Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Autoclave

Ho il problema di bassa pressione dell'acqua in casa (abito al secondo
piano) soprattutto nelle ore diurne, la bassa pressione non mi fa partire
nemmeno la caldaia per produrre acqua calda.
Vorrei a questo punto montare un autoclave in cantina (serbatoio + pompa),
mi consigliate qualche prodotto valido a buon mercato e eventualmente alla
spesa che vado in contro (per il montaggio ci penso io).
Grazie


per cosě poco dislivello monta una semplice accoppiata pompa monofase e
campana pressurizzata
costo all'incirca di 150 euro (montaggio a parte)

 ha scritto nel messaggio
news:br9lgn$525$1...@grillo.cs.interbusiness.it...

hai controllato il riduttore di pressione vicino al contatore?
a volte si bloccano
Ciao Abele

A me sembra che non ci sia nessun riduttore di pressione (mica è interno al
contatore ?)
ciao


 ha scritto nel messaggio
news:bra1ms$dc9$1...@fata.cs.interbusiness.it...

no, non è all'interno del contatore, di solito è tra il contatore ed il tuo
rubinetto generale dell'impianto.
di solito la rete idrica fornisce una pressione superiore alle tre atmosfere
e con quelle puoi superare i 30 metri di altezza.
questo in teoria perchè se hai  i tubi molto incrostati non riuscirai
comunque ad avere una buona portata.
ti direi di chiedere ai tuoi vicini di casa  per farti un'idea della
pressione che hanno nel loro impianto.
se loro hanno una buona pressione il problema è nel tuo impianto e devi
provedere facendogli una radicale manutenzione.
se invece hanno il tuo stesso problema allora è la pressione della rete
idrica che è troppo bassa e di solito non puoi farci nulla.
in questo caso l'unica soluzione è aumentare la pressione in casa tua
facendo montare una autoclave
oppure la fai da solo,  ti servono una pompa, due valvole di non ritorno, un
vaso di accumulo/espansione, un pressostato  e qualche ora di lavoro.
Ciao Abele
.[FIDOCAD]
PL 35 260 135 260 4
PL 135 260 135 205 4
PL 135 205 200 205 4
RV 200 180 250 225
PL 135 260 200 260 4
PL 295 260 315 260 4
PL 235 260 255 260 4
PL 315 205 315 260 4
PL 315 260 485 260 4
PL 75 245 75 260 4
PL 60 240 95 240 4
PL 235 260 195 260 4
TY 230 325 10 10 0 0 0 * Valvola unidirezionale
LI 455 340 205 340
LI 205 340 265 275
TY 145 140 10 10 0 0 0 * Pompa
LI 130 155 210 155
LI 210 155 220 180
TY 45 205 10 10 0 0 0 * Testo
TY 405 240 10 10 0 0 0 * Impianto di casa
RV 255 250 290 270
RV 265 195 300 215
PL 250 205 265 205 4
PL 300 205 310 205 4
LI 265 220 205 340
EV 360 80 435 210
PL 400 210 400 260 4
EV 355 245 385 275
TY 395 295 10 10 0 0 0 * Pressostato
LI 510 305 385 305
LI 385 305 375 280
TY 310 135 10 10 0 0 0 * Vaso di espansione
PL 515 260 565 260 4
PL 565 260 545 275 4
PL 565 260 540 250 4

 contatore ?)
Verifica anche un'altra cosa, cioè che non ci sia qualche valvola
intasata... da me veniva poca acqua da quando hanno ristrutturato casa nel
75, ed ho sempre creduto fosse l'acquedotto con poca pressione anche xchè i
vicini pure si lamentavano, poi l'altra volta l'idraulico che m'ha cambiato
la caldaia ha trovato una valvola d'intercettazione difettosa e per giunta
con la guarnizione rovinata che ostruiva il flusso d'acqua... cioè siam
stati 30'anni con poca acqua per sta cazzata! :-)))))))))))))))))))
Per le pompe vai su Grunfos o Lowara, son le migliori.. non so il prezzo.
Ciao,
Enrico.

 ha scritto nel messaggio
news:brficj$cg2$5...@newsread.albacom.net...



allora non ti resta che una autoclave
ciao Abele