Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Help radiatore.

       Premessa:
       Mia figlia mi ha rubato l'ufficio, si tratta di una stanza, per ora,
     di circa 30 mq con volta a cupola altezza media 3,50 quindi un volume
     di 100 mc, tre pareti in muratura di mattoni pieni spessore circa 60
     cm due confinanti con altri locali non riscaldati mentre la terza con
     un locale riscaldato, l'unica parete esterna e' spessa 120 cm, con una
     porta vetrata di 5 mq , in alluminio  e vetro camera 4+15+4,  sopra
     la volta c'e' il mio appartamento riscaldato.
        Problema:
       La sta utilizzando per tenere corsi di lingua, quindi adulti e bam-
      bini seduti, per riscaldarla ho sempre usato un radiatore elettrico
ad olio,
      , ma ho recentemente predisposto le due discese per
      poter installare un normale radiatore ad acqua calda.
        Domanda: 
 
       Quanto dovra' essere grande questo radiatore per svolgere
dignitosamente la sua funzione? 
       Superficie radiante, volume acqua, Kw ?   
       Ovviamente mi aspetto un dato spannometrico-meditato! 
       ciaofelix:-)
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


se non ricordo male sei nel Sud italia tu vero a che altezza slm?
io ti butterei li 15/20 W a metro cubo spannometricamente.
calcoli i W totali e ti compri un radiatore avente tale potenza.
ciao.
Lo 

 calcoli i W totali e ti compri un radiatore avente tale potenza.
            Cioe'  1.700 watt?  Tradotto in misura piu' o meno quanta
          superficie sarebbe?  ciao.


          superficie sarebbe?  ciao.
superfice di scambio? boh? sincermanete non me lo sono mai chiesto, il 
costruttore lo saprà certamente.
o superfice riscaldabile?
cmq dato l'uso io metterei un radiatore di alluminio dotato di valvola 
azz... non mi viene in mente il nome.... insomma la apri regolata sulla 
temperatura desiderata appena prima di occupare il locale, lo tieni aperto 
per tutto il tempo e la chiudi la sera andandotene via.
avendo il radiatore di Alluminio una bassa inerzia termica questo comincia a 
scaldare praticamente da subito (appena aperto).
ciao.
Lo

 scaldare praticamente da subito (appena aperto).
   Concordo! E' quanto occorre visto l'uso, devo pero' dire che quei muri
  inusualmente spessi disperdono molto poco.
   ciaofelix:-)


   ciaofelix:-)
ciao.
Lo 

 ESATTO!!!



     Scherzi? Hanno una bassissima dispersione termica, d'estate - 7 gradi
    rispetto all'esterno, d'inverno sembra  tiepido quando fuori siamo
sotto
    zero!   ciaofelix:-)


 Superficie radiante, volume acqua, Kw ?
I primi due dati sono irrilevanti, e dipendono dalla geometria
del corpo scaldante. Per il terzo, direi almeno 3 - 3,5 Kw.
In questi casi, se ho ben capito (scaldare rapidamente un locale
che si usa in modo discontinuo), sono ottimi i termoconvettori,
che permettono, grazie al ventilatore a più velocità, di portare
a regime in modo rapido e poi, diminuendo la velocità della ventola,
assicurare il comfort in maniera silenziosa.
Per potenzialità così grandi, diventano convenienti anche sotto
l' aspetto economico, sia d' acquisto come di gestione.
Cordialità.
              Paul

 l' aspetto economico, sia d' acquisto come di gestione.
    Convincente grazie, non mi resta che convincere "l'insegnante"
   alla quale avevo prospettato questa possibilita`, aveva sussultato
   alla parola ventole.....le spieghero' che regolando l'accensione con
   giusto anticipo si supera anche il problema rumore.. ultime due do-
   mande: Visto che il muro e` spesso 120 cm, e' necessario il foro di 
   areazione?....E' possibile la termoregolazione automatica?
    graziefelix:-)


 ....E' possibile la termoregolazione automatica? graziefelix:-)
Risposta positiva, se ho capito di quali oggetti si parla: sono i medesimi 
che usiamo qui.  
ogni ufficio e' dotato di suo termostato programmabile indipendente.
Paolo

 E' possibile la termoregolazione automatica?
Sì, per entrambi i tipi.
Cordialità.
           Paul

 il tubo concentrico aria comburente/uscita gas combusti.
    Perfetto, fra un post e l'altro ho fatto gia' un giro sui vari siti
  Robur incluso e stavo proprio per porti la domanda, pensavo infatti
  a quelli a gas, anche perche' la caldaia si trova sul balcone sovras-
  tante il locale in oggetto ed ho perforato la soletta predisponendo
  mandata, ritorno e gas-metano, quindi ho comunque libera scelta, 
  ma preferisco il ventilconvettore, ora riparto con Google! 
   ciaofelix:-)


PMF ha scritto:


      Una ulteriore conferma! :-)


        Superficie radiante, volume acqua, Kw ?
Se il radiatore elettrico riusciva a tener caldo l'ambiente uno della stessa
potenza deve farcela (io comunque lo prenderei con almeno un 30% di potenza
in piů.
Ciao
Albo

Albo ha scritto:



       Si infatti i conti di Paulhass tornano, quando lo usavo come
ufficio(*)
     bastava un radiatore elettrico da 1800 watt, ma d'inverno non ho mai
     lavorato un granche', ed ora si tratta di allievi grandi e piccini
     fermi per piu' di un'ora. 
     ciaofelix.
     (*) ma anche in quel caso non stavo piu' di un paio d'ore alla scriva-
         nia, idem mia moglie che sbrigava la corrispondenza e la
documenta-
         zione per gare di appalto, in pratica piu' in giro che in ufficio.


 Intendevo "ventilconvettore", non termoconvettore".
      Nel paesello ho trovato ventilconvettori Delonghi pronti in magazzino
    con ventole tangenziali, regolazione temperatura:
      Un modello da 3,2 Kw    a 199 euro.
       "    "    "  4,1 Kw    a 219 euro.
      Melius abundare? ......o no?
      ciaofelix:-)


      Melius abundare? ......o no?
Il detto completo era : "Melius abundare quam deficere".
Sottoscrivo.
A parità di resa termica, il modello più grande permetterà
di impostare una velocità minore alla ventola, a tutto vantaggio
della silenziosità.
Cordialità.
              Paul