Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemi elettrici... fase a interuttore OFF

Risolto il problema terra, ovvero sfondato il pavimento in negozio e 
piantato una bella puntazzona da 1,5mt ecttctc...ora proseguo a rifare 
l'impianto....
Prima cosa scopro nel controsoffitto sopra le vetrine una collezione di 
trasformatori e alimentatori elettronici....3 modelli elettronici 
dimmerabili tipo 5x20W a 12V ....TUTTI collegati alla 220V senza però carico 
alcuno e i fili mollati li sopra i pannelli.....1 modello IKEA fatto a sfera 
cromata e un toroidale avvolto in una borsa di nylon e appeso a un tasselo 
al soffitto....potrebbe gia bastare pe rindignarsi? NOOOOOOOOOO, mentre 
ripulivo tutto l'impianto noto una cosa davvero assurda!! Un uscita di 
questi trasformatori usciva e entrava nelal scatola di derivazione da dove 
partivano i cavi per i vari trasformatori abbandonati.....DENTRO TROVO CHE 
L'USCITA A 12V ERA COLLEGATA ALLA 220V!!!!!!
Un'altro dove usciva avevano tagliato di netto la piattina e fasciato con 
del nastro...su 4 uscite 2 erano con dei fili in corto....
A vedere ste cose penso che davvero succedano pochi incidenti a causa di 
impianti elettrici :(, ho scoperto poi col proprietario del locale, che sto 
casino deve averlo fatto il MURATORE a cui aveva detto di cambiare i 
pannelli del controsoffitto che erano tutti anneriti dai faretti.....
 
Va beh, inutile dire che ho capottato TUTTO l'impianto etichettato, tolto i 
morti cambiato i cappucci, messo scatole di derivazione, cambiato 5Kg di 
cavi per averli nei colori giusti e finire i collegamenti di terra al nodo 
equipotenziale creato, ora devo solo studiarmi l'uscita verso 2 faretti li 
fuori e dei faretti direzionali in fondo al negozio...ma ho trovato una cosa 
che non capisco in nessun modo possibile.....
 
Abbiamo una scatola a muro con 6 interuttori/deviatori, il comune interrotto 
è il neutro (devo invertirlo con la fase ovviamente) sull'altro polo 
abbiamo....la fase :( o meglio con cercafase di quelli elettronici mi rileva 
la fase e i 220v! se chiudo i contatti dell'interuttore, quindi si accende 
la luce collegata, la fase su quel contatto sparisce....o-0 ???? Comè 
possibile?
Se uso un tester quella fase sul polo a interuttore aperta e una massa mi da 
114V.....a interuttore chiuso nulla........ho eliminato 2 relais i 
trasformatori piu vari, il temporizzatore.....nulla non cambia, ma potrebbe 
essere qualche componente di uno o piu neon che magari per la mancanza delal 
terra fa questi scherzi?
Domani con calma inverto fase neutro nel modo giusto e seziono un po alla 
volta l'impianto e vedo se fa sempre questo strano comportamento.....
 
Cmq, davvero servirebbe piu attenzione a come si gestiscono sti 
impianti....io sono rimasto allibito a vedere quell'uscita a 12V entrare 
bellamente sui capellotti della 220V e vedere come era stato pasticciato 
l'impianto li sopra....
 
 
 
-- 
Ilo mondo è stato messo in ginocchio dalle banche, noi ci siamo regalati un 
governo di bancari
http://stopbanche.com/
 
 


 
Per fortuna abiti in Italia...
...Paese si Santi, Poeti e Navigatori!
 
Pensa se tu vivessi in Maradonia...    :-)
 
...le "CERTIFICAZIONI" sarebbero come il "740"....
....un "calibro" di Pistola!
 
 
 

 ....un "calibro" di Pistola!
 
