Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riutilizzare attrezzature trifase

Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema. Mio padre (artigiano) ha cessato l'attività
per godersi la pensione ed il nipotino. Ho sempre sfruttato la sua
officina per i miei lavoretti. Ora le varie macchinette sono state
"impacchettate" e messe ad arrugginire in un garage. Un trapano a
"semicolonna" (nel senso che ha la colonna piccola, come per essere
appoggiato sul banco di lavoro), una bella mola professionale, un
compressorino ed una buona troncatrice per metalli. In pratica ogni
utenza non supera il kW e mezzo (salvo lo spunto inziale,
eventualmente). Sfortunatamente tutti trifase. Mi è stato detto che
l'Enel porta contratti trifase per uso hobbistico, ma non so che
potenza abbiano. Inoltre il fisso mensile non giustificherebbe
(soprattutto agli occhi della consorte) l'ulteriore allacciamento. Non
è che esistono degli inverter che da monofase riescono a rigenerare
una fornitura trifase (carico bilanciato, visto che in pratica sono
tutti motori)?
Ho provato a cercare ma con poca fortuna (probabilmente a causa
dell'uso di chiavi troppo generiche)
Nel caso qualcuno avesse sperimentato i due metodi, ha qualche
osservazione in merito?
Poi ci provo anche con questa domanda. Magari sono fortunato :-)
Eventualmente a qualcuno è capitato di autocostruirsene uno ed ha
delle risorse online da suggerire?
Grazie per l'aiuto
Luca

 delle risorse online da suggerire?
Dunque.....
So già in anticipo che questa risposta genererà un bel flame visto
l'argomento trito e ritrito e la divergenza di opinioni riguardo al
concetto. Ma vediamo di dare una risposta che possa definirsi tale.
Partiamo da un assioma ormai pluriverificato: non esiste, purtroppo, nessun
inverter in commercio che sia specificato per generare una trifase 380 (con
230V per fase) partendo da una 230V.
Esistono inverter in grado di generare una trifase 230 (130V/fase) partendo
da una 230V monofase; ed esistono inverter in grado di regolare una trifase
380 partendo sempre da una trifase 380.
Se per le tue esigenze è sufficiente una trifase 230 ti compri un inverter
della prima categoria, colleghi tutti i motori a triangolo e lavori che è un
piacere. Se invece la tua esigenza è quella di avere una trifase 380
partendo da 230 il discorso si complica....
Tempo fa si era largamente discusso di questo e la conclusione è stata che,
come ti ho già detto in precedenza, non esistono inverter da 230mono a
380tri; e su questo non vi sono dubbi. Approfondendo però il concetto di
funzionamento di un inverter trifase (da 380 a 380) ho scoperto che la
tensione di parteza da cui vengono ricreate le tre curve sull'uscita è un
unica continua (che tecnicamente si chiama DC-LINK) ricavata dal
raddrizzamento a mezzo ponte trifase delle tre sinusoidi in ingresso. In
teoria (ma con buona approssimazione anche in pratica) si potrebbe "fregare"
l'inverter fornendo ad esso una 380 monofase ricavata tramite
autotrasformazione di un 230 monofase. In sostanza si entrerebbe con in
neutro su una linea e con una fase, autotrasformata a 380, su un altra
linea; lasciando libero il terzo morsetto. L'unica controindicazione è che,
essendo il ponte raddrizzatore in ingresso dimensionato per assorbire
corrente in maniera bilanciata dalle tre fasi di alimentazione, è
consigliabile non sfruttare la potenza dell'inverter appieno ma limitarsi,
per stare tranquilli, ad un 50%. Chiaramente l'autotrasformatore dovrebbe
essere di dimensioni più che adeguate.
--
Ciao
!max!
* Scarta gli operatori logici per rispondere *

230V per fase) partendo da una 230V.
Molto candidamente (di elettrotecnica so giusto di non sapere):
Non si potrebbe usare un inverter monofase/trifase e tre trasformatori
per innalzare le tre uscite a 380V?
I tre trasformatori possono essere "sufficientemente uguali" tra lora da
non sfasare le tre fasi?
-- 
Ciao.
Pierluigi

 non sfasare le tre fasi?
In teoria si, in pratica non sarebbe conveniente.
Non è tanto il fatto di avere tre trasformatori uguali, più che altro in
questo caso servirebbe un trasformatore trifase, ma il fatto che tale
trasformatore costerebbe (sia in denaro che in peso) molto di più di un
autotrasformatore monofase. Certo avendo già disponibile un trasformatore
trifase di potenza adeguata, magari di recupero e quindi a costo zero, si
potrebbe fare.
Le fasi non si sfaserebbero comunque anche se i trasformatori fossero
diversi, più che altro si sbilancerebbe il carico in corrente in quanto i
vettori (tensione/corrente) delle singole fasi sarebbero disallineati in
modo non uniforme.


> >230V per fase) partendo da una 230V.
E un bel motore monofase di recupero, collegato a un alternatore 
trifase sempre di recupero?
-- 
Giuliano
alias Giuli el Dabro
"Prima de parlar tasi"

 trifase sempre di recupero?
Si, e poi ?
Perchè non una mini centrale nucleare di recupero ?!!?!? Risolto il problema
dello stoccaggio delle barre esauste sei a posto.
Tu mi sa che sei un'altro di quelli che lavora all'ufficio "complicazione
affari semplici" ! ;-))


 "complicazione affari semplici" ! ;-))
Più semplice di prendere un motore monofase, fissarlo su un asse di 
legno; prendere un alternatore trifase (per esempio quelli montati sui 
camion frigo) e fissarlo sullo stesso asse di legno. Una cinghia che 
li collega e il gioco è fatto. Altro che elettronica, rifasatura, 
trasformatori trifase, inverter. Se proprio non arriva a fare i 400V 
(o 380V se si tratta di apparecchi vecchiotti) mica si guasta niente; 
avrai solo i motori che girano più piano.
Già fatto per un amico. Soddisfatissimo. Dal punto di vista del 
rendimento energetico e del rumore non sono il massimo, ma funzionano 
e finora non si sono mai guastati.
Mai provato a collegare un carico fortemente induttivo su un inverter 
del bigolo? Lo sai quanto costa un inverte serio?
Ciao


 
Mi sembra anche a me una buona idea, un po' come un dinamone della 
bicicletta 
solo che lo fai girare con la 220 di casa :))
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 solo che lo fai girare con la 220 di casa :))
Diro' di piu' prevedere una cyclette cosi' se la 220V va via 
l'apprendista pedala e il mastro lavora ! 
Natale
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 l'apprendista pedala e il mastro lavora ! 
Se mi trovi un apprendista che sviluppa 1500W di potenza in bicicletta 
meglio che si dia al ciclismo!
