Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Verifica messa a terra con tester

Ciao a tutti,
 
ieri ho montato una presa ponticellandola ad un'altra gia' esistente.
 
Successivamente sono stato assalito da un dubbio amletico, derivante dal 
fatto che il cavetto "ponte" della messa a terra ( giallo/verde ) l'ho 
spellato solo per mezzo cm; poi l'ho attorcigliato ed infilato bene nel 
morsetto della presa, ed ho stretto a dovere, ma vi e' venuto il dubbio 
amletico che la spellatura non potesse essere sufficiente a garantire 
una buona funzionalita' della messa a terra ( tipo che il morsetto vada 
a stringere il cavo isolante e non i fili di rame ).
 
Dubbio paranoico ? Puo' essere... :-) Ho usato la presa tutto ieri e non 
ho riscontrato problemi...
 
Posso verificare, senza star a riaprire la presa e rifare il 
collegamento, che il cavo di messa a terra funzioni in modo corretto ? 
Con un tester ?
 
Ce l'ho in casa, ma non l'ho mai utilizzato... qualcuno sa indicarmi 
come usarlo per verificare che la messa a terra sia ok ?
 
Se la messa a terra e' ok, che valori dovrei riscontrare ?
 
Se invece il cavo di terra non e' ben collegato, me ne potrei accorgere 
con valori diversi ?
 
Grazie.

 ? Con un tester ?
 
Se hai una presa di cui ti fidi basta che verifichi la continuita del buco centrale tra le due, altrimenti ti devi comprare il 
tester specifico.
 
https://www.amazon.it/Meterk-Rilevatore-interruzione-Determination-Regolamento/dp/B0761HRVZ4/ref=sr_1_1
 
 
 
Ad esempio.
 
Giulia


La "messa a terra " potrebbe pure non essser presente, ed all'atto pratico non noteresti differenze.
Te ne accorgeresti solo perchè in caso di bisogno non interverrebbe...

 
 
Scusa, non ho capito.
La presa l'ho montata io ieri, ed ho collegato io il buco centrale tra 
le due...
 
Il mio dubbio sta solo ( non sono elettricista, si capisce ...:-) ) 
nella testa del filo di terra che, forse, ho spellato poco ( 4 / 5 mm ).
 
Sono sufficienti per far funzionare correttamente la messa a terra, 
oppure rischio che il morsetto stringa il cavo isolante e non il filo di 
rame ?


Fai la prova pratica:
 
prendi una spina nuova, collega il morsetti di terra con uno qualsiasi degli 
altri due;
infili la spina nella presa nuova: se scatta il differenziale il 
collegamento di terra funziona.
Se non scatta, inverti il senso della spina (la giri di 180 gradi) e la 
reinserisci nella presa: scatta il differenziale? OK
Non scatta? il tuo dubbio ha trovato conferma.
 
Tester: porta la manopola su Ὠ , scegli la portata MὨ, infila i due cavetti 
nelle due apposite boccole, infili i puntali fra i due centrali delle prese:
se ti indica 00000 il collegamento che hai fatto funziona. Se segnasse 
addirittura una barretta orizzontale allora hai ragione: devi rifare il 
collegamento.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 infili la spina nella presa nuova: se scatta il differenziale il collegamento di terra funziona.
 
Meglio se ci mette una lampadina ad incendescenza, un corto secco non sapendo niente delle protezioni a monte
non e' la cosa piu' sicura da proporre , per sicura intendo per l'impianto non per l'operatore,inoltre potrebbe scattare la 
protezione magnetica e non il differenziale e ne sapremmo meno di prima.
 
Io continuo a proporre il tester di amazon.
 
 
Giulia
 

 con valori diversi ?
 
Ni... dipende dal multimetro se fosse uno cinese da 10 euro non mi 
fiderei comunque.
 
 
bye

 
 
Quindi se ho capito bene, infilando i 2 puntali nel foro centrale delle 
due prese ( quella gia' presente, e quella che ho aggiunto ieri ), 
settando il tester ( direi ci sia scritto sopra multimetro ), e 
settandolo come descritto, dovrei capire se il rame viene stretto dal 
morsetto, giusto ?
 
Non c'e' riscio di prendersi scossa, essendo quella la messa a terra, 
giusto ?
 
 

giusto ?
 
