Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: fossa Imhof e dispersione nel terreno

ciao a tutti vorrei esporre un problema...
vivo in una casa isolata in campagna ed ho una fossa Imhof
ma non ho il cosiddetto vaso di decantazione...ma solo un tubo in pvc 
corto qualche metro che scarica nel terreno....avendo del terreno a 
disposizione vorrei in sostanza migliorare la decantazione allungando
il tubo di scarico facendolo poi a Y e mettendo quel tubo forato da 
drenaggio...in sostanza circa 20 metri di tubazione
che mi consigliate oppure è tutto sbagliato ???
ecco il disegno in fidocad...
[FIDOCAD]
LI 50 45 50 105
LI 50 105 95 105
LI 95 105 95 45
LI 95 45 50 45
LI 5 45 55 55
LI 5 50 55 60
LI 90 55 155 55
LI 90 60 155 60
LI 155 60 200 85
LI 155 55 205 20
LI 165 60 210 25
LI 165 60 205 80
TY 55 85 5 3 0 0 0 * fossa imhof
TY 10 40 5 3 0 0 0 * tubo entrata
TY 140 55 5 3 0 0 0 * tubi dispersione nel terreno 

 che mi consigliate oppure č tutto sbagliato ???
Vai su 
www.oppo.it
 e cerca il  POZZETTO ECODREN
La lettura della pagina ti sarą molto utile.
-- 
Fabbrogiovanni

 La lettura della pagina ti sarà molto utile.
---------------------
grazie fabbrogiovanni.. visto.. molto interessante...!!
e cmq io ho appunto una vasca Imhof tipo come quella illustrata nel 
sito...
e per un rigoroso fai da te... secondo te dovrei mettere anche una vasca 
di drenaggio
come la Ecodren oppure sarebbe fattibile anche la soluzione iniziale da 
me prospettata ???
grazie 

 prospettata ???
Come spiegato nel sito:
"I liquami che fuoriescono da piccoli impianti di trattamento hanno una 
portata in uscita pari a quella di ingresso, normalmente pari a uno o due 
rubinetti aperti.Tale esigua portata si disperde in modo concentrato nel 
primissimo tratto, rendendo inutile la lunghezza della condotta percolante."
Il marchingegno ha la funzione di accumulare un tot di liquido e rilasciarlo 
tutto in un colpo, in modo che arriverà più o meno fino in fondo alla 
tubazione disperdente.
Senza questo a drenare saranno solo i tagli iniziali della tubazione.
Anche la Y la dovrai curare molto bene, geometricamente e idrodinamicamente 
perfetta, altrimenti c'è il rischio che uno dei due rami rimanga 
inutilizzato e metà del tuo lavoro sia stato inutile.
Un altro particolare da non sottovalutare: il tipo di terreno.
Qualora fosse un po' argilloso di solito si scava una trincea abbastanza 
profonda, la si riempie di ghiaia grossa, si sovrappone un TNT, si posano i 
tubi disperdenti e si ricopre.
-- 
Fabbrogiovanni

 ad un rigoroso fai da me...
Nulla osta a far da sè.
Un pozzetto di cemento vulgaris e poi si tratta di costruire una vaschetta 
conuna parete inclinata.
Con qualche prova troverai il punto in cui fissare i perni di rotazione 
affinchè sia autoribaltante quando il liquido raggiunge un certo livello e 
che riesca a tornare in posizione appena si svuota.
-- 
Fabbrogiovanni

>
uè, non scherziamo sul fai-da-te!!
stai per commettere un reato:  scarico abusivo, e quasi certamente con 
inquinamento.
Vi è una precisa normativa al riguardo (d. lgs. 152/06 e CI 4/2/77) che 
fissa in maniera dettagliata quello che si deve vare (e quello che NON si 
deve fare)!
Quindi, *SE* vuoi fare il fai-da-te no problem, ma in maniera legale!
Ti serve qualche "dritta"? In che regione sei?
ciao!

 ha scritto nel messaggio 
news:ffVgi.51008$U01.5...@twister1.libero.it...

----------------
 la soluzione del Fabbro è un pò elaborata ma efficace....e penso di 
riuscire a realizzarla
tranquillo...riguardo la normativa ne sono a conoscenza... chi mi 
farebbe lo scavo a tutte le carte in regola
per fotografare e fare richiesta di modifica al mio comune..
cmq se mi dai qualche dritta ben venga...
la regione è Lazio, esattamente Sud Pontino...
Ciao 

 
anche io ho la tua stessa situazione e abito nella stessa zona :-D
magari siamo vicini di casa :D

 magari siamo vicini di casa :D
-----------
possibile...
Lat. 41.17.00.oo Long. 13.43.00.00
Ciao Giuseppe


no no ...io sto più sù

 la regione è Lazio, esattamente Sud Pontino...
lontanuccio dal veneto :(