Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dimmer luce + interruttore

Se volessi accendere la luce con un interruttore in parallelo al dimmer, in 
modo ad aver subito pronta l'accenzione e la massima luminosità, 
funzionerebbe tutto lo stesso?
 
se pole fare così?
 
 
https://postimg.cc/image/kac72ekg5/
 
 
 
 
https://www.vsisi.it/tem-catez/interruttore-dimmer-touch
 
 
 
 
Ciao, H.
                 \\|//
                 (o o)
             oOOo~(_)~oOOo
  «=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=»«=¤=» 
 

 
https://postimg.cc/image/kac72ekg5/
 
 
Penso che tutto funzionerebbe anche se rischieresti di rompere il dimmer 
alla prima apertura dell'interruttore in parallelo.
 
Mi spiego:
Chiudi l'interruttore e la luce si accende subito. A questo punto il 
dimmer risulterebbe inutilizzabile. Per poter attenuare la luce col 
dimmer dovresti spegnere l'interruttore (fase di buio) e poi accendere 
la luce col dimmer.
Il punto è che, all'appertura dell'interruttore si possono generare 
delle sovratensioni che danneggiano l'elettronica del dimmer.
 
A meno di esigenze davvero particolari (non so esattamente il tuio scopo 
e come vorresti usarlo) io non farei mai un accrocchio del genere.
 
Piuttosto mi compro un dimmer con interruttore integrato di questo tipo 
(non sono tutti uguali):
premo il pulsante e si accende la luce alla luminosita impostata dalla 
rotazione del pulsante stesso. Poi regolo la luminosità ruotando il 
pulsante.
 
L'altro tipo di dimmer è quello che al termine della rotazione verso la 
minima luminosità, fa scattare l'interruttore che spegne definitivamente 
la luce.
 
Con il primo dimmer, lasciandolo in posizione di massima luminosità, 
avrai la possibilità di accendere la luce al massimo delle sue capacità. 
Con il seondo tipo di dimmer invece dovrai necessariamente passare 
attraverso la fase di minuma luminosità. Certo, se ruoti velocemente il 
pulsante, manco ti accorgerai di questo effetto.
 
Resto comunque perpesso della tua richiesta.
 
Michele
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 Se volessi accendere la luce con un interruttore in parallelo al dimmer, in 
 
Esistono dei dimmer appositi per essere comandati da interruttori
 o pulsanti separati, esempio 
<
https://www.sacchi.it/static/pim/hlr-system/RELCO_DOWNLOAD/RCRM05
 
85.PDF>
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 
https://www.vsisi.it/tem-catez/interruttore-dimmer-touch
 
 
Non è una risposta alla tua domanda, ma di solito il dimmer va
in serie all'interruttore. Così quando accendi dall'interruttore la
luminosità iniziale è quella impostata col dimmer.
Ovviamente se il dimmer è al massimo...
 
Bye, G.


 Ovviamente se il dimmer è al massimo...
 
L'accendiamo? :-)
https://ibb.co/hH5hsp
 
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
I'm a neanderthal man
You're a neanderthal girl
Let's make neanderthal love
In this neanderthal world

 Fabbrogiovanni
 
 
finalmente uno che  ne sa, approvato! ;) 
 

 
https://ibb.co/hH5hsp
 
 
E con la luminosità al massimo :-D


 finalmente uno che  ne sa, approvato! ;)
 
Importante che tu sappia che io non sono "certificato" per insegnare 
elettricistica:-)


>> finalmente uno che  ne sa, approvato! ;)
 
cotanto fabbro scambiato per un elettricista?
naa.....
 

 naa.....
 
Anni e anni a trafficare abusivamente sul mio impianto elettrico non 
sono stati vani :-)


 
 
Esercizio per lunedi`: al posto dell'interruttore in serie possiamo 
mettere un deviatore in parallelo, in modo da bypassare il dimmer (come 
nel primo schema) ma senza metterlo in corto.

Scriveva Claudio_F domenica, 26/08/2018:

Con gli interruttori mi considero bravino, con i deviatori comincio a 
essere in difficoltà, per non parlare poi degli invertitori, quattro 
fili per me sono troppi:-)


 delle sovratensioni che danneggiano l'elettronica del dimmer.
 
Questo sarebbe vero con carichi induttivi importanti in DC, cosa che non
dovrebbe essere il caso in un impianto di illuminazione...
 
 
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

 nel primo schema) ma senza metterlo in corto.
 
E'? Che vuol dire?


 
Già, comunque concordo con te, anche con l'interruttore in parallelo il 
dimmer non ne dovrebbe soffrire, in caso di lampade puramente ohmiche
è matematico, con altre lampade in effetti non c'è la controprova,
ma probabilmente funziona.
 
Con l'interruttore in serie dipende dalle esigenze, nel mio caso
è solo una complicazione, perchè son sempre lì che regolo, e sono più
comodo mettere a zero il cursore per spegnere, e alzarlo un pò per 
accendere (a volte poco, a volte tanto), per l'op idem, lo spegne
a metà e poi quando lo riaccende SE lo vuole al massimo deve fare
2 operazioni. Se lo tieni sempre a metà, niente da dire, interruttore
in serie è comodo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> E'? Che vuol dire?
 
Vuol dire che il comune del deviatore va alla lampada, mentre gli 
estremi arrivano uno dall'entrata del dimmer e uno dall'uscita.
 
Quando il deviatore collega la lampada con l'entrata del dimmer, 
l'uscita del dimmer è scollegata e la lampada resta accesa al massimo.
 
Quando il deviatore collega la lampada all'uscita del dimmer, abbiamo la 
situazione canonica dimmer in serie alla lampada.
 
Mi e` gia` capitato di veder svampare dei dimmer mettendoli 
semplicemente in corto con un interruttore ai loro capi per "escluderli".
 
 
 


Io collegherei il comune del deviatore alla fase e i due estremi ai capi 
del dimmer in questo modo il dimmer non è neanche alimentato quando la 
lampada è accesa dal deviatore ed "esteticamente" è più corretto che la 
fase sia al centro del deviatore piuttosto che ad un estremo se in 
futuro dovessero metterci le mani altre persone.
From
 

 ha scritto nel messaggio 
news:pm3v2m$1sea$1...@gioia.aioe.org...

Schematizza... ;) 
 

 dovrebbe essere il caso in un impianto di illuminazione...
 
mai visto le botte che fanno i fluorescenti col ballast
elettromeccanico?
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]

 Schematizza... ;)
 
https://postimg.cc/image/eh9t566az/
 

 
https://postimg.cc/image/eh9t566az/
 
 
 
e per spengere la luce, potenziometro dimmer a "zero"? 
 

 e per spengere la luce, potenziometro dimmer a "zero"?
 
Sarebbe stato cosi` in ogni caso.
 

 Sarebbe stato cosi` in ogni caso.
 
Secondo me i due sistemi hanno entrambi vantaggi e svantaggi.
 
Con interruttore: se mi fa comodo accendere sempre a una stessa 
regolazione, e capita raramenti di dover cambiare.
 
Con deviatore: se mi fa comodo accendere spesso a piena potenza.
Ma poi per spegnere devo cliccare sul deviatore e poi mandare a zero il 
dimmer.


 dimmer.
 
Allora si prende una 503, un dimmer, un deviatore, un interruttore. Poi 
si spiega alla consorte come mai per accendere la luce...

 spiega alla consorte come mai per accendere la luce...
 
See, farei fatica io a trovarmi nei pasticci, figurati se ci riesco a 
spiegare alla consorte:-)
