? Come va
usato il cacciavite cerca-fase???
Grazie
Togli "NOSPAM" per le risposte


metti la punta del cacciavite sul filo e con il dito tocchi
il metallo sull'impugnatura del cacciavite.
Cosi' facendo la lampadina si accendera' se e' la fase
Roby

 Roby
Visto che Jean Pierre č un po' alle prime armi in ingegneria
elettricistica aggiungo:
1) Se ai piedi hai delle scarpe molto isolanti la lucina del cercafase
potrebbe accendersi in modo molto fioco, in questo caso prova a toccare
pavimento/parete/soffitto con l'altra mano o con il gomito o altro.
2) IMPORTANTE: il fatto che la lucina non si accenda non č garanzia al
100% che nel filo non ci sia la fase, potresti non toccare bene il filo,
il cercafase potrebbe essere guasto ecc. ecc.
3) Ancora piů IMPORTANTE, magari č inutile dirlo, ma meglio essere pedanti
che dare per scontato: attenzione che stai pasticciando con fili in
tensione, calma, concentrazione e movimenti calcolati sono indispensabili.
Fabbrogiovanni.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Fabbrogiovanni.
aggiungici il fatto che anche se tocca il neutro e vi č accesa una lampadina
ad incandescenza o un qualsiasi carico resistivo la lucetta del cercafase si
accende lo stesso (tensione di ritorno)
pertanto prima dio fare le prove assicurarsi che tutta la linea non abbia
utilizzatori accesi


Sicuro? A me non è mai successo. Forse a causa del TN-C-S che ho a casa?
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:40cdc65d$1...@x-privat.org...

E aggiungerei che ci sono impianti fase/neutro e impianti fase/fase (220V) e
in quest'ultimo caso ti ritrovi la fase su tutti e due i fili
       ciao    edy

 Sicuro? A me non è mai successo. Forse a causa del TN-C-S che ho a casa?
TN-C-S? Originale!
Ma è intenzionale o dovuto ad ampliamenti successivi?
--
                                Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "via-tutto-questo")

 Ma è intenzionale o dovuto ad ampliamenti successivi?
E' dovuto al fatto che abito in Svizzera ;-)
Ne sono contento.
Non ho mai vissuto in ambiente TT, ma mi sembra "meno bello"...
Ciao Boiler

Sicuro? A me non è mai successo. Forse a causa del TN-C-S che ho a casa?
Ora son curioso.. che è il TN-C-S ed il TT?
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178.275.9737

 Ora son curioso.. che è il TN-C-S ed il TT?
Sono ambedue sistemi di distribuzione della corrente.
In Italia e' usato il TT.
Significa che la cabina di trasformazione ha il neutro messo a terra e 
che la linea che ti arriva a casa e' composta da 2 fili (4 se hai la 
trifase): fase e neutro. All'entrata in casa si aggiunge un terzo filo 
che e' collegato a un picchetto di terra ed e' appunto la terra.
In Svizzera abbiamo un sistema TN-C-S.
Significa che anche da noi il neutro e collegato a terra in centrale, ma 
all'entrata in casa neutro e terra locale sono collegati nuovamente a 
monte del contatore.
Fasi e neutro passano attraverso il contatore e il differenziale, il 
conduttore di protezione (la terra) li bypassa e svolge lo stesso scopo 
che ha nel sistema TT.
Abbiamo il vantaggio di avere il neutro a potenziale nullo rispetto alla 
terra e un'impedenza di terra prossima allo zero.
Spero di essermi spiegato.
Al momento non ho FidoCAD sotto mano, ma se serve domani posto uno schemino.
Ciao Boiler

Al momento non ho FidoCAD sotto mano, ma se serve domani posto uno schemino.
Sei stato chiarissimo. Come sempre c'e' da imparare e qui capita spesso per
fortuna :) Grazie :)


 Non ho mai vissuto in ambiente TT, ma mi sembra "meno bello"...
Sopravviviamo :)))


Grazie :)
Di nulla
Ciao Boiler