Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: stufe a legna: perché sono passive?

In questi giorni sto valutando l'acquisto per l'anno prossimo di una
stufa a legna. Oggi ho guardato un po' su internet e tutte le stufe che
ho visto sono completamente passive, ossia a tiraggio naturale. Dal
punto di vista dell'efficienza energetica è una bestialità scaricare
fumi a centinaia di gradi.
 
D'altro canto se uscissero a bassa temperatura dalla stufa non
potrebbero uscire dalla canna fumaria per tiraggio naturale e
tornerebbero indietro.
 
Ora mi chiedo come mai i costrutturi di queste stufe montano un
ventilatore di scarico fumi nelle stufe a pellet, ma non nelle stufe a
legna.
 
Secondo voi si riuscirebbe a sopperire a questa mancanza con sistemi
fai-da-te?
 
Tipo costruire uno scambiatore di calore con ventilazione forzata ed
eventuale valvola per lo scarico condensa per asportare il calore, da
applicare al posto del tubo di scarico, che alla fine presenti un
ventilatore centrifugo che spinge i fumi raffreddati su per la canna
fumaria? Ci sarebbero problemi di condensa? Di erosione dello
scambiatore per colpa di particelle incombuste e ceneri abrasive?
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 ha scritto nel messaggio 
news:4f4a72c6$0$1377$4faf...@reader2.news.tin.it...

Se ti dessi una risposta esaustiva....  SUBITO qualche coglione salterebbe 
fuori col "tuttologo"!
 
SI.
 
Funziona ed è il "sistema" che Stephenson inventò per il suo Rocket ben 
duecento anni fa e che gli permise di sbaragliare la Concorrenza e diventare 
quello che diventò!
 
Ora si possono utilizzare sistemi diversi ma il principio è quello: Tiraggio 
FORZATO!
 
Ciao. 
 
 

 FORZATO!
 
Interessante che Stephenson abbia usato il vapore scaricato dai pistoni
per creare un vuoto nel camino della caldaia. Ha riciclato l'idea alla
base dei primi motori a vapore, che sfruttavano la condensazione del
vapore e conseguente suzione anziché vapore ad alta pressione.



 
Stephenson "brevettò" lo scherzetto e TUTTE le Locomotive "successive" 
utilizzarono lo stesso principio... pure oggi!
Visto che te ne intendi... utilizza il "principio" degli Iniettori 
utilizzati per riempire d'acqua i carri-botte agricoli...
oppure il classico... VENTURI stile "Post-bruciatore" dei motori 
sovra-alimentati.
Sistemi ce ne sono tanti... una volta "mangiata la foglia"!
 
Ciao.
 
 

 legna.
 
Perche' e' vietato dalla normativa.
Il problema dell'inserimento di ventole e' che possono
guastarsi. Ed un ventola guasta, significa ossido di
carbonio nei locali dell'abitazione.
 
Come si ovvia a questo pericolo ? Nel caso di una
stufa pellet (o una gas a tiraggio forzato, il
problema e' lo stesso), semplicemente si installano
dei sensori che appena rilevano il non funzionamento
del ventilazione (per fermo del ventola o altro
motivo che ostacola il passaggio dei fumi)
interrompono la combustione: e' la classica
situazione della caldaia in blocco.
 
Questa fermata della combustione e' possibile
anche nelle stuffe a pellet, e' sufficiente interrompere
l'apporto di pellet, ed in pochi minuti la combustione
si interrompe.
 
Invece in una stufa a legna, la brace continuerebbe per
ore, (a meno di non munire il bruciatore di un sistema
estinguente efficace comandato dal sensore di
ventilazione) riempendo l'ambiente di fumi velenosi.
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 ventilazione) riempendo l'ambiente di fumi velenosi.
 
Basterebbe allora che i produttori fornissero la stufa di un sistema per
sigillare la camera di combustione. La brace si spegnerebbe in pochi
minuti una volta consumato il comburente. Questo io lo faccio
regolarmente per spegnere la carbonella dopo che ho finito di usare il
barbecue. Così la recupero pure per la volta dopo.


 barbecue. Così la recupero pure per la volta dopo.
 
Ti sbagli.
Si ferma la combustione ma non la ossidazione del carbonio
contenuto nel legno.
Il legno e' fondamentalmente un polisaccaride, ovvero
contiene 6 atomi di ossigeno per ogni 6 di carbonio.
Se manca aria a quella temperatura avrai comunque CO a iosa
per ossidazione interna dle legno. Senza contare altri veleni
(aldeidi, alcool metilico, chetoni) che verranno prodotti.
Tutta salute.
 
Il deboni una volta tanto e' stato utile e preciso.
Non si puo', punto.
 
-- 
x,x     non so scrivere
 
 


 
non è del tutto esatto, la mia caldaia a legna se manca corrente non 
riempie niente di fumo. La brace si spegne entro pochi minuti per 
mancanza di ossigeno in quanto la pompa di ventilazione forzata, essendo 
spenta, non apre la valvola meccanica di ossigenazione. Ovviamente, in 
tali condizioni, sono da effettuarsi le dovute cautele previste per 
l'apertura dello sportello di carico della camera per l'immediata 
intromissione di ossigeno per la potenziale giacente brace incombusta 
che farebbe la classica vampata, ma la procedura è così banale e sicura 
che poi viene automatica visto che la si ripete ogni qual volta si vuole 
caricare la camera con la ventilazione spenta (modalità di mantenimento 
a temperatura acqua raggiunta).
 

Sembra che Daniele abbia detto :

E se non c'e' nessuno in casa, quando torna, magari dopo ore,
come sara' quella stanza, non se se l'hai mai provato.



 
Non so cosa intendi dire, ma ti posso dire che la caldaia è progettata 
per funzionare a dovere, succede diverse volte in un inverno visto che 
noi lavoriamo, ma mai niente di strano, la caldaia è spenta e stop, il 
solo disturbo è aspettare che l'acqua torni in temperatura, nessun 
disagio, nessun odore, nessun pericolo.