Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Revisione impianto elettrico di casa alluvionata.

Ciao a tutti,
un amico di Faenza che ha avuto la tavernetta al piano interrato e il 
piano terra completamente alluvionati ha chiamato l'elettricista per far 
vedere l'impianto elettrico, questo ha aperto le scatole porta frutti e 
ha lasciato asciugare poi ha dato tensione e visto che non è saltato 
nulla ha detto che va bene così.
Mi ha chiesto un opinione, io gli ho detto che comunque col tempo i 
frutti si sarebbero ossidati come i fili di rame, nella mia vita ne ho 
visti tanti che hanno preso acqua e dopo un po' sono diventati neri di 
ossido, magari lavare tutto con l'acqua distillata, asciugare bene col 
compressore e eventualmente usare dello spray antiossidante, 
specialmente nelle prese a cui sono collegati elettrodomestici 
energivori, inoltre soffiare i corrugati per eliminare la morchia se ne 
è entrata.
Io a casa mia cambierei tutto ciò che è rimasto sott'acqua per più 
giorni, anche i fili se i corrugati sono pieni perchè oltre all'ossido 
si formano muffe e morchie e se il tubo non è asciutto bene, col caldo 
evaporerà l'acqua rimasta che andrà ad intaccare nuovamente i frutti.
Voi come vi comportereste?
 
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 

 ha scritto:

Se si hanno le possibilità economiche il tuo consiglio di cambiare
 tutto è validissimo.
Soffierei anche tutti i corrugati dall'alto verso il basso.
Se le possibilità son limitate, ed è comprensibile in questa
 situazione, una lavata in alcool ed asciugatura dei frutti è
 consigliabile.
-- 
bye, Guido

 
Sono disgrazie di difficile gestione. Se è entrata acqua nei corrugati 
ordinariamente sarà difficile eliminarla con sicurezza. Anche cambiando 
i fili ci si potrebbe trovare che i nuovi fili finiscano in un tubo 
pieno d'acqua. Io sciaquerei con alcool i frutti per cercare di 
eliminare l'acqua residua, proverei a far passare aria compressa nei 
corrugati per vedere se viene via qualcosa, lascerei aperti i frutti con 
le prese a penzoloni protette da nastro isolante per una decina di mesi 
sperando che si asciughi a fondo l'impianto. Dopodichè, se proprio il 
rame "marcirà" lo cambio il più tardi possibile in modo da avere più 
sicurezza che non sia una spesa inutile.
-- 
Antonio
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 
http://appliedscholasticsitalia.it
 
 

 Voi come vi comportereste?
 
E' una rottura di cazzi, ma sempre più facile che sistemare un auto 
finita sommersa.
Sinceramente finchè è tutto fradicio darei anche io una lavata ai tubi 
prima che restino bloccati.
Ma non sparando dentro acqua o aria in pressione, ma spirando con un 
bidone e facendogi aspirare acqua pulita dall'altro lato del corrugato.
Almeno sei sicuro che tutto quello che c'è o immetti finisce nel bidone 
e non altrove.
I cavi stanno bene così, al massimo quando sarà tutto asciutto si 
controlla che le terminazioni spellate siano pulite.
I frutti che non hanno elettronica all'interno li lavi con acqua, li 
soffi col compressore e una botta veloce con spray per contatti 
elettrici. Quelli che daranno problemi li cambi.