Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: nn mi parte la caldaietta :O

salve
La mia è una smeplice richiesta d'aiuto, augurandomi tra di voi ci sia
gente con competenze termo-idrauliche :).
in sostanza ho u appartamento in affitto che uso x motivi di studio e
la caldaietta a muro della "vaillant" che serve sia per riscaldamento
sia per acqua calda non funziona.
L'indicatore pressione è a 2 bar (il manuale dice che non deve stare
sotto 1 e consiglia di metterlo a 1 spero 2 non sia troppo ??) quello
della temperatura sta fisso a inzio scala.
la calaia si accende (cioè riesco ad accendere la fiammella) ma
l'acqua calda (tantomeno i termosifoni) no vanno... ..
che ne pensate è una situazione che vi torna familiare (la cladaia è
stata ferma durante l'estate ma prima ha sempre funzionato!) c'è
qualche manovra che dovrei provare a fare?
grazie

controlla che il circolatore gira regolarmente(vedi manuale istruzioni)
solo in caso il manuale non dice nulla chiedi ancora qua

 solo in caso il manuale non dice nulla chiedi ancora qua
il problema è ce sto manuale di uso e instalazione spiega più
l'installazione che l'uso.. sull'uso nn c'è scritto praticamente nulla
:(

partiamo da 0:
0:stacca la spina e smonta il pannelo della caldaia
1: chiudi il rubinettino di carico d'acqua(nascosto all'interno della
caldaia)
2:porti la pressione a 0 scaricando acqua dai caloriferi(rubinettini di
sfogo)
3:controlli il gonfiaggio del vaso d'espansione che deve essere 1 con una
pompa per gonfiere dotata di manometro(mentre gonfi la pressione della
caldaia deve rimanere 0 quindi lascia un rubinettino aperto con tanto di
secchi per raccogliere l'acqua)
4:finito di gonfiarlo togli la pompa e rimetti il suo tappino e chiudi i
rubinetti di sfogo
5: svita il tappo sul circolatore e con un cacciavite a taglio gira la
"vite" che vedi(se è dura con delicatezza tenta di sbloccarla)
6:rimetti il tappo e rimonta tutto
7:accendi e goditi il caldo
in questo link il circolatore:   
http://www.salmson.it/1-nxl-nyl.htm
in questo link il vaso d'espansione: 
http://www.cimmsrl.com/prodotti/er.htm
oppure  
http://www.cimmsrl.com/prodotti/cp335.htm

 in questo link il circolatore:   
http://www.salmson.it/1-nxl-nyl.htm
c'è qualcosa sotto che ha questa forma diciamo un cilindro dove
entrano e escono vari tubi, il fondo da sotto è metallico senza
plastiche.. cmq se apro dovrei trovarlo..poi sulla prima parte del
libretto queste indicazioni dovrebbero esserci.


 in questo link il circolatore:   
http://www.salmson.it/1-nxl-nyl.htm
c'è qualcosa sotto che ha questa forma diciamo un cilindro dove
entrano e escono vari tubi, il fondo da sotto è metallico senza
plastiche.. cmq se apro dovrei trovarlo..poi sulla prima parte del
libretto queste indicazioni dovrebbero esserci.
quella dovrebbe essere la valvola tre vie di controllo della
temperatura(regola la t dell'acqua dei caloriferi) o il bollitore
sanitario(si attacano 4 tubi, praticamente è un serbatoio con dentro una
serpentina nella quale passa la stessa acqua dei caloriferi e serve a
scaldare l'acqua sanitaria.

ok le tue istruzioni mi sono chiare ora il problema è provarci.
Oggi sono nell'appartamento incriminato e prima cosa il modello della
caldaia vcwi 24 - 10.
Noto che nel manuale d'installazione c'è una foto della caldaia aperta
ma il vaso di espansione non c'è nel senso che non si vede nulla di
simile e non è indicato (sono indicati tutti i componenti).
detto ciò controllo ancora e vedo che dopo che dice di portare circa a
1 bar la pressione dell'acuqa si deve procedere alla deareazione
dell'impianto e mi sembra una procedura analoga a quelal da te
suggeritami poco sopra che opera sullo scambiatore.
in sostanza dice di dare un paio di giri e allentare la valvola di
sfogo manuale sopra lo scambiatore e la vite della pompa di
circolazione.. ..dice poi che durante il funzionamento lo sfogo
dell'aria avviene automaticamente tramite la valvola di sfogo
automatico e affinche essa funzioni correttamente è necessario che un
tappo su essa sia allentato di 1 o 2 giri e deve rimanere in questa
posizione
ora provo speriamo :)

allora:
il vaso di espansione non c'è..
allora ho provato a fare quello che dice il manuale cioè deareare
l'impianto ma:
mi esce acqua!!
cioè prima di svitare la vite sulla pompa dice di allentare la vite
sullo scambiatore e da quella esce acqua se poi allento la vite esce
pure da lì
che faccio?

il vaso di espansione non c'è..
stranissimo, guerda molto bene nella caldaia e anche vicino a lei(a volte
sta fuori dalla caldaia, puo avere forme strane, ma ha sempre un tubo
collegato al bollitore della caldaia e la valvolina tipo gomma di macchina.
allora ho provato a fare quello che dice il manuale cioè deareare
l'impianto ma:
mi esce acqua!!
allora basta sfiatarli, hai gia fatto.
cioè prima di svitare la vite sulla pompa dice di allentare la vite
sullo scambiatore e da quella esce acqua se poi allento la vite esce
pure da lì
stesso discorso
che faccio?
passi alle operazioni succesive, se hai gia controllato che la pomppa non
dsia inchidata accendi e poi ne parlliamo dai risultati.

 dsia inchidata accendi e poi ne parlliamo dai risultati.
non trovo operazioni la deareazione era la penultima nella sequenza
della prima accensione.
Non dice come controllare che ci siano guasti o che, c'è qualche test
per la pompa..
:(