Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lo "spunto" c'è o non c'è?

Ciao a tutti,
premetto che ho già posto il quesito nel newsgroup degli elettricisti, ma
non ha suscitato molto interesse. Forse troppo difficile?  Mah...
Vorrei sapere quale potenza minima deve avere un gruppo elettrogeno monofase
(per usi domestici)  che dovrebbe alimentare unicamente, in caso di
emergenza,
il compressore dell'impianto di climatizzazione che come dati di targa
dichiara 1370W di potenza assorbita in raffreddamento.
Poichè non vorrei salire molto in potenza per motivi di trasportabilità
(peso), sarei orientato su una potenza max di 2500W, che lascerebbe anche un
minimo di margine.
 Il dubbio è:
sarà sufficiente ( in quanto al momento dell'avvio  il compressore assorbe
sempre 1370w)  oppure, come qualcuno sostiene, è necessaria una potenza
disponibile almeno 2,5 o 3 volte superiore per motivi di "spunto" ?
Sarò molto grato a chi mi saprà/vorrà rispondere.
Grazie e ciao a tutti!
Peppe

primo deve essere un condizionatore a velocità costante e non inverter per
la potenza devi prendere un gneratore da almeno 3kVA
Lo spunto del compressore di quel clima è di almeno 25A

 dichiara 1370W di potenza assorbita in raffreddamento.
Ti stai gia' attrezzando per i probabili black-out di questa estate ?
Scusa ma se va via la corrente la tua unica necessita' e' avere l'aria
condizionata funzionante ?
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


 Se non erro, 25A x 220V = 5500W (seppure solo all'avviamento), escludendo
tra l'altro ogni cosfi eventuale.
Siccome  l'ENEL mi fornisce contrattualmente come utenza domestica  3 Kw
(come a tutti , del resto) , il mio impianto addirittura non dovrebbe essere
neppure installato perchè non partirebbe mai ??  (men che meno dai 3 KVA del
generatore....)
E' proprio di qui, capisci, che nascono i miei dubbi  (e  tuttora
permangono..;-)
Grazie comunque per la risposta.
Peppe.
PS
Per Marco:
il mio esempio è volutamente limitato ad una sola utenza e proprio di quel
tipo, perchè solo da lì potrebbe nascere il problema.
Prima chiariamo il rebus:  ad aggiungere un pò di Watt per frigo ed
amenicoli vari ci pensiamo dopo....
Ciao.

 generatore....)
L'Enel ti fornisce 3 kW con una certa tolleranza, e per brevissimi istanti
(un paio di secondi, sufficienti all'avviamento di gran parte dei motori)
puoi prelevare 5, 10 o addirittura 20 volte la corrente nominale, secondo il
tipo di interruttore installato.
La differenza con il generatore è che l'Enel, a monte del tuo interruttore,
questi 3kW x 5, 10 o 20 ce li ha disponibili, il generatore no. Per cui se
glieli chiedi non ce la fa e si spegne.
D'altro canto un generatore monocilindrico ha un volano non indifferente,
per cui potrebbe anche essere in grado di avviare un motore di potenza
assorbita paragonabile alla sua totale, semplicemente a spese della sua
velocità di rotazione: se il compressore del clima si avvia rapidamente,
semplicemente il generatore perderà un po' di giri per riprenderli subito
dopo. Insomma c'è da fare prove.
Per fare un esempio, in campagna da me abbiamo un generatore da 4,5 kW (non
è esagerato, è che era il più piccolo in commercio con avviamento e scambio
relè automatici) e non regge lo spunto contemporaneo di due pompe sommerse
da 3 kW complessivi + il frigo e quei 200W supplementari mediamente
inseriti. Fortunatamente è stato possibile escludere le pompe dal
funzionamento in emergenza, ed alimentarle solo da rete.
Ma il tuo caso potrebbe tranquillamente essere meno oneroso, perché un conto
è "spuntare" sotto un battente d'acqua di 50 metri, altro è farlo con del
gas (molto meno denso e quindi che offre meno resistenza) e a bassa
pressione, oltretutto.
-- 
Cinghiale (31, 54, RM)
Punto 6 speed driver

 Peppe.
Lascia stare la potenza contrattuale Enel se hai il vecchio contatore
l'interruttore magnetotermico che fà da guardiano lascia passare prima di
scattare istantaneamente transitori anche 7-8 In cioè oltre 100A se hai il
nuovo ancora di+ e ovviamente dietro c'è la rete Enel che essendp pure
interconnessa con tutta europa rappresenta praticamente un generatore di
potenza infinita
Così non è per il piccolo generatore all'atto dello spunto deve farci fronte
solo lui con l'inerzia del motore in rotazione penalizzato il tutto dalle
forti cadute di tensione che ha il generatore quando interessato da queste
forti correnti col risultato che il transitorio si allunga

 --
Grazie, sei stato  molto esauriente.
Peppe


Grazie.
Peppe.