Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttori collegati a prese corrente

Rifacendo la cucina nuova vorrei mettere degli interruttori collegati 
alle prese della corrente nascoste, uno per ogni elettrodomestico più o 
meno incassato:
frigo;
forno;
microonde;
cappa;
fornello;
lavastoviglie;
depuratore.
Posso omettere qualcosa o servono tutti (frigo e lavastoviglie mi servono)?


mancano gli interruttori dei piccoli elettrodomestici, delle plafoniere 
sottopensili, del piano cottura e del grattaformaggio.
 
 
 
 
 
-- 
Per un giacobinismo in salsa padana


devi dotare di interruttore onnipolare, le prese  che sono in posizione 
non accessibile ed es. quella dietro al frigo.
 
Tutte e altre, cioe' quelle direttamente accessibili, possono essere 
installate prive del comando funzionale (interruttore onnipolare), con 
l'unico accorgimento, che non puoi alimentarne piu' di due o tre con la 
stessa derivazione... (vado devo controllare).
 
bye


 
forse e' un doppio post.... eventualmente mi scuserete .... :0)
 
con l'entra esci solo *due* scatole.
 
d ogni modo leggi bene e fai leggere al tuo installatore.
 
http://impiantisg.it/fotonormative/26_docu.pdf
 
 
bye
 

 ha scritto:

Del televisore, impianto hifi, pc tablet.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 ha scritto:

La CEI 64 prevede gli interruttori bipolari per tutte le prese non 
raggiungibili in cucina: forno, frigo, allevamento di alg... ehm, 
depuratore, ecc. Io li ho messi anche nella presa visibile, per togliere 
tensione al microonde senza staccare la spina. Ma forse aveva più senso un 
MTD. Male non fanno, ma non esagerare.
 

 depuratore,
 
Il depuratore non deve essere mai spento proprio per evitare che diventi 
un allevamento di alghe.
Poi il sottolavello non è proprio irraggiungibile.
Per cappa e fornello che mi dici?
 

Dopo aver strapazzato l'unico neurone rimasto, Ragnarok il 24/10/2015 ha pensato bene di 
dire:

A mio avviso, e vado controcorrente, a casa mia non ho messo nessun interruttore sugli 
elettrodomestici difficilmente accessibili della cucina in quanto non hanno nessuna 
funzionalità pratica. Ogni apparecchiatura ha il suo interruttore di accensione e quindi 
non vedo perchè dovrei metterne uno aggiuntivo. In caso di guasto all'apparecchio lo 
lascio spento e se guasto provvedo a estrarlo dalla sua sede e a ripararlo. Inserire poi 
un interruttore sul frigo è pura follia in quanto di sicuro, prima o poi qualcuno lo 
spegnerà e ci si accorgera dello spegnimento quando tutto sarà scongelato....
L'unico interruttore che può avere senso, forse,  è quello che alimenta  la cappa 
aspirante che evita di dover agire su quello a bordo, in genere fragilino.
 
-- 
Franco

 dello spegnimento quando tutto sarà scongelato....
 
Posso assicurarti che in casa mia dove in cucina tutte le prese non 
accessibili e sono tante, hanno il proprio interruttore bipolare, non e` 
mai successo che accadesse una cosa dle genere, mentre tutto cio` e` 
accaduto in garage, dove c'e` il cngelatore, perche il muratore aveva 
temporaneamente staccato la spina per alimentare il frullino (flex) 
dimenticando poi di reinserirla.
 
Tutt'al piu` puoi togliere la placca di copertura, mettere una 
striscetta di nastro isolante, per bloccare in modo soft l'interruttore 
e rimettere poi la placca, aiutera` a ricordare la funzione di quel 
dispositivo.
 
