Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia: sale la pressione.

Il post è lungo, tanto per non tenervi nella suspense :-)
la domanda finale è: potrebbe essere la valvola a tre vie ?
Prima di mettermi a smontarla, chiedo consiglio a chi è più
esperto di me.
*********************
Spiego meglio: ho una vecchia Chaffoteaux & Maury, che per
vari motivi, fondamentalmente economici :-/ non posso cambiare
adesso. E' una MultiVenti FF, e ho il manuale utente.
Premetto che quando ho traslocato in questa casa, un coinquilino
mi ha lasciato la sua, identica, che aveva smontato funzionante,
perché lui ristrutturava e la cambiava con una nuova.
Negli ultimi tempi l'ho "cannibalizzata" per sostituire alcuni pezzi
a quella montata: il degasatore, il gruppo di microswitch
della valvola a tre vie e un rubinetto :-).
Ora mi ritrovo però un problema nuovo: la pressione sale da sola,
continuamente, di circa 0.4/0.6 al giorno, e mattina e pomeriggio
mi tocca scaricare acqua dallo spurgo, prima che esca dalla
valvola di sicurezza.
Ho notato che non succede continuamente, ma solo quando
l'acqua calda viene effettivamente usata.
Il rubinetto che ho cambiato (perché perdeva leggermente) è
proprio quello di carico del circuito di riscaldamento, quindi
istintivamente tenderei ad escludere che non chiuda bene.
Se l'acqua non arriva da lì, però, deve venire dall'unica altra
parte che c'è: il circuito dell'acqua calda.
Ora, per quel poco che ne capisco l'acqua sanitaria e il circuito
di riscaldamento sono separati; la mia ipotesi è che ci sia un
trafilaggio all'astina della valvola a tre vie: l'acqua sanitaria,
quando si usa l'acqua calda e la valvola è aperta, passerebbe
nel circuito di riscaldamento facendone salire la pressione.
E' possibile o è una cavolata ? Altre ipotesi ?
Un'altra possibilità sarebbe lo scambiatore di calore, ma è in
acciaio inox, mi pare meno probabile... o no ?
E poi perderebbe sempre, direi, non solo quando si usa l'acqua
calda.
[Crosspost free.it.discussioni.caldaie, it.hobby.fai-da-te]
Bye, G. 

calda.
Quando fermi la caldaia, cioe' l'acqua nel circuito raffredda, la
pressione scende? se cosi' fosse, il problema potrebbe essere nel vaso
di espansione, rotto oppure basso di pressione.
 
-- 
Paolo "Spino"

 di espansione, rotto oppure basso di pressione.
Non saprei se augurarmelo o meno...
Bye, G. 


perchè non provi prima a fare una accurata pulizia di tutto con i
soliti prodotti chimici....?

 Era capitato anche a me, dopo una sostituzione della "membrana" della
valvola a tre vie.
Anzi non trovando il ricambio, me l'ero costruita da solo ritagliando da un
"budello di camera d'aria".
Il problema e' che si era creato un trafilaggio tra il foro di passaggio
acqua sanitaria e circuito interno chiuso.


E' probabile che il vaso di espansione sia bucato o sgonfio.
Ciao 

 E' probabile che il vaso di espansione sia bucato o sgonfio.
Intanto ti ringrazio per la risposta:-)
Come faccio a verificare ?
Non č per dire che non sono d'accordo, eh, solo per capire:
come farebbe questo a far salire la pressione ?
Voglio dire, io mi ritrovo a dover spurgare il circuito due volte
al giorno, togliendo ogni volta un litro e piů di acqua, per far
tornare la pressione ai valori normali: mi hanno detto di tenerla
a 1-1.5 al massimo (appartamento su un piano solo).
L'idea mia era che da qualche parte quest'acqua entrasse,
e per entrare ci deve essere un trafilaggio.
Comunque ho un aggiornamento: ho cambiato la valvola a tre
vie con quella che avevo senza nessun miglioramento, poi (visto
che la fortuna č  cieca, ma la sfiga ha almeno 14 decimi) l'ho
cambiata ancora mettendo un kit di revisione nuovo (17 euro,
mi č andata bene), e la situazione č la stessa. Allora ho puntato
sul rubinetto di carico, l'ho ripulito per bene e cambiato la
guarnizione: ancora niente.
Mi sono incavolato e proprio oggi l'ho isolato il rubinetto dal
circuito bloccandolo con un tappo, se continua a salire la
pressione controllo il vaso di espansione, se quello č a posto,
boh... controllerň anche lo scambiatore di calore.
A questo punto non č piů un fatto di soldi o di tempo, č una
questione d'onore >:-].
Bye, G.