Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituire prese elettriche

Ho scoperto che  alcuine prese elettriche che ho in casa non vanno piu
bene...
ero alla comet per comprare degli adattatori da infilare nelle prese
tripolari "fini"quelle cioe dove i 3 buchi sono sottilie vicini.perche ho
delle ciabatte dove i 3 spinotti invece sono diversi..il tipo mi ha detto
che non le fanno piu,cioe ora ci sono solo le prese grandi( cioe quelle
dove i 3 buchi sono grossi e + distanziati...)domandavo al ng se e
possibile e facile smontare le prese da me e metterci solo il nuovo tipi
(perche quelle fini non sono + a norma)
spero di essermi spiegato insomma..le prese tripolari piccole non esistono
+ e  devo sostituire le prese piccole in casa con quelle grosse..stacco l
interruttore centrale ,ok solo che vorrei farlo in poco tempo perche nel
freezer ho della roba che mi scade...
e vorrie fare un lavoro fatto bene..non vorrei rovinare il pc o altri
apparecchi,
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 dove i 3 buchi sono grossi e + distanziati...)domandavo al ng se e
A me risulta che le prese "piccole" da 10A e quelle "grandi" da 16A
esistano ancora. Vengono anche vendute (e te le consiglio) quelle
combinate (bi-presa).
Io sto parlando di prese da incasso a muro, ma il discorso vale anche
per le "spine" (maschio/femmina).
Personalmente non sopporto quelli che se non ce l'hanno loro ti dicono
che non esiste.
Pietro18

 che non esiste.
Se non ho capito male l'amico Ninok cercava riduzioni con MASCHIO 10A e 
FEMMINA 16A.
Io voto che non esistono.
In quanto a togliere i frutti da 10A e sostituirli con quelli bipasso lascio 
la parola agli elettricisti omologati:-)
-- 
Fabbrogiovanni

 apparecchi,
Da come ti sei espresso fra te e l'elettricità c'è di mezzo il mare.
Non che sia una colpa, ma per questo genere di lavori la buona volontà non 
basta.
C'è chi sostiene (e non a torto) che sugli impianti elettrici ci possono 
pasticciare SOLO gli elettricisti.
Io non sono così drastico però suggerirei di trovarti un 
amico/parente/conoscente esperto che ti sorvegli durante il lavoro e ti 
aiuti a non commettere errori.
-- 
Fabbrogiovanni

 bene...
Dal tuo mess mi sembra di capire che di elettricità capisci pochino; io ti 
consiglierei di chiedere aiuto a qualcuno più esperto.
P.s. per il freezer non ti preoccupare se buono resiste parecchie ore spento 

 Io voto che non esistono.
quello che ho capito io e' che cerca 1 riduttore che faccia entrare la spina
grossa nella presa con i buchi piccoli.
Fino a quanche anno fa (e' da tanto che nn ne compro) in commercio esisteva
qualsiasi tipo di adattatore, da spina grossa a presa piccola e viceversa,
da spina piccola a presa grossa, ho anche degli adattatori universali che
accolgono spine sia grosse che piccole e possono entrare sia in prese grosse
che piccole a seconda del tipo di spina con cui terminano e hanno anche 1
alloggio per le prese Shuco.
Ho anche adattatori vecchissimi con 2 sole spine (che dovrebbero essere
ormai completamente fuori norma)
insomma, se nn sono diventati fuorilegge gli ADATTATORI che trasformano le
spine grosse in spine piccole (e viceversa) "dovrebbero" esistere.

 (perche quelle fini non sono + a norma)
quelle fini sono a norma
potrebbe non essere a norma sostituirle con quelle grandi
su quelle fini puoi assorbire max 10A, sulle altre 16A, quindi devi 
verificare che i cavi elettrici sopportino i 16A
se invece devi attaccarci qualcosa che assorbe meno di 10A, puoi mettere una 
spina piccola su quell'apparecchio

 "dovrebbero" esistere.
Sono diventati fuori norma; tutto ciň che ha  "buchi grandi" (ciabatte, 
prese multiple ecc) deve avere la spina "grande".
Esiste il "viceversa" 

 spine grosse in spine piccole (e viceversa) "dovrebbero" esistere.
E invece sono proprio diventati fuorilegge perchè non è giusto che da una 
presa PICCOLA tu possa succhiare con una SPINA  grossa.
-- 
Fabbrogiovanni

 apparecchi,
il lavoro di per se non è complicato se hai un minimo di basi 
elettriche.

