Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per PaulsHass:

Ciao Paul.
Pietro mi ha mandato l'allegato messaggio. Io purtroppo non sono in
grado di rispondergli e lui non è in grado di seguire il NG.
Potresti magari mettere la risposta sul NG e mandargliela in copia.
Ciao.
marco
spag...@yahoo.it
Salve e chiedo immediatamente scusa se scrivo
direttamente al tuo indirizzo e-mail ma posso
concultare il NG del faidate senza poterlo
sottoscrivere (.. per diversi motivi...)e devo
chiedere aiuto.
Il problema è questo.Ho una caldaia RIELLO BENEFIT 20K
alimentata a GPL che lo scorso anno mi ha dato qualche
problema. 
Ho chiamato un manutentore autorizzato, ho
sottoscritto
il relativo contratto annuale per il libretto
(200.000) e non ho risolto un granché.
Il tecnico mi ha sostituito i due microinterruttori
sulla valvola a tre vie (che gesticono la priorità
sanitario/riscaldamento) però dopo tale riparazione
per avere l'acqua calda devo necessariamente accendere
i termosifoni!! (anche d'estate).Ripeto accendere
proprio. Praticamente solo dopo che la caldaia e
partita per il riscaldamento allora posso avere
l'acqua calda.
Non vi è altra possibilità per avere acqua ad uso
sanitario (immagina l'esborso in più considerando che
per 3 minuti totali di utilizzo dell'acqua 
si accende la caldaia per almeno mezz'ora, poi ci si
dimenticadi spegnerla etc.)
Il tecnico mi ha detto che dipende dalla scheda
elettronica e che cambiarla costa 2-300.000 mila. 
Ho provato a vedere lo schema di funzionamento della
caldaia ed ho visto la presenza di un relè che
dovrebbe intervenire quando viene richiesta
l'acquacalda. 
Domande:
E' quello il responsabile del problema?
Oppure?
Azionida fare?
P.S. Il tecnico venne a maggio dello scorso anno
dicendomi che si sarebbe fatto rivedere dopo qualche
giorno perché mi avrebbe portato una scheda usata a
gratis ed ecco il motivo per il quale siamo ancora in
panne. Tra qualche giorno, alla scadenza dell'anno
telefonerà per chiedermi di passare per il controllo
annuale ed intascare le 200.000 ....... penso che non
avrà modo di ritornare.
Attendo fiducioso aiuto.
Distinti saluti Pietro_____________

 Pietro mi ha mandato l'allegato messaggio. > 
spag...@yahoo.it

Ehm....Ehm.....non sono in grado, a distanza, e senza schemi,
di effettuare una diagnosi esatta.
Purtuttavia sono certo che l' inconveniente è determinato dalla
mancata azione della valvola deviatrice, che non si pone,
(o non è comandata), nella posizione per acqua calda, ma
rimane in quella per riscaldamento.
Di fatto, se tutto fosse OK, in fase di prelievo acqua calda
la valvola deviatrice effettuerebbe la commutazione tra la
funzione riscaldamento e la produzione di acqua calda,
facendo ricircolare l' acqua di caldaia nello scambiatore
sanitario.Essendo invece guasta (o mancando il comando
di deviazione della stessa), l' acqua calda primaria (cioè
quella che a sua volta riscalda l' acqua sanitaria), non è
più quella ricircolante solo nel circuito di caldaia, ma tutta
quanta quella del circuito di riscaldamento ambiente.
Dove possa essere localizzato il guasto, però, mi è impossibile
dirlo.
Se può essere d' aiuto per Pietro, per una eventuale
diagnosi..... in proprio, indico comunque il principio di
funzionamento della produzione di acqua calda nelle
caldaie a gas istantanee.
Nel prelevare acqua calda, un interruttore differenziale a
pressione, (che si attiva quando viene aperto un rubinetto),
tramite un organo di comando (generalmente un micro-
interruttore), inserisce la valvola deviatrice e la pompa
di circolazione.
La valvola "taglia" il circuito di riscaldamento ambiente,
consentendo la circolazione dell' acqua solo all' interno
della caldaia. La pompa, appunto, fà circolare l' acqua
primaria solo nello scambiatore istantaneo, riscaldandosi
repentinamente. Essendo aperto il rubinetto dell' acqua
calda (quello che ha avviato tutto il marchingegno), nello
scambiatore transita anche l' acqua dell' acquedotto, che
a sua volta viene riscaldata dall' acqua primaria.
Nel caso di specie, tutto funziona regolarmente, meno il
"taglio" del circuito di riscaldamento ambiente. Ecco perchè
bisogna attendere, per avere acqua calda al rubinetto, che
si riscaldi tutta l' acqua nell' impianto dei radiatori.
Mi sembra che Pietro abbia cognizioni sufficienti, se è in
possesso di schema elettrico ed idraulico della caldaia,
per tentare una diagnosi esatta del perchè la valvola
deviatrice non si attivi sotto il comando del pressostato
differenziale.
In ogni caso, mi sembra ovvio che il rinnovo del contratto
di manutenzione sarà subordinato a quanto il tecnico
aveva promesso ( ma...sono tutti uguali.....).
Mi dispiace di non essere di maggior aiuto.
       Paul