Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Telelettura contatori Enel: attraverso l'impianto di casa? E attraverso ups e rifasatori?

Buongiorno!
Qualcuno sa dire quali siano i limiti raggiungibili tramite la lettura dei
contatori Enel, che avviene tramite la rete elettrica su onde convogliate?
In particolare un contatore di produzione, se situato immediatamente dopo il
contatore di scambio, viene correttamente teleletto, ma che succede se tra
il contatore da leggere e la rete enel si frappongono altri apparecchi?
Per sezionatori, scaricatori e salvavita credo nulla di particolare, ma se
si tratta di un ups o di un rifasatore?
Penso che gli ups "on-line", cioè quelli che non forniscono mai al carico la
stessa tensione e corrente che ricevono dalla rete ma effettuano sempre una
doppia conversione (e di conseguenza hanno perdite dell'ordine del 10-15%)
come questo
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SRC1000I&tab=features
 
si presentino del tutto opachi alle frequenze powerline e che pure i
condensatori dei rifasatori le abbattano molto.
 
Ma un contatore posizionato a valle un ups non di tipo on-line come questo
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=sua1500i&tab=models
 
ha possibilità di essere letto correttamente?
 
La richiesta deriva dall'idea di collocare il contatore di produzione di un
impianto fv in realizzazione a valle di un ups per godere della
disponibilità dell'energia prodotta dall'impianto anche in caso di black
out. 
Questa idea pone due problemi:
uno è la telelettura del contatore 
l'altro è l'effettiva possibilità di far transitare l'energia prodotta e non
autoconsumata attraverso l'ups entrando dall'uscita dell'ups e uscendo dalla
sua alimentazione, possibilità della quale dubito, ma non ho notizie
precise. 
E' possibile utilizzare dei relè che solo in assenza di rete commutino
l'uscita dell'impianto fv sulla linea dell'ups?
 
Le soluzioni proposte sul mercato come il Sunny Backup della SMA sono in
vendita, ma sono in attesa di autorizzazione, quindi in teoria non sarebbero
installabili per le prescrizioni sull'interfaccia di rete.
Qualcuno di voi ha esperienza o notizia di applicazioni del genere?
Grazie!
--
      Fabio Reghellin
promotoref...@libero.it
 

Fabio Reghellin ha scritto:

Non so se ho capito bene, ma in nessun caso sono problemi tuoi. Il gestore 
della rete sigilla il punto di connessione con la sua rete ("piomba" il 
misuratore in modo che le manomissioni da parte di personale non
autorizzato 
risultino evidenti), in questo punto ovviamente non puoi collegarci nulla. 
La telelettura del misuratore e' un problema del gestore della rete, mica 
tuo. Se la telelettura per un motivo x non riesce continuativamente, primo 
ti arriva a casa l'omino che fa la lettura localmente (e contestualmente
da' 
un'occhiata di massima per vedere se hai fatto cose illecite), secondo il 
gestore tentera' di risolvere il problema della mancata telelettura (che
per 
lui rappresenta un costo), sostituendo il contatore o intervenendo in
altri 
modi. Ma sono cavoli suoi, mica tuoi.
 
-- 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

SeppX ha spiegato il 23/04/2012 :

No, non hai capito una beata fava.
 
 

Non so se ho capito bene, ma in nessun caso sono problemi tuoi. Il gestore 
 
Non stavo parlando del punto di connessione, cioè la posizione del contatore
principale o contatore di scambio, ma della posizione del contatore di
produzione che negli impianti fv che non siano in regime di ritiro dedicato
si trova dopo il contatore di scambio e può essere anche ad una certa
distanza. Per me la soluzione "comoda e fuori dai piedi" sarebbe sotto lo
sporto del tetto, accanto agli inverter. Dato che la parte dell'impianto
elettrico di casa che arriva fin lì è protetta da un ups mi preoccupavo se
avrò problemi di telelettura. 
Avere l'omino dell'Enel che appoggia una scala sul muro di casa mia ogni due
mesi per vent'anni o che non effettua le misure è sicuramente un problema
mio.
--
      Fabio Reghellin
promotoref...@libero.it
 

 ha scritto nel messaggio 
news:p03bp7pmi4nkip1ul...@4ax.com...

Il modo ci sarà....ma lo sapranno gli Ing che ci lavorano, dico che il 
sistema c'è sicuramente perchè giova ricordare che la NOSTRA ENEL in 
germania porta una signora ADSL a 12Mb via alimentazione elettrica, progetto 
che in itaGLia è stato bloccato dopo anni di test...a ognuno la sua idea.