 Io voto che non esistono.
Esistono eccome, solo che sono il modo migliore per sovraccaricare e far 
prendere fuoco ad una presa da 10A :)
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.bbip.it
 ThunderBird 1.5.0.9
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
===============================================================

 prendere fuoco ad una presa da 10A :)
Esistono perchè ti sei fatto la scorta quando ancora le commercializzavano 
oppure le hai viste recentemente in vendita?
Io continuo a sostenere che non le trovi in vendita nei normali canali 
commerciali.
Scommettiamo ..... le palle no perchè non si sa mai ...... scommettiamo una 
cena per tutto il NG ?
-- 
Fabbrogiovanni

 Io voto che non esistono.
Qui si trovano ancora nei negozietti ;) ma anche non le trovassi cosi basta 
prendere maschio 10A e femmina bipresa, per assurdo quelle le vedo anche al 
castorama LoL, normative fantastiche eheh

 cena per tutto il NG ?
Ok a savona in un negozietto a lato del teatro chiabrera qualcuno vada a 
comprarne una e posti lo scontrino che si mangiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 bene...
Vero che non sono a legge gli adattatori che permettono di avere prese da 
16A usando le prese a muro da 10A e diei sacrosanta proibizione per ovvi 
motivi di sicurezza, non si può pensare di lasciar collegare un apparecchio 
che magari ciuccia 2.500W su prese con cablaggio e femmina che ne ergge 
massimo 1500W, daltronde sarebbe bello poter lasciar tutto libero e speraer 
che l'utilizzatore si responasbilizzi da solo e faccia attenzione, ma cosi 
non è....quindi si cerca di proibire tutto cosa possa far danni in mano a 
una persona...non esperta.
Detto questo e premesso che un frigo vecchio regge fino a 4 ore se non lo 
apri senza degrado per i cibi, un frigo moderno arriva fino a 14, quindi non 
è un problema quello :)
Tu puoi comprare i frutti bipasso, ovvero potrai collegarci spine da 10A 
(Coi forellini più piccoli e con passo minoare fra loro) e da 16A (fori più 
grandi e passo passo maggiore) le prime pososno o dovrebbero reggere fino a 
circa 1500W di assorbimento se TUTTO è collegato bene.... le seconde fino a 
3000W, quindi tu potresti armarti di cacciavite smontare placca portafrutto 
scollegare i fili sganciar eil frutto sostituirlo ricollegare i fili e 
rimontare tutto, tutti felici e contenti, MA c'è un GROSSO MA, se i fili che 
alimentano le prese non sono abbastanza "grandi" da supportare il possibile 
amperaggio che tu gli potresti collegare (16A 3000W) il rischio è che appena 
ci colleghi qualcosa che assorbe pi
ù di quello che possono reggere qui fili ti prendano allegramente fuoco 
dandoti fuoco alla tua casa al palazzo ove stai etctct, non è una cosa bella 
no?
Quindi PRIMA fai analizzare TUTTO l'impianto a monte e a valle (per 
scrupolo) da una persona che possa farlo, anche se non è un elettricista 
ENEL SI da 1445euro al minuto ma un amico che sa dove mettere le mani va 
bene per caritò, purchè lo sappia davvero, va analizzato la misura del filo 
comè cablato sui frutti, che giri fà, se per sbaglio fosse tutto in cascata 
più di 2 prese almeno, le derivazioni come sono state fatte....POI puoi 
cambiare tutti i frutti che vuoi :) se ci dice che marca/serie hai ti si può 
indirizzare al meglio... però non mettere prese da 16A su impianti che poi 
si copre siano cblati con un filo da 1,6/2mm e le derivazioni con il nastro 
adesivo rinnsecchito :| 

 vedo anche al castorama LoL, normative fantastiche eheh
Allora fai prima a cambiare la spina; perņ ci vuole un minimo di conoscenza 
e si spera che chi lo fa controlli prima la potenza necessaria.
Intanto eviti alla casalinga di fondere l'adattatore attaccando la lavatrice

 cena per tutto il NG ?
Ma come mai tutta questa sicurezza ? :))
Comunque una cena a me gia' manderebbe in rovina :))


 lavatrice
Eh si ma se cambi la spina e ne metti una da 10 su per esempio un calorifero 
elettrico da 2,200W sei dal cosidetto punto del "pesco" :) 
anzi.....purtroppo temo che se si lasciasse tutto sulle capacitą e 
conoscenze dell'utilizzatore finale avremmo i vigili del fuoco impegnati 28 
ore su 24 :)

 impegnati 28 ore su 24 :)
Punto del "pesco" ? mai sentito dire, che significa?
Daccordissimo pero abolire completamente le spine/prese da 10A sarebbe 
impossibile.
Abolendo i riduttori già impedisci a chi ha meno capacità/conoscenze di fare 
cavolate. (se tua mamma compra un ferro da 2KW e al supermercato trova 
l'adattatore per attaccarlo alla presa piccola lo attacca; se ti chiede di 
cambiare la spina gli dici che non di può fare)
Poi se uno vuole fare consapevolmente cazzate... 

 ha scritto nel messaggio 
news:IwDBh.11448$BP5.1...@twister2.libero.it...

Sottoscrivo, le ho cercate qualche tempo fa ed ho avuto
risposta perentoria da elettricista informato:
non le fanno piu' perche' fuori norma.
Poi magari qualche negozietto ha delle vecchie scorte.......

 ha scritto nel messaggio 
news:53oi70F...@mid.individual.net...

