Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Autoclave che attacca e stacca continuamente

Ciao, il mio autcloave di casa (di quelli con la palla rossa) da qualche 
tempo quando si aprono i rubinetti accende e spegne il motorino 
rapidamente senza fermarsi mai fino a quando non si chiude il rubinetto 
stesso.
Sicuramente se chiamassi un idraulico mi direbbe di cambiare la "palla" 
( e saremmo a 3 in due anni!!!). Possibile che mi sia sufficiente 
aumentare la pressione della camera d'aria all'interno della palla?
Altre soluzioni da suggerire? grazie.

 Altre soluzioni da suggerire?
se l'autoclave ha una capacità di 100 litri abbiamo un certo tipo di
intervento, se la sua capacità diminuisce,   per poter garantire la
pressione deve attaccarsi sempre più spesso fino ad un servizio  in
continuo.
alla autoclave chiediamo di erogare acqua ad una certa pressione con
una escursione che va da un minimo ad un massimo.
tutte le volte  che la porti in quel settore il motore si deve
attaccare.
poi,  per farsi pagare il disturbo, possono raccontarti anche che il
signore è morto dal freddo, dipende da chi trovi e da chi trovano ciao
thomas

 ha scritto nel messaggio 
news:ojihg.10643$O76....@tornado.fastwebnet.it...

Per caricare d'aria il vaso d'espansione occorre un gonfiagomme o una pompa 
con attacco per valvola da macchina. La pressione dell'impianto dovrebbe 
essere possibilmente a zero. Lo devi gonfiare alla pressione di partenza 
della pompa. Se gonfiando vedi che non sale di pressione č rotta la camera 
d'aria interna e quindi o la cambi, se č possibile, o cambi la "palla" 
intera. A mia esperienza si rompono piů facilmente se non sono gonfiati a 
dovere ma non č una questione di marca.
-- 
       Antonio Pellati
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
 

 della pompa.
Non credo.... sentivo qualche tempo fa da un grossista di materiale 
idraulico che parlavano proprio di vasi d'espansione x pompe e c'era un tale 
che doveva essere qualcuno della Grunfos che diceva che non vanno alla 
stessa pressione dell'impianto (a suo dire tipico errore degli idraulici) ma 
non ricordo se un pò meno o un pò di più, forse in percentuale... non 
ricordo bene. Comunque al 99% ricordo che non era la stessa pressione.
Ad ogni modo se la pompa attacca e stacca troppo di frequente vuol dire che 
il "bombolotto" è o scarico o rovinato, il suo compito è proprio quello di 
mantenere la pressione costante e limitare l'intervento della pompa che a 
lungo andare non è che goda!
Saluti,
Enrico. 

 .... Comunque al 99% ricordo che non era la stessa pressione.
un 15% piu' basso della pressione di attacco pompa
ciao, Piero


qual'č la pressione di attacco pompa? quella che innesca il pressostato?
Inviato da X-Privat.Org - Registrazione gratuita 
http://www.x-privat.org/join.php

 stesso.
Tanto per essere più preciso, con l'espressione attacca e stacca di 
continuo intendo dire che dopo aver aperto il tubinetto (e mantenendolo 
aperto) il motorino resta attaccato un secondo, stacca per un secondo, 
riattacca per un secondo, stacca per un secondo ecc ecc.... Ovviamente 
prima non faceva così.

Al.Top ha scritto:

abbiamo lo stesso problema ma con due autoclave diverse
se ti leggi i messaggi di qualche giuorno fà trovi un pò di info 
interessanti tra cui un articolo di Paulhass, il titolo è pozzo e 
abbassamento di tensione

 qual'č la pressione di attacco pompa? quella che innesca il pressostato?
quella piu' bassa della taratura del pressostato (inserzione, quando la
membrana del pressostato si rilascia, chiude i contatti elettrici e la pompa
puo' partire)
ciao, Piero

> Altre soluzioni da suggerire? grazie.
Risolvi il problema alla radice spendi due soldi e cambia sistema.
Polmone d'acciaio, con alimentatore d'aria.
Mia mamma, usa questo sistema da 25 anni .
Unico guasto i  premistoppa della pompa.
piero 

A

 A
 
Membrana del vasi di espansione rotta oppure semplicemente sgonfia.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 

 Membrana del vasi di espansione rotta oppure semplicemente sgonfia.
 
 
Dopo 12 anni chissà come sarà finita... comunque sia, io rilancio con 
la valvola di non ritorno guasta, oppure con una grossa perdita 
nell'impianto. Poi sarebbe anche utile sapere, ogni "quanto" attacca.
 
Giovanni

il mio autoclave è senza cameradaria però ogni mese circa finisce l aria e attacca e stacca di continuo

 attacca e stacca di continuo
 
c'è una perdita, forse la valvolina?

 
 
 
E' normale, l'aria si scioglie nell'acqua e va reintegrata continuamente.
La pompa è lì accanto al serbatoio o è sommersa?
C'è l'alimentatore d'aria? E' un bussolotto attaccato di lato al
serbatoio con un tubo flessibile che va all'aspirazione della pompa.
Se non c'è va messo.
Se c'è va riparato.

 attacca e stacca di continuo
 
scusa non avvevo capito che il serbatoio era senza membrana
controlla che l'impianto sia a regola d'arte
 
http://www.fornid.com/serbatoi-autoclave-zincati-a-caldo/1760-alimentatore-d-aria-per-autoclavi.html