Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema interruttore

Ciao a tutti.
Qualche giorno fa avevo chiesto lumi circa la possibilità di far
accendere due luci diverse dallo stesso interruttore in modo da poter
usae un solo pulsante sulla placca.
La soluzione proposta (relè) è impraticabile poichè una libreria copre
parzialmente l'interruttore largo 11,7 cm che comanda due punti luce e
la cosa è bruttissima da vedere.
Non posso spostare la libreria, dall'altro lato c'è un identico
interruttore. Non mi resta altro che rompere il muro e spostarre
l'interruttore del tanto che basta?
M'era venuta la strana idea di portare entrambi gli interruttori da
11,7 a 8 cm di larghezza. Posta la fattibilità pratica di questa
operazione il vuoto che inevitabilmente si creerebbe come lo chiudo in
modo decente?
Sono restio a rompere poiche ho il parquet appena montato e le pareti
rifatte da poco.
Grazie
A

la cosa è bruttissima da vedere.
Non hai le scatole elettriche nei muri, quelle grandi dove si diramano
tutti i fili? Il rele' mettilo li dentro.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio 
news:1193383509.6...@o80g2000hse.googlegroups.com...

non ho seguito il precedente post ma non capisco dove sia il problema.
il tuo impianto deovrebbe avere un filo comune che collega tutti i punti 
luce ed uno interrotto dagli interruttori che fa accendere e spegnere la 
luce che vi è collegata
se tu colleghi più di un punto luce allo stesso interruttore accenderai a 
spegnerai tutte le luci insieme
per inciso: prova a pensare come è fatto il collegamento interno di un 
lampadario con molte lampadine ed un solo interruttore
ciao Abele 

Non serve un rele' per fare quello che vuoi fare
(servirebbe eventualmente per fare il contrario, cioe' accendere
la STESSA luce con due interruttori diversi).
Per accendere due luci con lo stesso interruttore devi avere due
fili che partono dall'interruttore e arrivano ciascuno alla propria
luce.
Se gli interruttori separati che accendono adesso le due luci
sono nella stessa scatola il tutto e' semplicissimo:
PRIMA DI FARE OGNI COSA STACCA L'INTERRUTTORE GENERALE!!
- identifichi il filo che va dall'interruttore che vuoi abbandonare
alla sua lampada e lo stacchi.
- identifichi il filo che va dall'interruttore che vuoi usare
per accendere entrambe le lampade alla lampada che attualmente
accende.
-colleghi il filo che hai staccato al morsetto in cui e' presente il
filo identificato al punto precedente.
Se i due interruttori NON sono adesso nella stessa scatola, allora
fai la stessa cosa, ma devi prolungare il filo che parte
dall'interruttore
che vuoi abbandonare in modo che arrivi alla scatola dell'interruttore
che vuoi usare per accendere entrambe le luci.
Ciao
Roberto


 ha scritto nel messaggionews:1193383509.6...@o80g2000hse.googlegroups.com...

Effettivamente mi sono espresso male.
Ho questa placca con tre spazi di cui due occupati ed uno con un
tappo. La libreria che devo mettere sulla parete mi copre parzialmente
la placca stessa. Le altrenative sono:
Far comandare le due luci da uno solo degli interruttori della placca,
quello posto all'estremità dx con un relè da montare nella cassetta.
Soluzione economica e pulita ma brutta perchè buona parte della placca
viene coperta dalla libreria:
Spostare cassetta e tutto, soluzione esterticamente perfetta ma
scomodissima per via della rottura della parete da poco decorata e del
parquet appena montato;
La terza soluzione tiene conto che dall'altro lato c'è un altra placca
simile e potrei portare tutte due le placche da 11.7 a 8 cm ma poi mi
resta un vuoto...
Francamente non credo di essermi spiegato meglio di prima...

 ciao Abele
[FIDOCAD]
LI 50 320 460 320
LI 460 320 465 310
LI 50 320 50 105
LI 50 105 155 105
LI 155 105 155 320
LI 160 320 160 100
LI 160 100 45 100
LI 45 100 45 320
LI 140 195 145 195
LI 145 195 150 195
LI 150 195 150 200
LI 150 200 140 200
LI 140 200 140 195
LI 280 190 280 200
LI 280 200 295 200
LI 295 190 280 190
LI 195 100 195 320
LI 195 100 285 100
LI 285 100 285 320
LI 285 320 280 320
LI 280 320 280 105
LI 280 105 200 105
LI 200 105 200 325
LI 200 230 280 230
LI 200 235 280 235
LI 280 275 275 275
LI 275 275 200 275
LI 200 280 205 280
LI 205 280 220 280
LI 220 280 225 280
LI 225 280 280 280
LI 200 180 280 180
LI 200 185 280 185
LI 200 140 285 140
LI 200 145 280 145
LI 295 190 295 200
TY 60 150 11 3 0 0 0 * PORTA
TY 300 185 11 3 0 0 0 * INT. PARZIALMETE COPERTO
TY 260 95 11 3 0 0 0 * LIBRERIA
LI 195 190 180 190
LI 180 200 195 200
LI 180 190 180 200

la STESSA luce con due interruttori diversi).
in quel caso sarebbe meglio usare un deviatore se vuoi due punti di 
accensione  o un deviatore e un invertitore se vuoi  3 punti di accensione
se poi te ne servono di più  aggiungi un ulteriore invertitore per ogni 
punto di accensione
ciao Abele

 resta un vuoto...
Se ho ben capito, avresti bisogno di sostituire una scatole da 3 frutti con
una scatola da 2.
Io ho fatto un lavoro del genere, senza togliere la vecchia scatola dal
muro.
Ho asportato la parte sinistra di una scatola nuova, in pratica il pezzo di
plastica verticale che comprende anche il foro per avvitarci la vite della
placca, e l'ho fissato all'interno della vecchia scatola.
Ora non mi ricordo se per il fissaggio ho utilizzato solo colla o anche
delle piccole staffe con viti.
Il "vuoto" presente tra il pezzo inserito e la parte sinistra della vecchia
scatola, l'ho chiuso, stuccato e pitturato.
Il lavoro e` perfetto, ti assicuro che non si vede assolutamente nulla.
Ciao.
Null

 Null
Grazie, è proprio quello che volevo fare io, ma lo rtucco attacca
sulla plastica della scatola da ricoprire?
A

 sulla plastica della scatola da ricoprire?
Si non dovrebbero esserci problemi.
Ciao.
Null