Vedi, se fosse obbligatorio a me la cosa nonf arebbe schifo, cacci sti soldi 
ma perlomeno sei a posto...ma non lo è...per che se dica, almeno parlando di 
locali atti a contenere vendita al dettaglio, percui salvo aver richiesto 
lavori di ristrutturazione come ti trovi l'impianto cosi te lo tieni....
Io cosa ho trovato su sto impianto supera ogni limita immaginabile, l'out 
delal 12 collegata alla 220 poi....manco capisco come mai non sia esploso 
quaqlcosa.....il trasformatore presumo si sarà almeno distrutto......boh.... 
a vista no, uno scatolo sigillatto di plastica nera, domani penso di finire 
l'analisi filo per filo cavo per cavo, etichettare tutto, verificare colore 
e diametro dei fili, per fortuna coi diametri ci sono andati pesante usando 
del 2,5x3 per ogni singolo pynto luce, per ogni neon, 3 per la zona sopra 
vetrina! dal contatore a termico e diff con un 4mm, i colori da cambiare e 
aggiungere la terra erano solo nella parte "interuttori=>prima scatola 
derivazione"
Cmq mi resta da capire queste strano fenomeno delal fase sul contatto dove 
dovrebbe esserci la fase interrotta, vedremo mettendo al fase al suo posto 
che salta fuori....
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f06120d$0$1387$4faf...@reader2.news.tin.it...

Tanto lavoro per nulla!   :-(
Tanto la Certificazione te la deve dare uno "abilitato"!
Fagli fare il lavoro "a regola d'arte" e te lo scarichi dall'affitto.
Perché romperti i santissimi per nulla?
 
Occhio che ti serve pure per la certificazione ANTI-INCENDIO!
 
... e per una eventuale... ASSICURAZIONE urbi et orbi! 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f05d6cf$0$1381$4faf...@reader2.news.tin.it...
 
Il cercafase è come questo:
http://www.ebay.it/itm/Cercafase-digitale-con-lettura-tensione-su-display-/130625623135?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item1e69e4d45f
 
 
Fino ad ora non aveva mai dato strane segnalazioni... 
 

 ... e per una eventuale... ASSICURAZIONE urbi et orbi!
L'assicurazione parte da una settimana prima dell'inaugurazione...trq.... 
 

 L'assicurazione parte da una settimana prima dell'inaugurazione...trq....
 
 
Io intendevo dire che la "certificazione" dell'impianto elettrico è 
obbligatoria per la visita di controllo e nulla osta dei Pompieri!
 
Mai sentito per Telegiornale: "Edificio devastato da probabile 
corto-circuito"?
 
Conduttori elettrici, guaine ecc devono essere certificate "Anti-fiamma"....
compreso le "giunzioni nastrate" nel controsoffitto!
 
Un eventuale "incendio" del negozio "distruggerebbe" pure l'edificio o 
l'appartamento sovrastante...   NON ci hai mai pensato? 
 
 

 l'appartamento sovrastante...   NON ci hai mai pensato?
Possibile....oppure l'appartamento sopra distruggere il negozio :) pensa che 
su 3 attivita commerciali uno studio tecnico di un gemonetra abilitato 
legalmente etctc, un apaprtamento privato li attorno la messa a terra 
l'aveva solo il macellaio, che ha la trifase fra l'altro....puntazza 
piantata nel negozio sotto il bancone :) verificata ogni 4 anni.....anche 
se, candidamente, mi ha detto che nessuno in 20 anni circa di attivita gli 
ha mai chiesto la certificazione LoL, nell'appartamento privato avevano 
ancora la piattina a muro!! dal gemometra aveva tutto cablato col cavo di 
terra...ma poi il filo moriva li.....fa te.....io ho la mia bella puntazza 
da 1,5Mt piantata nel fango :( prossimamente deve venire un amico e 
verifichiamo la resistenza....si sa mai...
 


 
Naturalmente VOI non vivete a IT 30027........     :-( 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f085b82$0$1382$4faf...@reader2.news.tin.it...

Veneto?
no...
cmq l'unica regione che controlla e richiede pare sia la lombardia...
 
 
Cmq, ho finito tutto l'impianto a soffitto le derivazioni etctc, va li che 
strano ora il cercafase segna la fase solo solo su un polo.....IMHO erano i 
trasformatori dei neon che c'erano....lunedi viene l'amico per testare la 
terra....alle 8 di mattina :( va beh...