Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia : problema crollo pressione...

Ho una Ariston Genus Premium 30 con meno di un anno di vita.
Qualche mese fa avevo avuto un problema di pressione (in due gg calava
sotto il livello di reset...) causato da una piccola perdita a un
collettore : stretto il collettore il problema si era risolto e la caldaia
era perfettamente funzionante.
Circa un mese fa vengo chiamato dall'Ariston per un aggiornamento gratuito
del software della scheda madre della caldaia : pensando che se si
prendevano la briga di aggiornare tutte le caldaie già venduta il problema
doveva essere abbastanza rilevante l'ho fatto eseguire.
Da quel momento però è ricominciato il problema della pressione : prima
gestibile (un refill ogni 4 gg) fino a diventare ora ingestibile (in due
ore perde completamente la pressione...).
Ho ovviamente controllato tutti i termosifoni e i collettori alla ricerca
di una perdita ma senza fortuna.
Dopo averla spenta ieri sera con pressione 1.2 la ritrovo stamane a 0.0
(non era mai scesa così in basso...) : faccio il solito refill e invece che
fermarsi da sola ai canonici 1.6 sale fino a 2.2 (il refill è elettronico
come qualsiasi cosa nella caldaia...) e comincia a buttare acqua da dentro
anche se non riesco a vedere da dove...
Ho ovviamente già chiamato il tecnico della caldaia avendo 5 anni di
garanzia, che però prima di mercoledì non può venire.
Il mio timore ovviamente è quello di una rottura di un qualche tubo sotto
il pavimento, anche se si tratterebbe di una sfiga cosmica dato l'impianto
stesso ha meno di un anno : quello che chiedo a voi invece è quali possono
essere le possibili cause di perdita di pressione nella caldaia stessa?
Consigliate di chiudere l'acqua generale di casa ogni volta che esco fino
all'intervento del tecnico?
Se la caldaia risultasse sana (sperando di potersi fidare...) come ricerco
un possibile danno sotto il pavimento? Aspetto che cali acqua in testa alla
signora?
Grazie e scusate la lunghezza...

 Grazie e scusate la lunghezza...
questo non lo so.... credo che ci sia la possibilitò di misurare 
l'umidità del cemento e quindi di capire dove filtra...e dove perde
l'impianto.. sempre che di perdita si tratta....
ciao
mario

 signora?
Nella vita puï¿œ succedere di tutto, perï¿œ per esperienza di 'racconti da 
bar', di perdite nei tubi non ne ho mai sentite, se non per impianti di 
30 anni con tubi metallici mostruosoamente corrosi ed incrostati.
Mentre di perdite nel vaso di espansione, nella pompa, nei raccordi lï¿œ 
attorno alla caldaia, nei termosifoni, ne ho sentiti tanti.
Direi quindi di aspettare con fiducia il tecnico, la probabilitï¿œ piï¿œ 
alta ï¿œ che sia qualcosa di comodamente raggiungibile.
Alberto

 pressione scende .... uno due, tre giorni e ti si svuota il circuito.
Qui si parla di due ore però... io tra l'altro la temp la tengo non
altissima, anche se ho provato a mettere anche AUTO per farla scegliere
alla caldaia (non cambia nulla sulla pressione per altro...).

 Alberto
Grazie.

Secondo mè possono essere due le ragioni di questo abbassamento di
pressionre, che però andrebbero esaminate più a fondo.
1) Il vaso di espansione della caldaia si è scaricato o rotto e quindi
ti crea il problema della pressione.
2) Hai veramente una perdita nella tubazione e a quel punto ti serve
una persona attrezzata con strumentazione elettronica per la ricerca
della perdita senza rompere tutta casa.
Comunque tranquillo non serve che chiudi l' acqua di casa, al limite
spengi la caldaia elettricamente.
Per saperne di più sulla ricerca perdite io mi servo qui: 
www.cercaperditeacqua.it