Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Allacciamento al Metano e documentazione

Vorrei passare dal GPL (in bombolone) al Metano per la mia abitazione dotata di
caldaia da 24 kW installata regolarmente 10 anni fa.
In pratica serve interrare una tubazione di PE corrugato che colleghi il
contatore (con i giunti dielettrici) alla caldaia ed al fornello di cucina.
Secondo voi e' indispensabile far fare anche il progetto dell'impianto (come
starebbe ventilando l'idraulico) ?
Andrea

 starebbe ventilando l'idraulico) ?
Se la potenzialità termica è inferiore a 50 kW, ed è una abitazione privata,
l' obbligo di progetto non sussiste  (Decreto 22.1.2008  N° 37).
In dettaglio è richiamata l' obbligatorietà del progetto :
"g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate,
o impianti relativi a gas  medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio."
Cordialità.
                Paul


confermo,
a meno che esistano deroghe comunali ma non so se potebbero contraddire un 
decreto
il mio impianto che serve tre appartamenti + mansarde  ha un totale di 3 x 
30 kW e avrebbe richiesto l'applicazione di un bordello di normative.
Per ovviare  l'ho realizzato con tre caldaie distinte installate all'interno 
di una cantina comune in tre stanzette completamente separate , ventilate 
separatamente e appositamente realizzate e  chiuse  con porte metalliche su 
ogni stanzetta,  i 3 tubi di scarico scorrono nella stesa vecchia canna 
fumaria ma i tubi  in acciaio e teflon salgono fino al comignolo e sono 
totalmente separati.
in questo modo ho potuto ovviare alla necessità  di realizzare un progetto 
ed entrare in complesse normative perchè il totale delle 3 caldaie supera i 
fatidici 50 kW
l'impianto  l'ho personalmente progettato e realizzato facendo combaciare le 
caratteristiche della casa, le mie necessità,  l'esperienza e le richieste 
dell'idraulico che ha firmato il collaudo.
ciao Abele

paulhass ha scritto:

Hmmm... progetto vero e proprio, no. Ma un mini progetto con 
planimetria, materiali impiegati e relazione tecnica, si. E' un effetto 
del cosiddetto decreto Bersani.
Vedi:
http://www.confedilizia.it/EVI.DECRETO_IMPIANTI_BERSANI.html

 decreto Bersani.
Scusa Cordy, ma dove leggi nel decreto Bersani la necessità di cui
parli ?
A me sembra il contrario (cioè, come dicevo, l' esclusione di una
qualsiasi forma di progetto o simile documntazione).
Guarda l' Art. 2, comma 2, punto "g".
Che peraltro, con testo concorde, è stato recepito sul Decreto
21.1.2008 N° 37.
Anche se non obbligatoria, la necessità di una verifica
per impianti sotto i 50 kW secondo me sussiste solamente in caso
di condotte di adduzione particolarmente lunghe, diciamo oltre
i 100 metri circa.
In tal caso sarebbe bene fare la verifica della perdita di carico
(caduta di pressione) alla potenza nomimale dell' utilizzatore.
Ma  nella quasi totalità in questi casi è sufficiente l' esperienza
dell' installatore per stabilire il diametro corretto della condotta.
Cordialità.
                     Paul

   
Non lo leggo. :-)
So che nel 2005 per ottenere l'allaccio del gas ho dovuto fare quanto 
menzionato: progettino, planimetria, ecc.. Il signore col contatore del 
gas sotto il braccio (Enel gas) non si è accontentato della sola 
dichiarazione di confomità. E se n'è andato, ritardando di 2 settimane 
il mio ingresso nell'immobile.
Il mio idraulico ha dovuto produrre il disegnino. E... stiamo parlando 
di allacciare una caldaia da 20 kW e 4 fornelli, con un tubo che *in 
totale* non arriva a 2 metri. 3 rubinetti, sostituiti perchè la manopola 
era rossa anzichè gialla, come prescritto da pochi anni a questa parte. 
Non ti dico il tempo perso ed il costo del tutto, per evitare che mi 
torni su la pressione.
Insomma: una rottura, un costo ed una perdita di tempo. Da notare che 
l'unica modifica all'impianto è stata introdotta perchè l'azienda gas ha 
preteso di sostituire il misuratore ed il nuovo ha un passo fra i tubi + 
stretto di quello vecchio.... >:o
Insomma: tutto ciò semplicemente per un passaggio di proprietà...
Il decreto Bersani (intervista del ministro stesso al giornale locale) 
si limita ad inasprire quanto già prescritto dalla legge pre-vigente, 
introducendo le sanzioni per gli inadempienti...
Fai un po' tu...

 introducendo le sanzioni per gli inadempienti...
Veramente il decreto Bersani ha un po' allargato le maglie relative
alla necessità del progetto.
Antecedentemente, secondo la Legge 46/90, l' obbligo di progetto
sussisteva per impianti superiori a 35 kW, e non 50 kW come ha
introdotto il decreto Bersani.
Cordialità.
               Paul

 evitare che mi torni su la pressione.
.
.
.
nel 2003 anche io l'ho dovuto fare, il modulo di conformità riporta anche 
una piccola planimetria in 3d mooooolto semplice fatta a penna e le misure 
di massima delle misure  e la descrizione dei materiali utilizzati
ovviamente ogni cosa era come richiesto dalle normative vigenti quel momento 
, infatti, come fa notare Paulhas il limite massimo allora era di 35kW.
pensadoci bene, un impianto anche se domestico o minimo, se fatto a 
capocchia è piuttosto pericoloso e in fin dei conti c'è una normativa e che 
chi fa aggiornamenti o rifacimenti mi sembra giusto che debba 
adeguarvicisivisici..si  :-)
ciao Abele

 l' obbligo di progetto non sussiste  (Decreto 22.1.2008  N° 37).
Il progetto è comunque obbligatorio per tutti gli ambiti di applicazione del 
DM..
La differenza è che al di sotto dei limiti dimensionali riportati 
nell'articolo 5, non occorre sia redatto da un professionista (perito o 
ingegnere iscritto al relativo collegio/ordine).
Può essere preparato dall'installatore (o responsabile tecnico 
dell'impresa).
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).