Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fusibili su Daikin

Ragazzi, prometto che dopo questa non voglio più vedere un fusibile in 
vita mia.
Da giovedì notte fino a sabato, ho sistemato caldaia, antenna, 
antifurto, sbudellando di tutto e sostituendo varistori e fusibili come 
se piovesse (sia a casa mia che da mio fratello).
Ieri sera mi sono accorto che non vanno uno split e la macchina esterna 
della Daikin.
3 split vanno ma segnalano errore di comunicazione con l'unità esterna, 
un altro non si accende proprio, per cui immagino che ci sia qualcosa 
di strinato sia nello split che nella macchina.
Per lo split interno (FTXS50G), tirerò tante bestemmie ma mi auguro di 
arrivare a trovare il fusibile. Se mi va di culo, è accessibile dallo 
sportello di manutenzione, senza tirare giù l'oggetto.
Ma per la macchina esterna (4MXS68F), devo andare sul tetto, non è che 
mi ispiri molto come lavoro, ma quantomeno vorrei evitare di stare 
lassù due ore, o magari di dover lasciare la macchina sbudellata mentre 
vado a cercare un fusibile in qualche negozio.
Ho trovato in rete uno schema, viene riportato un fusibile da 3.15A 
(per l'elettronica, non per la potenza), poi c'è anche un varistore.
Il fusibile dovrei riuscire a cambiarlo là in alto, il varistore 
vorrebbe invece dire che devo smontare la scheda e lavorarci col 
saldatore.
Partiamo per gradi: qualcuno che abbia già aperto una macchina esterna 
Daikin, sa dirmi dove devo intervenire, e come?
Presumo di dover smontare quel coperchione sulla destra, che spero sia 
solo avvitato in maniera agevole.
Poi, dove sarà la parte elettronica?
Vorrei avere più informazioni e consigli possibile PRIMA di iniziare, 
perchè non è che sia un lavoro che si possa agevolmente lasciare a metà 
e riprendere dopo...
Ciao
Alberto

 ...un fusibile da 3.15A (per l'elettronica, non per la potenza),...
Bello questo specifico, non l'avevo ancora sentito.:-) 

 e riprendere dopo...
Non ti so aiutare sul punto specifico, ma mi sono chiesto: ma davvero un 
ramo che si porta dietro un cavo ti ha potuto causare uno spike di QUESTA 
portata? :-O
Cioè... ricordo che hai sempre lamentato problemi di irregolarità 
d'alimentazione, ma un danno così esteso... mah. O nella linea tranciata 
qualche minus habens ha mescolato distribuzione in bt ed in mt o... boh? 
Non riesco a farmi una spiegazione razionale dell'accaduto. Anche con la 
migliore fantasia. Se qualche "pro" sa darmi una spiegazione 
convincente...
-- 
Ciao!
Stefano

Azzz....se ti colpiva la casa un fulmine, te la cavavi con meno.
Ma come cavolo ha fatto un cavo trabciato a fare tutto questo casino?
sai, la cosa che mi preoccupa è che anche io ho il cavo che passa tra i rami 
di un albero.......
:-((
ciao
danidane

