Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [CLIMATIZZATORI] Habemus fresco!!!

Come gi� scritto in altro post, ieri sera � arrivato il grande momento.
Fatte le ultime due cartelle, con tanto di olio per cartellatrice come
consigliato in vari siti/forum sull'argomento, collegati i tubi all'unit�
e controllato il tutto, ancora una volta, per evitare di aver fatto
qualche muccata...
Preparato il vacuometro con le rispettive fruste di collegamento alla
valvola di servizio e alla pompa del vuoto... acceso pompa e incrociato le
dita.
Aperto rubinetto sulla frusta e quello del vacuometro... nel giro di una
decina di secondi la lancetta si � avvicinata a oltre 3/4 del quadrante e,
dopo un piccolo spostamento ulteriore verso lo zero, � rimasta ferma li.
Dopo una quindicina di minuti, ho spento la pompa e ho tenuto sotto
controllo l'indice: nessuna variazione. Sembrava fosse inchiodato!
Buon segno, mi sono dato una pacca sulla spalla da solo :-)
Ho letto che a questo punto � consigliabile fare la "rottura del vuoto".
Ho seguito le istruzioni e ho aperto e poi richiuso per un brevissimo
periodo la valvola di alta pressione. Il vacuometro � tornato quasi
completamente a inizio scala (tutto a destra).
Fatto ripartire la pompa del vuoto. L'indice dello strumento � nuovamente
tornato quasi allo zero (tutto a sinistra) e li � rimasto per altri 10
minuti (vedi foto qui sotto):
http://yfrog.com/9zfoto077j
Spento tutto e controllato che nulla si "muovesse". OK tutto fermo.
Come suggerito qui nel NG, ho aperto leggermente, per un breve istante, la
valvola di alta pressione per poter staccare pi� agevolmente la frusta
dall'attacco di servizio.
Fatto...
Aperto le due valvole. Il sibilo del gas che riempiva le tubazioni...
Dopo un po' silenzio... nessun "soffio sospetto" ;-)
Collegata l'alimentazione di rete.
Premuto pulsante ON del telecomando: BEEP!
L'unit� interna si � messa in funzione. Regolata temperatura e velocit�
massima. Dopo qualche secondo ho sentito l'attacco del compressore e...
finalmente l'aria fredda uscire dalle boccole!
FUNZIONA!!!
Dopo tutti i "vari casini" pre-installazione, il condizionatore svolge
finalmente la sua funzione.
Grazie all'appoggio del NG e alla "buona volont�" del sottoscritto (un po'
di autocompiacimento non guasta...) posso finalmente "stare fresco"!
Ancora una volta, grazie a coloro che hanno avuto la pazienza di spiegarmi
le cose e le procedure.
m.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 le cose e le procedure.
innanzitutto complimenti;)
non ho mai seguito i tread su questo argomento e mi chiedo: esiste un 
riassunto complessivo di tutte le operazioni da svolgere per questo tipo di 
installazione? 

 tipo di installazione? 
VAI M4RIOOOO!!! Adesso che hai confessato ti tocca scrivere una bella FAQ 
con documentazione fotografica... :-))))))

 con documentazione fotografica... :-))))))
Sarebbe un ottima idea: sicuramente da archiviare.

 con documentazione fotografica... :-))))))
al massimo posso fare una rassegna fotografica dell'attrezzatura che ho
usato. Ma credo che un catalogo di una ditta specializzata (ad esempio:
http://www.core-equipment.it
 oppure 
http://www.wigam.com
 ) possa svolgere
la stessa funzione... :-)
Sicuramente qui nel NG c'� chi sa moooolto e meglio di me ;-)


 Sicuramente qui nel NG c'� chi sa moooolto e meglio di me ;-)
Si ma tu hai confessato pubblicamente... oppure vuoi sostenere che "sei 
stato frainteso" (cit.) ?? :-)
(BTW una curiosit�: hai usato la chiave dinamometrica per stringere 
"secondo manuale" o hai fatto a spannometro?)

 "secondo manuale" o hai fatto a spannometro?)
la seconda che hai detto... per�, come da manuale, ho provveduto a
lubrificare l'accoppiamento cartella/bocchettone con l'olio di cui sopra.


 da ripetere spesso :-)))
Ora sai perch� le mie, potendo farlo, le metto a pavimento :-PP
 

 Fatto...
io per� ho detto di rompere il vuoto aprendo il rubinetto del liquido del 
clima quanto basta per risalire oltre la pressione atmosferica
Tu hai fatto cos� o hai aperto altro?

