Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia, sviluppi :)

Ciao a tutti gli idraulici!!! :)
La caldaia sta funzionando... ma non perchč l'ho riparata, ho soltanto 
staccato uno dei due tubetti del pressostato :/
In primis... se oggi la uso cosě che rischi corro?
In secondis :) ho provato a soffiare nei due tubetti... a me sembrano 
tappati, cioč uno, quello che ho lasciato attaccato e credo arrivi dalla 
camera di combustione stagna, č abbastanza libero, NON VA A VUOTO, ma con un 
minimo di sforzo ci si soffia.. l'altro invece sembrerebbe ostruito, l'aria 
passa, ma devo fare molta fatica a soffiare e mi sembra strano che sia 
normale cosě... e mo che faccio? :)
Saluti e grazie!
Enrico. 

 La caldaia sta funzionando... CUTe mo che faccio?
MAH io non sono un idraulico...
ma con le caldaie ci penserei 1000 volte a farle
funzionare..."contro-natura"!   :-(
Se ce li hanno messi quei "tubetti" (ed il pressostato...) a qualcosa
servranno!
Saprai che un pressostato č un "riduttore di pressione".
Trai tu le conseguenze.

 Saprai che un pressostato č un "riduttore di pressione".
Veramente il pressostato č un dispositivo che apre o chiude un circuito 
elettrico al di sopra o al di sotto di una certa pressione misurata.
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)
Vendo: Nokia 3200, subwoofer Coral by Pininfarina in cassa chiusa.
Se interessati scrivetemi in mail 

 misurata.
a quale scopo?

 ha scritto nel messaggio 
news:45488510$0$3213$4faf...@reader2.news.tin.it...

E' un apparato di sicurezza
-- 
Ciao Edy 

 ha scritto nel messaggio 
news:4548877c$0$19231$4faf...@reader4.news.tin.it...

La caldaia a camera stagna non puņ partire e non parte se il ventilatore e 
il pressostato  non funzionano
-- 
Ciao Edy 

 E' un apparato di sicurezza
LOL
io chiedevo  a che scopo...ma visto che non mi rispondete, ve lo dico io:
un pressostato serve a mantenere costante la pressione.
Che funzioni meccanicamente - come quelli applicati suille saracinesche
dell'impianto idraulico - o elettrico, č secondario.
Tornando al 3d, si sta manomettendo un sistema per evitare che la pressione
salga
Vi sembra poco?
:-(

 :-(
Il thread non l'ho seguito, ho solo corretto una tua affermazione errata.
Se vuoi la risposta alla domanda che hai appena posto (se no tra 5 minuti 
torni a dire che non ti abbiamo risposto in tempo): no, non mi pare poco.


 Cioè tutt'altra cosa.
Un pressostato non è detto serva a mantenere costante una pressione,
tantomeno è un riduttore di pressione.
Mi sembra invece corretto quanto hai scritto :
"Veramente il pressostato è un dispositivo che apre o chiude un circuito
elettrico al di sopra o al di sotto di una certa pressione misurata."
Perchè così rinunciatario ?
Cordialità.
               Paul

 salga
         errato
-- 
Ciao Edy

 Perchè così rinunciatario ?
Sinceramente non mi è passato neanche per la mente. Ho solo notato che in 10 
minuti aveva cambiato versione.


 Innanzitutto calmino..CUT
non rispondo a "tono" perchè hai frainteso tutto.
La mia domanda era provocatoria e rivolta a chi, quando  ho fatto
riferimento al pressostato, mi ha risposto in tutt'altra maniera.
Io so benissimo cos'è un pressostato (ne ho montato uno 1 setimana fa
all'entrata del mio impianto idrico, utilizzando il kit del Lidl di cui
abbiamo parlato in questo NG)
Quando continuavano a non rispondermi (dicendo che "un'apparecchio", un
"sistema di sicurezza"...) ho detto. "allora ve lo dico io..."
Il problema qui è che io esordisco NON SONO UN IDRAULICO , e baso le mie
risposte sulla mia limitata esperienza.
Esperienza che, comunque, mi fa esser eocnvinto che quella caldaia senza
presostato è pericolosa!


