Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Conduttore di protezione in mansarda,assente ?

secondo voi,è normale che l'impresa a suo tempo non abbia portato il cavo 
giallo-verde su in mansarda (canalina di destra)?
http://www.snapdrive.net/files/521584/IMG_4929.JPG

 
http://www.snapdrive.net/files/521584/IMG_4929.JPG
Doveva essere passato per ricollegare la terra al piano sotto e poi alla
palina che avrai posizionata da qualche parte. L'importante e' che ti
abbiano colletato la terra sulle prese e sui punti luce perche' il filo
giallo verde lo puoi sempre infilare e collegare tu .
Ciao
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
http://www.snapdrive.net/files/521584/IMG_4929.JPG
bisogna vedere per cosa era previsto tale cablaggio, fosse una presa la cosa 
non sarebbe normale, fosse un altro tipo di carico sarebbe normale SE fosse 
previsto l'utilizzo esclusivamente di carichi in doppio isolamento.
ciao.
Lo 

M> Doveva essere passato per ricollegare la terra al piano sotto e poi
M> alla
M> palina che avrai posizionata da qualche parte.
mmhhh,e se non ci fosse? di solito dove viene posizionata ?
M> L'importante e' che ti abbiano colletato la terra sulle prese e sui punti 
luce perche' il filo giallo verde lo puoi sempre infilare e
M> collegare tu .
prese e punti luce devo cablarmeli da solo. 

Lr> bisogna vedere per cosa era previsto tale cablaggio, fosse una presa
Lr> la cosa
Lr> non sarebbe normale, fosse un altro tipo di carico sarebbe normale
Lr> SE fosse
Lr> previsto l'utilizzo esclusivamente di carichi in doppio isolamento.
i cavi della foto precedente sono dentro la cassetta,questa... 
http://www.snapdrive.net/files/521584/IMG_4932.JPG
, che si trova sulla 
parete dove ci sono salvavita,magnetotermico e allarme. 

 mmhhh,e se non ci fosse? di solito dove viene posizionata ?
La palina viene collocata in un pozzetto piantata a 1.5/2m .Se vivi in un
condominio si puo' trovare in un garage o nel giardino condominiale (dove
ci puoi arrivare con le canalizzazioni gia esistenti nel palazzo),se
invece hai una casa indipendente , devi crearla tu. 


M> La palina viene collocata in un pozzetto piantata a 1.5/2m .Se vivi
M> in un
M> condominio si puo' trovare in un garage o nel giardino condominiale
condominio,1° piano 

 
http://www.snapdrive.net/files/521584/IMG_4929.JPG
///////////////////
Ma i cavi cosa alimentano? Se sono portati per alimentare un solo 
dispositivo a doppio isolamento il conduttore di protezione non serve 
(per capire se il dispositivo è a doppio isolamento devi cercare un 
simbolo formato da due quadrati concentrici). Se sono a servizio di 
prese , punti luce e quant'altro è obbligatorio e la ditta che l'ha 
realizzato è da denuncia. Inoltre dovrebbe averti rilasciato la 
dichiarazione di conformità alla legge 46/90. Se il tuo condominio è 
privo di messa a terra (cosa che dubito fortemente) si sarebbero dovuti 
rifiutare di fare un impianto del genere. Per vedere se il tuo 
condominio ha la messa a terra non è sufficiente cercare il picchetto di 
dispersione perchè non è obbligatorio che sia accessibile (anche se 
moltissime volte lo è), inoltre potrebbero aver utilizzato i ferri delle 
fondamenta come dispersore intenzionale e quindi non troveresti nessun 
picchetto. Il condominio (così come tutti gli impianti a BT) deve essere 
dotato per legge di messa a terra, quindi rivolgiti al tuo 
amministratore per le delucidazioni del caso. Inoltre potresti far fare 
una prova strumentale sulla resistenza di terra che hai in casa tua.

A> Ma i cavi cosa alimentano?
Nulla!!
Dal basso partono soltanto fase e neutro che arrivano in mansarda e...stiamo 
parlando di un condominio di appena 9 anni!


No.
Quella linea è una predisposizione per la mansarda? Arriva nella scatola di 
derivazione al piano sopra e lì si ferma?
Se è così risolvi con poco. Passa tu il filo che manca quando farai il resto 
dell'impianto della mansarda.
P.S. Visto che in un post successivo dici che l'impianto ha 9 anni, non 
sarebbe una brutta cosa, alla fine del tuo fai da te di cablaggio della 
mansarda, far fare una prova strumentale.
Funzionamento del/i differenziali, misura impianto di terra e continuità 
conduttore di protezione sulla nuova parte di impianto.
ciao
giorgio

 
////////////
Ah, allora hanno solo voluto far vedere che c'era la predisposizione? :-)
Allora quando farai l'impianto in mansarda devi far tirare il cavo 
giallo verde della stessa sezione dei cavi di neutro e fase che sono già 
presenti.
Fai comunque la prova strumentale del valore dell'anello di guasto 
(resistenza dell'impianto di terra), non guasta mai, anche se dovendo 
far venire un elettricista con strumento apposito può costarti un po di 
eurini.

eurini.
un po',quanto? 

 un po',quanto?
///////////
non lo so, dipende dall'elettricista. Sparo, 100 euro, boh!Poi devi 
trovare un elettricista che abbia uno strumento idoneo, e non tutti ce 
l'hanno.

ne sparo una,ma un comune tester non è sufficiente ? 

 ne sparo una,ma un comune tester non è sufficiente ?
Non basta : occorre un Loop Tester (misuratore dell' anello
di guasto).
Il bello è che pochi giorni fa  ho messo in vendita su questo NG
(Oggetto: Mercatino, del 24.12.07) il mio Kyoritsu 4118 digitale,
usato si e no una decina di volte, e nessuno se lo è cagato
(scusate il termine, ma è un francesismo..) :
http://xs123.xs.to/xs123/08016/Looptester.jpg
Cordialità.
                Paul

 ne sparo una,ma un comune tester non è sufficiente ?
////////////
No, non è sufficiente. Serve un loop tester un semplice tester non può 
farlo.
Andrea