Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita che scatta nel circuito luce scale, c'e' qualche dispositivo per identificare rapidamente la dispersione?

 
Il circuito della luce delle scale di una palazzina ha una dispersione e 
scatta il salvavita.
 
Il salvavita e' unico per tutti gli altri servizi comuni (luci garage, 
luci ingresso, cancello elettrico, ecc.) per cui la dispersione li ferma 
tutti. Se si esclude l'interruttore delle luci scale,  il salvavita non 
scatta, ma le scale sono al buio.
 
abbiamo a togliere le lampadine, ma non cambia niente.
 
C'e' qualche apparecchietto apposito per identificare grosso modo dove 
avviene la dispersione?
 
 
-- 
Il recapture scatta se il bene esce dalla struttura produttiva.

 
 
Questo
https://megger.com/products/low-voltage-testers/insulation-resistance-testing-lt;-1-kv
 
 
Lo usi tra terra e fili dell'impianto che devi gradualmente
 sezionare fino a isolare il tratto che disperde.
 
 
 
-- 
non firmo niente

 
Ha piovuto dalle tue parti prima che succedesse il problema?
 Infiltrazioni di acqua sono una causa plausibile.
Comunque ricerche di questo genere possono fare disperare anche
 elettricisti esperti.

 avviene la dispersione?
 
No, non esiste uno strumento che indica il punto di dispersione.
Conviene invece far ricorso a un misuratore di isolamento che permette, 
insieme a un opportuno sezionamento dell'impianto, di stabilire in quale 
tronco si trova il guasto.
Dipende dalla topografia dell'impianto, prima si prova ogni scala 
separatamente, poi si seziona la scala incriminata partendo dal piano 
intermedio e si misura l'isolamento di ogni tratta, poi a seguire per 
ogni piano.
Se poi ci sono tratti che passano all'esterno o in cantina o nel 
sottotetto si provano per primi.
Lo strumento consente di fare i rilievi senza tensione e direttamente 
sul tratto di impianto senza dover dare tensione e aspettare che scatti 
il differenziale. Che potrebbe anche non scattare sempre o scattare 
casualmente, rendendo impossibile trovare il punto di dispersione.
 
angelo
 
 

 abbiamo a togliere le lampadine, ma non cambia niente. 
 
Io ipotizzerei un filo della corrente che tocca la carcassa metallica sulle plafoniere delle scale.
Se queste ultime non sono tante, basta aprirle e scollegarle una ad una finché premendo 
l'interruttore vedi che la corrente non salta più.

 tutti. 
 
Questo può essere un buon motivo per mettere diversi salvavita,
 uno per ogni servizio.

 Io ipotizzerei un filo della corrente che tocca la carcassa metallica sulle plafoniere delle scale.
 
dovrei smurarle una dopo l'altra ma non penso siano le plafoniere.
 
in maggio c'e' stata l'alluvione in riviera dopo la quale nel mio caso 
il seminterrato (dove stava il quadro della palazzina) e' finito 
sott'acqua. Scolata l'acqua e asciugati i fili, a giugno il quadro e' 
stato spostato al piano terra, prolungando i fili.
 
Siccome comunque il vano originale dei fili elettrici originali e' 
rimasto in seminterrato e non e' stato chiuso con qualcosa di 
sigillabile, le giunte sono state in parte chiuse in scatole colate col gel.
 
Quello che non capisco e' come mai la dispersione non e' partita subito 
ma un mese dopo. Il clima e la temperatura sono ancora quasi estivi.
 
La qualita' degli artigiani locali e' desolante, e' gente che lavora con 
gli alberghi i quali periodicamente ristrutturano, non ci sono mai in 
compenso lavorano di fretta e male. Quando vedo bonaccini alla TV mi 
parte il PTU'.


 parte il PTU'.
 
Ma come, è considerato il miglior governatore regionale d'Italia, :-D
pensa un po' come sono messi gli altri... li mortacci loro.
 
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt, quello vero!
 
 
www.agidone.altervista.org
 
MAI PIU' UN CESSO DI OPEL IN VITA MIA!!!!
http://www.tappezzeriagraziella.com/
 
 

 avviene la dispersione?
 
non che io sappia. Un apparecchio ti dice che su quel ramo di 
distribuzione c'e' una dispersione, non dove.
Quello che potete fare e' sezionare quel ramo per cercare di isolare il 
piu' possibile il punto incriminato.
Pero'...ammettiamo di avere un edificio a 10 piani. Sezionate la linea 
ad ogni piano; nei primi 5 piani, aggiungendone uno alla volta, va 
tutto bene. Al sesto ricomincia a saltare: avete assodato che qualcosa 
non va al sesto. Insomma, diventa laborioso, forse piu' che ricablare 
tutto, a meno che da qualche parte non ci sia un qualcosa di 
particolarmente evidente, tipo umidita' in una plafoniera visibile ad 
occhio.
Trattandosi di una palazzina direi che e' assolutamente consigliabile 
far intervenire un elettricista e, gia' che ci siete, fate separare la 
linea delle luci dal resto, mettendo un differenziale dedicato e 
sostituendo quegli elementi non piu' efficienti e sicuri

 lavorano di fretta e male. Quando vedo bonaccini alla TV mi parte il PTU'.
 