Un pressostato non ha nulla a che fare con i circuiti elettrici!
quelli caso mai saranno i controlli per comunicare alla caldaia che il
pressostato funziona bene.

 che in 10 minuti aveva cambiato versione
Il pressostato - come tutti gli apparecchi che hanno il nome che terminano
per "stato" - serve a mantenere una pressione data.
Riferendomi ad una caldaia - non sono un idraulico e potrei sbagliarmi -
penso serva  ARIDURRE la pressione dell'acqua che arriva!
Dubito che l'aumenti!
Tu tra l'altro, che fai il professorino con me per aver sbaglaito un termine
(il temine, non il CONCETTO!) non mi pare abbai "ripreso" chi ha scritto che
il pressostato è un apparato di sicurezza, o "CHE SERVE A FAR FUNZIONARE LA
CALDAIA"!

          errato
OK hai ragione tu. Allora spiegamelo tu a che serve un pressostato in una
caldaia!

 non rispondo a "tono" perchè hai frainteso tutto.
Ce l'ho messa tutta, ma non ho trovato altro modo di interpretare i tuoi 
messaggi.


 tuoi messaggi.
probabilmente perchč, per tua stessa ammissione, "non hai letto tutto il
3d".
Cmq no problem.

 CALDAIA"!
A mio parere è sbagliato il concetto, comunque... che il pressostato sia un 
apparato di sicurezza o che serva a far funzionare la caldaia non è 
sbagliato. per cui non ci ho trovato nulla da riprendere.


 Cmq no problem.
Ovvio... si stan solo facendo due chiacchiere.


 seguito o no è del tutto ininfluente.
Infatti: la mia tesi iniziale era che stava manomettendo in pressostato.
Sapendo a cosa serve, l'ho avvisato che non era una cosa da fare a cuor
leggero.
Che serva a far funzinare la caldaia, beh è evidente e banale! :-)
Ma se uno vuole, lo bypassa senza problemi (che è qlcs di simile a quelo che
ha fatto l'autore dl 3d) e la caldaia parte lo stesso!
Non so cosa succede dopo, però!

Azz :)
Non riesco a seguire bene il tread, mi mancano diversi post credo di un pò 
di gente... qualcuno mi dice se qualcuno ha risposto alla mia domanda o se 
siete soltanto andati "fuori tema"? :)))
So perfettamente che in questo momento la mia caldaia potrebbe essere 
pericolosa, ciò che non so è il livello di rischio che sto correndo, io 
vorrei capire... poi ovviamente se non risolvo chiamerò un tecnico, anzi 
credo di doverlo comunque chiamare x fare il controllo annuale quindi... :) 
Ma io voglio capire come funziona :))
Innanzitutto comunque sono partito da ciò che mi è stato spiegato a grandi 
linee e cioè che i due tubetti uno prende in camera stagna ed uno 
all'esterno, io ho lasciato attaccato quello in camera stagna, quindi il 
pressostato comunque scatta se l'aspiratore mette in depressione la camera 
di combustione... o almeno così dovrebbe essere, infatti se stacco anche 
quel tubo va in blocco. Molto probabilmente non c'è un effettivo pericolo, 
la ventola tira... probabilmente sarà solo il tubetto tappato, non lo so, mi 
piacerebbe saperlo :)))
Tranquilli cmq in questo momento mi sto scaldando l'acqua x il bagno ed ho 
porta e finestra aperte... non sono proprio un pazzo :)))
Addio
Enrico :) 

 Un pressostato non ha nulla a che fare con i circuiti elettrici!
Le tue certezze possono essere degne di miglior causa...:-)
Rifletti un po'....ripassa visivamente i pressostati che più comunemente
ci capitano a tiro :
- quello di caricodelle lavabiancheria...
- quello di carica delle lavastoviglie...
- quello di marcia/arresto del compressore d' aria...
- quello di funzionamento della pompa delle autoclavi....
- quello di sicurezza contro la marcia a secco delle caldaie...
- altri varii....
Non hanno a che fare con i circuiti elettrici ?
Cordialità.
                   Paul

 installato).
Questo che hai descritto è un riduttore di pressione, non un pressostato.
Google è tornato attivo....fai una ricerchina....
Cordialità.
                Paul

Google è tornato attivo....
Ah prima google non andava? E adesso va?
E' per questo che ci hai messo tanto a "pontificare"? ;-)


LOL e infatti...
appena digiti "pressostato", la prima pagina proposta parla di "pressostato
di autoclave".
Uhm.."pressostato di autoclave"....dove ne ho già sentito parlare?? forse in
tuo post precedente??! LOL
Ma dài...almeno fatti furbo!

