Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come dare priorità ad un circolatore

Ciao a tutti, ho un impianto di riscaldamento con tre circolatori: 
attualmente ho un termostato che stacca e attacca la fase dei tre 
circolatori, ma io vorrei che il circolatore numero 1 avesse priorità 
sugli altri due:
Cioè si accendesse solo lui e quando soddisfatto allora si accendano gli 
altri due.
 
Ovviamente tutti e tre i circolatori sono anche comandati dai 
corrispettivi 3 termostati ambiente/sonda.Ah dimenticavo, nel caso il 
termostato del circolatore 1 richiedesse nuovamente l'accensione 
dovrebbero spegnere i due circolatori e accendersi il circolatore 1 e così 
via.
 
E' possibile e se si come?
Grazie mille

SIRCIARLY ha scritto:

Non si capisce (come sempre) dici che hai un termostato che stacca e attacca 
la fase dei 3 circolatori, poi sotto parli di 3 termostati ambiente?!? 
 
 

 la fase dei 3 circolatori, poi sotto parli di 3 termostati ambiente?!?
 
ok cerco di essere più chiaro.
Ho un termostato di minima che interrompe le fasi di tutte e tre i 
circolatori in base alla T di mandata.
Ognuno dei tre circolatori ha anche un termostato che interrompe anch'esso 
la fase del singolo circolatore in base alla temperatura ambiente della 
zona un cui esso si trova.
Ora, vorrei che il circolatore numero 1 abbia priorità sugli altri cioè:
Quando il termostato di minima sente che la T di mandata è ok dia corrente 
a tutte e tre le pompe, ma se il la temperatura della zona del circolatore 
1 non è soddisfatta gli altri due non si accendino e così anche dopo se la 
t scende e deve riaccendersi il primo di spegnere gli altri due .
 
 

 t scende e deve riaccendersi il primo di spegnere gli altri due .
 
riscrivo l'ultima parte:
siccome il primo circolatore si soddisfa in meno di mezzora voglio 
togliermelo dalle scatole senza farlo insieme agli altri due altrimenti 
non ce la faccio. Quindi in sostanza se non è soddisfatto dalla 
temperatura della sua zona deve partire da solo quindi tutta l'acqua è 
concentrata solo sulla sua e dopo partono gli altri circolatori.
Vorrei evitare di mettere un orologio, perché la cosa è variabile.

 riscrivo l'ultima parte:
 
Se ho capito:
 
Hai 3 pompe (p1 p2 p3) e 3 temostati (t1 t2 t3) + 1 sensore di
temperatura di mandata (stm).
 
stm interrompe la fase generale, quindi indifferentemente da t1 t2 t3
le pompe restano ferme.
 
Tu vorresti che che t2 e t3 funzionassero SOLO se t1 non sta comandando
p1, in modo che t1+p1 abbiano un "privilegio esclusivo" sul prelievo
dell'acqua col benestare di stm
 
Mi pare un semplice "problema" di cablaggio: stm continua a
pilotare la fase che va diretta alle pompe, t1 "scambia" il neutro, se
e' attivo dà il neutro a t1, a riposo da a t2 e t3 (quindi a p2 e p3).

 e' attivo dà il neutro a t1
 
 p1

 e' attivo dà il neutro a t1, a riposo da a t2 e t3 (quindi a p2 e p3).
 
Io per farla molto semplice metterei un relè (o teleruttore, dipende dagli 
assorbimenti) a 2 stadi che interrompe la fase che va alla pompa 2 e alla 
pompa 3 alimentato in parallelo alla pompa 1.
 
Così quando va la 1 fermi la 2 e la 3, appena la 1 ha mandato a regime le 
stanze che le competono le altre pompe potranno attivarsi, durante no.
 
Relè o teleruttore a 2 stadi usando 2 sezioni  NC.
 
 
 


 
La soluzione più semplice a livello impiantistico, se ho ben capito ed 
IMHO, è la seguente :
un relè deviatore (SPDT, Finder 40.61 ad esempio) con la bobina in 
parallelo al primo circolatore, il COM connesso alla fase dopo il 
termostato di minima ed il contatto NC che va alle fasi dei termostati 
di zona 2 e 3.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 

 Relè o teleruttore a 2 stadi usando 2 sezioni  NC.
 
Grazie ovviamente io non sono in grado di farlo ma siccome l'elettricsta 
prende tempo dovevo capire se era fattibile gli ho detto di usare un 
teleruttore ma mi ha detto che doveva pensarci

 
www.piergm.com
 
 
Grazie anche a te aspettiamo elettricista cosa dice e vediamo se arriva a 
questa soluzione attualmente non so come sia cablato esattamente.. 

 pompa 3 alimentato in parallelo alla pompa 1.
 
Si, ma comporta il trovare l'alloggiamento ed aggiungere detto relè...
la mia soluzione (nel peggiore dei casi) richiede di aggiungere un
filo per lo scambio di t1.

 filo per lo scambio di t1.
 
Ho capito, pensavo lo volesse fare lui, quindi ho spiegato una soluzione 
"semplice", non ho detto avessi torto, solo che come dice non č capace. 
 
