Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto audio da strada, qualche problemino.

Ciao a tutti,
faccio spettacoli in strada (
www.morks.it
) e ho un impianto composto
da cassa amplificata da 200W, un mixer, 2 radiomicrofoni e un lettore
musicale (ipod o lettore cd). Qualche volta mi è successo che
collegandomi alla corrente che le persone per cui lavoriamo ci mettono
a disposizione (negozi, comuni, teatri etc.) si sente una leggerissima
scossa elettrica ogni volta che tocco il mixer o il lettore. non
succede sempre, per esempio ho provato a casa mia e il problema non si
ripropone. Inoltre, quando si manifesta questa piccola scossettina, il
lettore musicale che normalmente ha un autonomia molto prolungata,
tende a scaricarsi subito... Io di elettricità proprio non ne capisco
niente perciò non saprei da dove partire, perciò chiedo agli esperti
del gruppo quale potrebbe essere il problema.
frazie,
danilo

 succede sempre, per esempio ho provato a casa mia e il problema non si
senti la scossa tipo "prendere la scossa" oppure ronzio sulle casse?
-ice-


nono proprio prendere la scossa, anche se leggerissima.

 nono proprio prendere la scossa, anche se leggerissima.
mi viene da pensare a riferimenti di massa diversi... prova a
collegare la massa del lettore mp3 (il [-] delle pile) con la terra
dell'impianto di rete
-ice-


mmh no l' Ipod non ha pile. Ha una batteria interna che può essere
caricata o tramite apposito caricatore, o attraverso il cavo usb del
computer. comunque, la scossa rimaneva anche se il lettore era
staccato. Il fatto che a casa mia il problema non c'è, mi fa pensare
che forse c' era qualcosa che non andava nell' impianto del negozietto
dove per esempio ieri abbiamo preso la corrente: sovraccarico?
mancanza di messa a terra? le butto lì a caso ...

manlio3 ha scritto:

1) quando avverti questa pseudo scossa, prova a girare la spina generale
di alimentazione (stacchi la spina e la reinfili girandola di 180 gradi)
2) in subordine, procurati un trasformatore 220/220 (input 220 output 220
di potenza adeguata). Costoso, ma scongiuri il problema definitivamente
3) sul lettore che si scarica: potrebbe essere che il ronzio captato dal
lettore venga anche amplificato dal suo amplificatorino interno, che
lavora a manetta su quel segnale (ecco perchè si scarica prima del
solito), che non senti perchè viene filtrato. Ipotesi, eh. Bisognerebbe
fare qualche misura.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 mancanza di messa a terra? le butto lì a caso ...
messa a terra probabile... cmq come ti hanno già detto se isoli con un
trasfo di sicuro risolvi
-ice-

 di potenza adeguata). Costoso, ma scongiuri il problema definitivamente
Si ma con qualche avvertenza.
1) se a valle sono collegati più apparecchi in classe I (con polo di terra), 
questi NON devono essere collegati (intenzionalmente) a massa/terra. I 
morsetti/poli di terra degli apparecchi, devono però assolutamente essere 
collegati tra loro. Semplicemente si realizza la "distribuzione", termine 
esagerato per il caso dell'OP, con cavi, prolunghe, ciabatte, sdoppi, con 
polo di terra. Che resterà non collegato (isolato) vicino al trasformatore;
2) a monte/valle del trasformatore devono essere presenti protezioni per 
sovraccarico e corto circuito;
3) la potenza è poca, ma sarebbe opportuna l'installazione di un 
sorvegliatore di isolamento sul secondario del trasformatore;
4) se il trasformatore non è a doppio isolamento, va comunque connesso a 
terra. A meno di soluzioni equivalenti.
5) ovviamente deve essere adeguatamente scatolato per evitare contatti 
diretti
... mi sa che il ns. amico scarterà l'ipotesi.
-- 
Giorgio

mancanza di messa a terra? le butto lì a caso ...
Sovraccarico no di certo. E' un tipo di guasto diverso.
Probabilmente mancava il collegamento a terra.
Se posso permettermi:
-se ci tieni alle tue apparecchiature -ed alla tua sicurezza- procurati un 
tester ed impara a misurare prima di collegarti. Può sempre capitare che per 
errore, o ignoranza, ti forniscano punti di allaccio non idonei. Almeno gli 
errori macroscopici dovresti riuscire a rilevarli.
Se guardi ad esempio su Zioforum (forum specifico sul mondo dello 
spettacolo), ogni tanto il problema viene affrontato. Cerca nella sezione 
"service e dintorni".
Un thread potrebbe essere questo 
http://tinyurl.com/5bj8oc
 (www_zioforum_it) 
. Con risposta di un mio... ehm... "omonimo".
-procurati un quadretto con un differenziale ed un magnetotermico. Così 
garantisci comunque la protezione minima per te stesso, i tuoi collaboratori 
ed il tuo pubblico, anche nell'eventualità di collegamento ad un punto non 
protetto. Senza andare su soluzioni dedicate ad uso spettacolo, normalmente 
prodotte da Gifas, Gimax, Westelettric, Proel, Link, ...io,  ecc, puoi 
prendere un quadretto uso cantiere tipo 
http://tinyurl.com/5bw8h6
 
(www_gewiss_com) . Questo è adatto al tuo uso, pronto, cablato e corredato 
della dichiarazione di conformità . Al limite, se hai un amico elettricista, 
puoi fartelo cablare spendendo sicuramente meno.
-- 
Giorgio

gs ha scritto:

Già, mi sa. Molto interessante (soprattutto la questione delle terre), 
grazie.

 Giorgio
il discorso trasformatore 220/220 mi sembra costoso e soprattutto
ingombrante, e per noi la priorità è che l' impianto sia pratico e
veloce
da trasportare/montare.
il quadretto è già più interessante, ma anche quello costa quasi 250
euro!
Comunque ho un amico elettricista e proverò a chiedere a lui una mano.
per il resto si a casa ho utilizzato le stesse prolunghe che uso in
strada,
con le stesse ciabatte etc. etc. Comunque, usiamo l' impianto da circa
un anno e fino ad ora solo 3 volte ci ha dato questo problema. A
questo
punto, anche se il problema è la messa a terra di chi fornisce la
corrente,
vorrei comunque risolvere in qualche modo il discorso della sicurezza.
grazie a tutti,
danilo