Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: aiuto: pompa sommersa pozzo...

Salta il magnetotermico del contatore, mia madre cerca di riarmarlo 4-5 
volte, ma resta su solo una manciata di secondi.
Vado nel seminterrato e trovo una nuvola di fumo acre e nero: il 
"salvamotore" termico della pompa sommersa completamente bruciato. 
Vabbe' pazienza aveva almeno 20 anni, e' ora di sostituirlo.
Ne compro uno uguale identico (in 20 anni non hanno cambiato una vite) e 
lo sostituisco; do' tensione e nel giro di pochi secondi inizia a fumare 
anche questo!!
Aiuto: e' partita la pompa sommersa? come la controllo? puo' essere il 
condensatore di spunto?
Perche' mai un salvamotore fuma invece di staccare?
Grazie

 Aiuto: e' partita la pompa sommersa? come la controllo?
La tiri Fuori e la Guardi .... al resto nn so rispondere..... 

 La tiri Fuori e la Guardi .... al resto nn so rispondere..... 
??!!? stai scherzando?
A parte che tirar fuori una pompa da 1,5 Cv da 30 metri di profondita' 
non e' "da 5 minuti", inoltre quella pompa e' li' sotto da almeno 30 
anni e dubito anche di riuscire ad estrarla... io intendevo un modo per 
verificarne la bonta' elettrica dai conduttori.
Ma poi scusa, se e' andato un avvolgimento dello statore, la guardi e 
cosa ti aspetti di vedere?

 cosa ti aspetti di vedere?
Un avvolgimento bruciato. Ovviamente bisogna guardarla dopo averla smontata.
ciao
Davide

 smontata.
Haaa, ok, dopo averla smonatata... vorrei evitarlo se non necessario

 Haaa, ok, dopo averla smonatata... vorrei evitarlo se non necessario
Visto che il sistema è composto da due pezzi (il "salvamotore" e la 
pompa) dei quali hai già provato a cambiarne uno senza risultati, temo 
che le probabilità di un guasto alla pompa siano decisamente alte.
È così difficile estrarla dal pozzo? Magari poi puoi portarla in 
un'officina dove fanno riparazioni di motori elettrici per farla 
sistemare. Dopo trent'anni di onorato servizio ci può anche stare :)
ciao
Davide

 condensatore di spunto?
Era il condensatore! Sostituito, tutto ok.
Ora per sicurezza mi tocchera' ri-sostituire il salvamotore cha anche se 
nuovo, ha tirato su quel filo di fumo che non mi fa stare tranquillo.

 sistemare. Dopo trent'anni di onorato servizio ci puï¿œ anche stare :)
Il problema e' che il pozzo (30 cm di diametro) nel corso degli anni 
credo si sia parzialmente insabbiato, e forse anche storto... o forse 
parzialmente ostruito da radici... insomma finche' va, e' meglio non 
metterci le mani perche' ci potrebbero essere brutte sorprese.
Comunque per adesso ho risolto (come dicevo nell'altro post); ci 
risentiamo tra altri 20 anni :-)

> per verificarne la bonta' elettrica dai conduttori.
la mia si e' bruciata dopo 15 anni...1 cv. L'ho tirata fuori da un pozzo 
di 36 metri con diametro di 10 pollici (circa 25cm). Se la pompa e' 
"appesa" a una corda e non poggiata al fondo riesci comunque a tirarla 
fuori con un paranco (al massimo attacchi una fune alla macchina e 
tiri!!!). Se pensi che il pozzo possa essere franato...l'errore e' stato 
fatto da chi ha fatto il pozzo 20 anni fa (andava messa la "camicia").
Cmq...se hai risolto meglio cosi ;)
Caldarella

 Cmq...se hai risolto meglio cosi ;)
si, per stavolta ho risolto, grazie.