Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pozzetto "elettrico" in giardino

Buongiorno ragazzi .. 
Sto affrontando la trasformazione di un orto in un giardino ! ;)
Oltre all'impianto di irragazione sto interrando l'impianto elettrico
per luci/prese!
Ho usufruito di un tubo plastico flessibile nel quale ho inserito due
cavi elettrici di abbondande diametro!
Il problema sono i pozzetti di verifica/derivazione :
devono essere ovviamente stagni e il problema è che la canalina in cui
passano i cavi non lo è !
Quindi non credo sia una buona soluzione collegare tale canalina ad
una scatola IP65 perchè questa perderebbe la sua efficacia!
L'alternativa è far entrare nella scatola i singoli cavi in "singoli"
fori praticati e poi siliconare, ma si perderebbe la "praticità" per
eventuali sostituzioni / manuntezione !!
L'idea alternativa collegare canalina/scatola" senza necessità di
tenuta stagna e rendere stagno il singolo collegamento elettrico :
esistono dei "mammut" ad alto IP ?!?
Qualsiasi idea alternativa è ben accetta !! Grazie.

nastro autoagglomerante(usato su cavi,non fili) attorno alle giunzioni.
chiedi a chi te lo vende il grado IP dell'accrocchio che ne deriva ...

 Qualsiasi idea alternativa è ben accetta !! Grazie.
Usa il materiale idoneo (cavidotti a doppia parete, pozzetti adeguati e 
cavo in butile) ed una distribuzione appropriata, in modo da evitare nel 
modo piu` assoluto le giunzioni-derivazioni entro i pozzetti.
Realizza un impianto completamente radiale o radio-dorsale, una scatola 
stagna a parete, dalla quale partono i cavi a doppio isolamento, uno per 
ogni utenza, nel caso che i pali delle luci fossero equipaggiate di 
morsettiera puoi fare li la derivazione e ripartire in dorsale.
Nota Tutto il materiale da installare deve essere costruito per essere 
installato all'aperto.
in alternativa chiama un installatore.
ciao max
P.S. ho perfino vagliato l'ipotesi che tu sia un troll, ma ho risposto 
lo stesso perche` pensare di fare un impianto del genere sarebbe molto 
pericoloso (senza differenziale)  o  molto  poco  efficace  (con 
differenziale) , in ogni caso e` meglio sarepere prima anche cosa non si 
deve fare.

 morsettiera puoi fare li la derivazione e ripartire in dorsale.
Concordo con questa soluzione, vale proprio la pena di spendere un po' di  
piu' per i cavi , sia in qualita' che in lunghezza, piuttosto che andare a  
fare lavoracci.
Io in questo genere di impianti, se riesco la scatola di derivazione la  
metto magari interna, magari in qualche sottoscala, garage o simili, anche  
se stagna.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.individual.net
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 Usa il materiale idoneo (cavidotti a doppia parete....
scusa, intendi quello con parete interna metallica ed esterna di materiale
plastico (chiamato anche "conduit", mi pare)?
ciao, Piero

 plastico (chiamato anche "conduit", mi pare)?
no il normale cavidotto flessibile in materia plastica a doppia parete 
che assomiglia molto al corrugato tradizionale, ma che viene costruiti 
dal diametro di 40mm fino al 200mm, colore interno nero estrno a piacere 
(del costruttore :-))
ad esempio 
http://www.tubi.net/italcor.php
ciao max

 sarebbe molto pericoloso ... 
. è proprio vero , a volte la bontà è infinita!!
Ciao e grazie ancora! seguiro cmq i tuoi consigli !
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 Ciao e grazie ancora! seguiro cmq i tuoi consigli !
Un ultima cosa...... chiama un installatore, finche` si parla possiamo 
fare tutto, in pratica oltre che cambiare le lampadine c'e` ben poco da 
fare....... :-))
ciao max

Ho apprezzato l'aiuto e cmq le scuse fanno sempre piacere !!
Diciamo che come quando uno entra in galera la prima volta si aspetta un pò 
di dolcezza anche se la verità fa male ;-)
Riguardo al mio sdoppiamento di competenze :
sono un novizio che cerca di aumentare il grado di conoscenze 
anche "tecniche" per riuscire a spiegarsi e sopratutto per non farsi fregare 
dai vari rivenditori che ti vedono come un bimbo scemo..
Inoltre non conoscendo i prodotti in commercio magari faccio un mix tra idee 
e competenze e esce il Mammouth ad alto IP ( tolto che se non c'è lo 
brevetto!!) 
Mi rendo conto che con la corrente non si scherza , ma dovendo mettere alla 
fine una 2 presw e 2 luci in giardino ( circa 20 metri dall'ultimo attacco al 
coperto ) mi veniva più spontaneo usare "sistemi" semplici e a quanto pare 
sottostimati !
per concludere, non mi offendo se un'idea viene bocciata, passare per un 
folletto sparapalle però mi ha fatto scaldare un pò :)
Grazie ancora per l'attenzione .
Inviato da 
www.mynewsgate.net