Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Frutti cat6 per questa serie VIMAR

Vorrei capire che serie e' questa in foto e se si trovano i frutti CAT6
da poterci adattare. In caso dove prenderli? Dove comprare una matassa
di cavo cat6 schermato (dovrebbe passare insieme a fili elettrici)=
Grazie anticipatamente
 
http://it.tinypic.com/r/2130le1/8
 
http://it.tinypic.com/r/1id64m/8
 
http://it.tinypic.com/r/2n1tg1t/8
 
http://it.tinypic.com/r/1zmkzt5/8
 
 


Premesso che anch'io eviterei di far passare cavi segnale nello stesso 
corrugato in cui passano i conduttori dell'impianto elettrico, non 
sapevo fosse una pratica addirittura vietata.
Io ero rimasto che le normative prescrivevano che tutti i cavi che 
passano nello stesso tubo devono avere isolamento dimensionato per la 
tensione massima che passerà nel tubo.
E' cambiato qualche cosa ?
 
Miro
 


E' scritta veramente così? Come due "fatta eccezione" nidificati?
Quello che ci capisco io è che per i "[...] circuiti elettronici [...]" 
è necessaria una tubazione a parte ma anche no, basta che non siano 
"circuito telefonico".
 
Davide.
 

 "circuito telefonico".
 
Stavo proprio meditando la stessa cosa, e il cervello mi e' andato in 
loop infinito :)
 
Va be' che dai cervelloni che scrivono le norme ci si puo' aspettare di 
tutto :)
 
Ciao
G.
 
 
 
 


da " Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori - Edizione 2007 
", alla sezione che hai indicato io leggo :
"  Secondo la presente Norma CEI 64-8, ai fini della protezione contro i 
contatti diretti ed
indiretti, è possibile contenere, (senza interposizione di setti 
separatori), in un unico canale,
in un unico tubo protettivo, in un'unica passerella cavi per energia 
(aventi isolamento
equivalente al doppio isolamento, in accordo con l'art. 413.2.4 della 
Parte 4) e cavi per
sistemi di categoria zero (0) (citofonico, TV, coassiali) conformi alle 
relative norme di
prodotto, se non diversamente specificato in altre norme. "
 
Potresti gentilmente essere più preciso circa la fonte di quanto hai 
riportato ?
 
Miro
 


Io l'ho fatto e funzionano splendidamente da anni
 
Pap

sono 8000

 
"papungo pipopango" <addre...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:1276127488455969115.618066...@news.aioe.org...

Nessuno qua sta dicendo che non possono funzionare insieme...
Puoi anche attraversare un incrocio in pieno centro all'ora di punta a 200 
all'ora e non succederti niente....
Qua si parla di regole. 
 

 Qua si parla di regole.
 
Regole di costruzione credo, ma la casa ha 20 anni i frutti aggiunti non
infrangono nessuna regola!
 
Pap

 
"papungo pipopango" <addre...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:2103852789455970947.480998...@news.aioe.org...

Frutti puoi aggiungerne quanti ne vuoi ma non puoi far passare un cavo
che porta il segnale nello stesso corrugato (o tubo rigido) dove passano i 
cavi elettrici.
La casa avrà anche 50 anni ma tu il cavo lo stai passando adesso, che già 
c'è una norma che lo vieta.
Poi, ragazzi, mi sembra illogico parlare di regole o meno.
Lo capiscono tutti che è una cosa pericolosa a prescindere... 
 

Lo capiscono tutti che è una cosa pericolosa a prescindere... 
 
Tutti chi, gli italiani?
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Tutti chi, gli italiani?
--
Eh sì... Cmq ho visto di peggio. A cuba, ero ospite di una famiglia con un
bimbo di pochi anni. Si erano costruiti una ciabatta con un pezzo di legno e
due fili di ferro. L'ho buttata via e gli ho comprato una ciabatta vera.
L'indomani non c'era più: avevano ripreso l'accrocchio dalla monnezza e la
ciabatta buona l'avevano venduta...
Poi ho scoperto che il prezzo equivaleva a un mese di stipendio.... :-))
P.S. Scusa, per sbaglio ho inviato in pvt.
 

 ciabatta buona l'avevano venduta...
 