 di un albero.......
Non è stato un ramo. Anche se ci siamo quasi.
C'è una linea aerea che arriva dalla via principale. Non so dare 
dettagli tecnici, diciamo che da vedere il cavo sembra un torciglione, 
cioè un insieme di n cavi attorcigliati.
Questo torciglione passava in mezzo ad un albero vecchio e malandato 
sul ciglio della strada.
Arriva ad un palo nel mio cortile.
Poi si divide in 3, un cavo (1) parte per aria e va a servire altre due 
case, un cavo (2) scende lungo il palo e entra in casa mia con un tubo 
interrato, un altro (3) scende sempre lungo il palo e serve due case 
dietro casa mia sempre attraverso un condotto sotterraneo.
Gli unici che erano a casa erano i vicini di una delle due case servite 
dalla diramazione aerea (1). Hanno detto che durante la bufera di 
vento, avevano delle cose incredibili, tipo la televisione che si 
accendeva da sola, l'antifurto che faceva bip bip, la caldaia in 
allarme, le luci che cambiavano di intensità. A questo punto hanno 
preso paura ed hanno staccato il quadro generale (molto saggi).
Quindi evidentemente il cavo non si è rotto di colpo, ma ha iniziato a 
sfilacciarsi, magari qualche guaina si è mangiata grattando contro 
l'albero 'appeso', finchè qualche fase si sarà toccata, oppure qualche 
terra staccata, chissà...
E a quel punto è successo il patatrac. A casa mia e di mio fratello 
abbiamo avuto danni. Io ero la casa di gran lunga più vicina all'albero 
ed al palo, parliamo di 10 metri, mentre i percorsi che arrivano alle 
altre case sono nell'ordine di 100-200 metri. Non che il rame protegga 
molto, in 100 metri, ma evidentemente qualche differenza c'è stata, 
perchè mio fratello, servito dalla linea (3), ha avuto alcuni danni ma 
meno dei miei. Quelli che avevano staccato tutto non hanno avuto danni, 
degli altri non so niente.
Quello che so, è che lo scaricatore strinato interviene a 275V fra fase 
e neutro o a 440V fra un polo qualunque e terra. E regge(va) 5kA prima 
di strinarsi.
I varistori della caldaia erano tarati a 470V, mi sembra, quindi per 
bruciarsi deve essere arrivata una bella sberla.
Adesso, lo scaricatore l'ho già ordinato (da 40kA, stavolta).
Pensavo di mettere a monte dello scaricatore anche due fusibili rapidi 
da 32A. Più che altro perchè il C25 impiega troppo tempo a intervenire. 
Meglio che salti un fusibile piuttosto che strinare tutto un'altra 
volta, se ricapita qualcosa di strano.
Per le varie elettroniche, finora mi è andata di lusso che con pochi 
euri di varistori e fusibili sono riuscito sempre a sistemare le 
schede.
Appena riesco ad andare sul tetto (direi sabato), vedo se riesco ad 
arrivare alla scheda del condizionatore...
Ciao
Alberto

 convincente...
Sabato mattina parlavo con l'elettricista che fa la manutenzione alle 
strutture comunali.
Gli raccontavo l'accaduto, e lui mi ha detto che l'anno scorso in una 
delle scuole (dove va una delle mie figlie, casualmente) la caduta di 
un palo aveva fatto strinare TUTTI i tubi fluorescenti, tutti i pc, il 
marcatempo, il centralino telefonico, ecc...
Poi ha iniziato tutta una disquisizione sulle fasi sbilanciate, la 
terra dai pali che si stacca, le fasi che si toccano, ecc..., che a 
dire il vero non sono riuscito a seguire...
Alberto

 sono riuscito a seguire...
Ah, ecco, una cosa su cui riflettevo stamattina chiedendomi come mai io 
abbia avuto più danni dei vicini.
Non è che il cavone che arriva sui pali abbia 3 fasi e un neutro, e a 
me venga data una fase mentre ai miei vicini una fase diversa?
Visto che il cavone arriva alle nostre 5 case e lì termina, sarebbe 
ragionevole che le 3 fasi venissero distribuite in maniera più o meno 
bilanciata...
Se così fosse, ossia se io avessi una fase diversa dagli altri, si 
spiegherebbe la differenza nei danni (anche se a dire il vero uno dei 
vicini ha fatto in tempo a staccare il quadro, mio fratello non ha 
ancora controllato tutto, e degli altri non so niente)...
Alberto

 bruciati...
scusa eh, ma per curiosità:
l' Enel (o chi per lei) ovviamente non è tenuta a rifonderti di un caz?
Mi hai fatto venire la paranoia... immagino che alla fin fine non ci sia 
modo di tutelarsi contro tali disastri giusto?
Il mio pensiero và all' HD con le foto e video dei bimbi...
ciao!

 Il mio pensiero và all' HD con le foto e video dei bimbi...
Io tengo le foto su dvd che masterizzo periodicamente (tipo una/due 
volte all'anno), su un NAS in ufficio, sul pc portatile e su un HD usb 
a casa. Diciamo che mi sento abbastanza tranquillo.
Alberto

modo di tutelarsi contro tali disastri giusto?
Sicuramente esiste una qualche assicurazione anche per questo.
Pero' poi non e' proprio la catteristica dei disastri, di essere
disatrosi? Senno' che disastri sarebbero? 
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it