Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ancora sui condizionatori

Visto che è un po che non se ne parla tiro fuori l'argomento ;-))))
Sabato ho comprato da Leroy Marlin un condizionatore da 9000 BTU con kit
di motaggio fai da te nel senso che non serve l'intervento di un tecnico.
In pratica viene fornita una linea frigorifera di 3 metri già cartellata
e, senza dover fare il vuoto, basta spurgare l'aria aprendo la valvola di
servizio per 3 secondi. Ho montato il tutto e, per ora, tutto funziona.
La domanda che sorge spontanea è la seguente: leggendo nei vecchi post e
navigando con google gli installatori sono unanimi nel dire che,
soprattutto con il nuovo gas r410, è assolutamente indispensabile fare il
vuoto anche su linee frigorifere molto corte, ora questi vendo
condizionatori installabili senza dover fare il vuoto; dov'è la verità ?
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 condizionatori installabili senza dover fare il vuoto; dov'è la verità ?
Ormai in questo periodo si parla solo di condizionatori :))
Anche su questo argomento si parla da tempo.
Il sistema funziona, sicuramente, ma nessuno potra' dirti se rendera' di 
meno per la presenza al suo interno di umidita', che ovviamente 
ghiaccera', riducendo l'efficenza.
Inoltre sempre l'umidita' crea sostanze che possono inquinare l'olio, ma 
qui non so essere precisissimo ... so solo che c'e' questo problema.
La bonta' di queste installazioni dipende molto anche dal buon senso di 
chi le fa.
Se tu sei stato attento a togliere i tappi dell'evaporatore solo 
all'ultimo, idem per quelli sui tubi (che spero proprio fossero 
presenti), se hai spurgato bene, se non sei in una zona umidissima ... 
e' molto probabile che il risultato da te ottenuto sia molto buono.
Viceversa, se si verificano tutte le condizioni peggiori, ti ritrovi con 
un sistema frigorifero che rende nulla e funziona per una stagione :)
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 un sistema frigorifero che rende nulla e funziona per una stagione :)
Ho seguito alla lettera le istruzioni, molto semplici, riportate nel
manuale di installazione. Ripeto: il condizionatore è venduto come
installabile dall'utente senza attrezzi particolari. I tubi erano protetti
da tappi di plastica che ho tolto all'ultimo momento.
Ho letto e riletto il problema dell'umidità che diventa ghiaccio e della
formazione di acido fluoridrico se non si fa il vuoto, quello che mi
chiedo è se ho preso una grossa fregatura o se, per linee corte, è
veramente possibile l'installazione fai da te.



a me l'installatore 3 anni fa ha fatto quello che hai fatto tu e che era
anche specificato nel libretto di installazione, niente vuoto ma solo spurgo
lasciando la valvolina aperta finche il gas non fuoriesce per qualche
secondo.
il tutto funziona bene .
semmai il problema sta nel serraggio dei bulloni passanti del tubo , ma come
li puoi stringere male tu li puo stringere male anche l'installatore .

 veramente possibile l'installazione fai da te.
Beh, direi che con la tua precisione ed attenzione, hai una buona 
possibilita' di non avere mai problemi e di avere un rendimento 
dichiarato :)


 
4 anni fa mi sono fatto installare due condizionatori di marca da un
installatore il quale praticamente ha seguito la stessa procedura dello
spurgo e sono li che funzionano ancora. Al momento di pagare si e' fatto
pagare la parcella standard da installatore con tanto di listino e senza
fare spurghi al conto.
Per cui penso che con le dovute cautele e informandosi bene si puo' fare
tranquillamente (pero' devi mettere in conto la decadenza della garanzia
nei modelli non fai da te), e cio' e' valido anche per molti altri lavori
possibili fai da te.
Ai vecchi tempi dove non c'erano norme e certificazione dei materiali ed era
veramente pericoloso il fai da te non si controllava nulla e tutti facevano
di tutto e di piu' a livello di castronerie, oggi invece che ci sono
materiali certificati e informazione a volonta' sulle norme di sicurezza e
sistemi di installazione e' quasi tutto vietato al fai da te. 
ciao e buon fai da te (con cautela)       giuseppe

 possibili fai da te.
Quello che ho comprato è garantito 24 mesi con installazione fai da te.
Quello che non capisco è se questo modello ha qualche particolarità (che
non credo) per cui si può installare senza dover fare il vuoto rispetto
agli altri per cui è mandatorio doverlo fare.


 agli altri per cui è mandatorio doverlo fare.
Non penso, la macchina e' uguale alle altre. Se vuoi la particolarita' 
e' di avere i tubi di lunghezza predefinita e pronti.
Pero' immagina solo se devi fare 7-8 metri di linea ... diventa gia'piu' 
rischioso.


 agli altri per cui è mandatorio doverlo fare.
Per quello che è di mia conoscenza, il vuoto va sempre fatto
installazione fai da te è scritto sulla confezione,(cinese?) o te lo ha 
detto il venditore
              Ciao Edy   ;o)))

 li puoi stringere male tu li puo stringere male anche l'installatore .
con una differenza sostanziale io faccio le prove di tenuta,tu e il tuo 
*installatore*?
              Ciao Edy   ;o))) 

 Per quello che è di mia conoscenza, il vuoto va sempre fatto
Lascia perdere, questa teoria non e' piu' di moda :))
Se lo scrivi ti prendi quasi del pirla :)
E' solo un'invenzione di quei ladri di installatori , si fa benissimo 
con il "ku system" :))
Conviene vendere la pompa del vuoto su epay :))