 Tu hai fatto cos� o hai aperto altro?
Oddio... ora mi hai fatto venire un dubbione.
Se la memoria non mi inganna e se ho rispettato quanto letto qui (e ne
sono abbastanza sicuro):
http://www.ariabox.it/Documenti/ProceduraVuotoLineaFrigorifera.pdf
ho aperto la valvola a due vie (quella che non ha la presa di servizio).
Ho fatto muccata?
:-(



NO 

 NO
fiuuuu.... meno male!
mi hai fatto venire... freddo ;-)


 periodo la valvola di alta pressione.
Con un condizionatore precaricato fare questa manovra è un lusso da
evitare, a mio parere. Se non sei rapidissimo a richiudere rischi di
buttare troppo gas; di solito si fa se hai una bombola a disposizione,
tutto il gas che esce andrà a discapito della resa finale. A volte
questa manovra si fa per "lavare" il circuito in fretta: se non si ha
il tempo di fare un bel vuoto si fa prima un vuoto veloce di qualche
minuto, e poi si riempie (con la bombola) il circuito appena vuotato
fino a tornare circa a pressione atmosferica (zero manometrico); a
questo punto si riparte col vuoto e dopo pochi minuti sei
ragionevolmente sicuro di non avere aria nel circuito.
Diverso invece è il discorso di staccare il tubo solo con la pressione
del circuito già in positivo (cioè sopra a zero): questa è cosa buona
e giusta perchè se stacchi col vuoto dentro la valvola schrader non si
richiude automaticamente (o perlomeno è lenta a chiudersi) e ti entra
aria in circuito. Al limite si può anche staccare dopo aver aperto le
due valvole e aver riempito tutto, basta tenere con una mano il tubo
spinto verso la valvola schrader mentre con l'altra si svita la ghiera
di fissaggio del tubo, e, una volta svitata del tutto la ghiera,
allontanare di scatto il tubo; il gas perso in questo modo è una
quantità irrilevante, ma ci vuole un pò di pratica.

quantit� irrilevante, ma ci vuole un p� di pratica.
io infatti solo questo gli avevo consigliato....comunque anche se ha rotto 
il vuoto con un pochetto d igas del clima ha perso solo grammi( se ha aperto 
appena appena per fare risalire la pressione  sopra la pressione atmosferica 
cio� 2o 3 bar)
la rottura del vuoto � da fare in altri casi e comunque si dovrebbe usare 
azoto
Staccare l'attacco con le linee in vuoto � da perfetti pirla..putroppo 
continuano a scrivere cos� sui manuali e con la plateora di pasticcioni che 
gi� ci sono....in giro
da quanto vediamo noi almeno la met� dei clima � installato male 

 cio� 2o 3 bar)
vabb� dai, considerando che era in assoluto la mia prima installazione e
che la "linea" � lunga meno di 2 metri... non credo di aver fatto un
grosso danno anche se ho perso qualche grammo di gas...
daiiiii... siate magnanimi. Non bacchettatemi sulle mani!
;-)


 daiiiii... siate magnanimi. Non bacchettatemi sulle mani!
Vabbè, niente bacchetta, però per penitenza devi fare una ricerca (con
google) sulla relazione tra freon di ultima generazione e effetto
serra.
Leggere fa riflettere.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 scientifiche che identificano i freon come agenti responsabili
[cut]
Beh, forse questo è un pò nello stile di Michael Moore, non saprei se
dargli peso; comunque uno dei principali produttori di freon è una
multinazionale che deve avere degli ottimi amici un pò dappertutto,
fin dai tempi del Mayflower; come è ovvio avrà anche nemici (o
concorrenti).

 messo fuorilegge.
Di freon ci sono decine se non centinaia di tipi; è facile che un
brevetto in scadenza coincida con un altro avvenimento.

 concorrenti).
Non � "uno dei" ... � la detentrice del marchio: si tratta della Dupont: le 
paroline "teflon","lycra","kevlar","neoprene","nylon" sono tutte suoi 
marchi registrati o comunque sue denominazioni commerciali... cos� come 
freon, appunto. 
Ed � difficile concorrere contro un mostro cos� :-)