Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia, pressione massima di esercizio

Ciao, le mie domande riguardano il circuito dell'acqua sanitaria.
Qualche giorno fa ho dovuto rifare tutte le tubazioni a monte della
caldaia, rimuovendo i vecchi elementi, valvola di non ritorno, valvola
di sicurezza e regolatore di pressione (quest'ultimo non sostituito in
quanto inutile a detta del tecnico della caldaia). Quindi la soluzione
attuale prevede, partendo dal rubinetto dell'impianto che esce dal
muro:
1. dolcificatore
2. valvola di non ritorno
3. valvola di sicurezza 6 bar
4. manometro
5. accumulatore della caldaia
Ora, quello che mi preoccupa è il comportamento della pressione, e non
capisco se è normale. dal manuale della mia caldaia viene riportata
una pressione di esercizio massima di 6 bar, e su tale dato ho
dimensionato la valvola di sicurezza. Generalmente la pressione è
stabile sui 3 bar, tranne nei casi in cui si fa maggiore richiesta di
acqua calda (una doccia), dove sale fino a 6, e a quel punto la
valvola di sicurezza fa il suo lavoro e scarica l'acqua in eccesso. E'
giusto che la valvola di sicurezza funzioni così frequentemente? E'
giusto che così frequentemente la caldaia lavori alla pressione
massima di esercizio? E' forse il caso di rimettere un regolatore di
pressione che lavori sui 4 bar?
Ciao e grazie
HereAre...

giusto che la valvola di sicurezza funzioni così frequentemente?
Assolutamente NO. Nè è normale che la pressione oscilli tanto.
Quesito: ma c'è un adeguato vaso di espansione?
E, se si, è ben regolato?
Saluti            Archi

 E, se si, è ben regolato?
C'è un polmone rosso, credo sia questo il vaso di espansione. Mi
sembra però sia collegato al circuito dei caloriferi, non all'acqua
sanitaria. Ne sono quasi certo ma comunque questa sera guardo.
Grazie :)
HereAre...

sanitaria. Ne sono quasi certo ma comunque questa sera guardo.
Si, quello è il vaso di espansione.
Ma ne servono DUE: uno per il circuito acqua sanitaria, ed uno per i
caloriferi...
Ed inoltre nel tuo caso è bene verificare il precarico di quello dell'acqua
sanitaria...
Saluti            Archi

 sanitaria..
Con precarico intendi una cosa simile al precarico degli
ammortizzatori? Suppongo dovrebbe essere impostata per dare una
pressione d'uscita adeguata (diciamo 3 bar) nella fase di "riposo"
della caldaia, ovvero a boiler in temperatura ma senza bruciatore
acceso, giusto??
Grazie mille
HereAre...

acceso, giusto??
Quasi esatto.
Il precarico solo si misura e si regola "a vuoto", ovvero con pressione
acqua nell'impianto=zero.
E si regola con una normalissima pompa da bicicletta, collegandola alla
valvolina presente sul vaso (valvolina, per inciso, identica a quella dei
pneumatici d'automobile).
Per il resto, perfetto...
Saluti          Archi

 Se non hai il manualetto, dimmi marca e modello e proviamo a cercare...
Il manuale c'è, ma non riporta nessun dato sul vaso di espansione
sanitario, ma solo su quello del riscaldamento, che è da 10L. Comunque
la caldaia è una Riello 3000 - KLMC 5-C, bollitore da 35L, potenza
termica utile 23.2kW. Avevo letto che empiricamente dovrebbe essere
1/3 della capacità del boiler, potrebbe funzionare?
Grazie ancora
HereAre...

Allora, ho trovato questa formula di  paulhass per il calcolo del vaso
di espansione:
[quote (*)]
                         0,035 * C
             V  =   --------------
                                    Pi
                         1 -     ----
                                    Pf
V   è il volume MINIMO del vaso di espansione
C   è il contenuto di acqua dell' impianto (non del solo bollitore)
Pi   è la pressione di alimentazione
Pf   è il valore di taratura  della valvola di sicurezza del bollitore
[/quote]
Quindi, dovrebbe essere:
                         0,035 * (35L+2L)
         2,217L  =   ------------------------
                                 2,5bar
                         1 -   ------------
                                  6bar
Se è tutto giusto, credo dovrebbe servirmi un vaso di espansione da
5L, precaricato a 2,5bar (ovvero a pressione pari a quella di
ingresso). Che ti sembra?
Ciao
HereAre...
(*)
http://groups.google.com/group/it.hobby.fai-da-te/browse_frm/thread/3a15fb2977d48401/d78e8d6cf1570818?lnk=st&q=espansione&rnum=1&hl=it#d78e8d6cf1570818


wrote:
Chiedo scusa per la petulanza, ma ho trovato un documento molto
interessante con altri sistemi di calcolo del vaso di espansione
specifici per l'acqua sanitaria:
http://www.caleffi.com/en_IT/caleffi/Details/Magazines/pdf/idraulica_24_it.pdf
Seguendo tutte le 4 formule ad oggi trovate, i risultati sono fra 1,1
e 2,2 litri di capacità. A me sembra che 5l di vaso, il taglio più
piccolo in commercio, siano forse eccessivi. Non vorrei rimanere con
poca pressione nel circuito. Ipotesi: e se usassi un vaso da 5l
aumentando il precarico oltre la pressione di ingresso?
Grazie per la pazienza :)
HereAre...

aumentando il precarico oltre la pressione di ingresso?
Da che mi risulta, non esiste un problema di "vaso di espansione troppo
grande"... esiste solo un problema di "vaso di espansione troppo piccolo".
Vai pure sul 5 litri...
Saluti                 Archi

 Vai pure sul 5 litri...
Ciao, questa mattina ho fatto tutto. Che dire, perfetto :)) Alla fine
ho montato un vaso da 2 litri, precaricato a 3 bar. Adesso la
pressione, anche con acqua a 60gradi, non arriva a 4 bar. Senza il tuo
aiuto non ce l'avrei fatta, grazie mille!
Ciao
HereAre...