Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema idraulico - sifone lavello cucina

Buongiorno a tutti.
Il problema e' che dopo il primo scarico, che va giu' velocemente (a 
sifone vuoto), tutti i successivi sono lentissimi.
Il sifone e' pulito e buttando acqua direttamente nel muro, il tubo non 
si riempie mai, quindi suppongo che sia pulito anche lui.
 
Tutto cio' e' successo dopo che l'ho smontato quando ho dovuto sturare 
lo scarico.
Inutile dire che e' sempre stato montato cosi (almeno in apparenza), ma 
credo sia un problema di geometrie e altezze del sifone, ma non c'e' 
altro modo di montarlo. Sono due settimane che ci sbatto la testa senza 
venirne a capo.
 
Immagini del sifone
https://postimg.cc/DJmXLk8F
 
https://postimg.cc/CdB8Kg3s
 
 
Grazie a chi vorra' darmi qualche dritta.

 ha scritto:

Smolla i due vitoni che tengono la curva, quella in basso e falla
 scendere di più, poi serrali ancora, dovresti risolvere.
-- 


Ciao,
allenta la ghiera del T che va allo scarico(sifone) ed alzala il tutto un pochino.
Dalle foto sembra che l'uscita dal sifone sia un poco a sfavore e quindi l'acqua va in salita prima di raggiungere il tubo grigio di scarico.
 
Alegher


Io per non saper ne' leggere ne' scrivere proverei a staccare il tubo 
centrale a monte (quello verde) per escludere qualche problema di sfiato.

 > sifone vuoto), tutti i successivi sono lentissimi.
Perché il sifone è pieno e lo scarico trova un ostacolo nell'acqua stagnante: deve spingerla ma non ha forza sufficiente dato anche il minimo dislivello tra entrata e uscita.
Se alzare la T quanto più possibile non risolve, potresti cambiare sifone 
https://www.google.com/search?q=sifone+a+fiasco&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ7NfG7bL9AhW0kf0HHdzgA6sQ2-cCegQIABAA&oq=sifone+a+fiasco&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQgAQQGDoGCAAQCBAeUJ0RWPocYMMhaABwAHgAgAFOiAHfA5IBATeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=6yP7Y4nLFbSj9u8P3MGP2Ao&bih=591&biw=1202&rlz=1C1CHBF_itIT1044IT1044
 
 

 venirne a capo.
 
Il sifone cosi' come'e' montato va benissimo, il problema si trova nello 
scarico dopo il raccordo a muro.
Probabilmente c'e' un ostacolo piu' avanti che impedisce il deflusso 
veloce dell'acqua, inizialmente fluisce regolarmente fino a quando si 
riempie la parte di tubo a monte dell'ostacolo, poi rallenta fino a 
quando si svuota di nuovo.
 
angelo

 centrale a monte (quello verde) per escludere qualche problema di sfiato.
 
Non e' quello il rpblema. Il tubo verde e' lo scarico dello scolapiatti 
che e' montato nella zona attrezzata dietro al lavello.


Ho passato 10 minuti buoni a buttare acqua nello scarico a muro, solo 
che l'unico sistema che ho e' svuotare una bottiglia da 1,5lt. 
Probabilmente il flusso non e' sufficiente ad intasare il tubo, ma non 
ho altri sistemi per aumentare la portata.


Hai qualche motivo per escludere il pozzetto a valle? Probabilmente 
il collo d'oca di tale pozzetto è quasi ostruito dalle formazioni spugnose 
provocate dai lavaggi della lavastoviglie. 
Il collo d'oca non e del tutto chiuso e consente ancora un minimo di passaggio,
ma presto potresti trovarti il lavello della cucina che non scarica più del tutto. 
In più potresti avere l'acqua dello scarico della lavastoviglie che ti ritorna nel lavello... e
cosa ancora peggiore, che l'acqua sporca del lavello si riversa nella lavastoviglie.
Te lo dico solo per esperienza, perché ci sono ripassato diverse volte.
Poi, di solito, lo scarico della cucina va in un pozzetto dedicato, dove il diametro 
del collo d'oca è piccolo e, quindi, maggiormente soggetto all'intasamento.
Tutto ciò in base alle informazioni che ci hai fornito... magari se ci dici se vivi da solo
o sei in un condominio (a quale piano?), se ne può riparlare.

