Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Vaillant VMW IT 182/1 e docce fredde

Lurko un pochino qui su da quando ho preso (in fitto) casa da solo, e 
sto facendo qualche lavoro di bricolaggio :P per rimettere in sesto la 
mia dimora.
Ora, il problema che si pone è questo: ho in dotazione la caldaia in 
oggetto. All'inizio ho avuto problemi coi termosifoni, risolti poi con 
un semplicissimo spurgo e rimettendo in pressione l'impianto.
Ora, quello che mi difetta è la possibilità di farmi una bella doccia 
calda. In pratica, col rubinetto della doccia (invero con qualsiasi 
miscelatore della casa) aperto a tutto caldo, l'acqua esce a temperatura 
gradevole (non bollente, e già credo che questo sia un problema) e a 
pressione bassa (il che significa che dalla doccia esce un filo d'acqua).
Ora, il termometro sulla caldaia riporta tra gli 80 ed i 90°, ma non 
sono per nulla sicuro che la temperatura sia quella.
Da cosa può dipendere?
Io credo che maggiore temperatura mi permetterebbe di miscelare con la 
fredda e risolverei il problema. Altrimenti maggiore pressione (ma credo 
si tratterebbe di un "palliativo", non di una risoluzione vera e 
propria), ma va considerato anche che la chiave dell'acqua è 
completamente aperta.
Attendo risposte, anche considerando che non sono riuscito a trovare 
alcun manuale sul sito del produttore.
Grazie ancora,
    La Scimmia
P.S. Tra le spie della caldaia se ne accende una con la figura di una 
casetta e di una specie di chiocciola. Ha a che fare col  mio problema? 
che significa?

 ha scritto nel messaggio 
news:479875c2$0$4785$4faf...@reader4.news.tin.it...

Secondo me hai la serpentina completamente piena di calcare, fagli dare una 
bella ripulita e stai a posto. 

 bella ripulita e stai a posto. 
E' una cosa che posso fare da me o è obbligatorio affidarsi all'assistenza?

 ha scritto nel messaggio 
news:47988BBA...@freemail.it...

Assistenza obbligatoria direi di no. Io con la mia serpentina mi sono 
organizzato con una pompetta collegata al trapano e due tubi, importante è 
andarci piano perchè l'acido può schizzare e chiudere bene con fascette i 
tubi. Mi raccomando usa l'acido apposito in vendita nei negozi di articoli 
idraulici, non usare acido muriatico. 

ValeX ha scritto:

Non sarebbe meglio smontarla?
E' fattibile?

 ha scritto nel messaggio 
news:4798CE43...@freemail.it...

Si, potresti anche smontarla, ma devi usare sempre una pompa che spinga 
l'acido dentro la serpentina e farlo girare per qualche minuto. Smontando la 
serpentina hai l'utilità che ti metti a pulirla in un posto tranquillo, ma 
se la caldaia l'hai ad esempio sul balcone, attrezzandoti bene dovresti 
riuscire a  pulirla anche da montata. Non pensare di smontare la serpentina 
e versarci dentro l'acido con un imbuto, così non finirai mai e non viene 
una buona disincrostazione della serpentina 

 una buona disincrostazione della serpentina 
Ora il problema è capire DOV'E' la serpentina...
La mia caldaia prevede una parte superiore (quella con la fiamma) che 
non ho aperto e non so se p il caso di farlo.
Sotto, un fottìo di tubi, una pompa, un "qualcosa" HoneyWell e uno 
"scatolotto2 credo di alluminio che non so se è lo scambiatore o la 
serpentina.
Nello scatolotto entrano, mi pare, 4 tubi. E' li che devo operare? come 
stabilire quali tubi "usare"?
In secondo luogo, dove trovo la pompa da trapano? E l'acido? Da un 
LeroyMerlin (l'ho qui vicino) posso trovare i due prodotti?

 stabilire quali tubi "usare"?
Stando a:
http://www.ecogasservice.it/cataloghi%20pdf/vaillant.pdf
si tratta (ad occhio) del ricambio VL064950, dunque scambiatore secondario.
Va pulito quello?
Quali tubi svitare?

 stabilire quali tubi "usare"?
Stando a:


Ricapitoliamo: la caldaia ha una serpentina che andrebbe pulita una volta 
ogni due anni a seconda se l'acqua è calcarea o meno, un idraulico per la 
pulizia della serpentina non prende meno di 70-100euro perciò conviene 
comprare una pompetta da applicate al trapano (10euro) acido (5litri costano 
circa 20euro e lo usi un sacco di volte). Procedi così: individua i due tubi 
estremi della serpentina se apri l'acqua calda tocca iltubo con la mano e 
senti qual'è il più caldo, poi se tocchi il tubo più freddo te ne accorgi 
perchè al suo interno scorre l'acqua fredda. Individua il raccordo dove 
vanno a finire, smonta i raccordi e trova un sistema per accordarti ai tubi 
che salgono verso la caldaia. Al primo raccordo collega un tubo che va 
collegato a un'estremità della pompa, collega un pezzo di tubo all'altro 
raccordo della serpentina e l'estremo lo infili dentro la tanica dell'acido, 
il secondo tubo che va collegato alla pompa lo devi infilare dentro la 
tanica.Praticamente hai creato così un circuito. Usa un trapano a velocità 
variabile e parti piano inizialmente, metti uno straccio nel foro della 
tanica (avrai due tubi che imboccano, lo straccio serve per evitare che gli 
schizzi fuoriescano). Non cercare di smontare la serpentina, meglio se 
riesci a collegare due tubi alla serpentina da sotto alla caldaia, vendono 
anche il KIT nei negozi di idraulica. 

 Ricapitoliamo: [...] idraulica. 
Ok, il principio è semplice, ma non so dove trovare la pompa da trapano. 
Dopo provo da Leroy. Poi, quella che tu chiami serpentina sarebbe lo 
scambiatore secondario?
Non sto capendo molto sull'anatomia della caldaia... :|

 Non sto capendo molto sull'anatomia della caldaia... :|
La pompetta la trovi dappertutto nei bricocenter misura circa 10cm X 10cm, 
se domandi ai commessi sicuramente sanno dov'č.
La tua caldaia serve oltre a produrre acqua calda anche a riscaldare casa 
tramite termosifoni? Se si dovresti vedere sotto la caldaia 5 uscite, 1 il 
gas, 2 acqua mandata termosifoni, 3 acqua ritorno termosifoni, 4 acqua calda 
sanitari, 5 entrata acqua fredda. Devi individuare il tubo 4 e il tubo 5. 
prima di smontare i raccordi e metterci i tubi che servono per pulire la 
serpentina chiudi l'acqua generale. Devi individuare il tubo 4 e 5 e li 
collegarci i tubi che finiranno nella pompetta e nella tanica di acido.