Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cadaia

Devo sostituire la caldaia a gas che deve alimentare sia l'impianto di 
riscaldamento a termosifoni che acqua per sanitari.
Ho interpellato due idraulici, il primo vuole mettere una caldaia a 
condensazione con bollitore, l'altro normale sempre con bollitore perch� 
dice che se lavora a 70-80 gradi, la condensazione non lavora.
Chi ha ragione? 
 

 Chi ha ragione?
 
 
SE LA Temeratura di esercizio ...
determinata da
 
t mandata + temperatura ritorno < 50 condensi e ottieni rendimenti di 
100 CONDENSAZIONE
 
SE < 45 OTTIENI RENDIMENTI 105-108
 
SE < 30-40 OTTIN�IER 108-120
 
SE > 50 OTTIENI RENDIMENTI MININI 94-95 ++++++++++
 
inDIPENDENTEMENTE dalla tua temp di esercizio , modulazione
sia della temp di mandata.. sia della quantita di acqua che sposti
nei tubi...... e con una sonda.... esterna o tu che scegli la curva
di esercizio ..... ottenette il massimo possibile...
 
 
COSA DIREI IO DI GUARDARE... non taanto... se hai termosifoni
o cazzi amari... ma lo stato VETUSTITA E CALCARE del tuo impianto...
 
se hai un impianto vecchio pieno di corrisione e calcare potrebbe
essere necessario un lavaggio chimico... e oltre al lavaggio
anche un defangaatore... e forse .. non basterebbe... la caldaia
lavorerebbe male... perche si adatta a un impianto che non va bene...
 
 
con lavaggio + defangatore.... ti consiglio VITODENS MINIMA E 100
CON QUESTA CI SCOMMETTO I COGLIONI che funziona minimo 98 anche
se mandi l'impanto a esercizio 70 gradi.....
 
ciao
 
mario

 t mandata + temperatura ritorno < 50 condensi
 
diviso 2
 
es 80 mandata 60 riotono = 80 + 60 /2 = 70 non condensi e hai con
la miglior macchina un 95 di rendimento
 
es 60 mandata 30 ritono = 90/2= 45  ....... condensi tra rendemento
108-120
 
es 60 mandat e 50 ritono = 110/5 = 55 non condensi e con la miglior
caldaia ti avvicino a 98    di rendimento

 dice che se lavora a 70-80 gradi, la condensazione non lavora.
 
Perch� dovrebbe lavorare a 70-80 gradi ? L'acqua sanitaria ha senso 
impostarla a temperatura di utilizzo gi� in caldaia, senza miscelazione 
successiva. Se ti serve acqua semibollente (non certo per utilizzo 
diretto) la fai altrimenti.
 


ma secondo te... in una caldaia a condensazione...
 
impostando produzione sanitatia a 42 gradi....
 
CONDENSA ?
 
CIAO
 
MARIO

 L'acqua sanitaria
 
Ed anche per il riscaldamento si usano temperature pi� basse con maggior 
tempo di accensione e superficie radiante.
 


ALLORA... IN LINEA TEORICA... MI PARE POSSIBILE....
perche 42 � meno di 50 che � la temperatura di esercizio
in cui entra la condensazione...
 
pero ... in sanitaria... la temperatura di prosuzione �
appunto 42 .... ma oper prrodurre 42 ----- entra ?
a quanto ? nello scambiatore ? .... la fredda entra
a temp ambinetre 5-20 gradi da inverno a estate...
per cui producendo a ???? opotizzo... nello scambiatore
70 frandi ....  anche in estare.... producendo a 42 ...
 
aabbiamo 70+ 20 = 90 /2 = 45 dovrebbe condensare
 
in inverno 70+ 35= 105/2 = 52.5 non condensa...
 
MA NON SO.. IO RAGONO NON AAVENDO MAI AAVUTO E MAI AVRO
UN CONDENSING... MI LIMITO AD OSSERVARE PER QUANTO POSSO
E MI LASCIANO OSSERVARE CHI HA LE CONDENSING.... COSI
 
 
CIAO
 
MARIO

 Chi ha ragione?
 
il secondo