Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: rifare impianto di riscaldamento

Vorrei rifare l'impianto di riscaldamento nella zona notte.
Parliamo di un corridoio centrale con alla destra 2 camere e alla 
sinistra una camera piu' bagno e ripostiglio. In totale saranno sui 100 
metri quadri al primo piano. La caldaia si trova al piano terra, sotto a 
una delle camere.
I termosifoni sono collegati ad anello.
Cosi' per capirci
https://t.ly/crkqU
 
Non so se e' per questo o perche' i tubi sono annegati nel cemento senza 
isolamento ma faccio una gran fatica ad alzare la temperatura in camera.
Pensavo dunque di posare nuovamente i tubi, esternamente per non 
sventrare i muri (e anche perche' non so se tra 20 anni abitero' ancora 
li') e fare i collegamenti tramite un collettore in corridoio.
I miei dubbi sono:
- i tubi meglio farli passare in alto vicino al soffitto o in basso 
vicino al pavimento?
- meglio coibentarli con una guaina?
- plastica o metallo (rame?)?
- quanto chiederebbe spannometricamente un idraulico per lavoro piu' 
materiali?

 Vorrei rifare l'impianto di riscaldamento nella zona notte.
 
non cambieresti di molto la situazione, salvo non spendere 5k euro di 
idraulico
 
invece
 
quello che puoi fare,
 
compatibilmente con gli spazi a disposizione è cambiare i radiatori 
nella zona notte cioè mettendone di più grandi e/o alti (quel 3 colonne 
che appare in foto è davvero misero salvo che non sia il primo di almeno 
12 elementi, allora meglio sostituirlo con uno a 4 o 6 colonne oppure 
agire lasciandolo della stessa profondità ma mettendone uno alto almeno 
il doppio)
 
bilanciare meglio l’impianto
 
aumentare la temperatura di mandata ed agire sulle testine termostatiche 
dei locali della zona giornpo
 
 
 

 dei locali della zona giornpo
 
 
Grazie dei consigli, in realta' i miei termosifoni sono uguali a questo, 
anche come dimensioni
https://t.ly/3acX
 
 
per di piu' sono incassati in un vano sotto la finestra, come andava di 
moda negli anni 70.
Non dovrebbe comunque essere un problemone allungare i tubi che escono 
dal muro e montare un nuovo termosifone di lato, magari coprendo il vano 
con materiale isolante.
Ma sei sicuro che sia un problema di termosifoni e non di tubi (che sono 
in rame e non isolati)? Purtroppo con la configurazione ad anello mi 
ritrovo il primo termosifone caldo e l'ultimo tiepido. Ci posso tenere 
sopra le mani anche dopo 2 ore che la caldaia e' accesa.
Beninteso, io sarei piu' contento di cambiare i termosifoni che i tubi 
ma mi pare troppo facile :-)
Che sia da sentire un termotecnico che mi faccia una valutazione mirata 
alla mia situazione?

 rame e non isolati)?
 
Se non sono isolati, saranno loro a fare da termosifoni e scaldare
l'ambiente.
Certo che poi per il termosifone vero resterà poca acqua calda, ma la 
stanza si scalda lo stesso.

 alla mia situazione?
 
no un domani semmai quando ristrutturerai tutto
 
ora ti servirebbe un idraulico vecchia scuola, ma per il momento bastano 
fare un po' di prove con i consigli che prendi qui

 stanza si scalda lo stesso.
 
Questo e' vero ma ad esempio, se ho stanze che non uso, anche se chiudo 
il termosifone, ho uno spreco di calore dai tubi. Inoltre le camere 
hanno il parquet, che isola, e quindi il tubo che scorre sotto scalda il 
solaio ma il calore non si diffonde nella stanza.

 bilanciamento e forse anche di pompa
 
Purtroppo sono gia' spenti quelli della zona giorno perche' uso la stufa 
a legna.
Forse potrei misurare la temperatura di mandata e ritorno quando sono in 
funzione di notte... ma da' indicazioni utili?

 solaio ma il calore non si diffonde nella stanza.
 
 
non hai spreco di calore dai tubi
 
è una cazzata
 
semmai hai il calore che dalla parte calda va verso quella fredda

 funzione di notte... ma da' indicazioni utili?
 
da caldaia dovresti saperlo già, senza misurare nulla


 
Questo sistema viene solitamente utilizzato negli impianti di piccole 
dimensioni, poiché la stessa acqua deve passare attraverso ogni 
radiatore si raffredda in modo che l'ultimo radiatore raggiunga l'acqua 
con una temperatura inferiore rispetto all'ingresso del primo radiatore.

 con una temperatura inferiore rispetto all'ingresso del primo radiatore.
 
ok, io pensavo che monotubo ed anello fosse la stessa cosa, ma ti 
confermo che ho il monotubo


In realta' ho un solo un indicatore di temperatura nella caldaia, 
presumo sia la mandata.
Pero' e' rotto :-)
Vabbe', non e' un problema, un termometro riesco a procurarmelo.
Vorrei pero' capire se esistono dei parametri che possono dare 
indicazioni sulla salute dell'impianto.
Quanto dovrebbe essere la temperatura di mandata? E di ritorno?
Puo' essere utile misurare queste temperature con tutti i termosifoni 
chiusi in modo da vedere solo la dispersione nei tubi?