Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: temporali

buongiorno a tutti. Abito in una villetta che č l'ultima della linea
elettrica, quando si verificano i temporali estivi  puntualmente mi salta il
contatore della luce posto a 50 mt da casa (grazie Enel). Precedentemente mi
saltava il salvavita e nel tentativo di risolvere il problema ho installato
uno scaricatore di linea (credo si chiami cosě) che mi ha dato qualche
risultato positivo ma non completo. L'Enel dice che il problema non č suo,
l'elettricista considera tutto a posto e io riattivo il contatore. Mi sapete
dare qualche consiglio? grazie

 contatore della luce posto a 50 mt da casa
Se hai un circuito lungo ed all'esterno (ad esempio l'alimentazione dei
lampioncini esterni, o della pompa del pozzo), potresti provare a
suddividere in due l'impanto di casa: una linea alimenterà il circuito più
lungo, l'altra tutto il resto. Con due differenziali separati. Se ti va bene
risolvi, se ti va male saltano solo le luci esterne (il che è già un passo
avanti).
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed driver & PPCSP member
ICQ 49579941
Mi trovate anche nella community di 
www.genialpoint.it

 risultato positivo ma non completo.
Gli scaricatori (ce ne sono molti tipi ) vanno sempre protetti con idoneo
interruttore poichč quando agiscono (si perforano in alcuni appositi
elementi) scaricano a terra senza limitare la corrente e quindi ecco perchč
salta il limitatore dell' enel
Il tuo salvavita saltava non perchč ce ne fosse bisogno ma perchč non
filtrava adeguatamente i disturbi che fanno i tuoni ( succede anche al mio
vicino il suo salta sempre il mio mai stessa portata stesso diff solo marche
diverse)
Lo scaricatore(nato per proteggerti l' impanto dalle sovratensioni) lo devi
mettere in casa a valle ci vuole il magnetotermico se il salvavita salta
senza bisogno cercane uno di altra marca e meglio se quelli idonei anche per
componenti continue(che si generabo se hai ups e altre apparecchiature
elettroniche) se anche cosě non ne esci suddividi l' impanto in diversi
circuiti tieni presente che lunghi tratti di cavo fanno da spira
elettromagnetica e con il campo generato dalle saette essendo un circuito
chiuso per la legge dell' elettromagnetismo ......etc etc cicola corrente
dovuta alla saetta con caratteristiche pulsanti e non sinosuidali che
possono far partire scattare il differenziale

 mettere in casa a valle
OPS intendevo a MONTE ci vuole il magnetotermico

marche diverse
Non potresti dire le marche?
Non credo sia un problema, no?
Dopotutto se uno funziona bene e l'altro no, credo che la cosa possa 
interessare a molti.
Io ho appena comprato un ABB (ma lo devo ancora montare) e dopo il 
tuo messaggio mi incuriosiva sapere se ho fatto un buon acquisto.
Spero davvero non sia la stessa marca del tuo vicino. :-)
-- 
Ciao......Mattia.
http://digilander.iol.it/matzama
matzama/chiocciola/libero/punto/it



Io ho un Bticino il mio vicino un hager con l' invito a considerare che far
scattare solo quando e quello che serve in certe situazioni è assai
difficile e non comprare un Bticino con la certezza che risolva il tuo
problema
Comunque ABB è un vero costruttore di diff e interruttori

 writes:
@> Comunque ABB è un vero costruttore di diff e interruttori
Ops... e io che avevo pensato fosse una classe... 
Saluti,
Luca Polo.
-- 
 /Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e       \
| System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali |
 \
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy  /


(Per rispondere rimuovi _ dall'indirizzo).