Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: info su regolatore pressione per l'impianto idrico

ciao, non son molto pratico di impianti idrici ed ho un problema
negli ultimi giorni la quantita' di acqua nell'impianto di casa con 
piano terra + primo piano si e' ridotta di parecchio
ho controllato il punto di ingresso:
megatubo da 3/4"
valvola sfera da 3/4"
contatore idrico
filtro da 3/4" con manometro che indica 7atm
regolatore di pressione con il suo manometro
 
ho provato a regolare la pressione del regolatore ma la vite si e' 
spanata, quindi ho smontato la tazza sotto ripassato il filetto (fortuna 
solo la vite era spanata a causa ruggine) e rimontato il tutto
la molla interna era un po corrosa ma direi che era ancora perfettamente 
funzionante
 
ora il problema, non avendo MAI controllato l'impianto in condizioni di 
perfetto funzionamento:
e' normale che se metto il regolatore a 1.5atm o 3atm, appena apro un 
poco un rubinetto la pressione di uscita cala di 1-1,2 atm?
regolatore da buttare, giusto?
 
la pressione sul manometro del filtro invece rimane sempre altissima, 
anche aprendo completamente un rubinetto

 anche aprendo completamente un rubinetto
 
 
Succede anche nel mio impianto ma penso che sia normale e logico,
eventualmente prova a regolare la portata aumentandola con la vite
sotto.
 
 
ciao

 aprendo completamente un rubinetto
 
Bisogna vedere se il manometro di quel filtro legge a monte o a valle.
Comunque sia, questo ci consente di escludere il filtro del contatore.
Direi di partire smontando e pulendo bene il filtro e il filtro del 
regolatore.
 
Considera comunque che un calo di pressione coi rubinetti aperti è 
normale, si tratta di capire cosa intendi con "apro un poco"...
 
Alberto
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f4beb9a$0$1381$4faf...@reader1.news.tin.it...

Concordo con Albe V°: un riduttore Caleffi da 3/4" con 6 l/min (0,1 l/s, la 
portata di un rubinetto da 1/2" aperto circa a metà e perdita di carico di 
0,5 bar) ha una perdita di carico di 0,28 bar circa.
La pressione di valle del riduttore se per esempio è regolata a 3 bar in 
assenza di portata, con rubinetto aperto completamente diminuirà a 2,72 bar 
circa.
Nel tuo caso se con  pressione a monte di 7 barrisulta che quella a valle 
del riduttore diminuisce di 1 - 1,2 bar con una portata piccola (per es. 1 
l/min) quasi sicuramente ciò è dovuto a qualche filtro intasato.
inps09 
 


primo, grazie a tutti
 
avevo gia' provato a pulire tutti i filtri a monte senza successo
ho provato a smontare il regolatore e la "spoletta" all'interno era 
durissima, ho provato a lubrificare, muoverl aun po etc ma senza 
risultati apprezzabili
 
preso nuovo regolatore, certo che costicchiano, regolato a dovere ed ora 
si che si ragiona :)
 
una cosa strana e' che dopo aver sostituito il regolatore da tutti i 
rubinetti sia fredda che calda e' uscita una marea di ruggine e per piu' 
aperture dei rubinetti , specie dal circuito dell'acqua calda
 
presumo che il passaggio del regolatore per qualche motivo si fosse 
ridotto e la bassa portata aveva fatto accumulare tantissima ruggine 
all'interno dei tubi a valle
e che ripristinado un flusso abbondante buona parte sia stata espulsa
puo' essere?
 
grazie ancora
ciao