Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora sul connettore per "mini-impianto"

Qualcuno ricorder� del thread che ho aperto giorni indietro riguardo la 
necessit� di connettere al bisogno alla rete elettrica un piccolo 
impianto. Suppongo di aver fatto un lavoro ragionevolmente sicuro, per� 
essendo ignorante come una capra in materia ho pensato di provare a 
chiedere opinioni pi� qualificate.
Per cominciare, il piccolo impianto � quello che ho realizzato 
all'interno della casetta di legno che ho in giardino (s�, sicuramente 
non sar� consentito crearci un impianto elettrico, ma passiamo oltre). 
La connessione all'impianto elettrico, quando serve la realizzo mediante 
una prolunga volante costituita da cavo tripolare di tipo FR0R da 1,5 
mm2 con ai capi una maschio ed una femmina schuko.
La presa a muro da cui prelevo la corrente si trova dentro il box ed � 
derivata da una linea con cavi da 2,5 mm2 ed � sotto un MT da 16A; 
l'altro capo della prolunga, su cui � montata una femmina schuko, la 
connetto a questo:
http://www.moscatelli.it/wecinfoprod/immagini/50360060_medium.jpg
Questo connettore ho avuto l'accortezza di montarlo in una scatola 
stagna che ho fissato sotto il tetto della casetta:
http://www.illuca.com/Vari/DSCN2597.JPG
Il connettore in questione � dotato di due fusibili da 10A, uno per ogni 
polo del connettore. Subito dopo il connettore, dentro la casetta, ho 
messo un salvavita con MT da 10A, e qui viene il primo dubbio: su questo 
oggetto c'� stampata una "N" che evidentemente indica in quale 
connettore infilare il cavo col neutro, per� alimentando l'impianto con 
una prolunga non posso sapere quale dei due cavi porter� il neutro e 
quale la fase. Questo � un problema? Nel MT devo necessariamente 
infilare il neutro dove c'� la N o non cambia niente?
L'impiantino � costituito da una lampada sul soffitto con montata una 
CFL da 25 watt, una presa italiana bipasso e una presa schuko bipasso; 
il tutto cablato con cavi da 1,5 mm2. Dovrei avere descritto tutto, 
spero di non aver dimenticato niente. Come lo vedete questo "accrocchio"?
Una birra virtuale a chi si prender� la briga di rispondere :-)
Ciao.
Luca.

 Luca.
ciao devi domandarti a cosa serve, se solo per la lampada è sprecato e 
poco funzionale, se intendi mettere una stufetta elettrica, te lo 
sconsiglio, ciò vale per tutti i carichi elevati, friggitrice, griglia 
elettrica, stiratrice e altro, il carattere "provvisorio" della casetta 
impone molta prudenza e che quando non ci sei sia tolta la tensione,
al minimo metti una spia al neon ce puoi vedere da casa se ai lasciato 
la tensione inserita.
Ricorda che la corrente parte "a casa tua" dal contatore e che si deve 
proteggere anche le linee non solo gli utilizzatori
ciao primula

 linea con cavi da 2,5 mm2 ed è sotto un MT da 16A; l'altro capo della
Si. Io sostituirei la spina nel box con un combinato asimmetrico a norma 
europea per esterni, in cui andrai a montare un MT da 10A.
Es.:
http://www.vitobarone.it/grafica/presa_trifase.jpg
(quello nella foto è per il trifase, ma ce ne sono di blu per il 230 V).
In questo modo adegui la protezione ad un cavo di sezione inferiore e ti 
eviti i casini da inversione fase neutro. Per il resto non vedo problemi. 
Aggiungerei un microscopico forellino nel punto più basso della scatola 
stagna (per scolare l'eventuale acqua o condensa infiltratasi) anche se 
potrebbe sembrare un contro senso. E naturalmente avrai realizzato di 
conseguenza il passaggio interno dei fili: tubi, gomiti e giunture 
scatola-tubi in linea con il grado IP della scatola, vero? ;-)
Se vuoi farti un po' di cultura, ecco un approccio semplice, veloce ed 
alla portata di tutti.
http://www.vitobarone.it/elettro.htm
-- 
Ciao!
Stefano

 
http://www.vitobarone.it/elettro.htm
Gli darò un'occhiata.
Ciao.
Luca.

 proteggere anche le linee non solo gli utilizzatori
Quella linea ovviamente è protetta dal suo magnetotermico nel quadro. 
Dalla presa in poi c'è quello che ho raccontato.
Ciò che mi sfugge è perchè se usassi la stessa prolunga per alimentare 
direttamente un trapano andrebbe tutto bene, invece se prima di 
collegare il trapano vi interpongo un altro pezzo di cavo con tanto di 
magnetotermico non va più bene...
Ciao.
Luca.

 Gli darò un'occhiata.
Coraggio!
-- 
Ciao!
Stefano

 Una birra virtuale a chi si prender la briga di rispondere :-)
Grazie, posso avere anche dei salatini...? ;-)

 tubo per impianti elettrici, vero?
No, è grave? Di robusto c'è solo il cavo...
Ciao.
Luca.

 Grazie, posso avere anche dei salatini...? ;-)
Prego, faccia come se fosse a casa sua :-)
Ciao.
Luca.

 No, è grave? Di robusto c'è solo il cavo...
Domanda: se piove di stra-vento ed entra umidità fra la parete di legno e 
la scatola esterna o (molto più frequente) se si forma condensa, date le 
diverse densità dei materiali, secondo te l'acqua dove va? Nella scatola 
EX-stagna. Meglio un tubo con relativo sistema di guarnizione per entrare 
in una scatola stagna. E che trovi scatole anti-deflagrazione 
all'interno...
Coraggio: ancora qualche sforzo ed abbiamo un impianto certificabile!
-- 
Ciao!
Stefano

 Coraggio: ancora qualche sforzo ed abbiamo un impianto certificabile!
Come ho detto fin dall'inizio, il mio scopo non è realizzare un impianto 
a norma, anche perchè a quanto pare tutta la "costruzione" è abusiva. Mi 
basta avere un lavoro ragionevolmente sicuro, intendendo con 
ragionevolmente che non sia più pericoloso di tante altre cose che si 
fanno con la corrente (vedi la scopa elettrica marchio CE che citavo).
Ciao.
Luca.