 Ma dài...almeno fatti furbo!
Mah...forse hai ragione tu.
Dovrei farmi più furbo, e non seguirti...
Però se possibile è meglio che altri frequentatori non cadano in
incertezze a proposito... di pressostati.
Torno a dire che la migliore definizione di pressostato
l' ha data Cinghiale :
" il pressostato è un dispositivo che apre o chiude un circuito
elettrico al di sopra o al di sotto di una certa pressione misurata."
Se a te non piace, dovresti rivedere (magari con un po' di umiltà),
i tuoi concetti in proposito.
Tra l' altro (e come dubitarne), la definizione di cui sopra è perfettamente
aderente anche all' esempio che hai segnalato, cioè quello di "pressostato
di autoclave".
Cordialità pressostatiche.
                   Paul

 Cordialità pressostatiche.
Allora
mi spiace davvero averti tirato in ballo nel marasma, e mi scuso con te e
con il ng.
Mi preme solo che sia riconosciuto che ho esordito ammettendo di non essere
un tecnico ed ho dato consigli in buona fede.
Però ha partecipato al 3d qlcn meno "tecnico" di me, ma la figura
dell'ignorante che si mette a dare consigli la faccio io.
Va bene, non fa nulla.
Intanto però, tra tanti tecnici,  Enrico sta usando una caldaia a gas
manomessa...
ma tanto ha tenuto le "finestre aperte"!
Ciao

 Ma dài...almeno fatti furbo!
Visto che siamo in tema di Google... perché non vai su Google gruppi e 
controlli quali e quanti posti Paulhass ha scritto in maniera estremamente 
competente, sugli argomenti più svariati?


 estremamente competente, sugli argomenti più svariati?
arrivi tardi
mi sono già scusato

 vorrei capire...
Se ho ben capito cosa hai staccato, non sei protetto contro l'ostruzione 
della canna fumaria.
Se sei ragionevolmente sicuro che sia tutto pulito, un paio di giorni puoi 
rischiarli. Se no, no.


 mi sono già scusato
Abbi pazienza... quando ho inviato questo messaggio non vedevo ancora le tue 
scuse.
:-)


 :-)
figurati! :-)

 caldaia!
Provo a spiegarti a cosa servono i *pressostati* nelle caldaie, stiamo 
scrivendo di una caldaia a camera stagna e in quanto tale ha bisogno di un 
ventilatore che immetta aria per avere la giusta combustione, come fa il 
pannello elettronico a sapere che il ventilatore sta funzionando? in questo 
caso con il pressostato(ad aria) che è comandato dall'aria immessa dal 
ventilatore(tubicini di silicone)
nella caldaia c'è un secondo pressostato (ad acqua) che comunica al pannello 
che nell'impianto c'è la giusta quantità di acqua(pressione) visibile anche 
sul manometro
e come avrai intuito tutti e due fanno parte delle *sicurezze* della caldaia
nelle vecchie caldaie c'era un terzo pressostato era quello che comandava la 
valvola a tre vie e rilevava se era stato aperto un rubinetto dell'acqua 
calda (vedi *problemino caldaia* di Cinghiale) ora sostituito da un 
*flussostato* e da una valvola a tre vie elettrica
Nel caso della caldaia in questione Enrico ha starato il *pressostato aria* 
e in una mia risposta ho consigliato di sostituirlo anche se non lo ritengo 
pericoloso(opinione mia personale )
Spero di esserti stato di aiuto e di aver chiarito con concetti semplici a 
cosa servono i *pressostati* nelle caldaie
-- 
-Ciao Edy   ;-)
[FIDOCAD]
EV 80 45 150 105
RV 100 100 105 120
RV 120 100 125 120
RV 105 60 115 85
LI 115 70 125 70
LI 125 70 125 80
LI 110 60 110 55
LI 110 55 120 55
LI 110 85 110 95
PL 120 55 185 55 4 1
PL 185 55 185 65 4 1
PL 125 80 170 80 4 2
PL 170 80 170 85 4 2
PL 165 95 165 110 4 3
TY 60 70 5 3 0 0 0 * microswicth
MC 105 70 0 0 074
LI 105 70 90 70
TY 185 80 5 3 0 0 0 * al pannello elettronico
TY 115 125 5 3 0 0 0 * tubicini aria di silicone
TY 90 30 5 3 0 0 0 * pressostato aria
PL 110 95 165 95 4 3
LI 35 35 45 45 4
LI 45 45 45 90 4
LI 45 90 35 105 4
LI 35 105 25 90 4
LI 25 90 25 45 4
LI 25 45 35 35 4
LI 35 30 35 35 4
LI 35 105 35 115 4
PL 35 35 35 105 4 4
PL 30 70 45 70 4 4
RV 45 55 55 85 4
MC 60 65 2 0 074
LI 60 65 70 65 4
LI 70 65 70 70 4
PL 40 95 40 120 4 4
PL 30 95 30 120 4 4
MC 35 130 3 0 074
LI 35 130 115 130 4
LI 60 -10 65 -10 1
LI 65 -10 5 -10 1
PL 50 85 50 90 4 1
PL 50 90 50 110 4 1
PL 50 110 50 150 4 1
PL 55 80 60 80 4 2
PL 60 80 60 160 4 2