Classico. C'e` pero` da dire che hanno i 110V e il pericolo e` 
"relativamente" minore, voglio dire, mi e` capitata anche una doccia con 
riscaldatore istantaneo in dispersione, se si stava troppo vicini al 
getto si sentiva la corrente sulla testa...
 

 ha scritto nel messaggio 
news:mljo8n$eg0$1...@speranza.aioe.org...

La signora cubana (che poi era anche una bella donna), non disponendo di 
phon,
si asciugava i capelli col ventilatore. La cosa pazzesca è che il 
ventilatore
non aveva la griglia di protezione e una volta le sono rimasti i capelli 
tutti
attaccati alla ventola. E' rimasta quasi calva e il bello è che ridevano
tutti come matti... 
 

 getto si sentiva la corrente sulla testa...
 
Quelli nel Regno unito sono praticamente in ogni abitazione. Io ho
sempre avuto una paura matta di usarli. Ne ho visti alcuni in stato di
evidente usura nell'involucro (per non dire proprio rotti), e uno si
deve fidare che il salvavita funzioni bene, sai com'e', se non sei a
casa tua, ci pensi due volte. Poi alla fine ti devi lavare, e lo usi per
forza, e vabe'.
 
-- 
BArrYZ


Forse non hai letto la mia risposta al tuo messaggio delle 11:23, ma 
ancora non ho capito quale norma lo vieta.
Ti sarei proprio grato se volessi specificarla.
 
Miro
 

 Lo capiscono tutti che è una cosa pericolosa a prescindere...
Non mi sembra per nulla illogico parlare di regole quando esistono e 
sono fatte apposta per eliminare i rischi di potenziale pericolosità 
delle diverse situazioni.
Più che " lo capiscono tutti ", io direi che spesso la presunta 
pericolosità deriva dalla non conoscenza delle soluzioni idonee da 
adottare.
Nel caso specifico attenendosi alla CEI-UNEL 36762 l'OP potrebbe 
benissimo realizzare in tutta sicurezza quanto desiderato, senza la 
necessità di rompere muri per poter posizionare tubi dedicati ora non 
esistenti.
Non per niente vengono commercializzati cavi rete che soddisfano queste 
esigenze, vedi ad esmpio
www.qubix.it/images/stories/pdf/informativa-cavi-cei-unel-36762.pdf
 
 
Miro
 

 
www.qubix.it/images/stories/pdf/informativa-cavi-cei-unel-36762.pdf
 
 
Curiosità: io ho scoperto l'esistenza di questi cavi (attraverso il NG) da poco tempo, ovviamente dopo aver a suo tempo tirato giù un paio di calendari per far passare dei cavi in più nei corrugati "giusti"; da quanto è che sono commercializzati?
 
m.

 ha scritto nel messaggio 
news:bb1c3270-a4f2-430c...@googlegroups.com...

Spiacente ma non so risponderti.
Forse ponendo il quesito su un NG più specifico che tratti di reti, 
qualcuno potrà soddisfare la tua curiosità ...
 
Miro
 

 P.S. Scusa, per sbaglio ho inviato in pvt.
 
gli dovevi prendere gli infradito :-)
 
Ciao.
 
userid

 
www.qubix.it/images/stories/pdf/informativa-cavi-cei-unel-36762.pdf
 
 
Dove posso comprarlo su internet e quanto dovrebbe costare?
Ci sono altre marche che mi puoi consigliare?
Grazie!
 

 sono 8000
 
Su internet dove li posso trovare i cat6 che vanno bene?
Grazie!
 