 

 "semplice", non ho detto avessi torto, solo che come dice non è capace.
 
mi sa che il "non capace" (= non volente) qua e' il suo elettrico, a
me è parso da subito una cosa semplice (a meno che, ovviamente, non ci
manchi qualche tassello per coNpletare il quadro).

 manchi qualche tassello per coNpletare il quadro).
 
E che proprio non so da dove cominciare di spazio ne ho alla grande visto 
che ho tutto in un locale tecnico se mi aiutate pedestramente posso farlo 
anche io devo aprire le scatole e fare foto? 

SIRCIARLY scriveva il 15/12/2016 :

Stiamo parlando di roba a 220V e acqua... io eviterei se non sei già
smaliziato con la corrente.... ma a farti uno schema da "proporre"
all'elettricista e' assolutamente fattibile.

 all'elettricista e' assolutamente fattibile.
 
Ok io sono a zero ma se mi fate uno schema magari lo propongo 
all'elettricista almeno non si inventa roba strana che sto impianto sta 
già diventando inultilmente complicato per la parte idraulica

 Grazie mille
 
ti basta un rele` ausiliario e due termostati a contatto uno sulla 
mandata della caldaia e l'altro sul ritorno della pompa 1
 
il primo attiva il rele` che aziona le pompe, ma la 2 e la tre sono 
asservite al secondo termostato sul ritorno che dara` il consenso solo 
se l'acqua di ritorno dalla zona 1 sara` calda al punto tale da 
significare che la zona e` riscaldata.
 
Naturalmente tutti i cablaggi dovranno essere fatti entro scatola stagna 
munita di pressacavi a vite per le uscite dei cavi.
 
 
[FIDOCAD ]
MC 10 10 2 0 000
MC 10 115 2 0 000
LI 10 115 175 115
LI 10 10 175 10
MC 45 20 0 0 750
MC 75 70 0 0 750
MC 115 70 0 0 750
MC 155 70 0 0 750
MC 45 70 0 0 830
MC 75 45 0 0 750
MC 115 45 0 0 750
MC 155 45 0 0 750
MC 115 20 0 0 750
MC 75 90 1 0 000
MC 75 110 3 0 000
LI 75 90 75 85
LI 75 110 75 115
LI 75 70 75 60
LI 45 20 45 10
LI 45 35 45 70
LI 45 85 45 115
MC 115 90 1 0 000
MC 115 110 3 0 000
LI 115 90 115 85
LI 115 110 115 115
MC 155 90 1 0 000
MC 155 110 3 0 000
LI 155 90 155 85
LI 155 110 155 115
LI 115 60 115 70
LI 155 60 155 70
LI 52 78 153 78
LI 75 45 75 10
LI 115 45 115 35
LI 155 45 155 40
LI 155 40 115 40
LI 115 20 115 10
TY 15 25 5 3 0 0 0 * T mandata
TY 120 25 5 3 0 0 0 * T ritorno
TY 60 50 5 3 0 0 0 * TA 1
TY 95 50 5 3 0 0 0 * TA 2
TY 135 50 5 3 0 0 0 * TA 3
TY 5 70 5 3 0 0 0 * ausiliario
TY 100 100 5 3 0 0 0 * Pompa 2
TY 60 100 5 3 0 0 0 * Pompa 1
TY 140 100 5 3 0 0 0 * Pompa 3
TY 10 80 5 3 0 0 0 * 3 scambi
 
 
 

Il 14/12/2016 15:53, SIRCIARLY ha scritto:

si può fare molto semplicemente

 si può fare molto semplicemente
 
Grazie ahahaha


Parte di quello che hai scritti è già in essere io devo solo implementare 
la parte della priorità 


 
mi pare ovvio che parte di questa soluzione sia gia' in essere, il punto 
mi pare che tu non ci abbia capito un'acca.
 
buna fortuna

 buna fortuna
 
Certo che non ho capito nulla questi omini che scrivono tutto tecnico a 
uno che ha detto chiaramente che non è pratico mi fanno ridereste 


 
Mi pare evidente che se rispondi a me tu ti riferisca a quanto da me 
scritto... almeno come cortesia, ma anche se cio` non fosse, dire che:
 
 >>> Parte di quello che hai scritti è già in essere io devo solo
 >>> implementare la parte della priorità
 
e` un po' come "schifare" la pietanza... ad un invito a pranzo, non si 
fa perche` non sta bene, in questi casi si "glissa".
 
Non e` che mi aspettassi un grazie, ma nemmeno i tuoi scarponi sulle 
gengive... al massimo un tranquillo "Ok lo faro vedere al mio elettricista".
 
Io ti ho porto una possibile soluzione semplice ed economica in modo 
completamente gratuito, tu non dovevio nemmeno commentarla, ma solo 
passarla all'installatore per sapere se fosse fattibile (o meglio se lui 
ci avesse capito qualcosa), ovvimanete ho dovuto parlare il "dialetto" 
dei tecnici, ovvero lo schema, che e` universalmente comprensibile (o 
dovrebbe esserlo) da chi si fregia di tale titolo.
 
Ad onta del tuo titolo (SIR = Baronetto) hai agito nel peggiore dei 
modi, il che mi fa pensare che tu non sia in cerca d'aiuto ma solo a 
gigionare il prossimo.
 
i miei rispetti sir
...addio sir