precisiamo un attimo:
quel pressostato con 2 tubetti attacati si chiama precisamente pressostato
differenziale ed serve a controllare il corretto tiraggio e combustione.
con il tubetto lato camino staccato potrebbe esser pericoloso vito che il
caso di blocco dello stesso non interverrebbe, per assicurati al 50% puoi
chiudere il rubinetto del gas mentre il bruciatore è acceso e sta bruciando
gas, se la caldaia va in blocco sei ancora protetto a metà.
essendo il tubetto bloccato usa una pompa per bicicletta e insisti a
liberarlo e poi RIMETTILO al suo posto, ora la caldaia è perfetta...
mi raccomando si parla di rischi con il gas.

 ma tanto ha tenuto le "finestre aperte"!
oh... se porte e finestre sono aperte non muoio di sicuro! :)
Tranquillo so di aver eliminato una sicurezza e non mi sogno neppure di 
lasciarla cosě.
Ad ogni modo č piacevole vedere come il tema sicurezza stia entrando nel 
comune pensare della gente, anche se vedo come sia piů marcato negli 
impianti gas piuttosto che negli impianti elettrici, probabilmente perchč le 
case quando esplodono fanno piů notizia :)
Ciao,
Enrico. 

 le case quando esplodono fanno più notizia :)
Non essere ansioso, prima o poi diventerà obbligatorio anche il controllo 
annuale delle prese e delle spine a anche voi elettricisti avrete l'osso da 
"sgagnàre" :-)
-- 
Fabbrogiovanni
Se sembro nervoso perdonatemi ........
Ho smesso di fumare il 21 Ottobre 2006 alle ore 12.00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 da "sgagnàre" :-)
Ammettilo, anche a te piacerebbe dover fare la "verifica annuale carico di 
rottura ringhiere"... :))))
Ciao,
Enrico. 

 rottura ringhiere"... :))))
Esatto, e non dimentichiamo anche l'annuale controllo/ingrassaggio ai 
cardini dei cancelli.
La gente comune lo sottovaluta ma un perno che gira a secco con il tempo si 
corrode, si consuma, si smangia, si trancia, il cancello cade di colpo, 
sotto ci rimane un bambino, brrrrrrrrr.............


 cade di colpo, sotto ci rimane un bambino, brrrrrrrrr.............
In effetti in Italia credo che la sicurezza e la prevenzione lascino molto
a desiderare.
Poi, come i coccodrilli,  si piange quando accadono le disgrazie :-(
Lo dico da "utente", non avendo una'attività commerciale/artigianale.
Forse si dovrebbe rendere obbligatori molti controlli.
Io non sono felice di pagare circa 120 euro (non ricordo bene)  l'anno per
controllare la mia caldaia...ma ogni volta che sento in TV di un crollo
dovuto a fughe di gas, dico che sono ben spesi. piuttosto vado 2 volte in
meno a mangiare la pizza.
Caso mai, si rimane male quando ksi vede che in provincia di Brescia TUTTI i
manutentori di caldaie a gas hanno, indistintamente,  quela tariffa (che il
MASSIMO previsto dall'accordo con la provincia) si rimane male.
Tanto valeva mettere una tariffa FISSA! tanto poi si mettono d'accordo ed è
fissa lo stesso...
Quindi anche voi artigiani potreste fare di più per aumentare la
concorrenza, e convincere così la gente a fare i controlli.

 concorrenza, e convincere cosě la gente a fare i controlli.
Diciamo che il mio progetto di controlli obbligatori a cardini e cerniere 
era un po' un'esagerazione, o se vogliamo possiamo definirla "invidia" nei 
confronti degli artigiani piů fortunati:-)
Per quanto riguarda la concorrenza, qui si potrebbe dire che non č cosě 
automatico che questa porti a un ribasso generalizzato dei prezzi.