Non avendo mai avuto necessità di utilizzare questi cavi non ho idea di 
prezzi/siti dove acquistare, ed in mancanza di esperienza diretta, non 
mi sento di fornire consigli circa l'una o l'altra marca.
Comunque una semplice ricerca in internet con chiave "cat6 36762" 
fornisce diversi elementi utili ad identificare altri costruttori e 
qualche negozio online.
Nella rapida ricerca eseguita, ho però notato uno aspetto che IMHO non è 
molto positivo : sembrerebbe che la quantità minima di vendita sia la 
bobina da 305 metri ...
Valuta tu se non sia meglio rivolgersi ad un negozio fisico o ad un 
professionista del settore da cui acquistare solo la giusta quantità di 
cavo necessaria per effettuare il lavoro.
 
Miro
 


Non c'e' alcuna necessita' di utilizzare cavo schermato se va in stesse 
canaline di cavo elettrico.
 
Ciao ... Dino
 
 


http://it.tinypic.com/r/1zmkzt5/8
 
 
 
vimar 8000
 
 
qui trovi la produzione in commercio
http://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/liv/L1070
 
 
 
fanno anche le prese dati (ma non so se cat5 o cat6)
ma credo che per casa poco cambi... costano un BOTTO
 
 
diversamente, trovi anche la placca cieca
per il frutto dati che puoi comperare a parte
di un altra marca 
ultima pagina
http://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZMK_09I351-8000_PT.17408.pdf
 
 
 
a banco da un qualsiasi grossista elettrico
 
 
e7o7

 che NON E' un lavoro ben fatto
 
E' lavoro che puo' essere tranquillamente a norma, come gi'a discusso in 
altro messaggi nel thread. L'errore e' invece certamente l'uso di cavo 
schermato che non ha alcun senso in ambito domestico.
 
Ciao ... Dino


Premesso che, come già ho scritto, avendo disponibile un tubo da 
dedicare al cavo dati userei ovviamente quello, non capisco questa 
considerazione assolutamente negativa da " peccato grave " o " lavoro 
NON ben fatto " se, rispettando le prescrizioni delle specifiche 
normative vigenti in materia, si fanno passare nello stesso corrugato 
cavi energia e cavi dati.
Forse sfugge la consapevolezza che fra le due soluzioni, stesso tubo o 
tubi dedicati, esiste una differenza sostanziale appositamente prevista 
dalle norme, relativamente alle caratteristiche dei conduttori da 
impiegare a cui ci si deve evidentemente attenere.
Una volta rispettati i requisiti richiesti il tutto garantisce la stessa 
sicurezza vigente fra i conduttori di sola energia elettrica che si 
trovano normalmente nello stesso tubo ( fase, neutro, terra ), al punto 
da consentire il rilascio di regolare attestazione di conformità 
dell'impianto.
Per sicurezza io mi riferisco a quella elettrica/di isolamento, se poi 
invece si vuole parlare di " garanzia funzionale " della linea dati ( 
prestazioni velocistiche, disturbi indotti, etc. ) questo è un altro 
discorso.
 
Miro
 

 discorso.
 
Che pero' ci porta ad escludere i cavi schermati perche' la linea 
elettrica non introduce alcun disturbo su quella dati.
 
Ciao ... Dino

 cavo necessaria per effettuare il lavoro.
 
Ma la loro larghezza potrebbe pregiudicare il passaggio di 2 cavi nel tratto
fino la cassetta? Sono molto piu' larghi dei normali cat6?
 


Adesso va bene tutto, ma che non ci si sforzi neppure di cercarsi le 
caratteristiche meccaniche su internet ....
Aggiungo solo che, presumendo tu sia Yar1000, non capisco il senso di 
cambiare nick per continuare una discussione che tu stesso hai aperto.
Tornando al tema reputo che fra tutti ti siano state date sufficienti 
informazioni per passare all'azione: buon lavoro.
 
Miro
 


la serie 8000 è in eliminazione non credo che te riesca a trovare online 
quello che cerchi e sorpattutto non credo che in catalogo la 8000 abbia 
una rj45 di rete
 
hai visto già sul catalogo online della vimar?
 
http://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/liv/L1070
 
 
ma perché non sostituisci con una plana?
 
magari con un bel lavoro fai da te