Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema elettrico

Salve gente :) ho un problema elettrico ,  ho installato un condizionatore
a casa di mia nonna (per evitargli problemi con il caldo) e non c'è nessun
problema tranne per un solo piccolo motivo , lo spunto di corrente , che
come si sà si nota con un lieve abbassamento della luce (un momento solo) ,
solo che (non ridete) mia nonna si spaventa tantissimo quando si abbassa la
luce per un momento , come posso fare  ? ho provato a mettere delle luci a
basso consumo che risentono di meno dell'abbassamento di corrente , ma la
luce dei neon non piace :) uff  come posso fare ? 
Grazie a tutti

 gridava:

La soluzione è costosa, ma c'è: modulo soft-start per il
condizionatore.
Si usano normalmente per macchine con motori enormi. Quelli di qualità
ti avviano motori da decine di kW *senza spunto*.
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio
news:uk90c0lbe7g6th0r7...@4ax.com...
il problema riguarda tutta casa o solo le luci di una stanza?


Lo spunto di corrente si può limitare inserendo in serie alla linea 220V un
NTC come questi qui.
http://www.rtie.com/ntc/sgspec.htm
per esempio i modelli SG26 o SG32.
Sono dei dischetti che hanno la simpatica caratteristica di presentare a
temperatura ambiente una certa resistenza (da alcuni ohm ad alcune decine di
ohm) che limita la corrente di spunto. Con il riscaldamento dovuto al
passaggio di corrente la resistenza si riduce a meno di 0.05 ohm: QUASI come
se non ci fossero.
A regime lo NTC scalda  e si porta ad una temperatura  (100 - 120 °C) di
equilibrio con l'ambiente.
Il consumo aggiuntivo a regime è inferiore a 2W supponendo una corrente di
6A  tipica per un 12.000 BTU.
Avvertenze per il montaggio:
1) Vanno montati in un posto dove l'elevata temperatura non possa far danni.
In un condizionatore split lo monterei in prossimità del compressore, in
serie all'alimentazione del motore, tanto lì lo spazio non manca.
2)Vanno montati con i reofori lunghi. Il reoforo serve per permettere il
gradiente di temperatura tra il dischetto e la morsettiera in cui è
attestato.
3)Gli NTC "funzionano" ad alta temperatura, quindi non sognatevi di montarvi
sopra un dissipatore. Otterreste solo in incremento della potenza dissipata,
ma non una riduzione della temperatura.
4)Non si possono collegare in  parallelo, tutt'al più in serie.
Non è facilissimo trovarli, specie di caratteristiche adatte.
Le caratteristiche adatte all'applicazione presumibilmente sono:
Resistenza a 25°C:      5-6 ohm
Resistenza a regime:     meno di 0,06 ohm
Corrente massima:       maggiore di 8A
Si possono cercareda RS o da Distrelec, ma conviene girare qualche negozio
ben fornito di componenti elettronici.
Costano 3-4 Euro al massimo.
 Bye
Gigi

Ciao Boiler
Grazie del consiglio , non ho trovato niente in rete , , quanto può costare
una unità per una'assorbimento nominale di 1200W ?


In tutta la casa



UNa cosa tipo questa può andare bene? Domando a chi ha proposto il
soft starter. Non so se può andare bene, per il motore di un
compressore.
Ciao
Luca
http://62.110.11.151/pdf/IT/RSE1112BS-E.pdf
--  
Belluno,380m slm - NE Italia - clima temperato fresco.

Il carretto passava e Lucadm <ta...@caldaposta.com.invalid> gridava:

È proprio quello a cui pensavo.
Ciao Boiler



g.f. ti ha proposto gli NTC. Prendi quelli, dato che un condizionatore
assorbe una corrente costante sono perfetti. Costano un centinaio di
volte in meno.
Se per curicosità vuoi vedere i moduili soft start su 
www.distrelec.it
ce li hanno.
Clicca su catalogo elettronica
automazione
tecnica di azionamento
apparecchi per avviamento dolce
Ciao Boiler


wrote:

Non c'è quello, ma questo è il primo posto che mi è venuto in mente
dove cercare. Non so se vende ai privati, però (ma un parente con
partita iva vuoi che non ce l'abbia? :-)
http://www.rs-components.it/cgi-bin/bv/search/SearchDisplay.jsp?3263804461=3263804461&cacheID=itie
Ciao
Luca
