Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarico lavandino taverna, come sostituirlo con pompa o simili?

Avrei bisogno dell'aiuto di qualche esperto idraulica domestica per 
risolvere un problema, per me importante
L'ambiente e' una cucina sotto il livello stradale
Il lavello finora scaricava su fossa che non e' piu' possibile usare
Vorrei trovare un'alternativa per scaricare il lavello usato per laare 
piatti pentole et affini
A livello stradale, a poca distanza dal lavello incriminato, avrei un 
pozzetto disponibile per lo sversamento dell'acqua raccolta dal lavello
Quindi pensavo di utilizzare una di quelle pompe tipo Sanitrit o anche 
piu' semplici visto che devo solamente sollevare di circa 1 mt, da 
scarico lavello a livello stradale
Sotto al lavello cosa mettereste?
La pompa diretta oppure una vasca per avere un minimo di raccolta ed 
avviare la pompa solo a vasca piena?
Oltre alla pompa serve quadro elettrico?
Basta interrutore magnetotermico o serve pure un differenziale?
Inzomma, cosa potrebbe essermi utile sapere per realizzare un impianto 
di questo tipo?
(attansion, non e' detto lo faccia io, ma vorrei capire con la maggior 
precisione possibile come andrebbe fatto)
Ciao e grazie
RobertoA
 
 
 

 Sotto al lavello cosa mettereste?
 
Se fossi abbastanza ricco io ci metterei questa:
http://www.fornid.com/pozzetti-di-scarico/79-minibox-doc-3-lowara-033-hp-pozzetto-scarico-acque-chiare-grige.html
 
 
Collego il tubo che entra, sistemo il tubo che esce, infilo la spina e 
mi dimentico di averla.
 
Dato però che ricco non sono mi limiterei a copiare l'idea.
Un serbatoio qualsiasi, grande a sufficienza da stare sotto al lavello, 
una pompa sommergibile da spender poco, possibilmente con interruttore 
magnetico così non ho il galleggiante che si intorciglia, infilo la 
spina e funziona ugualmente.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Si una roba di questo tipo intendevo
 

 Si una roba di questo tipo intendevo
 
Per l'altra domanda: la spina della pompa è a norma.
Se anche la presa a muro che hai nei paraggi è a norma basta infilare 
la spina e siamo a posto.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Concordo.
però prevederei un sistema di "gaudia idraulica" contro la risalita di cattivi odori dalla vasca.
Non è detto che la pompa tenga sempre perfettamente vuota la vasca, anzi potrebbe rimanere per un pò di tempo del materiale, prima che la stessa si azioni, e secondo me puzzerebbe.

 materiale, prima che la stessa si azioni, e secondo me puzzerebbe.
 
Abbiamo tutto, basta chiedere:-)
https://www.packservices.it/content/images/thumbs/0177125_bidoni-e-fusti-in-plastica_630.png
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

Che cosa è una "gaudia idraulica"?  Non basta un sifone?
 
 
-- 

 --
 
Mannaggia ai dislessici!
Sto commettendo errori incredin+bili di ortografia..
 
I beg your pardon. Mi scuso.
"Guardia idraulica" e "sifone" sono la stessa cosa.
Secondo me è importante, la roba scaricata dai lavelli puzza terribilmente, dopo un pò...


Una cosa non mi e' chiara
Quando dal lavello si scarica acqua va a finire nel pozzetto, che ad un 
certo momento attiva il motore e spara fuori il contenuto del pozzetto 
stesso
Supponiamo di usare tubo da 50mm da fuori pozzetto al punto di 
sversamento (che sara' quello che sara'), e di fare 2 metri di 
sollevamento, quando la pompa smette di funzionare, tutto il contenuto 
del tubo (diam 40mm x 2 mt) torna giu' nel pozzetto?
Potrebbe innescarsi un effetto tira-molla senza fine
O c'e una valvola di non ritorno sulla mandata del pozzetto e quindi il 
tubo da 50 resta sempre pieno?
 


Nei prodotti linkati c'è una valvola di non-ritorno sulla mandata.
E' presente anche nelle pompe sommerse della LIdl, io però le ho sempre tolte perchè tolgono portata.
Però in questo caso è indispensabile.

 da 50 resta sempre pieno?
 
La valvola di non ritorno è un optional, sta a te decidere se serve e 
se metterla.
Se però non è strettamente indispensabile a causa di un tubo lungo io 
non la metterei, lo scarico di un lavello contiene sempre qualcosa di 
solido.
Passa un giorno, passa l'altro e la valvola si intasa.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Vero, però nei link messi da te si parla di "particelle con diametro massimo di 10 mm".
Passano anche dalla valvola...

ah...da me la guardia idraulica č il tipo del consorzio di
 bonifica che sorveglia i canali
 
 
-- 


:')
 
Diciamo che come termine è desueto, ma esiste:
 
http://www.valsir.it/impianti-scarico/sifoni-pilette/
 
 
come puoi vedere, in questa pubblicità di un sifone per doccia, viene evidenziato come si creino due "guardie idrauliche".


Magari ne han messo due perchè sono Statali?!

Magari ne han messo due perchè sono Statali?!
 
casomai avrebbero fatto due appaltati
 
e7


Ho già fatto l'esperienza (indovina dove :)?)
Se il lavello da cui si scarica è un lavello di cucina quello che può
succedere è che si formino blocchi semisolidi, neri derivanti dalla
somma del grasso di cucina con altre nefandezze (tra cui il detersivo in
polvere sembra giocare un ruolo primario...) questi blocchi hanno la
capacità di distruggerti una pompa ogni sei mesi...
Alla fine ho interposto un degrassatore, una cosa come questo:
https://www.bricoman.it/media/foto_articoli/2015/11/10036876_HR_PRO_V01_2015_11_16_131738_original.JPG
.
 
Ho approfittato di un sottoscala e ho fatto un accesso per l'eventuale
vuotatura quando viene l'autospurgo.
 
Da quando ho fatto questo zero problemi.
 
Paolo

 di 10 mm". Passano anche dalla valvola...
 
Per passare passano.
Ma come è fatta una valvola di ritegno?
Una paletta che si apre solo nel verso di uscita?
Un dischetto che si solleva quando arriva la spinta e ricade in una 
sede a chiudere quando cessa la spinta?
Una sfera  che si solleva e poi ricade in una sede?
 
Un po' alla volta qualche filamento sporco si impantana nella sede, uno 
oggi, uno domani, e sucede ch ela valvola di ritegno smette di 
ritegnare:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Questa e' mezza buona