Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia rotta ?

Da alcuni giorni l'acqua della doccia viene calda solo per pochi minuti, poi 
diventa fredda.
La doccia é munita di miscelatore con valvola termostatica.
Dal lavello della cucina l'acqua viene calda anche quando dalla doccia non 
viene... idem per il rubinetto del lavabo in bagno ( anche se dopo diversi 
minuti).
Volevo sapere se secondo voi é un problema di caldaia o di valvola 
termostatica della doccia.
 
                                                                    saluti
 
                                                                   ghost 

 ha scritto nel messaggio 
news:47ab621f$0$36440$4faf...@reader5.news.tin.it...

intanto togliti un mezzo problema...
apri l'acqua calda dove sei sicuro che ti viene...(cucina).vai alla caldaia 
e tocca con una mano i due tubi del riscaldamento la mandata e dil ritorno 
...
generalmente sono i due tubi sotto la caldaia agli estremi (cioe' quello 
piu' a destra e quello piu' a sinistra)..se cosi' non fosse cmq..sono i due 
piu' grossi  (uno e' del gas e lo riconosci bene) due sono dell'acqua 
calda/fredda da 1/2" e quelli del riscaldamento da 3/4"  quindi piu' 
grossi..
se senti che uno dei due scalda.(generalmente sul ritorno).vuol dire che hai 
un trafilamento della valvola a tre vie...
quindi in quel caso succede che la caldai l'acqua calda la fa ..ma dato che 
la guarnizione della valvola in questione non tiene piu' bene e n on chiude 
piu' bene..l'acqua calda ti trafila nell'impianto di riscldamento
magari il lavello lo hai molto vicino alla caldaia e quindi te ne accorgi di 
meno e la doccia e' la piu' lontana
(naturalm ente sono ipotesi a distanza che sto facendo)
se non rilevi nessun tipo di problema come ti ho descritto...allora
1) la caldai a e' sporca
2) potrebbe essere una sonda temperatura
3) se ti viene l'acqua calda DAPPERTUTTO TRANNEche alla doccia ..E' il 
termostatico (o la cartuccia ) da sostituire...
di piu' . a "distanza" non so dirti... 

 di piu' . a "distanza" non so dirti...
 Effettivamente il lavandino cucina é il piu' vicino alla caldaia , la 
doccia è l'ultimo rubinetto dell'impianto (almeno credo).
Cmq io ho fatto questa prova :
Aperto il lavandino in cucina, dopo 6 sec. circa si é accesa la spia della 
caldaia per il ciclo sanitario ( con relativa accensione del bruciatore) e 
uscita di acqua calda, chiuso il rubinetto.
Aperto il rubinetto lavabo bagno e dopo anche un minuto acqua fredda e 
caldaia non si accende...aperto anche il rubinetto del bidet e dopo pochi 
secondi accensione della spia e del bruciatore ed inizio fuoriuscita acqua 
calda sia nel lavabo che nel bidet, chiusi entrambi i rubinetti.
Apertura miscelatore doccia acqua calda e spia ancora accesa e relativo 
bruciatore.
Chiudo il miscelatore e lo riapro e...acqua fredda !!!
Possibile che sia un problema di flussostato ?
Nel flussostato c'é una membrana in gomma, quasta al prelievo si gonfia e 
spinge un pistoncino e quest'ultimo aziona un microinterruttore che chiude 
un contatto nella scheda e questa provvede ad azionere il ciclo sanitario.
Guarda caso un paio di mesi fa il tecnico che mi fatto la pulizia annuale 
della caldaia mi ha sostituito 2 pezzi ( la caldaia perdeva alcune 
goccioline d'acqua dal fondo...).
Nella fattura i 2 pezzi sono : cartuccia e membrana .
Che sia la membrana del flussostato ?
Cmq domani chiamero' il tecnico ...
 
 
          saluti
 
 
            ghost

 ha scritto nel messaggio 
news:47ab71e7$0$36438$4faf...@reader5.news.tin.it...

be'..cartuccia in una caldaia   sinceramente ..non so a cosa si riferisca 
(?)  membrana e' difficile che sia del flussostato..infatti il flussostato 
funziona tramite una "ghigliottina laterale" che al passaggio dell'acqua 
gira e da un consenso di tipo "elettrico"..non ci sono ne' membrane ne 
altro...quello se non funziona piu' si sotituisce e basta..pero' la MEMBRANA 
si cambia ,per esempio ,nella valvola a 3 vie (vedi sopra) quindi potrebbe 
essere
quelal che tu descrivi sopra e' una valvola a 3 vie ..(pistoncino che spinge 
un microswitch per il consenso sanitario) ed e' la setssa che gestisce il 
riscaldamento
intanto controlal i filtri dei rubinetti che non siano sporchi (sia quelli a 
muro se ci sono ..che i filtrini al rubinetto)a volte un piccolo calo nel 
prelievo acqua fa di codesti scherzi.
per il resto..magari dimmi marca e modello...
ciao


A me succede spesso con la doccia (ma anche con i rubinetti)
L'acqua da me è molto calcarea e le incrostazioni riducono il flusso,
diminuendo il flusso diminuisce la quantità di acqua calda richiesta
alla caldaia e ad un certo punto non è più sufficiente a mantenerla
accesa.
Non ti dico poi da quando hanno introdotto le docce a risparmio di
acqua.
La soluzione (che funziona per me) è una pulizia frequente (max ogni
15 giorni) di doccia e filtrini (buchino per buchino con santa
pazienza) e la doccia torna ad essere calda.
Con il rubinetto termostatico temo che tu abbia un'ulteriore riduzione
di flusso (e7o pressione).
Al

Risolto !
Chiamato la ditta che aveva fatto la pulizia in Novembre.
Dopo aver spiegato al titolare della ditta il problema mi ha inviato 
un'altro tecnico ( quello delle emergenze...).
Il tecnico ha smontato l'otturatore del by-pass sanitario ( quello a molla 
nel 3 vie), la quarnizione o-ring era schiacciata e non teneva più.
Chiaramente era successo a Novembre quando é intervenuto il suo collega...
Ebbene la guarnizione non l'aveva dietro...ma un nuovo kit si !
Sostituito il kit tutto risolto.
Che dire mi fatto pagare "solo" il kit alla modica cifra di 20 
euro....ovviamente senza ricevuta :-((
Da solito autolesionista ho cercato il pezzo che mi ha sostituito sul 
listino on-line di un rivenditore....costa 7,80 euro ( probabilmente + IVA 
non é specificato), quindi il furbetto si é fatto pagare anche il lavoro (10 
minuti).
Essendo un problema che mi aveva creato il collega nell'intervento 
precedente si sono comportati veramente da farabutti, ma io ero talmente 
contento di aver risolto in poco tempo ( chiamati alle 9 intervento alle 12) 
e di non dover cambiare la caldaia che ho pagato senza lamentarmi.
Col senno di poi mi girano parecchio...non per i 20 euro ( che comunque ci 
potevo mangiare una pizza), ma per la scorrettezza.
 
 
                 Saluti
 
 
                     ghost