Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Taratura termosifoni

Quindi come si tarano i termosifoni agendo sui detentori?  
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Quindi come si tarano i termosifoni agendo sui detentori?
 
Salvo errori del progettista e/o esigenze speciali si tengono aperti.
In caso contrario si cerca di equilibrare il riscaldamento nei vari locali.
 
Villa o condominio?


http://tinyurl.com/o6awkes
 

 
http://tinyurl.com/o6awkes
 
 
A pavimento?

Martello <Mart...@Martello.it> ha scritto:

Appartamento con impianto autonomo.
-- 


 
 
No termosifoni classici.
-- 



Tempo fa ho spiegato come si fa:
http://it.hobby.fai-da-te.narkive.com/5O7wATWl/a-proposito-di-termosifoni-che-non-si-scaldano-uniformemente
 
Ci vuole molta pazienza e occorre resistere alla tentazione di 
scacciavitare ogni cinque minuti...
 
-- 
    Antonio
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://ecceteraeccetera.it
 
http://antoniopellati.it
 
http://tecnologiadistudio.it
 

 No termosifoni classici.
 
Questo l'avevo capito  ... mi riferivo al link di marco.
 

 
 
Bel sito
-- 
"Piotre"

Mi trovo in disaccordo su molti punti, anche leggendo i link.
 
Premetto che i detentori andrebbero regolati una sola volta, ovvero quando l'impianto viene realizzato oppure si apportano delle modifiche "termiche" (infissi nuovi, cambio o riverniciatura termosifoni... O roba simile).
La copsa principale, però, è che queste regolazioni andrebbero fatte da chi le sa fare. Un personaggio che va "a sentimento" potrebbe fare più male che bene...
 
Procedere a regolazioni successive di tutti i detentori sarebbe una cosa sensata, certo, tuttavia bisogna prima assicurarsi che non si vadano a cambiare le condizioni, diciamo, a monte: se c'è qualche bypass o varie pompe montate in modo fantasiaso allora si rischierebbe di andare verso l'ìinstabilità del sistema.
 
Il problema della regolazione fatta così, diciamo a sentimento, è che le condizioni esterne (temperatura, umidità, vento e ombreggiamenti, prevalentemente) variano. Quindi la regolazione che farai in questa settimana potrebbe essere sballata per il mnese prossimo.
Il fatto di riuscire a fare la regolazioni sulla carta (cioè con un po' di calcoletti) è buona cosa per pèoi non avere problemi durante l'anno.
Diciamo che la regolazione così fatta sarà eseguita per contrastare le condizioni esterne, anche le peggiori.
Non è l'ottimo, ma è la migliore soluzione.

 ha scritto:

Ok li lascio tutti aperti e stop...troppi pareri discordanti non
 voglio impazzire.
-- 



 
ciao
 
quello che vuol dire, "DOC" è che tutti aperti può essere peggio se la 
portata non è sufficiente meglio lasciarli come erano intervenendo SOLO 
se si ha scarso riscaldamento in una sola zona.
 
comunque sul mio impianto (1960) non sono montati, ma tubi da 3/4 gas e 
sfiati fino alla sommità della casa.
 
ciao primula
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 -- 
 
Giusta soluzione, suggerisco eventualmente l'installazione delle 
termostatiche.
ciao
marco


 A pavimento?
 
si a pavimento

 l'ottimo, ma è la migliore soluzione.
 
una volta impostate le condizioni "standard" vari solo la temperatura 
di mandata... il vento non puoi prevederlo... se si alza per una 
settimana aumenti la T di mandata e stai sereno

   voglio impazzire.
 
ma per me sei stupido già da prima e quindi è difficile che la cosa 
possa peggiorare
 
il problema è che nonsei in grado di legegre interamente un post, di 
capirlo e successivamente di relazionarlo cons enzo critico con tutti i 
successivi
 
non ha senso toccare qua e là a cazzo di cane perché non è così che si
fa
 
t'è stato già spiegato tutto e te lo ripeto ancora una volta, poiu ti 
lascio al tuo destino perchè mi sono rotto i coglioni
 
 
1) la temp di mandata dell'acqua deve essere alta più perché è così che 
è stato ideato e progettato l'impianto a collettori per via delal resa 
termica dei caloriferi
 
2) il detentore, bilanciando idrauliamente l'impianto, consente un 
bilancio termico dei vari ambienti, un detentore va utilizzato solo ed 
esclusivamente se nell'impianto uno o più radiatori sono freddi o meno 
caldi dei restanti e trattadonsi di un bilanciamento è direi a prova di 
scimmia che occorre chiudere quello più caldo e aprire quelli meno
 
è ovvio che i punti 1 e 2 presuppongono un'idonea progettazione 
dell'impiaanto, ma considerando che è cosa di molto elementare è 
difficile che si possa sbagliare in tal senso
 
addio

 certo, le condizioni della casa devono essere stabili
 
Sulla regolazione dei detentori ... girano in rete delle stupende 
leggende metropolitane. :-)
 
Lo scopo principale del detentore è quello di permettere lo smontaggio 
del radiatore senza svuotare l'impianto.
 
In rari casi può essere necessaria la regolazione.
 
Il motivo è il seguente: Un progettista (se degno di questo nome) 
progetta l'impianto senza neppure prendere in considerazione i detentori.
L'equilibrio termico viene ottenuto modificando i diametri dei tubi ma 
soprattutto variando il numero di elementi stanza per stanza tenendo 
conto quindi anche della variazione di portata degli elementi.
Se cosi non facesse l'effetto finale sarebbe di avere un eccesso di 
elementi scaldanti ed un sovradimensionamento delle pompe cioè in 
generale un impianto più costoso.
 
In taluni casi può risultare però necessario strozzare l'alimentazione 
di un radiatore, non tanto per ottenere l'equilibrio termico ma per 
evitare una eccessivo flusso di acqua in un elemento scaldante con 
conseguente rumorosità dello stesso.
Sto parlando di un eventuale radiatore eccessivamente vicino alle pompe 
della caldaia quando l'impianto nella sua totalità è piuttosto esteso.
In questo caso, poiché il diametro dei tubi disponibili in commercio è 
limitato, si può avere un flusso eccessivo che va limitato (per il 
rumore appunto).
 
Detto questo ti consiglio (come per altro hai già deciso) di tenere 
completamente aperti i detentori.
 
C'è però la possibilità che il tuo impianto non sia stato correttamente 
dimensionato.
Ma in questo caso dovresti avere dei problemi di squilibrio tra i vari 
ambienti facilmente identificabili.
 
Ah! ... (nel caso sia necessario) per la regolazione non serve un 
cardiochirurgo ... ma un pò di buon senso.
 
 
 
 
 

 si a pavimento
 
 
Perchè?

 
 
 
perché ti devi incazzare? Ho solo detto che non essendo un
 tecnico ho aperto tutto, gli ho dato un quarto di giro perché
 dicono che in caso di incrostazioni può dare problemi e
 stop.
Adesso la mandata è a 60 gradi dato che fuori siamo vicini allo zero.
Esiste una tabella di corrispondenza temperatura esterna/mandata
 acqua? 
