Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: normative & colori

Salve a tutti
Secondo la normativa sugli impianti elettrici, il colore dei fili e`
stabilito come segue:
--- il filo di fase deve essere marrone o nero o grigio; --- il filo del
neutro blu;--- il filo di terra giallo-verde.
Come ci si deve comportare con i colori, quando la distribuzione elettrica
in alcune zone, e` fatta con la trifase 220 V, e quindi non c' e` il neutro?
Tutto questo, perche` devo aquistare il materiale giusto, per la
realizzazione di un impianto in un appartamento dove ho trovato la 220 v
costituita da 2 fasi
Grazie in anticipo

in alcune zone, e` fatta con la trifase 220 V, e quindi non c' e` il neutro?
Sempre come se fosse fase + neutro ...
cioè usi un blu ed un nero / marrone / grigio ...
Comunque prima o poi, nel futuro, verrà fatto da parte dell'ENEL il
passaggio da 220 volt trifase a 380 volt trifase ... e ti ritroverai
la fase ed il neutro anche te ..... sperando di non ritrovarti due
fasi .... (è già successo, sigh !)
ciao
Luca

 neutro blu;--- il filo di terra giallo-verde.
Solo una piccola precisazione: la fase puo` essere di qualsiasi colore o 
combinazione di colori ed eccezione del blu ed il giallo verde.
Per le fasi, le norme consigliano solamente, il nero, il grigio, il 
marrone.... ma se decidi che la fase in casa tua la vuoi del colore 
della tua squadra del cuore, ammesso che ne producano, non violi nessuna 
disposizione normativa :-))
ciao max

 cioč usi un blu ed un nero / marrone / grigio ...
Sei sicuro?... Non mi sono mai posto il problema perchč credo sia un
problema solo di Roma e pochi altri posti, da me la trifase č a 400V.
Perň il blu identifica un conduttore di neutro che di fatto in un impianto
bifase non esiste... questo sembra uno di quei casi in cui non si sa che
pesci prendere :-)
Apparte i colori c'č da porre attenzione ai magnetotermici: essendo entrambi
i poli attivi (2 fasi) bisogna orientarsi su quelli a 2 poli protetti.
Sentiamo che dice qualche ingegnere, se cč...
Saluti,
Enrico.

 i poli attivi (2 fasi) bisogna orientarsi su quelli a 2 poli protetti.
Due poli protetti? Cosa intendi esattamente?
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)

 Due poli protetti? Cosa intendi esattamente?
Ci sono magnetotermici che prevedono il dispositivo di protezione solo su un
polo, altri lo prevedono su entrambi i poli... se ho un'impianto
"fase-neutro" posso prevedere la protezione magnetotermica sulla sola fase
se invece il sistema fosse "fase-fase" dovrei prevedere di proteggere
entrambi i conduttori... infatti si possono avere sovracorrenti circolanti
solo tra fase e neutro o in caso di guasti tra fase e terra, ma non tra
neutro e terra... in realtà se c'è un differenziale a monte potrei
anche in questo caso usare un interruttore ad un solo polo protetto, ma
personalmente preferirei abbondare.
Comunque il discorso è ampio, ci sono diversi casi a seconda che il sistema
sia TT, IT, TN.... e sto pensando che un ripasso non mi farebbe neanche male
;-)
Comunque gli interruttori li riconosci facilmente, i magnetotermici ad un
polo protetto, sul simbolo disegnato sopra, hanno un contatto disegnato con
la "x" ed uno no, gli altri hanno entrambi i contatti disegnati con la "x".
Ciao,
Enrico.