Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampada di emergenza

Salve a tutti,
ho una piccola lampada di emegenza a parete(a neon),ma  ieri è
mancata la corrente e la lampada non si è accesa.....
Quale sarà il problema ?
Premetto che normalmente quando c'è la  corrente c'è anche acceso
un led rosso che credo voglia dire che è sotto  carica.
Potrebbe essere semplicemente che il tubo del neon non funziona, 
ma  come si fa ad  esserne certi? con una lampadina normale  uno vede il
filamento  interrotto, ma con un neon come si fa ?non  è neanche
annerito, e in casa non ho un'altro posto dove poterlo provare,
ho tutte lampadine normali ad  incandescenza.
Potrebbe  essere la batteria o comunque qualche componente.
Quali controlli posso fare ?
Grazie
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

"Umberto Simone" > Quali controlli posso fare ?
vedi se è partita la batteria ceh si trova dentro la lampada....
controlla la tensione ai suoi capi
Bacio
Cai 

 controlla la tensione ai suoi capi
E' un classico, stanno sotto carica una vita , e poi quando devono 
intervenire la batteria è scoppiata. 


scoppiata no ma sfinita sì!!
:0)
purtroppo è il guaio delle batterie!
Bacio
Cai 

ma  come si fa ad  esserne certi? 
Lo sostituisci e vedi cosa succede.
Piu' probabilmente pero' e' la batteria. 
Come fai a saperlo? La sostituisci e vedi cosa succede :-)
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

>purtroppo è il guaio delle batterie!
No
io direi che è il guaio delle lampade economiche di emergenza che
"uccidono" le batterie in pochi mesi
E si...
io ci sono capitato
Se la lampada di emergenza in questione è una di quelle vendute da
Auchan allora è di sicuro la batteria.
Io, visto il prezzo (in offerta 9.90 euro) ne acquistai 3 per casa mia
una l'ha acquistata la mamma di mia moglie
una mia madre
due mio fratello
risultato? Dopo poco più di tre mesi da me manca la corrente e... una
delle lampade non si accende
Provo a scambiare la batteria con una di quelle che ancora
funzionavano e scopro subito che il difetto era nella batteria
Meno di un mese dopo anche le altre due lampade non funzionavano più
A questo punto chiedo anche agli altri di provare le lampade che...
non funzionano piu'!
O per lo meno.. a mio fratello e mia madre, che le avevano lasciate
sotto carica, non funzionano
A mia suocera che invece l'aveva conservata nella scatola in
ripostiglio... è ancora perfettamente funzionante
Insomma... un circuito di carica progettato veramente bene!
E poi... visto il costo esiguo delle lampade... tutti avevamo pure
buttato lo scontrino
In questo caso penso si possa invocare un difetto di produzione e
chiedere un rimborso anche se solitamente le batterie non sono coperte
da garanzia
Ciao
 Marcello
-Catania-

 Come fai a saperlo? La sostituisci e vedi cosa succede :-)
  Bisogna sempre ringraziare chi risponde ad una domanda.....,
  però se mi dici sostituisci il neon e vedi se era quello il
  problema, sostituisci la batteria e vedi se era quello il
  problema........, e che faccio compro una batteria e poi non
  è lei......compro un neon e poi non è lui.......,ma mica
  voglio buttare via i soldi. Tanto vale che mi compri una lampada
  nuova e amen !!!!
  Grazie comunque


 delle lampade non si accende
dipende se hai seguito le istruzioni...nella mia che nn č fissa ma 
trasportabile c'č scritto chiaramente di nn tenerla in carica oltre il 
dovuto e di frla scaricare quasi completamente ogni tre mesi!!!!!
Bacio
Cai 

  però se mi dici sostituisci..........
scusa ma...
se non hai una batteria alternativa da provarci..
controlla se hai un'alimentatore in casa della tensione adatta
quando il neon dovrebbe essere in funzione (tensione di rete
scollegata), scollega la batteria e metti l'alimentatore al suo posto
facendo attenzione a rispettare la polarità
Se il neon si accende sei sicuro che è la batteria
La domanda relativa al tempo da cui hai la lampada è sensata perchè...
se è da poco tempo che la hai e la batteria è già andata allora non ne
vale la pena sostituirla nuovamente e ti conviene acquistare una nuova
lampada ma un modello migliore
Ciao
 Marcello
-Catania-

 lampada ma un modello migliore
attento però....agli ampere ceh richiede ..l bateria in genere è un po' 
sostenuta (più degli alimentatori che uno può avere sparsi per casa!
Bacio
Cai 

 Grazie
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 di frla scaricare quasi completamente ogni tre mesi!!!!!
..il che sarebbe anche discutibile, se-come credo-è dotata di comune 
batteria al piombo...
Controlla! :)

>Controlla! :)
io non ho bisogno di controllare
la mia lampada uccidi batterie ha una comune batteria al piombo da 6V
Ciao
 Marcello
-Catania-