Ma io non sarei cosi' drastico, il contatto all'interno della presa a muro
tra i 16 ed i 10 non e' cosi' diverso.
Cosi' come non lo e' quello di una presa shucko che quindi non e'
affatto migliore delle nostre. Perche' quello che conta e' il punto
piu' debole, cioe' dove fanno contatto spina con presa, e sono
sempre 2 lamelle che si appoggiano su un cilindro.
Se il cavo e' adatto mettere una presa da 10 o da 16, secondo me,
cambia ben poco.
Che poi le normative dicano altro non lo discuto.
Comunque io ho abolito tutte le prese e spine da 16, uso le 10
ovunque. Mai notato surriscaldamenti.


Esistono ancora, ultimamente ho visto questi adattatori al Carrefour.
Un buon elettricista mette a monte la protezione adatta alla linea, quindi 
ad una linea di prese da 10 A dovrebbe esserci un magnetotermico da 10A.
Non è la grandezza della presa che limita l'assorbimento. 

 no?
I magentotermici, a monte di una linea, NON servono a 
proteggere gli "utilizzatori" ma a proteggere i cavi che 
costituiscono la linea stessa, quindi se la linea è da 10 A 
(cavi da 1,5mmq) è verosimilmente protetta a monte da un 
magnetotermico da 10A, il quale interviene prima che il 
cavo possa surriscaldarsi a causa di un asorbimento 
eccessivo.
Questo in un impianto fatto come si deve.
-- 
Bye!
Scossa
(togli LaCorrente per rispondermi)

 Questo in un impianto fatto come si deve.
Già, io non ho preso in considerazione la protezione del magneto perchè non 
ho l'impianto sott'occhio e onestamente se fosse ben fatto mi 
domando...percchè non aver messo neppure una presa 16A? da un impianto 
simile non mi aspetterei di avere sicurezze assolute come un magneto 
corretto per la linea alimentazione, ma un classico 16A messo a mo 
di...interuttore generale su luci alimentazioni etctctcct

 Non è la grandezza della presa che limita l'assorbimento.
Vabbè, se dite che le hanno reimmessi in commercio non ho problemi a 
credervi.
Come fabbro considero però sbagliato installare frutti con buchi piccoli e 
frutti con buchi grossi in modo random, "tanto poi ci pensa il magnetermico 
a monte a discriminare"
Esempio: vengo a casa tua a saldare una bacchetta della ringhiera della 
scala che si è staccata.
Attacco la saldatrice a una presa a buchi grossi, comincio a saldare e .... 
Stàkkk, salta il magnetermico.
Cambio presa, scatta ancora, vado avanti a provarne altre e finalmente ne 
azzecco una a buchi grossi che è sotto a un 16A, e posso finirti il lavoro.
D'accordo che la saldatrice è un esempio assurdo però immaginiamo un'altra 
situazione con carichi che si usano normalmente in casa, a una prima presa 
attacco il ferro da stiro, dopo un po' a una seconda attacco la vaporella, 
siamo al limite dei 10A, basta che a qualcuno venga in mente di infilare uan 
terza spina e siamo ciulati.
-- 
Fabbrogiovanni

>>> Io voto che non esistono.
Una volta esistevano delle riduzioni bidirezionali:
Era a forma di un parallelepipedo.
Infili la spina piccola nel lato 10A, ed escono i pirulini grossi dal
lato 16A.
Se invece infili la spina grossa nel lato 16A, escono i pirulini
piccoli dal lato 10A.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 (perche quelle fini non sono + a norma)
sono a norma, come potrai verificare consultando i cataloghi on line di 
bticino, gewiss ecc,  e ci sono anche le prese bipasso (grandi e 
piccole assieme) cosi' come le combinate (schuko, grandi e piccole).
Pero', per quanto in senso assoluto non sia difficile cambiarle, e 
considerato che chiedi come si fa, quindi non sei molto esperto, ti 
sconsiglierei di mettere mano all'impianto elettrico senza cognizione 
di causa.
Concettualmente si tratta di acquistare i frutti necessari compatibili 
con la scatoletta/portafrutti che hai nel muro, staccare la corrente, 
staccare i fili, rimuovere i frutti vecchi e inserire i nuovi, 
riattaccare i fili, ridare corrente.
Adriano

 presa PICCOLA tu possa succhiare con una SPINA  grossa.
anche io avevo inteso (anche dal titolo) che cercava le prese bipasso 
da sostituire a quelle esistenti
Adriano

"adriano" <invalid@invalid> ha scritto nel messaggio 
news:mn.923e7d723f4ebf39.62361@invalid...

Si, però sono andato ora a vedere il catalogo VIMAR come hai suggerito poco 
fa e ho visto che c'avete raGGione voi, ci sono delle bellissime 
riduzioni/triple con MASCHIO 10A e FEMMINE multiple 10A, 16A e schuko.
-- 
Fabbrogiovanni