La regola di staccare la corrente quando si fa qualsiasi cosa con i
fili e le prese non vale più?
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 allora hai ragione: devi rifare il collegamento.
 
Giusto.
 
 
Fabrizio
 
 

 ieri ho montato una presa ponticellandola ad un'altra gia' esistente.
 
 
 
ma cosa ci vorrà mai a rifare il collegamento?
 
ricontrolli e dormi sicuro e non è poco .....

 Grazie. 
 

 
 
Certo, ma se devo misurare le due messe a terra con il tester per 
misurare la continuita', se stacco l'interruttore generale, cosa 
misuro.. ? Funziona ugualmente la misurazione ?

 
 
La verifica con il tester per la continuita' andrebbe fatta ad 
interruttore generale acceso, giusto ?  O devo staccare la corrente come 
quando ho messo la nuova presa ?
 
Per fase e neutro la lunghezza sono sicuro fosse ok.
E' il cavetto della terra che ( da un lato ) l'ho spellato un po' di 
fretta, e mi e' venuto il dubbio che non fosse troppo corto.
 
Comunque a questo punto cerchero' di aprire di nuovo la presa per 
verificare il cavo.
 
Grazie.
 


Ottima scelta e ribadisco, visto che i sei dedica un minuto anche alla 
verifica agli altri collegamenti.
 

 quando ho messo la nuova presa ?
 
Da un punto di vista della continuità non cambia nulla nel senso che il 
conduttore di protezione deve risultare collegato ai due utilizzatori.
Inoltre i sezionatori dell'impianto non agiscono sul conduttore di 
protezione che non deve mai essere interrotto.
La prova di continuità la puoi eseguire in sicurezza anche senza 
sezionare l'impianto ma poiché metti comunque le mani vicino a delle 
installazioni potenzialmente pericolose e poiché non sembri molto 
esperto io consiglierei di aprire anche l'interruttore generale.
 

misuro.. ? Funziona ugualmente la misurazione ?
 
Certo che si, la terra non passa da nessun interuttore.
La terra va a terra e basta.


 fretta, e mi e' venuto il dubbio che non fosse troppo corto.
 
E' altamente improbabile che tu sia riuscito a inserire l'isolante nel 
morsetto, però mai dire mai, visto i tuoi dubbi, puoi aver fatto di tutto.
Ah, se riverifichi vedi di non tirare troppo le viti in modo da 
tranciare i cavi (tipico dei principianti), serrati bene non significa 
serrati troppo. Una volta finito prendi il cavo e tiri un pò, il cavo
non si deve sfilare.
 

Ram ha scritto:

leggendo le tue domande-risposte ti posso dare un solo consiglio:
chiama un elettricista professionale prima di rimanere folgorato.

 collegamento di terra funziona.
 
Fallo a casa tua, genio...
Ma ti pagano, per suggerire ste' stronzate?
 
 
 
sandro


No, le dispenso gratuitamente. Quando tu fai la prova di buon funzionamento 
del differenziale, premendo il pulsantino di test, cosa fai in pratica?
Me lo spieghi?
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:g2314e...@mid.individual.net...

Non vorrei dire ma se vuoi sostenere che premendo il pulsante di test 
generi un corto circuito secco verso terra, questa volta sei fuori 
strada ...
Di seguito il link ad una discussione con informazioni utili sul tema.
https://www.plcforum.it/f/topic/172853-tasto-di-prova-del-differenziale/
 
 

 non si deve sfilare.
 
Ok, mi avete convino. Penso anch'io che comunque il cavo di terra sia 
inserito bene, ma per stare tranquillo riapriro' la presa e controllero'.
 
Le viti dei morsetti le serro sempre molto strette, fino a quando non 
arrivano a fine corsa. Ho sempre fatto cosi' anche con altri 
interruttori e prese in casa, spero di non aver fatto danni.
 
Grazie a tutti.

 chiama un elettricista professionale prima di rimanere folgorato.
 
 
ecco,  allora chiamiamo questo Ng   it.pugnette.etc.   :-)

 
 
non occorre nessun link, senza saper nè leggere nè scrivere è pacifico 
che il pulsantino chiude la terra su una fase PER MEZZO DI UNA 
RESISTENZA appena sufficiente a far circolare
una corrente appena superiore al valore differenziale di targa, ad 
esempio per un differenziale di 30 mA mi aspetterei un 32 - 33 mA.
 
