Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia a doppia mandata

Sucsate, sapete se per caso esiste una caldaia che abbia due mandate,
una ad alta temperatura (termo) e una a bassa (pavimento)?

 
 
non ne ho mai viste...dovrebbero creare un doppio circuito con valvole
annesse che complicherebbero solo la vita ed il costo.
se il tuo problema e questo,basta che inserisci uno scambiatore di calore
sul circuito TERMO, e con un opportuno controllo elettronico fai si che
l'uscita dello scambiatore sia a temp. molto piu bassa; in pratica devi
avere che la portata dell'acqua del secondario (pavimento) è molto piu
alta di quella d'ingresso (termo), giostrando sulle 2 pompe o su 2
valvole di regolazione
 

 una ad alta temperatura (termo) e una a bassa (pavimento)?
 
non esiste almeno nelel cose standard commerciali residenziali
 
quello che chiedi si fa con sistemi molto più semplici ed immediati
 
 
 
 
 

 una ad alta temperatura (termo) e una a bassa (pavimento)?
 
Per fare bene ti serve un separatore idraulico e due gruppi di
regolazione motorizzati, uno per zona, con relative centraline
https://www.caleffi.com/italy/it/catalogo/gruppo-di-regolazione-motorizzato-impianti-di-riscaldamento-e-condizionamento-167640wyp
 
 
 
 

 o-impianti-di-riscaldamento-e-condizionamento-167640wyp
 
 
infatti, ho quello della serie 150, vecchio modello. Ora si e' rotto.
Pensavo che dopo quasi vent'anni le tecnologie proponessero qualcosa di
meglio. Anche la caldaia la devo cambiare.
Guglando sono arrivato qui:
https://www.immergas.com/imp/00849/1_041490_ST000_IT-IE.pdf
 
e lo trovo interessante, io ho un sistema a pavimento (bassa T) e due
termoarredo.
A pagina 11 del pdf illustrano un alternativa al regolatore che mi hai
indicato. Praticamente la caldaia ha una mandata sola ma consapevole di
quale ramo del riscaldamento sta pompando. In base a questo eroga bassa
o alta temperatura. Questa scheda si accoppia alle caldaie immergas.
Tuttavia penso che siamo ancora lontani da una soluzione veramente
moderna e che una cosa del genere lo ossa fare una caldaia da sola.
Ora, mi rendo conto che una caldaia a doppia mandata sia una pazzia
visto anche quello che mi hann orisposto gli altri, ma con lo stesso
principio illustrato da quel pdf esistera' una caldaia che da sola fa
tutto (senza aggiunta della scheda).
 

tutto (senza aggiunta della scheda).
 
Secondo me ci vorrebbe un doppio scambiatore.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 Secondo me ci vorrebbe un doppio scambiatore.
 
 
Anche, pero' tengo a precisare una cosa. Se si accendono i termoarredo
lo si fa occasionalmente e tenere acceso anche il riscaldamento a
pavimento contemporaneamente non ha senso. Lo si spegne il quel
frangente, tanto con l'inerzia che ha non va ad inpattare sul clima
della casa.
Per cui uno scambiatore ha senso quando si gestiscono entrambi i rami
contemporaneamente, un impianto cosi' lo fai andare praticamente sempre
in bassa T e non conviene produrre acqua molto calda per poi abbassarne
la T.
In poche parole, se vogliamo vedere i due riscaldamenti come due zone
diverse, o va una o va l'altra.

 tutto (senza aggiunta della scheda).
 
può essere
 
secondo me non sarebbe una gran soluzione manco se esisterebbe
 
finché non si guasta tutto comodo ma poi a metterci le mani 
peggio che notte
 
 
 
 
 

 peggio che notte
 
 
Mi stai facendo cambiare idea...
Parliamo di queste valvole miscelatrici (che comunque mi piacciono piu'
del gruppo termico della caleffi). Per poter commutare hanno bisogno di
una segnale analogico (tipo 0-10v)?
Ho delle schede in grado di farlo dotate di PID e ingressi analogici a
cui potrei collegare le temperature che servono. 

 del gruppo termico della caleffi).
 
...che è una valvola miscelatrice più pompa di rilancio.
se metti solo la miscelatrice mi sa che la portata comincia a variare,
poi non riusciresti ad avere circolazione uniforme su tutto il ramo
miscelato.
Temo.
 
Ho visto che molti produttori di caldaie vendono la scheda elettronica,
o addirittura tutto il gruppo di distribuzione, da integrare con le loro
caldaie.
es.
https://www.baxi.it/prodotti/accessori/caldaie-a-condensazione-accessori/kit-impianto-mistomultizona-universale#prodOverview3
 
 
google -> kit multizona
 


 
interssante