Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Temperatura caldaia

Sulla mia caldaia e` possibile regolare la temperatura dell'acqua
nei termosifoni.
Piu` la temperatura e` alta e prima la stanza si riscalda,
e meno la caldaia lavora (in termini di tempo), ma piu`
consuma.
Se invece tengo la temperatura meno calda, la caldaia
consuma meno gas ma per piu` tempo.
Nessuno ha un'idea di quale sia megli in termini economici:
-farla lavorare per poco tempo e molto consumo
-per molto tempo e poco consumo????
Ciao e grazie.
Berna.



Comincia a regolare il tuo comfort: se la
caldaia accesa poco tempo ad una certa temperatura si spegne e ti trovi
bene in ambiente vuol dire che hai necessità di superare un gap
(probabimente mattutino) e poi il clima esterno o i carichi interni
provvedono a mantenere il caldo (mi sembra un po' strano: probabilmente
avrai necessità di riattaccare la caldaia e siccome la temperatura
dell'acqua è alta l'ambiente arriverà presto a 20 °C e l'impianto si
spegnerà presto e via così: chiamasi pendolazione)
Viceversa nell'altro
caso (che è sempre preferibile per la caldaia per la durata); però si deve
verificare che:
- gli elementi scaldanti interni accettino qs
funzionamento a bassa temperatura 
- l'inerzia termica dello stabile sia
compatibile (la struttura non deve essere leggera)
- al mattino (periodo
di punta) si abbia comunque una temp interna ottimale
Bisogna vedere
l'impianto
Infine quanto sopra è vero se non ci si mettesse il clima
esterno che è mutabile e che (già negli impianti di media potenza)
determina i livelli di temperatura dell'acqua di mandata tramite una sonda
esterna che modifica la temperatura dell'acqua calda in funzione della
temperatura esterna.
Perchè non cominci ad installare qs sonda (se si
può)?
Saluti
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 ha scritto nel messaggio
news:a3vtou$1bdn03$1...@ID-87012.news.dfncis.de...

Dipende dal tipo di caldaia e dalla sua tecnologia.
Sii più preciso e ti saprò dare qualche indicazione.
Comunque il metodo sperimentale è sempre quello più affidabile: fai per due
giorni una prova in un modo, per due giorni una prova nell'altro (la
temperatura esterna deve essere circa uguale...), e poi guardi cosa hai
consumato in un caso e nell'altro...
Saluti                Meneldil

 -per molto tempo e poco consumo????
io ho preferito farla funzionare a lungo e a una piu' bassa
temperatura............anche perche' ho i termosifoni in ghisa, e quindi ci
mettono un po a scaldarsi per benino........poi dipende dalla temperatura
esterna.........non credo siano sufficienti due giorni per verificare se si
consuma di piu' o di meno.........
claudio

la temperatura dell'acqua dipende dall'energia che i termosifoni devono
scambiare, quindi normalmente si dimensionano per un deltaT di 50 o 70 °C,
infatti quando li devi dimensionare ti basi sulla potenza erogata per
elemento ad una certa temperatura dell'acqua, normalmente comunque non si
scende sotto il deltaT di 50° (in totale perciò 20+50=70°C più le perdite
direi 75°C in caldaia al minimo)
a T più bassa c'è meno energia da scambiare ma sfrutti meno la caldaia
(nelle mezze stagioni va bene), a T più alta il contrario, io la tengo sugli
80-85° normalmente, ma quest anno con il grosso freddo l'ho portata al max
95° per avere più potenza sui radiatori, inoltre tieni presente che non puoi
scendere sotto certi limiti perchè la caldaia si comporterebbe come un
motore appena acceso, quindi con la tendenza ad aumentare la condensa nella
canna fumaria.
spiegazione molto grossolana ma dovrebbe essere chiaro il discorso
ciao
gianni