Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Luce ballerina

Quando si comincia a cercare la perfezione si sa dove si comincia ma non si
sa dove si finisce.
Plafoniera con tre lampadine, 40 watt cad, attacco E14, in modo random ma
abbastanza frequente si verifica un brevissimo calo improvviso di
luminosità.
Non è collegato a cali di tensione da attacco compressore frigo o
climatizzatore per cui stamattina decido di andare alla ricerca della causa.
Ipotizzo che da qualche parte possa esserci un morsetto lento, apro scatole
di derivazione, scatolette prese e interruttori cercando di seguire il
percorso della linea....... l'elettricista che 9 anni fa ha realizzato
l'impianto aveva una logica tutta sua, per andare da A a B è passato da C,
D, E, F ecc. ecc...... alla fine ho scoperto che dovevo cominciare dalla
scatoletta Z..... :-((
Appurato che sul percorso non ci sono collegamenti ballerini porto giù il
lampadario e comincio a smontarlo, anche qui sembra tutto Ok.
Alla fine provo a piegare leggermente le lamelle laterali dentro al
portalampada, quelle che fanno contatto sul filetto della lampadina.
Attorciglio i fili in modo volante e infilo la spina, lo sto guardando
acceso da mezz'ora e la luce è sempre perfetta.
Mo' torno su e lo reinstallo, sperando di aver risolto il problema.
In caso negativo c'è qualcos'altro che potrei/dovrei controllare?
Fabbrogiovanni.

 In caso negativo c'è qualcos'altro che potrei/dovrei controllare?
       Una spruzzata di disossidante o ravviva contatti sulle lamelle.
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Probabilmente non dipende da quel che hai in casa tua. Io per esempio come 
vicino di casa ho un alimentarista. Quando i suoi grossi frigoriferi trifase 
si attaccano a me la luce sobbalza. Se abiti in una zona servita da un lungo 
cavo distante dal trasformatore media/bassa le induttanze di linea rompono 
parecchio in questo senso e se al tuo vicino si attacca il frigo a entrambi 
voi balla la luce! 

 ha scritto nel messaggio
news:Cu0md.34342$Es2.7...@twister2.libero.it...

In questo caso dovrebbe farlo anche con qualche altro lampadario/lampadina
in giro per casa e non solo su  quello, giusto?
Fabbrogiovanni.

        ciaofelix:-)
Grazie, provvedo subito.
Certo che ad averci pensatoprima ora non avrei mezza casa con scatolette e
coperchi da riavvitare:-((
Fabbrogiovanni.

 ha scritto nel messaggio 
news:yd0md.34313$Es2.7...@twister2.libero.it...

Hai contrllato l' interuttore che accende il lampadario?    Ciao      Donato 

 Donato 
Se lo rifacesse avvicina l'orecchio all'interruttore e senti se sfrigola: 
in quel caso è colpa sua.
Ciao.

 Hai contrllato l' interuttore che accende il lampadario?    Ciao
Donato
NO..... però adesso che me lo dici forse avrei dovuto pensarci subito, avrei
evitato di aprire mille scatolette.
Cmq ora ho sistemato tutto, non sembra neanche che ci ho messo mano (manca
qualche vitina ai coperchi, è andata smarrita sicuramente).
Il lampeggio che prima avveniva in modo random ora si è modificato:
all'accensione la luce sembra normale e dopo pochi secondi aumenta di
intensità e poi rimane stabile.
Con l'orecchio vicino all'interruttore però non si sente friggere.
Che faccio, provo a sostituirlo?
Fabbrogiovanni (apprendista elettricista).

 in quel caso è colpa sua.
Non sfrigola ma ora il difetto è cambiato rispetto a prima (vedi risposta a
Donato)
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni (apprendista elettricista).
Prova a metterci in parallelo una peretta o qualche cosa che tu hai in casa 
che possa fungere da interruttore con una discreta sicurezza.
Usa questo interruttore e se il difetto scompare hai trovato il guasto.
Ciao.

 Che faccio, provo a sostituirlo?
     Schizzaci dentro quel solito prodotto!