 Conviene vendere la pompa del vuoto su epay :))
con pochi euro  ho fatto la pompa per il vuoto(ho anche quella specifica) e 
la utilizzo anche per mettere in pressione, 30 atm e oltre e ti posso 
garantire che le perdite, qualora ci fossero le trovo
Domanda: affideresti il tuo impianto con qualche problema di suo 
(surriscaldamento dovuto a fattori esterni *sole*) ad un tecnico che ti dice 
che basta spillare per togliere l'aria, la mia risposta la sai, la tua?
ed ultima cosa, lo giuro, prova ad immaginare quanto gas hanno buttato in 
atmosfera *per spillare*,sei convinto che ci hanno detto la verità sui 
cosidetti gas ecologici, non sono un chimico, però non sono convinto e  una 
cosa è certa, sono molto preoccupato,visto che si parla tanto di ecologia e 
ci si riempie la bocca con tanti paroloni
come scriverebbe Ghigo AMMP,  a mio modesto parere
              Ciao Edy   ;o)))

 accorciando i tubi e controllando la tenuta per una ventina di minuti :)
Come e' giusto che sia .


 come scriverebbe Ghigo AMMP,  a mio modesto parere
6 1 mito, come scriverebbe :)



mi sembrava strano;o)))  allora siamo in due...per il momento
 giuro!!! mi impegno ad interpretare nel modo giusto le faccine
Tu con i computer e *accessori*, sei forte, io sono un mezzo o forse tutto 
niubbo,e molte volte non faccio caso e/o non so interpretare le faccine o 
emoticons
e in ogni, caso speriamo che qualcuno ne tragga beneficio dal mio piccolo 
contributo(anche per non farsi fregare o incantare da tanti venditori di 
fumo)
              Ciao Edy   ;o)))

 fumo)
alla fine ognuno si convince di quello che vuole convincersi :)
c'e' chi , come MarcoT, si pone delle domande e fa le valutazioni del caso,
c'e' chi invece "tutti ladri" ecc ecc :))


 
O___O ma io li faccio neri. c@zzo!!!!
te pensa che nella casa precedente il clima l'avevo messo su io e 
stavolta mi son detto: "no-no... facciamo le cose per bene che voglio 
star tranquillo"

 c'e' chi invece "tutti ladri" ecc ecc :))
e c'è chi ha speso un botto per "far fare" il lavoro a regola d'arte e 
si ritrova senza climatizzatore....
il mondo è bello perchè è vario :-)))))

 il mondo è bello perchè è vario :-)))))
e poi non dimenticare che la fortuna e' cieca .... ma la sfiga e' 
slo-vacca :)))


 detto il venditore
E' scritto sulla confezione e sul libretto di istruzioni, in italiano, con
tanto di foto:
http://www.fair-europe.com/servlet/SrvInvoker?template=4&lang=it&id=352


 possono montare (fai da te)purchè si  seguano certe regole e si abbia una
Sicuramente non ce l'ha ma in teoria potrebbero anche metterci un filtro 
disidratatore che si assorbe per l'appunto l'eventuale umidtà
Appena arrivati inuovi gas sapendo bene che gente và ad installare clima una 
ditta italiana aveva iniziato a montarlo
I giapponesi invece se ne fregano se non installi a regola d'arte sono 
affari tuoi noi non ci adattiamo ai praticoni 

ditta italiana aveva iniziato a montarlo
Probabilmente  poi non lo comperava nessuno perche' costava 10 euro
piu' della concorrenza
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 
http://www.fair-europe.com/servlet/SrvInvoker?template=4&lang=it&id=352
senza volerti scoraggiare o disprezzare l'apparecchio che si chiama Attimo 
perň potrebbe chiamarsi con un qualsiasi nome cinese illeggibile e 
impronunciabile
Per semplificare al massimo l'installazione del climatizzatore, Attimo č 
stato dotato di una serie di accorgimenti che nessun altro climatizzatore in 
commercio possiede.
Attimo č dotato di kit installazione fino a 3 metri tra unitŕ interna e 
unitŕ esterna che ne permette l'agevole installazione.
(hanno inventato l'acqua fresca)
Tutto il resto potrebbe essere vero ma la prima frase mi lascia 
perplesso(leggi sopra)quel kit* fai da te* lo davano anni fa molti cinesi 
dai nomi piů strani, anzi alcuni commercianti disonesti lo vendevano a 
parte, come accessorio *fai da te*(doppio guadagno)
 nulla toglie che se uno usa i metodi giusti (senza spillare 3 secondi) 
l'installazione č alla portata di qualsiasi far da se
              Ciao Edy   ;o)))

 tranquillo"
per star bene....qui giace     ;-)))
              Ciao Edy   ;o))) 

 affari tuoi noi non ci adattiamo ai praticoni
  e fanno bene!!!
              Ciao Edy   ;o))) 

 ditta italiana aveva iniziato a montarlo
ne ho sentito parlare anche io di questi filtri, ma non mi e' mai 
capitato di trovarli su macchine di quelle da supermarket.
Io ne ho utilizzati su piccoli impianti che ho costruito per camere 
climatiche, comprati dalla Aspex


 per star bene....qui giace     ;-)))
infatti... mi sa che andrò avanti con un motore solo

 infatti... mi sa che andrņ avanti con un motore solo
visto il caldo ...mi dispiace
              Ciao Edy   ;o)))