Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: citofono elvox

Premessa: tanta buona volontà, ma completo digiuno di elettronica.
La butto lì..... poi magari vi dò i dettagli su modelli e altro.
Lo schema del mio citofono Elvox sembra indicare che 
alcuni "terminali" (quelli contrassegnati con i numeri) oltre ad 
accogliere un determinato cavo, debbano anche essere collegati tra 
loro (lo schema indica un "ponte").
Prima di questo citofono ce n'era un altro, sempre della Elvox che 
ho usato come riferimento x il collegamento dei vari cavi, essendo 
altrimenti non riconoscibili ed individuabili.
Ora chiedo cortesemente, dopo avere lurkato e cercato in questo 
newsgroup e in generale in rete, è possibile che abbia capito bene, 
o rischio di fare danni? Sono in un condominio e mi dispiacerebbe 
minare da subito il fresco rapporto di vicinato!
Grazie, e a buon rendere.
Giò
Inviato da 
www.mynewsgate.net

loro (lo schema indica un "ponte").
Farlo fare a un elettricista non ti pare una buona idea?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 minare da subito il fresco rapporto di vicinato!
Tentare non nuoce, a limite se non funziona scolleghi tutto e agli altri
condomini funziona comunque, l'importante che non lasci fili in corto tra
loro.
Riguardo i ponti è possibile, non conosco gli elvox ma è normale che un filo
possa dover essere collegato a più morsetti, anche due o tre...
Dovresti avere 5 fili in teoria, un comune (che di solito va a più morsetti)
un filo per la suoneria, uno per l'apriporta, uno per il microfono ed uno
per l'altoparlante.
Ciao,
Enrico.

 loro (lo schema indica un "ponte").
Se intendi il posto citofonico interno (cornetta) controlla se è il
modello 801 (il più comune).
In tal caso, la morsettiera dovrebbe avere 7 morsetti :
- 1, 2, 3  circuito fonico (collegati all' alimentatore sui morsetti
   di pari numero)
- 3 su 4 e 4 su 5, morsetti ponticellati in comune
- 6 arrivo pulsante di chiamata dal posto esterno
- 7 comando elettroserratura
Se il tuo posto interno è di un altro tipo, prova a postare il modello
e vedo se ho lo schema.
Buoni lavori.
                Paul

                 Paul
scusa se mi intrometto. Io ho due citofoni interni elvox, modello 902 che ha
un ronzatore e un modello se non sbaglio 930 che ha l'altoparlantino come
suoneria (come un cicalino). se mi bussano dal portone suona solo il secondo
citofono e non il primo (quello col ronzatore). Mi hanno suggerito di
mettere una suoneria supplemenmtare al posto del ronzatore ma come fare? Che
cosa posso usare?
Grazie
John

secondo citofono e non il primo (quello col ronzatore).
Non ho lo schema del mod 902.
Ma per il tuo problema controlla con un tester se arriva la tensione
di chiamata sul ronzatore del primo citofono.
Se arriva, il ronzatore č guasto e puoi sostituire il particolare.
Se non arriva, vi č un filo interrotto.
Cordialitą.
             Paul


Innanzitutto grazie a te e a chi mi ha risposto.
Come hai immaginato, intendevo il posto interno del citofono e il 
vecchio modello era il 902, mentre quello che ho montato (per 
modo di dire......) è il modello 870 (per l'esattezza 870/000.05).
Di nuovo grazie, e sempre a buon rendere.
Ciao
GiòRimini
Inviato da 
www.mynewsgate.net