Si. Se sono ad incandescenza si. 

 in quel caso è colpa sua.
Quando sfrigola ma tutto funziona che significa ?
Andrea

 Andrea
Di solito vuol dire che manca poco a smettere di funzionare, lo *sfrigolio*
è causato dal contatto elettrico che non è fisso ma sfiamma e sfiamam oggi
sfiamma domani il metallo si consuma.
(spiegazione da apprendista elettricista)
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni (apprendista elettricista).
Da quant'è che non fai benedire quella casa? ;)
Ciao,
Enrico.

 Da quant'č che non fai benedire quella casa? ;)
Fino a qualche tempo fa Don Rino passava regolarmente tutti gli anni, ora č
un po' che non si vede, forse le buste con le offerte che raccoglieva in
questo quartiere non gli bastavano per rientrare nelle spese:-)
Fabbrogiovanni.

 Ora non sfarfalla piů.
Bastava che lo chiedevi a me...
Io gli interruttori (di una certa marca che non cito) li compro
all'ingrosso, a prezzi da rapina.
No all'ingrosso no (purtroppo) ma ne ho sempre una scorta in casa.
Durano sei mesi, massimo un anno e poi cominciano a fare cilecca...
Perche` non cambio marca? perche tutti gli interruttori hanno la placca
decorata, tutti uguali...
E se li cambio li devo cambiare in tutta la casa con altri con placca
decorata equivalente...
Altrimenti la moglie mi uccide...
Paolo
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.788 / Virus Database: 533 - Release Date: 01/11/2004

 Paolo
Nove anni abbondanti ed è il primo interruttore che cambio.... BTicino, la
vecchia serie Magic.
Fabbrogiovanni.

 all'ingrosso, a prezzi da rapina.
Per caso sono della vecchia serie AVE?
--
                              Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "viatuttoquesto")

 Grazie, provvedo subito.
Ho imparato che esiste un nuovo comandamento:
Non userai altro disossidante (elettrico) all'infuori dell'alcool
isopropilico.
Seguito da aria compressa che asciuga l'alcool e toglie le impurità.


 ha scritto nel 
messaggio news:vcif3h251wny$.1pmnmrf4ptmma.dlg@40tude.net...

Ho gli stessi interruttori e periodicamente qualcuno inizia a fare cilecca.
Dopo averne sostituiti un po' (3-4 euro l'uno) ho provato a smontarne uno.
Non e' difficile e si rimonta con relativa facilita'. Una bella pulita ai 
contatti
e torna come nuovo.
Se qualcuno mi dice che non e' norma, che e' pericoloso, etc.. etc... non me 
la prendo
e continuero' a farlo.
Ciao

 Per caso sono della vecchia serie AVE?
Appunto... restano bloccati da un lato e non "basculano" piu`...
Paolo

 e torna come nuovo.
Avevo intenzione di buttarlo ma visto che dici che non è difficile stasera
provo ad aprirlo.
Fabbrogiovanni.

 Appunto... restano bloccati da un lato e non "basculano" piu`...
Posso dirti allora che sei in buona compagnia... se ti puň consolare, non
sei il primo :)


 > Per caso sono della vecchia serie AVE?
Ci ho avuto a che fare anni fa: ho avuto l'impressione che fossero molto
sensibili ai costi.
Marasali
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Fabbrogiovanni.
	le autopsie sono sempre utili a capire il perche'
	ho in casa i componenti della mitica serie magic
	+/- da 20 anni. probabilmente ne avro' cambiato
	qualcuno, ma sono piu' che soddisfatto.
	a futura memoria... ho da parte il cadavere di
	una presa "cotta" per un filo non ben serrato.
	(mai lavorare in due fianco a fianco!)
	...lo faccio io, ...	lo fai tu si, no, forse...
	ciao, massimo
	qualcosa o si duplica 

 ciao, massimo
Missione compiuta, è stato facile aprirlo, come ha detto Pino.
Un po' più difficile rimetterlo insieme, ma con pazienza ci sono riuscito.
Uno dei contatti era tutto sporco, annerito come da fuliggine però non
presentava segni di sfiammature.
Fabbrogiovanni.