altri sistemi per aumentare la portata.
 
quando ebbi problemi simili al tuo, mi sono costruito una versione di Canal 
Jet per poveri (
https://www.google.com/search?q=canal+jet
), semplicemente 
con un tubo di gomma da giardinaggio tagliato a 45° in punta (aiuta a fare 
le curve), attaccandolo al posto del tubo di carico della lavatrice (il mio 
scarico otturato era li vicino).
Il tubo in gomma puo' seguire le curve ma e' anche sufficientemente rigido 
da spingere il tappo o frantumarlo con l'aiuto dell'acqua, che anche se non 
ha la pressione del Canal Jet, aiuta a sgretolare l'otturazione.
dal punto di ingresso ho infilato il tubo per 3 metri circa, 3 curve in 
totale, fino ad arrivare alla braga dello scarico condominiale. 
 

 o sei in un condominio (a quale piano?), se ne può riparlare.
 
Abito al secondo piano di un condominio e quelli di sotto non lamentano 
il problema.
Il dubbio che sia colpa della conformazione del sifone (che pero' ripeto 
e' anni che e' questo ed ha sempre funzionato a dovere) e' che ogni 
volta che lo rimonto variando anche leggermente le altezze degli 
incastri, lo scarico e' sempre piu' o meno lento, e non riesco a trovare 
il corretto montaggio.


Io ho comprato e gia' usato con successo quando il tubo nel muro era 
completamente pieno d'acqua, la pistola stura lavandini ad aria compressa
https://amzn.to/3EGpI6U
 
 
Ora l'unico strumento che ho e' la molla, ma fino a dove arriva scorre 
libera ed esce pulita.
 
Alla fine mi dovro' rasswgnare a chiamare un idraulico, anche perche' la 
pazienza della moglie e' agli sgoccioli...

 ha scritto:

Non usate MAI questo tipo di attrezzi...
 
Se una giunta a cannocchiale non è ben murata vedasi curva etc.
 Può scollegarsi o un tubo se vecchio aprirsi, l'acqua è
 incomprensibile...
 
Se usata pompare appena aumentando gradualmente. Ma con la
 consapevolezza che si rischia grosso.
-- 

 ha scritto:

Seee, incomprimibile.
 
Correttore del cazzo 
-- 

 Correttore del cazzo
 
Dai, era BELLISSIMA
La stupidità dei soft grammaticali ci regala perle di rara bellezza.  E 
bisogna ricordare che questo è nulla rispetto a quello che ci prepara la 
c.d. "AI"
 
Paolo
 


Nel nostro condominio molti degli appartamenti hanno lo scarico della cucina che 
ha un pozzetto a valle (a terra) dedicato. Se fosse così anche nel tuo caso, gli altri 
condomini non si accorgono di niente. Se poi non è il tuo caso, allora fa conto che 
non ti abbia detto niente... però almeno cerca di escludere questa eventualità. 

 
 
Verifica che il tubo grigio che entra nel muro non vada troppo in
 fondo.
 
-- 
non firmo niente 

 ha scritto:

:)
-- 

Il 27/02/23 09:29, alfio ha scritto:

Giusto, e guarderei anche se il tubo bianco orizzontale dietro il 
tronchetto grigio non sia troppo lungo e vada in fondo dentro il gomito 
bianco.
 
angelo
 


Gia' controllato tutte le misure e nessun tubo entra tanto da ostruire 
il flusso dell'acqua.

 il flusso dell'acqua.
 
Allora il "tappo" sta piu' avanti.
Un modo per capire a spanne dove sta e' di fare questa prova:
riempi il lavello al massimo, misuri il livello poi togli il tappo e lo 
rimetti quando vedi che cala il flusso.
Rimisuri il livello e per differenza sai il volume d'acqua che ha 
riempito lo scarico.
Dividi per la sezione e hai (a spanne, del resto siamo sul "fai-da-te") 
la distanza del tappo.
 
angelo

Il 27/02/2023 09:13, El_Ciula ha scritto:

Fanciullo a sto correttore di merenda!
 
:-)
 


Alla fine non era un problema di montaggio del sifone, ama di scarico 
parzialmente otturato oltre a dove arrivava la molla.
Risolto dall'idraulico a colpi di ventosa e litri di acido.