Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il salvavita del vicino che fa saltare in cascata  quello di 5 appartamenti.

 
Il condominio in cui abito ha una pianta a forma di L.
In ciascuno dei due rami c'e' una conciglia in cui sono collocati 5 contattori /salvavita per alimentare i vari appartamenti.
 
Ieri e' successo che in un appartamento del "lato A" ci fossero dei problemi elettrici che facessero saltare il salvavita .... ma... saltando lui saltavano anche due altri salvavita del Lato A  e dai 2 ai tre salvavita del lato B.
 
Lo stacco/riattacco e' stato provato almeno una decina di volte quindi il puro caso e' escluso.
 
Ho avuto l'onere/onore di chiamare l'elettricista  per spiegare questa situazione che per lui e' impossibile  salvo poi toccare con mano il problema.
 
Credo siano state isolate  due piantane per l'illuminazione e il sistema e' tornato stabile.
 
Qualcuno mi puo' gentilmente spiegare come puo' accadere un fatto simile  quando io, fino ad ora, ho sempre pensato al salvavita come un oggetto che tutelasse solo la rete interna?
 
Massimo


Magari l'impianto di terra e' fatto con il c..o

 Massimo
 
Problemi con terra! 
 
 

 ha scritto:

Terra che non funziona.
Oppure basta sostituire i tuoi differenziali con i nuovi di tipo "A", 
meno sensibili ai disturbi indotti vicino al tuo quadro da quella 
perturbazione elettrica. 
 
Ovviamente, si tratta di un'ipotesi alla cieca.
 
 
 
 
 
 
 

Massimo
 
 
avete l'impianto di terra?

Si abbiamo l'impianto a terra e  (a uno che ne sa pochissimo come me) sembrerebbe ben fatto. Tutti gli appartamenti sono conessi ad un unica sbarra in rame e quest'ultima messa a terra con un cavo di dimensione maggiore..
 
Cosa ci sia dietro a questa forma apparentemente non te lo so dire.....
 
Però al netto di tutto non mi è chiaro come intervenga la terra. Al differenziale non sono attaccati solo la fase ed il neutro?

 In ciascuno dei due rami c'e' una conciglia in cui sono collocati 5 contattori /salvavita per alimentare i vari appartamenti.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

Ecco, sul "fai-da-te" non ci siamo fatti mancare nulla...  Si racconta che l'elettricista/idraulico/antennista che ha ristrutturato la casa nel 92 cercasse la fase pizzicando i cavi con le dita inumidite. Il metodo è efficace  ma bisogna avere riflessi molto rapidi...

  in modalità fai da te.
 
Stavo per scriverlo io... a volte basta avere neutri in comune non
sezionati correttamente.


Molti anni fa ho avuto esperienze simili anche se all'epoca non si 
installavano ancora i differenziali.
Ad esempio ho trovato qualche deviazione che veniva definita "a scoppio" 
in pratica, per chi non conoscesse la definizione, per risparmiare filo 
o perché era impossibile passare molti altri conduttori, sui due mosetti 
esterni dei deviatori si collegavano i due fili di linea e sui due 
centrali venivano collegati i due fili della lampada. In caso di corto 
circuito sul portalampada avveniva che una parte dell'impianto non 
funzionava ma un'altra parte riceveva una tensione di ritorno 
sufficiente ad accendere le lampade a mezza luce (comunque a tensione 
molto più bassa di quella nominale).
Questo accadeva ad esempio su un impianto sezionato per piani: un guasto 
al primo piano faceva scattare il magneto-termico del piano ma accendeva 
a luce fiocca alcune lampade al piano terra.
Oggi con i differeziali è probabile che una siffatta deviazione produca 
proprio il risultato indicato e ... visto il "fai-da-te" non credo sia 
da escludere come ipotesi.
From

 a luce fiocca alcune lampade al piano terra.
 
'mortacci...
 
 
 
sandro