 Controlla! :)
ho detto quasi!!!
Bacio
Cai 

certo che se è una lampada D'EMERGENZA(che serve proprio ad avere
automaticamente illuminazione quando va via la corrente) deve essere il
circuito di ricarica/accensione automatica a smettere di ricaricare quando
la batteria è carica.
anch'io ho comprato alcune lampade d'emergenza negli Auchan.
sono quelle piccole e quadrate(o meglio, leggermente rettangolari), colore
bianco della elemtechnics.
a me funzionano bene, per ora.
...tranne una che ha preso fuoco al suo interno dopo qualche giorno.
almeno continuano a funzionare usandole come le uso io: sempre attaccate
alla presa in funzione auto/emergenza, ma ogni tanto le prendo e le uso come
lampada portatile(fanno davvero tantissima luce). a volte si scaricano del
tutto mentre lavoro alla loro bella luce.  :-)
spero che in questo modo mi durino anni e anni ;-)
pagate 4.99 euro(ma le ho viste sia a 7.49 che a 9.99 euro,sempre negli
Auchan).
ciao

erano quelle lunghe con due tubi al neon separate, o quelle piccole con un
solo tubo a forma di U?
leggi l'altro mio post,ciao e grazie

 ho detto quasi!!!
:-)))
Lascio la parola a chi è più esperto di me..ma credo che, comunque, una 
batteria al Pb, a prescindere dal tipo, sia comunque più longeva se tenuta 
sempre ben carica.
Ora, non ricordo a cosa sia dovuta la reazione di "invecchiamento" (mi pare 
la solfatazione degli elementi), ma mi pare di ricordare che questa avvenga 
molto più rapidamente se la batteria è più giù....
Poi, ripeto..lascio la parola a chi è più ferrato (o piombato :)) ) in 
materia! :) 

 info : citazione testo accumulatori al piombo

 - i due elettrodi (positivo e negativo) diventano chimicamente
 uguali (solfato di piombo) e non c'e' piu' quindi il differenziale
 minimo necessario per ripristinare lo stato di carica.
 
 - Sebbene una qualche evoluzione nei decenni
 vi sia stata (e sebbene vi siano il tipo a liquido e
 il tipo a gel), riporto questo vecchio testo (con le
 formule cerco di arrangiarmi in qualche modo)
 (ho inserito fra parentesi quadre una precisazione]:
 
 ---
 
 - Accumulatori al piombo -
 
 Sono questi degli accumulatori costituiti, sostanzialmente, da
 una cella elettrolitica contenente una soluzione di acqua (H2O)
 ed acido solforico (H2SO4), al 20% circa, e da due elettrodi
 in gran parte di piombo; i materiali attivi sono rispettivamente
 piombo spugnoso e biossido di piombo (PbO2).
 La reazione durante il funzionamento e' la seguente:
 
 PbO2+2H2SO4+Pb
 ----scarica--->
 <---carica-----
 2PbSO4+2H2O .
 
 Il processo di scarica ha termine quando tutto il biossido di piombo
 e il piombo spugnoso si sono trasformati in solfato di piombo.
 In pratica, non conviene spingere la carica fino a tale punto, ma
 e' necessario arrestarla a un certo grado [1,67 volt per ogni
 elemento, avente tensione nominale di 2 volt, ovvero una
 tensione minima di 10 volt per l'accumulatore da 12 volt,
 che in pratica, andra' fermata a non meno di 10,5 volt].
 Si provvedera' quindi a ricaricare subito l'accumulatore, perche'
 solo cosi' sara' possibile far durare a lungo l'apparecchiatura.
 Alla fine della carica si ha, invece, che l'elettrodo positivo risulta
 ricoperto da uno strato di biossido di piombo, mentre l'elettrodo
 negativo e', nella sua parte piu' superficiale, allo stato di piombo
 spugnoso. La carica avra' fine precisamente quando l'energia
 elettrica fornita all'accumulatore non potra' piu' essere immagazzinata
 sotto forma di energia chimica, cioe' quando l'idrogeno e il radicale
 acido non riusciranno piu' a penetrare entro il solfato di piombo
 che ricopre gli elettrodi. Da questo momento in poi ogni ulteriore
 apporto di energia elettrica determinera', oltre all'effetto Joule
 sempre presente, solamente il fenomeno dell'elettrolisi dell'acqua
 contenuta nella cella, fenomeno che porta, come e' noto,
 allo svolgimento di bolle gassose di idrogeno e di ossigeno,
 caratterizzando cosi' questa seconda fase, inutile ai fini della
 carica dell'accumulatore, con un forte bollore della soluzione.
 
 [ continua ... ]
 
 ---
 
 
 -*_ uniposta(at)
yahoo.it
 -*_ uniposta(at)
gmail.com
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 re-post corretto _
 info : citazione testo accumulatori al piombo
 
 - Il 09 Nov 2006, 09:23, Starflex [Chup] ha scritto:
 

 - i due elettrodi (positivo e negativo) diventano chimicamente
 uguali (solfato di piombo) e non c'e' piu' quindi il differenziale
 minimo necessario per ripristinare lo stato di carica.
 
 - Sebbene una qualche evoluzione nei decenni
 vi sia stata (e sebbene vi siano il tipo a liquido e
 il tipo a gel), riporto questo vecchio testo (con le
 formule cerco di arrangiarmi in qualche modo)
 (ho inserito fra parentesi quadre una precisazione]:
 
 ---
 
 - Accumulatori al piombo -
 
 Sono questi degli accumulatori costituiti, sostanzialmente, da
 una cella elettrolitica contenente una soluzione di acqua (H2O)
 ed acido solforico (H2SO4), al 20% circa, e da due elettrodi
 in gran parte di piombo; i materiali attivi sono rispettivamente
 piombo spugnoso e biossido di piombo (PbO2).
 La reazione durante il funzionamento e' la seguente:
 
 PbO2+2H2SO4+Pb
 ----scarica--->
 <---carica-----
 2PbSO4+2H2O .
 
 Il processo di scarica ha termine quando tutto il biossido di piombo
 e il piombo spugnoso si sono trasformati in solfato di piombo.
 In pratica, non conviene spingere la scarica fino a tale punto,
 ma e' necessario arrestarla a un certo grado [1,67 volt per
 ogni elemento, avente tensione nominale di 2 volt, ovvero
 una tensione minima di 10 volt per l'accumulatore da 12 volt,
 che, in pratica, andra' fermata a non meno di 10,5 volt].
