Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Parliamo di fusibili?

Abbiamo un essiccatore (asciugatrice) condominiale da 6000W dove ogni 2/3 anni si brucia un un fusibile.
L'ultima volta, addirittura, abbiamo dovuto sostituire l'intera presa perché, per il calore prodotto, la plastica si era completamente squagliata nella zona dei fusibili.
In questa nuova vengono montati dei fusibili di 32A D.10 Lunghi 38mm. Nella prima duravano di più perché almeno erano di quelli che si inserivano dentro e poi c'era un tappo di porcellana con un vetrino di ispezione che li bloccava; in questa, invece, si apre uno sportellino ribaltabile, si inseriscono i due fusibili in due alloggiamenti e poi, quando si richiude, quest'ultimi vanno ad incastro su delle lamelle di rame, come erano le valvole nelle case fino a 70 anni fa.
Ora le domande sono:
- visto che l'essiccatore assorbe 27A, il fusibile da 32 A non è un po troppo al limite e non sarebbe meglio metterne uno di 40A?
- che diametro ha il filo di rame all'interno del fusibile da 32A?
- con un assorbimento continuato fino a 2 ore, quale temperatura raggiunge il filamento interno?
- visto che la corrente passa in ugual misura in ambedue i fusibili perché se ne brucia solo uno, e sempre il solito, mentre l'altro
è in condizioni perfette, senza nessun segno di riscaldamento? E' una pura casualità, dovuta magari alle lamelle che fanno meno
contatto da una parte, oppure la cosa è fisiologica, dovuta al fatto che quello è il fusibile della fase, dove la corrente arriva, e l'altro
il fusibile del neutro,dove la corrente ritorna, e perciò con un certo ritardo?
 
 
Giovanni


Il filo dentro il fusibile non é rame, e senza tante complicazioni, provare
ad usare un grasso per contatti elettrici per migliorare la superficie di
contatto tra fusibile e lamelle, che con il tempo si ossiderà di sicuro ?
Il porta fusibili é di marca rinomata ?
 
-- 
ciao, michele


Si la marca è rinomata, anche se ora non ricordo il nome. Prima di rimontare il fusibile ho pulito bene le lamelle di rame e ho visto che, per il calore,
avevano perso l'elasticità. Grazie dell'idea del grasso, domani lo prendo e ce lo metto. Ma per il discorso che si brucia sempre il solito fusibile, non mi dici niente?
 
 
Giovanni

 Ma per il discorso che si brucia sempre il solito fusibile, non mi dici niente?
 
Ipotesi: scalda piu` dell'altro, sia per un contatto meccanico peggiore, 
sia per una disposizione "geometrica" (che non conosciamo) che non fa 
defluire il calore nello stesso modo.
 
Ipotesi: l'altro non e` un fusibile.
 

 E sostituire il tutto con un bel magnetotermico adeguato no?
 
si......  sarebbe decisamente meglio :)
 
i fusibili hanno una protezione efficace solo in caso di 
c.c.to
 ma si 
coordinano male per la protezione da sovraccarico, mentre i 
magnetotermici da questo punto di vista sono molto piu' versatili.
 
c'e' da dire che se l'essiccatore non ha componenti sovraccaricabili, 
come dei motori, ma solo resistenze di riscaldo non e' soggetto a 
sovraccarico, perche' lavora gia' al suo massimo assorbimento... quindi 
anche i fusibili sono ok... meno forse i portafusiili :)
 
bye


 
Invece del 10x38 cambia il portafuse e ci metti i 14x51.
 
 
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

 E sostituire il tutto con un bel magnetotermico adeguato no?
 
Ho guardato sul quadro generale e l'interruttore c'è di già. Però devo controllare se è solo differenziale o anche magnetotermico.
Nella seconda ipotesi potrei semplicemente mettere dei fusibili da 40A, o anche di più?
 
 
Giovanni


L'essiccatore ha un cestello che gira, per cui oltre alla resistenza c'è anche il motore. 
Come detto sopra, se sul quadro ho solo un differenziale puro e lo sostituisco con un magnetotermico/differenziale da 32A, posso ponticellare i fusibili, vero?
 
 
Giovanni

 Invece del 10x38 cambia il portafuse e ci metti i 14x51.
 
 
Non è possibile, nell'alloggiamento ci vanno precisi questi.
 
 
Giovanni

 Come detto sopra, se sul quadro ho solo un differenziale puro e lo sostituisco
con un magnetotermico/differenziale da 32A, posso ponticellare i 
fusibili, vero?
 
sul quadro quanti interruttori ci sono?
 
un'altra domanda,  l'essiccatore e' connesso all'impianto in modo fisso 
o tramite giunto interbloccato?
 
essendo con una Ib > di 16A   non e'possibile usare una normale presa... 
quindi hai due modi, attrverso un giunto interbloccato (presa di tipo 
cee-form) o direttamente connesso all'impianto in modo fisso.
 
la differenza in questo ultimo caso e' che l'interruttore posto a monte 
dell'essiccatore, deve provvedere alla protezione del carico (direi 
piuttosto sconsigliabile).
 
Quindi metti o fai mettere una presa interbloccata da 32A magari di 
quelle che hanno al suo interno il posto per un diff.magnetotermino in 
vece dei fusibili.bye
 
 
 

 il fusibile del neutro,dove la corrente ritorna, e perciò con un certo
ritardo?
 
Verificherei se i fusibili sono dello stesso tipo. Se si, evidentemente
è un problema di porta fusibile.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 E sostituire il tutto con un bel magnetotermico adeguato no?
 
Mi sono informato, e far lavorare solo il magnetotermico e mettere dei fusibili maggiorati non è a norma. Per cui il problema va risolto solo sulla presa.
Certo nessuno toglie di lasciare i fusibili da 32 e mettere un magnetotermico 
con amperaggio minore, tipo 30A.. ammesso che esista. 
 
 
Giovanni