Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: contatore enel ko?

Ciao a tutti, è la seconda volta in due settimane che mi capita, 
mi sveglio la mattina con il contatore giù. Non il salvavita o 
l'interruttore del quadro dentro casa, ma proprio l'interruttore 
in basso a sx sotto al contatore (ovviamente lontanissimo dal 
mio appartamento!), con entrambe le lucine del contatore 
fisse.... 
E' un anno che abito lì e non mi era mai successo, capita di 
notte quando c'è tutto spento e recentemente non ho aggiunto 
luci o elettrodomestici..... 
Cosa potrei fare per capire il problema (ovviamente di 
elettricità sono alquanto ignorante)??
Grazie a tutti....
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 Grazie a tutti....
Da quello che leggo si tratta di un contatore elettronico; se schiacci
ripetutamente il pulsante in alto a destra ti dovrebbe comparire
l'indicazione di un superamento di potenza (che è la causa del distacco).
Se non c'è questa indicazione, prima di chiamare l'ENEL per farlo
verificare (se risulta OK ti fattureranno l'intervento), ti consiglio di
accertarti che qualche vicino a cui non sei troppo simpatico non ti abbia
staccato la corrente di notte.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Marco
Purtroppo ero in ritardissimo per il lavoro (non mi era suonata 
la radiosveglia, da domani la metterò anche sul cellulare!) e 
non ho pensato di schiacciare il pulsante.... Però adesso che ci 
penso non era giù il tasto del contatore ma quello del quadro 
sottostante... questo quadro mi sembra uguale a quello che ho in 
casa, ha un tasto centrale grande (è il differenziale?) e un 
tasto più piccolo a sinistra, che era giù..... 
Dici che devo ringraziare qualcuno?  mi sembra impossibile 
però....


 però....
Potrebbe trattarsi del differenziale che può scattare in caso di scariche
atmosferiche o di disturbi sulla linea elettrica. Se ci mandi una foto
possiamo esserti di maggiore aiuto ;-)


 Dici che devo ringraziare qualcuno?  mi sembra impossibile
il contatore dell'enel scatta per supero di potenza,
(e se non paghi la bolletta, la potenza viene ridotta drasticamente
quindi bastano anche 3 lampadine accese per farlo scattare)
In questo caso pero' sembra che sia scattato il salvavita,
quindi (salvo che qualcuno non te l'abbia spenti di proposito)
potrebbe esserci qualche dispersione di corrente. Se l'impianto
e' fatto bene, il salvavita esterno dovrebbe essere meno sensibile
di quello interno quindi il guasto dovrebbe essere localizzato
tra il contatore e il centralino che hai dentro casa.
E' difficile dire cosa l'abbia fatto scattare... ci sono stati
temporali per caso?
cmq dacci qualche info di piu'...
alberto

 quindi bastano anche 3 lampadine accese per farlo scattare)
questa non la sapevo : a quanto viene ridotto ?
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 1.5.0.9
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

stasera provo a fare una foto, è un quadretto semplice da 
abitazione, ho cercato se trovavo un foto o un disegno in rete 
da postare adesso, ma è una ricerca impossibile....
ammesso e non concesso che si tratti di un guasto ad uno dei 
miei elettrodomestici dovrebbe saltarmi il differenziale che ho 
in casa quindi? 
e all'interno del quadro, che differenza c'è tra i vari pulsanti?
niente temporali comunque....


questa non la sapevo : a quanto viene ridotto ?
500W.
-- 
Hartemio
Togli 999 per scrivermi in email.

pare che sia successo anche ad alcuni miei vicini, hanno 
sostituito il salvavita con uno di classe A e hanno risolto il 
problema (che dicono si presentasse con i temporali, anche se 
stanotte non c'è stato)....
ma cosa vuol dire classe A ??


 ma cosa vuol dire classe A ??
Sono dei differenziali che hanno una maggiore immunità ai disturbi
presenti sulla linea elettrica, disturbi causati da temporali ma anche da
industrie non troppo lontane dalla tua abitazione.
Ti dico subito che sono abbastanza costosi e nessuno ti può garantire la
loro efficacia.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sostituire l'attuale
differenziale con uno a riarmo automatico (la Gewiss mi pare lo faccia);
in pratica se salta si riattacca da solo.


 e all'interno del quadro, che differenza c'è tra i vari pulsanti?
dovresti trovare un interruttore con una leva che va o su o
giu', e poi un pulsante in genere giallo, piu' piccolino
e uno blu piu' grande... per alzare quello lungo che va
su o giu, devi prima premere quello blu.
o comunque per riaccendere la corrente devi effettuare
due manovre (abbassare completamente e poi rialzare
o qualcosa di simile). E' fatto per "accorgersi" che e' intervenuto
il salvavita e per essere sicuri di non riaccendere "per sbaglio".
il pulsantino piccolo giallo (o cmq un pulsante con scritto T o TEST)
serve appunto per provare l'efficienza del differenziale (fa
scattare l'interruttore come se ci fosse stato un guasto)
alberto 

500W.
  Per la precisione... qualora sia possibile, la potenza viene ridotta al 15 o
20% della potenza di contratto!
  Lo so... perche' da anni pago l'enel SOLO quando arriva il sollecito che
preavvisa il distacco ^__^ una piccola forma di resistenza passiva!!!! 
  (Odio l'enel... odio il loro monopolio... il loro NON voler rispondere alle
mie domande... saro' tra i primi italiani a mandare a spasso l'enel... quando
sara' l'ora della privatizzazione delle forniture elettriche!!! anche a costo di
pagare di piu'... ^_________^)
   CIAO!

 però....
Hai aggiunto qualche apparecchio in casa? pc, ups, tv?
-- 
ValeRyo
Windows mi da' quella sensazione di Indiana Jones che Linux non penso
mi dara' mai, l'oscura impressione di avere una legione di thugs alle
calcagna e di non sapere se riusciro' a portare a casa la pelle.
-- Leonardo Serni