In quanto poi ad un tuo tempestivo intervento riparatore, potresti anche 
aver "lasciato" questa valle di lacrime, al momento del manifestarsi del 
guasto.
 
sonni tranquilli ... :-)
 
 
P.S. sai cosa successe ad un amico che aveva l'impianto della cucina 
realizzato con questi buoni criteri, nonostante non fosse allora 
obbligatorio?
Venne il tecnico della lavastoviglie... la riparo`, ma nel rimetterla a 
posto, la spinse cosi` indietro e con tale forza da forzare la presa 
nella parete, con la relativa spina inserita, provocando la rottura 
dell'isolante ed un guasto a terra direttamente nella presa.
 
Puoi immaginare lo sconcerto della suocera per il conseguente black-out 
generale della linea prese... la povera donna telefono` allarmata e 
ricevette la consegna di staccare tutti gli interruttori della scatola 
sopra il piano cucina... e di lasciare staccato quello che avrebbe fatto 
saltare di nuovo il differenziale.
 
Questa storia ti fa capire che le Norme anche se ci sembrano esagerate 
e` perche devono difendere anche il debole o il non edotto... con tali 
accorgimenti anche una suocera, puo` districarsi e risolvere un 
disservizio elettrico.
 
bye
 

 differenziale.
 
scusate mi era rimasto nella tastiera
 
sorry

 differenziale.
Da elettricista, ho percorso una via leggermente diversa: invece che mettere tanti 
interruttori bipolari di scarsa utilità, ho suddiviso maggiormante le linee cucina con l' 
utilizzo di magnetotermici differenziali 2 moduli, uno per ogni utilizzatore "importante" 
quindi frigo, forno, lavastoviglie, prese servizio sopra piano. E ti posso garantire che 
sono in una botte di ferro.
Potrai obbiettare che è uno spreco, forse si ma se parliamo di sicurezza, non sono soldi 
mal spesi.
Ah dimenticavo che su quello per il frigo, accessoriabile, è presente un contatto di 
segnalazione guasto/ apertura chiusura che mi indica tramite cicalino se l'interruttore è 
scattato o aperto.
Saluti
 
-- 
Franco

 cicalino se l'interruttore è scattato o aperto.
 
Le norme devono prendere in considerazione tutte le tipologie di frigo 
non solo quelle "strafilomene", forse questa disposizione sara `superata 
quando la rete DLNA sara` obbligatoria per tutti gli elettrodomestici ed 
il dispositivo di sicurezza sarta` interno all'elettrodomestico.
 
bye :-)
 

 il differenziale non ti permette di chiudere il circuito?
 
Che non è poco. 
 
A me è andato in perdita, apparentemente, forno (1) facendo intervenire 
il differenziale. Non è che alle 19 di sabato ti puoi mettere a smontare 
la cucina mentre aspetti ospiti... 
 
Oppure, altro episodio: carico la lavastoviglie (nuova, pochi cicli di 
lavaggio fatti), do il via al programma... e dopo pochi minuti 
interviene la protezione antiallagamento (2). Ho scoperto che la 
protezione antiallagamento è (giustamente) a monte dell'interruttore di 
accensione della lavastoviglie: scatta l'allarme ed entra in funzione 
una pompa che cerca di mantenere vuoto il fondo. Anche chiudendo 
l'acqua, però, non è che si disattiva perchè finche il sensore è umido 
continua a mantenere in funzione la pompa (e ci mette qualche giorno ad 
asciugarsi...)
L'unica è scollegare la lavastoviglie.
 
In entrambi i casi sono stato contento di aver messo un quadro con un 
bipolare per ogni presa ;-)
 
(1) in realtà, guasto perfido, non era il forno ad andare in perdita, ma 
la condensa che si formava cucinando e che scivolava dietro il piano 
cottura, lungo le piastrelle fino alla presa/spina del forno
 
(2)idem, non c'era nessun guasto, ma ingegnerizzazione bastarda, un 
"tappo" sul fianco della lavastoviglie che tende a svitarsi quando si fa 
scorrere il carrello carico di stoviglie...
 
Ciao,
AleX