Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: scaldino a gas, bombole e accessori.

Salve.
Mi sono fatto montare meno di un anno fa uno scaldino a gas, con lo 
scaldabagno spendevo troppo in corrente.
Sono molto soddisfatto.
Mi sono fatto montare due bombole a gas in modo che se si consuma una 
chiudo i rubinetti e apro quelli dell'altra per non aspettare la 
sostituzione.
Ho un regolatore di pressione con manometro e poi, collegata tra il 
regolatore di pressione e il tubo del gas, credo ci sia una valvola, 
un oggetto circolare di cui non trovo la rappresentazione in rete per 
farvela vedere.
Il problema e' che ieri apro l'acqua calda e lo scaldino non si 
accende.
Non avendo tempo per controllare chiudo tutto e uso lo scaldabagno.
Dopo due giorni riapro acqua e gas dello scaldino e noto che il gas 
fuoriesce dalla valvola, dalla parte superiore dove c'e' un tappo 
svitabile e all'interno una specie di vite in plastica che non so a 
cosa serve.
Questa specie di vite e' lenta si muove su e giu' e non riesce ad 
avvitarla.
Cosa puo' essere successo?
Sempre che sia riuscito a spiegarmi.
Grazie.

Sempre che sia riuscito a spiegarmi.
Con una foto del pezzo incriminato ti spiegheresti meglio.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 
Lo so ma se la trovassi........strano perche' e' un pezzo comunissimo per 
le bombole a gas......

Lo so ma se la trovassi
Se non fai la foto, e' difficile trovarla.


 
Faccio subito.

music wrote:

Ma dove posso mettere la foto?
Qui non si puo' allegare.

 Qui non si puo' allegare.
Dai, prova qui che siamo tutti in attesa di vedere l'oggetto misterioso:
http://img131.imageshack.us/
-- 
Fabbrogiovanni 

secondo me potrebbe essere una valvola di non ritorno...
ciao.
Lo

Ma dove posso mettere la foto?
Esisitono tantissimi siti dove mettere foto
imageshack
tinypic
xs.to
flickr
sono i primi che mi vengono in mente.


Loris_ro wrote:

Penso anche io, appena riesco a fare la foto ve la faccio vedere a meno 
che qualcuno non abbia un link pronto.

 ha scritto nel messaggio 
news:ia697r$uq4$1...@speranza.aioe.org...

vai qui
http://imageshack.us/
poi clicca su "browse" e scegli la foto da caricare
poi clicchi su carica adesso e una volta fatto copi e incolli qui il link 
della foto.
il link della foto lo trovi cliccando sulla i a lato dell'immagine e come 
link scegli il link Direct:
� pi� semplice a farsi che a spiegarsi.
ciao pelmo 

 wrote:

Ecco qui:
http://yfrog.com/ev1003133bj
questa e' una panoramica della strumentazione.
http://yfrog.com/761003134cj
Qui si vede l'oggetto che dicevo, quello in verde col capuccio nero 
svitabile da cui fuoriesce il gas se apro le due valvole poste alle 
estremita' dei flessibili.
http://yfrog.com/nc1003135j
Qui, svitato il capuccio nero si vede l'interno, anche se molto 
sfuocato, e' oggetto in plastica con un taglio in mezzo che sembra non 
fissato in alcun modo visto che si muove avanti e indietro.
 

 
http://yfrog.com/ev1003133bj
Complimenti innanzitutto per il dettagliato reportage fotografico:-)
Mi sono permesso di ingrandire la parte che interessa, per poter leggere 
meglio:
http://img209.imageshack.us/img209/6575/regm.jpg
Per come la vedo io, ma sono solo il garzone dell'idraulico, abbiamo due 
riduttori di pressione.
Il primo si occupa di ridurre il grosso della pressione,  quello verde 
invece fa il lavoro fine.
Dall'immagine intera direi che chi ha fatto l'impianto ha lavorato bene ma 
non sono in grado di capire il motivo per cui, partendo da normali bombole 
di GPL, ha messo i due riduttori.
Anche per la diagnosi passo la parola.
-- 
Fabbrogiovanni

