Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Messa a terra e MT caldaia

Esiste qualche valido motivo per cui non si dovrebbe collegare la terra alla 
caldaia? Lo chiedo perch�, bench� nella cassetta appena sotto la caldaia sia 
presente il filo di terra, l'idraulico si � ben guardato dal collegarlo alla 
caldaia!!
Mi ricordo di un periodo in cui ad ogni temporale corrispondeva la 
bruciatura della scheda della caldaia, il fatto di avere o no la terra pu� 
portare conseguenze?
Vorrei istallare anche un MT dedicato alla sola caldaia. Sul libretto c'� 
scritto di proteggere la caldaia con fusibile da 3 A, quindi vorrei 
utilizzare un MT 2P da 3 A, � corretto? Il timer della caldaia conviene 
collegarlo a questo MT o mi conviene utilizzare un'altra linea??
Grazie.
--
Frasnt 

 collegarlo a questo MT o mi conviene utilizzare un'altra linea??
Passo, non capisco la domanda.
ps. di solito in elettrotecnica MT sta per media tensione, non l'ho mai 
sentito usare per magnetotermico, anche se si capisce, forse la moda tipo 
sms ha colpito anche qua? :-)

 Grazie.
Le masse metalliche vanno sempre collegate a terra e realizzano quindi 
l'equipotenziale.
Il problema, con l'idraulica, ï¿œ di non fare piï¿œ connessioni a terra che 
realizzerebbero loop di correnti/correnti di fuga con fenomeni di 
elettrolisi e perforazione dei tubi.
Non ï¿œ materia da improvvisare, quello che va bene per un anno non ï¿œ 
detto che vada bene nell'arco di dieci anni, per i fenomeni 
soprascritti.
Bama


vero anche questo,
ma in soldoni, tu la collegheresti a terra la caldaia o no?
ciao.

 portare conseguenze?
Se ti salta coi temporali io ci metterei varistori e/o scaricatori,
oltre a magnetotermico e fusibili. Googla "protezione da
sovratensioni".

 sms ha colpito anche qua? :-)
hai ragione :-) in questo caso per� penso sia chiaro il riferimento al 
megnetotermico
--
Frasnt 

 Bama
Mi riferisco al collegamento a terra della caldaia tramite la morsettiera 
dove sono collegati anche neutro, fase e termostato. I tubi di gas e acqua, 
al momento, non sono collegati alla terra.
--
Frasnt 


Se sei pi� comodo lo metterei pure sotto l'interrutore della caldaia, sempre 
che mantenga le programmazioni quando tu la spegni.
Di solito comunque i termostati negli appartamenti sono alimentati dalle 
linee dell'appartamento.
ciao.

 ciao.
Si, io la collegherei, se vi ï¿œ il morsetto e le istruzioni lo 
suggeriscono; non sono certo che detto collegamento corrisponda poi 
alla massa della caldaia.
Attenzione perchï¿œ molte caldaie necessitano di rispettare la fase ed il 
neutro in quanto un circuito AT vuole misurare la ionizzazione dei gas 
in uscita, pena il blocco.
In effetti i miei termo, che hanno le tubazioni in polietileno VISBO 
non sono collegati a terra, al contrario dei sanitari che pure usano lo 
stesso tipo di tubo.

 I tubi di gas e acqua, al momento, non sono collegati alla terra.
Normalmente non � necessario il collegamento in quel punto (i collegamenti 
equipotenziali principali -se necessari- vanno realizzati ad inizio 
impianto, mentre quelli supplementari -se necessari- prima dei bagni con 
vasca o doccia) o proprio non occorre (tubazioni in materiale plastico o 
multistrato).
Anche perch� per i collegamenti equipotenziali occorrebbe che in quel punto 
arrivasse un conduttore di protezione con sezione minima 6 mmq. Difficile...
--
Giorgio 

 utilizzare un'altra linea??
Indifferente. Come ti � pi� comodo. Unica eventuale nota negativa � che se 
dovessi tenere non alimentata per molto tempo si potrebbe scaricare la 
batteria tampone del timer (o esaurire la riserva di carica se meccanica/ a 
condensatore)
--
Giorgio 

 a condensatore)
Grazie!!!
--
Frasnt 

 danni maggiori alla caldaia?
Niente ma e niente se... la terra nella morsettiera della caldaia VA 
COLLEGATA!
  :)
--
Giorgio

 sentito usare per magnetotermico,
Mai sentito? ... e MTD per magnetotermico differenziale.
--
Giorgio


neanche.
E allora?
Ho detto di solito, comunque mi cospargo il capo di cenere se scopro che � 
di uso comune.
Ma perch� non mi quoti se dico delle cose giuste e mi riprendi se dico 
imprecisioni?
ciao.