Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia sempre accesa (con cronotermostato Spento)

Salve a tutti,
questa mattina mi chiama mia moglie per dirmi che i termosifoni sono
bollenti nonostante da 2 ore il cronotermostato digitale (Vemer E.vox)
sia spento.
ha provato più volte a farlo scattare (e mi dice che sentiva lo
scatto) per accenderlo e spegnerlo, ma controllando la caldaia e la
temperatura dei termosifoni, tutto sembra far intendere che LA CALDAIA
NON STACCA!
L'unico modo per farla spegnere è stato metterla in off dalla manopola
di accensione (mettendola su estate, si spegneva e si riaccendeva
comunque).
E pensare che la caldaia (marca ARGO DELUXE 24 E) è stata vista
dall'idraulico 2 settimane fa per il controllo annuale... ha visto che
era un po' arrugginita il blocco di ferro dove esce la fiamma (è una
caldaia da interni, messa genialmente dal costruttore all'esterno!)
quando stasera rientrerò dall'ufficio, cosa mi consigliate di
guardare?
Presumo che se si fosse guastato il cronotermostato,
a) non si dovrebbe sentire il ticchettio dell'accendi/spegni
b) la caldaia non dovrebbe mai accendersi (a meno che entri infunzione
il termoregolatore manuale a pomello?... ).
attendo consigli, grazie.
Carmine

guardare?
Mah
l'unica cosa che ti posso dire è che le caldaie hanno due fili che
vanno al cronotermostato
Questi fili solitamente sono a bassa tensione
sono un semplice contatto che, una volta chiuso fa partire la caldaia
se il contatto viene aperto la caldaia non funziona
Quando non c'è il cronotermostato vengono infatti ponticellati per
permettere il regolare funzionamento della caldaia
Se la caldaia è sempre accesa vuol dire che i due fili per qualche
motivo sono sempre in contatto
potrebbe essere dovuto ad un malfunzionamento del cronotermostato  o
ad un contatto che si è creato da qualche parte lungo la linea

 
A me Tapino è successa la stessa cosa su un cronotermostato Easy.
Ho perso due giorni per capire cosa era successo.
Infatti si era verificata una circostanza veramente anomala, una delle due
batterie stilo AA guarda caso mondezza CINESE non sò per quale motivo aveva
una tensione di 1,53 volt per cui risultava carica, ma teneva una resistenza
interna elevetissima.
Per cui con il bassissimo assorbimento "non mi indicava che la Batt era
scarica"
 ma non riusciva a commutare perchè durante la commutazione il relè assorbe
una certo picco di potenza e la tensione crollava, non riuscendo a
commutare.
Per cui rimaneva sempre acceso o sempre spento.
Insomma sostituito le batterie tutto Ok.
Saluti
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio
news:1133867455....@g47g2000cwa.googlegroups.com...






se il cronotermostato si fosse guastato, potrebbe restare
sempre spenta ma anche sempre accesa.
se pero' sposti il selettore in posizione "estate" dovrebbe
comunque spegnersi (accendendosi solo se ci sono rubinetti
aperti, o al raggiungimento della temperatura del boiler).
1) se anche in posizione estate termosifoni caldi e caldaia
sempre accesa, allora dipende proprio da un guasto alla
caldaia, centralina di controllo
2) posizione estate si ferma dopo un po' e i termosifoni
restano spenti, allora probabilmente e' il termostato
oppure il collegamento di quest'ultimo (magari sono in corto
i due fili che portano al crono).
controlla comunque le batterie del cronotermostato. alle volte
sono sufficienti per vedere il display, ma non per attivare
il rele' che comanda la caldaia.
alberto

Successo anche a me. Problema batterie scariche. Per Carro: prova a
cambiarle e vedi cosa succede.

 ha scritto nel messaggio 
news:1133867455....@g47g2000cwa.googlegroups.com...


Grazie per i consigli!
comunque per la cronaca,
la sera stessa, sono tornate a posto tutte le cose, e ancora oggi è
tutto funzionante, senza problemi di on off (sia caldaia che il
cronotermostato)...
dunque non potevano essere le pile,
ma è probabile che la pioggia abbondante di questi giorni abbia
causato qualche malfunzionamento alla caldaia!

comunque).
in alcune caldaie se si blocca la valvola che devia il flusso di h20 dai
termo allo scambiatore dell'acqua sanitaria (boiler o scamb a piastre) può
succedere che la caldia "pensi" di stare scaldando l'acqua sanitaria invece
che i termo
anche se il cronoterm dice "stop" la caldaia se ne frega perche pensa di
stare scaldando l'aqua sanitaria, è per questo che anche se si mette su
estate i termo si scaldano lo stesso
solo che in questi casi di solito va in blocco perchè la sonda della
sanitaria continua a chiedere acqua calda e non dà mai lo sop
quando poi l'acqua supera i 90° scatta il blocco di sicurezza o cmq i
termosifoni  sono inavvicinabili!
e non mi sembra il tuo caso

 ha scritto nel messaggio 
news:1134133414....@o13g2000cwo.googlegroups.com...