 Anche per la diagnosi passo la parola.
Da bravo garzone non riesco a trattenermi dal  tentare la diagnosi: al 
secondo riduttore si � bucata la membrana.
Quindi andr� asportato e sostituito.
Non prendere comunque iniziative, aspettiamo che torni il mio capo:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 wrote:

Aspetto aspetto, anche se penso che sia proprio da sostituire, potrei 
farlo anche da solo non mi sembra troppo difficile svitare due dadi e 
riavvitarli con un po di teflon.
La mia paura a questo punto pero' e':
e' possibile che tali aggeggi abbiamo di questi problemi?
Se apro i rubinetti succede che il gas fuoriesce da quel riduttore.
E se succede quando non sono in casa?
Se succede la notte?
L'impianto e' fuori non mi accorgerei di niente.


monta un segnalatore fughe di gas.

 L'impianto e' fuori non mi accorgerei di niente.
Hai detto che le bombole le usi in modo alternato, quindi una sola sar� 
aperta.
Il danno sar� solo finanziario, massimo se la bombola � piena.
Piuttosto, tornando indietro un passo: il tappo nero dovrebbe essere solo un 
tappo di copertura, non dovrebbe avere nessuna funzione di tenuta.
La vitona di plastica che c'� sotto � invece quella con cui si regola la 
pressione in uscita.
Avvitandola la pressione aumenta, svitandola diminuisce.
Hai provato a svitarla per vedere se la perdita scompare?
Ah, se vuoi vedere un po' dei tanti modelli, con Google Immagini inserisci 
"regolatore pressione GPL" e ne troverai parecchi che assomigliano al tuo:
-- 
Fabbrogiovanni 


Non sapevo esistessero scaldini a gas. Si riesce a fare una doccia?
Potrebbe essere una valida alternativa all'odiato boiler elettrico.

 Hai provato a svitarla per vedere se la perdita scompare?
Sembra come dire...........smollata non avvita, e di conseguenza non 
avvita, posso muoverla su e giu' liberamente, non so come 
spiegare.........


Roby Ross wrote:

Ti dico solo che da quando uso, ma per ora devo dire usavo, lo scaldino 
al posto dello scaldabagno elettrico ho dimezzato la bolletta elettrica.

 spiegare.........
Boh, senza poterci provare dal vivo meglio non azzardare ipotesi.
-- 
Fabbrogiovanni 

 
Riprovo ma come ho detto all'inizio, dopo aver tenuto chiusa la 
bombola per qualche giorno, quando l'ho riaperta ha cominciato a 
sfiatare dal punto che ho detto, non ho toccato assolutamente quella 
vite.
Piuttosto notavo che spesso il manometro a impianto fermo, cioe' 
quando non usavo l'acqua calda, anziche' stare a meta', quindi sul 
valore 2 come mi avevano detto che sarebbe dovuto stare, andava 
sovente al massimo valore per poi tornare sul 2 all'apertura 
dell'acqua calda ma risalire al valore piu' alto a impianto fermo.

 Ah ok, ehm.....no non so cosa significano :-(
Che quel dado lo dovrai svitare girando in senso contrario a quello a cui 
sviti normalmente dadi e bulloni:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 wrote:

E un'altra cosa che non sapevo :-)

 E un'altra cosa che non sapevo :-)
Ci sara' un motivo preciso per cui vanno avvitati e svitati in senso 
contrario agli altri o hanno voluto solo complicare le cose?

 ha scritto nel messaggio 
news:ia7jvm$l7j$2...@speranza.aioe.org...

Per un preciso motivo di sicurezza.
Le bombole del gas hanno il filetto contrario per evitare che hobbysti 
pasticcioni e casalinghe di Voghera possano attaccarci riduttori o altra 
roba non adatta e potenzialmente pericolosi.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Mi sa che faccio prima a sostituire il pezzo.
Tanto per curiosit�, avresti modo do contattare chi ti ha fatto l'impianto e 
chiedergli perch� ha montato a monte un riduttore per alta pressione?
-- 
Fabbrogiovanni 

 e chiedergli perch� ha montato a monte un riduttore per alta pressione?
Quando vado in negozio a comprare il riduttore da sostituire chiedo.