Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riscaldamenti

mi pare di avere visto da qualche parte una sorta di "termostato" che è
possibile moltare direttamente sul termosifone al posto della manichetta
apertura-chiusura.Anche questo "termostato" ruota ed è regolabile su
diversi livelli...ma in pratica come funziona?Una volta raggiunta una
certa temperatura in una stanza il termostato blocca istantaneamente il
ricircolo dell'acqua nel termosifone sul quale è istallato?Vorrei sapere
se secondo voi conviene istallare questo meccanismo per il risparmio (il
mio impianto va a gpl), se è efficace e quanto costa...potreste indicarmi
qualche sito che li abbia?
grazie!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 qualche sito che li abbia?
     Cerca valvole termostatiche.   ciaofelix;-]


 ha scritto nel messaggio
news:dlqf21$b69$1...@news.newsland.it...


 il loro costo si aggira intorno ai 30E. Efficaci sono efficaci, il fatto
che
Dato che li possiedi... funzionano su tutti i tipi di radiatori?
Un'altra cosa: a monte interviene sempre e comunque il termostato
"generale", vero?
Laura

 "generale", vero?
Funzionano su tutti i radiatori normali ad acqua calda, togli il vecchio
rubinetto a manopola e metti le valvole termostatiche nuove, chiaramente con
le stesse misure di attacco di quelli vecchi...  :-))
Certamente il termostato "generale" prevale su tutto quello che c'č dopo, ma
forse la sua funzione dovrebbe essere disabilitata dato che lui sente la
temperatura solo di un ambiente mentre le valvole termostatiche sono
sensibili al solo ambiente dove si trovano, credo che sarebbe meglio
impostare il termostato principale su di una temperatura elevata cosě che la
regolazione viene lasciata alle valvole differenziando le temperature locale
per locale. Le valvole termostatiche regolabili non hanno nessun
collegamento elettrico, si limitano ad aprire e chiudere gradualmente, in
funzione della temperatura di quell'ambiente il flusso di acqua in entrata
ai radiatori. Spero di essere stato chiaro, ciao.

 ai radiatori. Spero di essere stato chiaro, ciao.
Quasi...
Supponiamo di aver regolato tutte le valvole termostatiche sui 20 gradi, ed
il termostato sui 25.
Io mi immagino che questo significa che il termostato non raggiunge mai la
temperatura impostata, e mantiene sempre accesa la caldia, quindi non vedo
il risparmio energetico.
Dove sbaglio?
Laura

Sbagli sul fatto che quando le valvole termostatiche chiudono, l'acqua
da scaldare nell'impianto e' di meno e quindi arriva prima alla massima
temperatura impostata e quindi la caldaia si spegne prima e tu risparmi
un po' dei tuoi soldini.

 il risparmio energetico.
Una caldaia si accende e spegne sostanzialmente per 2 motivi. Il primo è
quando un termostato ambientale normalmente montato nel cronotermostato o a
questo comunque collegato oppure senza cronotermostato e collegato
direttamente alla caldaia, raggiunge la temperatura impostata su di esso,
temperatura che è quella del locale dove è montato il termostato stesso,
questo "stacco" spegne il bruciatore ma normalmente tiene comunque in moto
la pompa di ricircolo che seguita a portare acqua ai radiatori. Il secondo
motivo è quando la temperatura dell'acqua ha raggiunto il valore impostato
sul termostato presente sulla caldaia, questo "stacco" normalmente ferma
anche la pompa di ricircolo oltre al bruciatore
Succede che se le valvole termostatiche hanno raggiunto la temperatura
ambiente impostata sulla valvola stessa, l'acqua non gira più nel radiatore
ma rientra direttamente sulla caldaia. Se tutti i radiatori hanno raggiunto
la temperatura ambiente impostata sulle valvole, l'acqua del circuito
diventa molto calda e il termostato "della caldaia" quello che misura la
temperatura dell'acqua e non quello ambientale "generale" che invece misura
la temperatura ambiente (per la verità il solo ambiente di dove è
montato...) ferma la pompa di ricircolo e la caldaia spegne la fiamma. Fino
a che non c'è una nuova richiesta di calore da un qualsiasi radiatore che
vede la temperatura ambiente abbassata, cosa che riabbassa la temperatura
dell'acqua circolante e la pompa e bruciatore si riattivano. La comodità è
quella di avere tutti i locali ad una temperatura confortevole che sia
uguale o diversa per ogni locale lo decidi tù impostando le valvole in
maniera differenziata a secondo dei bisogni. La caldaia risparmia
combustibile perchè lavora o per un termosifone o per quanti ne hanno
bisogno al contrario un termostato "generale" che fa lavorare la caldaia o
per tutti o per nessuno e si rischia di avere locali o troppo freddi o
troppo caldi a meno che tu non passi a regolare a mano le manopole sui
radiatori, cosa che per l'appunto si ottiene automaticamente con le valvole
termostatiche. Ciao e se hai dubbi richiedi pure...

ma in realtà come funziona una valvola termostatica?mi spiego...ha un 
termostato interno?se si, come viene alimentato?e il meccanismo di chiusura 
della valvola come viene alimentato?
grazie 

 ha scritto nel messaggio
news:WdHgf.49163$65.14...@twister1.libero.it...

Trovi tutte le informazioni qui, clicca su "visualizza depliant tecnico"
Ciao.
http://www.caleffi.it/?q=node/cb/8/calew/ser/cat/4/36/80/4#