Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dubbio esistenziale....

Sto montando un ventilatore a soffitto.
Nel canale del lampadario ci sono solo due fili, ne ho passati 3 nuovi.
 
La situazione è la seguente, prego allacciare le cinture di sicurezza...
La fase che va al lampadario è azzurra, il neutro nero.
i due fili che vengono dall'altro deviatore sono UDITE! giallo-verdi!
 
Ho passato tre fili: un marrone, un azzurro e un giallo verde... come li 
collego?
 
Voi che fareste (a parte sparare all'elettricista che ha fatto 
l'impianto...)?
 
Paolo 
 
 

 collego?
 
marrone fase, che sara' interrotta, azzurro neutro e giallo verde terra, 
se ho ben capito la tua domanda.
 
E condanniamo l'elettricista precedente al patibolo :)
 
Ciao.Alberto.
 
-- 
-------------  POSTAZIONE FUORI UFFICIO  -----------------
Alberto Rubinelli - Fondazione MUSEO DEL COMPUTER onlus
Via per Occhieppo, 29 - 13891 CAMBURZANO (BI)  ITALY
Tel 015 8853201 (r.a.)  Fax 015 8853202
Mail : 
alb...@museodelcomputer.org
 
Web  : 
www.museodelcomputer.org
 
----------------------------------------------------------
Aiuta la nostra Fondazione, nel portare avanti il Museo.
Dona il tuo 5x1000. Codice fiscale : 94064520037
----------------------------------------------------------
 


 
 
Si che la regola č questa lo so...
Ma cosě, nello stesso tubo mi trovo un azzurro fase e un azzurro neutro...
Le sedie elettriche non si fanno cosě?
 
Se faccio il contrario mi trovo due azzurri fase... contro tutte le 
regole...
 
Paolo 
 
 

 Le sedie elettriche non si fanno così?
 
Allora fai una bella cosa, tanto non e' che ti costa chissa' quanto di 
piu' : tiri fuori tutti sti fili messi senza senso, e li ripassi con i 
colori corretti. Butterai via un po' di filo ma almeno hai un lavoro fatto 
bene e non con il didietro :)


Il 11/07/2013 17.40, Jpquattro ha scritto:
 
 
AL BUIO.....NON FARE UN CAZZO.
 


 
zaratustra ha parlato 
 
 


+
 
FOTTI... E SRICVI MENO...
TI PRUDE IL CULO ?
 
IL MESAGGIO JP è AMDATO


Quella interrotta (coi deviatori) è la fase o il neutro?
Se è il neutro aumentano i sospetti che sia scambiato sul contatore come 
ha detto Art, a questo punto verifichi sul contatore e se anche li è 
invertito valuti se riportare tutto allo stato origininale pre-scambio 
modificando solo l'attacco al contatore.
Magari potresti fare qualche prova a campione nel resto della casa per 
vedere com'è la situazione.
Se hai una caldaia murale è spesso l'unico utilizzatore che è sensibile 
allo scambio di fase, controlla eventualmente com'è la sua situazione.
I fili giallo verdi se proprio non vuoi cambiarli almeno dagli una 
nastrata con un colore di fase a uno/due cm dagli interruttori in modo 
che si capisca che è una nastratura di indicazione.

 Quella interrotta (coi deviatori) è la fase o il neutro?
 
 
Quella interrotta è la fase... è l'unica cosa giusta dell'impianto...
 
La caldaia funziona bene...
 
Paolo 
 
 

 Ciao.Alberto.
 
Mi sa che nella scatola dell'interruttore scambio il nero e l'azzurro e cosě 
torna tutto quasi a posto...
ho due neutri azzurri, una fase marrone (ventilatore) e una nera (luce).
Mi sembra accettabile.
 
Paolo 
 
 


Ok, allora l'enel non c'entra niente o magari l'elettricista caprone ha 
fatto i colori giusti a parte i gilloverdi, ma ha interrotto i neutri! 
:-/ .
Come hai già detto anche te cercherei di sistemare la situazione almeno 
nella tratta dove stai lavorando, se nella scatola arriva un colore 
sbagliato ma ti vuoi fermare li con i cambiamenti, gli metti una 
bandierina di nastro isolante bianco con scritto sopra cosa è a futura 
memoria per il prossimo intervento.

 Mi sembra accettabile.
 
No, avere due fili di terra usati per altro non e' per niente accettabile ! E' 
quella l'oscenita' da sistemare :))


 Ciao.Alberto.
 
 
Che cos'è un nome? Quella che chiamiamo "rosa" anche con un altro nome 
avrebbe il suo profumo.
 
FabbroGiulietta.
 
-- 
Fabbrogiovanni
Fabbrogiovanni
 
 

memoria per il prossimo intervento.
 
Magari, se riesce a trovare la scatola da cui arrivano, potrebbe
metterla anche lì.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.


Vero.
Perň i fili giallo verdi vanno da un deviatore ad un altro deviatore (senza 
giunte nel mezzo spero...) si capisce subito a cosa servono e che i colori 
sono messi a membro di segugio...
 
La mia missione č far funzionare il ventilatore, altrimenti la padrona mi 
spella...
 
Paolo 
 
 

Art
Nein č proibito!
Il blu ( Neutro) e il gialloverde DEVONO essere integri.
Ti immagini se si interviene lungo il tragitto ed č usato come fase?
 
Ciao ciao Branco