Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pannelli solari

Dovrei collegare i pannelli solari alla caldaia.
Il problema che mi si pone č che non voglio fare circolare sul tetto l'acqua
riscaldata dalla caldaia durante le brutte giornate.
Qualcuno mi sa dire come posso fare.
Mi hanno parlato di valvole che che permettono lo scambio solo se l'acqua
del pannello č piů calda di quella nel serbatoio della caldaia a gas.
Ovviamente il problema si pone d'inverno.

 wrote in message
uZ1c4.13790$Oo1.1...@news.infostrada.it...


 Ovviamente il problema si pone d'inverno.
I pannelli solari NON si collegano alle caldaie.
Il circuito primario dei pannelli (dove scorre il fluido vettore), si
collega
alla serpentina del proprio serbatoio accumulatore, il quale è riempito
con l' acqua della rete idrica potabile.
Tutto qui.
Quindi sul tetto l' acqua della caldaia non deve andarci, nè d' inverno
nè d' estate.
Ci và invece il fluido vettore ( acqua + glicolo) spinto dalla
pompa di circolazione, la quale è attivata dal termostato differenziale
che fà capo alle due sonde di temperatura, una posta sui pannelli
(sonda "calda") e l' altra in basso sull' accumulatore (sonda "fredda").
Il termostato, quando rileva una differenza di temperatura tra le due
sonde pari o superiore a quella settata, eccita un relè che comanda
la pompa di circolazione.
Esiste invero la possibilità di uno scambio termico tra l' acqua sanitaria
del
boiler solare e quello di una caldaia combinata ( tipicamente per
preriscaldare l' acqua in ingresso nel boiler di caldaia nelle mezze
stagioni). Così come ci sono i boiler solari dotati di una seconda
serpentina per il collegamento con una caldaia non combinata
( in tal caso il boiler solare diventa boiler di caldaia con integrazione
solare), ma sono casi specifici e usati molto di rado.
Cordialità
       Paul

Ti ringrazio moltissimo della tua risposta.
Credo però che i miei pannelli essendo dotati di un boiler di acqua
sanitaria fra l'altro a circolazione naturale (senza alcuna pompa) vadano
proprio collegati in qualche modo ( ed è questo anche il mio quesito) alla
caldaia. La mia domanda perciò è come devo collegarli? e come faccio a
fermare la circolazione dell'acqua quando quella dei pannelli è più bassa.
Scusa se te lo richiedo ma essendo un profano in materia vorrei capire bene.
Il mio problema in realtà è che volevo far fare il lavoro alla ditta che mi
ha fornito i pannelli ma siccome si sono comportati in modo scorretto ho
preferito tagliare i rapporti con loro e purtroppo sobbarcarmi l'onere del
montaggio. Vorrei farlo fare ad un idraulico di mia conoscenza ma cercando
di evitare ulteriori fregature.
Il pampa

 fermare la circolazione dell'acqua quando quella dei pannelli è più bassa.
Se ho capito bene, ti preoccupi che l' acqua sanitaria contenuta nel
circuito
solare, in caso di assenza di insolazione, e quindi fredda,  ricircoli nel
boiler della caldaia combinata, sottraendo calore.
Non preoccuparti, perchè i due serbatoi di accumulo ( solare in alto, boiler
di caldaia in basso), non vanno chiusi ad anello con due tubazioni che li
colleghino e che quindi possano avviare moti convettivi disperdenti
calore.
Provo a spiegare i principi dei collegamenti da farsi:
Il serbatoio di accumulo solare avrà una propria alimentazione, derivata
dall' acquedotto.
All' uscita del serbatoio, avremo quindi la possibilità di prelevare
acqua calda (in estate) o appena tiepida o fredda (in inverno).
Se quindi colleghiamo tale uscita al circuito sanitario dell' acqua calda di
casa, per l' estate siamo a posto (salvo il caso di perdurante mancanza
di insolazione, ma in questo caso entra in gioco la bontà dell' isolamento
termico del serbatoio solare e l' eventuale integrazione elettrica di
riscaldamento del medesimo).
Per l' inverno, l' apporto solare medio nel riscaldamento dell' acqua
sanitaria sarà modesto, ma avremo in funzione la caldaia di riscaldamento
ed il boiler ad essa collegato.
Perciò cosa faremo ? Scollegheremo il tubo di uscita del boiler solare
dall' impianto dell' acqua calda di casa e lo collegheremo all' ingresso
del boiler di caldaia. In tale maniera, il circuito solare diventerà il
preriscaldatore dell' acqua in ingresso del boiler di caldaia.
Non è da sottovalutare l' apporto di calore che può dare una giornata
soleggiata in inverno.
Naturalmente dell' operazione si interesserà una banale valvola a tre
vie, che ci richiederà la semplice manovra di una leva.
Qualsiasi idraulico (o bricoleur preparato), è in grado di fare ciò.
Riassumo per chiarezza : l' uscita dell' acqua sanitaria del boiler
solare và collegata all' ingresso di una valvola a tre vie, le uscite
della quale vanno collegate una all' impianto domestico, e l' altra
all' ingresso del boiler della caldaia combinata.
Qualcuno più attento chiederà : e l' uscita del boiler di caldaia,
che ora è collegata all' impianto domestico ?
Risposta : và collegata in parallelo all' uscita della valvola a tre
vie che è in uso d' estate ( basta un semplice T, o Tes come si
diceva una volta).
Con questo sistema è anche ovvio che l' acqua non può ricircolare
tra i due serbatoi. E come potrebbe, dal momento che vi è un
unico tubo che collega entrambi ( il secondo tubo del serbatoio
solare è quello d' ingresso, collegato all' acquedotto).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, anche se mi rendo
conto che in questi casi un disegnino varrebbe una pagina di parole.
Cordialità
       Paul

 fermare la circolazione dell'acqua quando quella dei pannelli è più bassa.


Ok grazie mille  :-)

 Ok grazie mille  :-)
era questo che volevi fare.......o avevi altre idee?
ciao
pao

 wrote in message 38738AE4...@netcity.it...