 


o forse mi sbaglio e intervengono appena arrivano in soglia, vale a dire
ai 30mA, però siccome la perfezione non è di questo mondo.....,
cmq il mio discorso penso si sia capito :-)
 

 arrivano a fine corsa. 
 
Non l'ho capita, certo che deve arrivare a fine corsa, altrimenti 
sarebbe un contatto lasco, ma molto strette vuol dire che con certe viti
tranci il filo di rame e la vite va in battuta con l'ottone del morsetto 
sotto, e questo non è buono.
Comunque la prova del nove, dopo aver serrato la vite, è quella del 
tirare il filo, dopo ti viene automatico, non saprei come spiegarti, non 
devi tirare a tutta forza se no per i filetti da 1,5 - 2,5 mmq li 
strappi dal morsetto anche se hai serrato giusto, ma neanche fargli il 
solletico, diciamo una forza come applicare un chilo, un chilo e mezzo.....
E' più un casino spiegarlo che farlo.
 
 
 

 Non scatta? il tuo dubbio ha trovato conferma.
 
 
?????????????????????????????
 

 ha scritto nel messaggio 
news:ppini6$1sjo$2...@gioia.aioe.org...

Il tuo discorso penso di averlo capito, ma da quanto scrivi mi sembra 
anche di capire che la discussione di cui al link che ho indicato o 
l'hai letta solo di sfuggita o proprio per nulla :-D
Comunque, se può essere utile, segnalo anche il seguente link di 
Wikipedia sul tema :
https://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale
 
 
 


Provi l'intervento diffrenziale, che consiste nel far scorrere 30mA di 
corrente nell'impianto, non 3-4kA
Se c'e' un interruttore vecchio, "lento", o peggio ancora, guasto e che 
non riesce ad aprire, provochi danni a tutto l'impianto fino a quel 
punto col rischio di andare a fuoco.
 
 
 
sandro

 l'hai letta solo di sfuggita o proprio per nulla :-D
 
La seconda :-)


letto.
Niente di che, non valeva manco la pena, solo di un "esperto" che sta li 
a fare un accrocchio con pulsante e condensatore per salvaguardare la 
resistenza interna di test.
Meglio lasciar perdere, vah....
 
 
 
 

 
 
Ho capito, grazie. Faccio sempre cosi', infatti il filo era ben fissato. 
Il dubbio ( probabilmente senza senso ) era legato all'eventualita' che 
il morsetto avesse stretto solo l'isolante e non i fili di rame, perche' 
non erano molto lunghi.
 

 ha scritto nel messaggio 
news:ppkigv$kri$1...@gioia.aioe.org...

Veramente non era la parte " dell'esperto " il motivo per cui avevo 
postato il link.
In effetti : meglio lasciar perdere, vah ...
 

Il 10/10/2018 12:24, plus_one ha scritto:
 
Ad alcuni sarà servito.
Ma se a me non ha dato niente sarò padrone di dirlo o no?
meglio lascar perdere, vah...
(se a te è stato utile sapere che la corrente di test è un pò più alta 
della corrente di targa contento per te)
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:ppnd1q$1aja$1...@gioia.aioe.org...

Evidentemente hai il dono dell'intelligenza ancora incartato.
 

 
metti il puntale rosso del tester sulla fase,e il puntale nero sulla 
sulla terra della presa,se il valore in volt e circa 220 significa che 
la messa a terra e' efficente,se ti da zero o valori troppo bassi no
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 


Poi mica detto che salti il diff. A me un corto secco verso terra fa 
saltare prima il MT generale.
 
La prova terra + diff si dovrebbe fare con una resistenza da 5600 ohm.


Strategia fallace.
Innanzitutto dare un valore assoluto della tensione porta ad un errore 
sistematico perche', semmai, la lettura Fase-Terra andrebbe confrontata 
col valore nominale della tensione in quel preciso distretto, Fase-Neutro.
 
Inoltre una misura di questo tipo e' in grado di far rilevare solo se la 
Terra e' quasi inesistente. Ma se ha una funzionalita' che sia solo 
compromessa, tale da inficiare la sicurezza dell'impianto, il risultato 
sara' un falso positivo.
 
 
 
sandro