Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita riarmo automatico

Volevo sostituire il salvavita con uno a riarmo per evitare ai miei di 
dover attraversare il giardino e fare le scale al buio e sotto il 
temporale oltre che per salvare il ricco contenuto del congelatore.
L'impianto attuale ha vicino al contatore due magnetotermici 
differenziali; al primo è collegato il garage (con congelatore), al 
secondo il citofono una luce e la linea principale che in casa è  
divisa in 4 zone protette da altrettanti salvavita.
Se sposto il citofono sul primo magn-diff il secondo lo posso 
sostituire da un solo magneotermico essendo la linea già protetta da 
quelli in casa vero?
Così sarebbe sufficiente mettere un restart al garage.
Altrimenti dovrei comprarne due.
Il restart della Gewiss? alternative? Non riesco a vedere il sito, 
esiste da + di 25A?
cioa 
grazie
-- 
I'm trying a new usenet client for Mac, Nemo OS X.
You can download it at 
http://www.malcom-mac.com/nemo

 grazie
De nada!!!
Giovanni 

 Gewiss buono ma ti consiglio lo Stop&Go della Bticino 
grazie....


 doppia spesa
I due differenziali in garage sono da tenere, proteggono la linea che dal 
contatore va fino a casa. Da quello che hai detto nel tuo precedente post mi 
pareva di aver capito che il restart lo volevi mettere sul garage per via 
del congelatore. A quanto dici ora mi sa che hai bisogno di due restart e di 
un selettivo. Ti spiego:
Devi proteggere la linea dal contatore a casa, e qui metti un selettivo da 
63A, poi devi mettere un restart in casa, per non avere problemi con la luce 
per scendere in garage, ma, con un selettivo è molto difficile che vi sia 
questo problema...
Poi devi mettere un restart per il congelatore. A meno che tu non voglia 
controllare il differenziale in garage tutte le volte che in casa va via la 
luce...
Perchè il selettivo? Perchè quello più a monte deve essere più "duro" e non 
essere influenzato dalle scariche atmosferiche. Altrimenti il restart non 
restarta :)
Però secondo me la soluzione potrebbe essere (sempre che per le scale tu 
possa far passare un cavo adatto.
1-Metti il selettivo, metti il restart (e questi proteggono casa)
2-Porta una linea da casa al garage per il congelatore (che è protetto dal 
quadro di casa)
3-Lascia il differenziale che hai solo per la luce e prese garage
Altra soluzione (leggermente più semplice)
1-Metti il selettivo, metti il restart (e questi proteggono casa)
2-Lascia il differenziale in garage così come sta
3-Porta una luce spia/allarme (esistono luminosi-sonori) dal garage alla 
casa, così se il differenziale in garage salta, tu puoi vederlo/sentirlo 
subito e salvare il congelatore
Ovviamente la fattibilità (spazio nel quadro, dimensionamento cavi, 
passaggio cavi) la dovrà fare un tecnico
Saluti 

 tu possa far passare un cavo adatto.
troppo casino....
Ciao


 contratto da 4,5KW
Trovi selettivi da 40A
Linea casa: Contatore-Diff. Selettivo-Diff. Restart
Linea Garage: Contatore-Differenziale

 (in modo che non scatti per scariche atmosferiche o altro).
a) la regola dell'arte chiede la presenza del differenziale dove serve. Non 
è detto che quello a monte, nel caso dell'OP,  occorra (es linea in classe 
II, assenza di masse a valle, presenza dei differenziali in casa). Che poi 
si decida comunque di installarlo anche se non necessario per la protezione 
dai contatti indiretti, può essere vero. Ma va oltre la regola dell'arte. 
Sono valutazioni progettuali costo/beneficio.
b) ridurre "selettivo" al non intervento per disturbi di linea indotti da 
scariche atmosferiche o sovratensioni di manovra, mi sembra riduttivo. 
Almeno non è la funzione primaria.
Poi è vero che spesso (Merlin Gerin ad esempio), le case hanno differenziali 
selettivi che sono dei classe A di tipo Si (super immunizzati).
c)nel caso il differenziale occorra, non possiamo dire a "momo" che può 
metterne uno con soglia 0,3A. Dovremmo sapere il valore della resistenza di 
terra. Quasi certamente va bene ma... ne siamo sicuri a distanza?
-- 
Giorgio

 dell'arte. Sono valutazioni progettuali costo/beneficio.
Idem come sopra... Quando non si conosce esattamente la situazione meglio 
più che meno :)

 esiste da + di 25A?
Si
NB  sai che non potresti fare queste modifiche?
-- 
Giorgio 

 NB  sai che non potresti fare queste modifiche?
Si
Ma avendo decise di sostituire solamente i salvavita senza fare  
modifiche all'impianto (avrei sicuramente chiamato un elettricista) 
dovrei riuscirci senza problemi con il supporto di mio padre che pur 
non essendo pratico di impianti domestici e relativi regolamenti è pur 
sempre un ingegnere elettrotecnico che fino all'anno scorso trattava 
centinaia di kV 
Ciao e grazie per i suggerimenti


 centinaia di kV
Non lo metto in dubbio. Però sono campi "un pò" diversi.
Quello che vuoi fare è a tutti gli effetti una modifica dell'impianto. 
L'unica operazione fattibile autonomamente, sarebbe applicare il riarmo agli 
apparecchi esistenti.
Inoltre i nuovi differenziali andrebbero provati strumentalmente all'atto 
dell'installazione (corrente/tempo d'intervento; non con il pulsante di 
test).
Comunque quando sceglierete gli apparecchi da installare, non limitatevi a 
copiare le caratteristiche dei prodotti attualmente installati. Provate a 
fare qualche verifica in loco. Così a naso direi che qualcosa non quadra.
-- 
Giorgio 

 Non lo metto in dubbio. Però sono campi "un pò" diversi.
senza dubbio 

 Non lo metto in dubbio. Però sono campi "un pò" diversi.
senza dubbio 

 wrote:
partito per sbaglio.
sotto il post completo
ciao


 Cmq al limite scatta troppo ma non intacca la sicurezza giusto.
Esatto. E' "solo" un errore di progetto.
-- 
Giorgio