Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompetta condizionatore rumorosa

A causa della distanza tra split e scarico mi hanno dovuto montare una 
pompetta per "spingere" la condensa dallo split al balcone. Il problema 
e' che questa pompetta e' rumorosa e, tenendo conto che la macchina e' 
in camera da letto, in funzione solo di notte, automaticamente il rumore 
diventa insopportabile. Mi hanno gia' sostituito la pompetta, ma il 
rumore deve essere una prerogativa di questi aggeggi.
Ho provato ad avvolgerla con qualsiasi tipo di materiale di facile 
reperibilita' (pluriball, lana di vetro, spugna da imbottiture), ossia 
tutto materiale per assorbire gli urti, ma non sono riuscito nemmeno ad 
attutire il rumore. Probabilmente questi materiali non hanno la minima 
proprieta' fonoassorbente.
Il modello della pompa e' esattamente quello in figura 
https://goo.gl/4kc2c4
 
Avete idea di cosa posso provare ad utilizzare ?
Grazie

Avete idea di cosa posso provare ad utilizzare ?
 
Tappi per le orecchie.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
 
Poi non sento la sveglia.....

 Avete idea di cosa posso provare ad utilizzare ?
 
Piombo 
 
 

Probabilmente è una pompa a membrana, come quelle per l'aria degli 
acquari, azionata direttamente a 50Hz, che vibra alla stessa frequenza.
Servirebbe un contenitore molto rigido. Potresti fare una nicchia nel 
muro, chiudendo poi con uno sportellino di piombo (che ha una massa 
molto elevata e non risuona).

In alternativa potresti raccogliere la condensa in un contenitore in 
basso, nella stessa stanza o in quella a fianco (è del tuo 
appartamento?). Potresti anche mettere la pompetta lì, anziché in camera 
da letto.


Non conoscevo questi accessori, e invece potrebbero risolvermi un 
problema...
 
Comunque, il costruttore dichiara 20dB di rumore. Un livello che 
dovrebbe essere sopportabile.
Forse il montaggio determina la trasmissione delle vibrazioni altrove, 
ed e' questo che lo provoca. Si puo' tentare ad usare una tubazione in 
materiale meno rigido, se e' la possibilita'.
 
 
 
sandro

> Avete idea di cosa posso provare ad utilizzare ?
 
Ho visto che ha una altezza di aspirazione di 2mt, lo split esterno e' piu' alto  ?
Perche la soluzione migliore sembra metterla fuori e lasciare il sensore dentro.
 

Qui si parla un bel po' del problema:
https://www.google.it/search?num=20&biw=1600&bih=769&q=condensate+pump+conditioner+noise
 

 Il modello della pompa e' esattamente quello in figura 
https://goo.gl/4kc2c4
 
 
Quella sotto?

Ho trovato:
http://www.flowatchpumps.com/pdf/fr/notice-technique-mf2-ce.pdf
 


La pompetta e' dentro ad una vela di cartongesso, che contiene tutte le 
tubazioni che dal motore sul balcone attraversano tutto l'apparatamento 
fino ad arrivare alla camera da letto (ultima stanza dell'alloggio).
 


Ipotesi 1)....forse tu non tieni moglie......
 
ipotesi 2) la stanza adiancente e' la camera di mia figlia dove termina 
la vela in cartongesso che contiene anche la pompetta. In sezione (+/-)
 
                  |pompetta|split
		 |________|______
                         M |
           cmera figlia  U |  camera mia
                         R |
			O |


lo split e la pompetta sono piu' o meno alla stessa altezza (la pompa 
qualche cm piu' in basso)


quella gialla

 
 
Grazie, ci guardero'


Potrebbe provare con tubi in silicone, che si reperiscono nei classici "casa 
della gomma" e venduti a metraggio in moltissimi diametri. Assorbono alla 
grande le vibrazioni meccaniche.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 Avete idea di cosa posso provare ad utilizzare ?
 
Cambiarla. Quelle sono le pompette a immersione che si usano,
tanto per fare un esempio, nei presepi, per la fontanella,
il vinaio, il laghetto e roba del genere.
Dai cinesi le paghi 5 euro, e il rumore è praticamente zero.
Oltretutto dovrebbero funzionare per 10/15 secondi alla volta,
giusto il tempo di svuotare la vaschetta, che dev'essere
fornita di galleggiante. Quando il livello sale oltre un tot,
la pompa parte e svuota la vaschetta; il livello scende e
la pompa si spegne.
 
Bye, G.

 la pompa si spegne.
 
Infatti funziona proprio cosi', solo che nel bel mezzo del dormiveglia o 
del sonno, anche quei 15 secondi sono devastanti.
 


 
Oppure di quelle con la ventola in gomma strisciante, di
cui non trovo immagini. Queste ultime hanno di solito una
prevalenza piuttosto bassa, ma immagino che a te bastino
anche un paio di decine di centimetri. Non so se si trovino
ancora, i miei ricordi in merito risalgono a una quindicina
di anni fa.
 
Bye, G.

insopportabile. Avete idea di cosa posso provare ad utilizzare ?
 
una tanica da svuotare alla mattina. E' silenziosissima. 
 

 Dai cinesi le paghi 5 euro, e il rumore è praticamente zero.
 
Negativo... ho una fontanella da tavolo che volevo inizialmente tenere 
in camera da letto, ma ho dovuto praticamente rinunciare proprio per il 
rumore della pompetta, che era perfettamente avvertibile su quello della 
cascatella.
 
Purtroppo, tante delle cose che riteniamo sostanzialmente "silenziose", 
una volta inserite nella situazione particolare della zona notte si 
fanno avvertire, per la mancanza pressoche' totale del rumore di fondo 
delle attivita' diurne.
 
 
 
sandro


Miglioriamo l'idea: 
 
1)Serbatoio di stoccaggio momentaneo nella vela.
2)Svuotamento temporizzato alle 10.00 del mattina, indipendentemente dal livello.
3)Svuotamento legato al livello giusto per sicurezza
 
Dovresti mitigare il problema ai rari casi di umidità da Borneo.
 
Ciao
  Francesco

 
 
Interessante. Ci studiero' sopra-
Grazie


Oggi esistono pompe a vite, silenziose. Poco comuni, prodotto nuovo, ma 
esistono.


Ieri sera, a mezzanotte c'erano 27° col 70% di RH, non ce l'ho fatta a 
resistere e ho acceso uno dei due splitter per togliere l'umidita, che 
la temperatura poteva anche essere accettabile.
Stamattina c'erano 3lt di acqua nella tanica... :(
 
 
 
sandro

Stamattina c'erano 3lt di acqua nella tanica... :(
 
Almeno adesso sei sicuro che la macchina funziona a dovere :-)


 Almeno adesso sei sicuro che la macchina funziona a dovere :-)
 
I miei hanno sempre fuzionato benissimo. Non sono io quello che allaga... :D
 
 
 
sandro