se vuoi ti mandiamo Fontana

 non so cosa costi
 
si va dal centinaio di euro delle cinesate ai 1000 e piu' per strumenti 
veri (fluke ecc). Oltre allo strumento serve pero' l'esperienza per 
saperlo usare in modo affidabile.
Credo che alla fine un elettricista costi meno, sia piu' sicuro e debba 
garantire il lavoro se dopo un paio di mesi dovesse riproporsi il 
problema

 Hai tutta la mia solidarietà.
 
non ce l'ho con Bonaccini ("sono due etti e 40, che faccio, lascio?") ma 
questi artigiano balneari di merda, eccellenza romagnola di sto cazzo.
 
chiamata l'amministratrice e sollecitato intervento, dopo 2 gg. e mezzo 
non e' ancora arrivato (ovvio, ha fiutato la rogna). Nel frattempo c'e' 
un ponte nella luce del garage, che resta sempre accesa.


 ha scritto:

Se l'impianto è vecchio ed è cablato con i vecchi mammut di gomma
 potrebbe essercene uno al quale si è carbonizzata la gomma e
 agisce da spugna assorbendo l'umidità dell'ambiente permettendo
 la dispersione.
Un ricablaggio dei terminali delle plafoniere e degli
 interruttori, pulsanti, relè dovrebbe risolvere il
 problema.
Ho avuto un problema simile su un relè in una scatola di
 derivazione in garage dopo 35 anni perché portando dentro la
 macchina dopo le nevicate il muro assorbiva l'umidità.
Rifatto i cablaggi esistitiito i relè ormai sfruttati non ho più
 avuto problemi .
-- 
bye, Guido

 Credo che alla fine un elettricista costi meno
 
Ammesso che si degni di verire fuori.
 
-- 
Giacobino non ripete
Il fatto che non sia tu il batterista non ti esime dal seguire il tempo
MesNews lo uso ma non mi piace

  problema.
 
Si', anche un trasloco risolverebbe il problema, per dire. Pensavo a 
qualcosa di piu' chirurgico.



la cosa potrebbe essere piu' rognosa, potrebbero esserci piu' perdite la 
cui somma supera i 30 ma, ma presi singolarmente sono al di sotto del 
limite, per esempio due tratte con perdite di 20 e 11 ma presi 
singolarmente non succede niente quando sono collegate salta il 
differenziale.

 Ammesso che si degni di verire fuori.
 
fosse un lavoretto di mezzora posso immaginare che non abbia troppo 
interessa ad uscire, ma se deve sistemare tutta la linea delle luci 
scale, aggiungere il salvavita ecc, non credo che faccia tanta fatica 
ad accettare.
 
Se no vitocca fare da voi, ma visto che stai chiedendo qui, mi sento di 
sconsigliarlo

 niente quando sono collegate salta il differenziale.
 
nessuno ha detto che sia facile. Anzi, e' quasi certo che rifare quella 
parte di impianto, alla fine sia piu' veloce e piu' sicuro. Ma lo vedo 
poco adatto ad un fai da te, visto il costo di un buono strumento di 
misura adeguato al problema

 avviene la dispersione?
 
Purtroppo no, forse esiste roba che identifica la rottura nei cavi 
oceanici ma non credo che siano alla portata.
 
C'e' questo UT210E (apprezzato dagli elettricisti), che ha la pinza 
amperometrica e misura i mA... ma richiede tempo, esperienza e "cucu'".
 
https://www.aliexpress.com/item/4001222938892.html
 
 
Oh, e' uno strumento che avercelo... male non fa.
BTW: credevo che la pinza misurasse anche in DC (ovvero: sensore effetto 
Hall), ma pretendevo troppo.
Sempre BTW: mazza oh, e' quasi raddoppiato di prezzo dal 2021.
 
Credo che sezionare in piu' punti le luci scale, sia il miglior tentativo.
 
 
Fabrizio
 

 effetto Hall), ma
 
dipende, il 208D lo fa e misura anche la corrente di spunto
dell'avviamento. Se uno strumento e' orientato alle alti correnti
difficilmente andra' bene anche sui milliampère.
 
 
 
 
-- 
Arrivanda uccellone! (H. Pratt, "Anna nella jungla")
 
 

 questi artigiano balneari di merda, eccellenza romagnola di sto cazzo. > chiamata l'amministratrice e sollecitato intervento, dopo 2 gg. e 
mezzo > non e' ancora arrivato (ovvio, ha fiutato la rogna). Nel 
frattempo c'e' > un ponte nella luce del garage, che resta sempre accesa.
il tecnico e' arrivato e ha scopero subito il difetto, onore al merito.
 
Come ha fatto? ha aperto il pannello, ha toccato i cavi e ha preso una 
scossa della madonna. Pertanto ha cambiato 10 metri di cavo.
