Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: misure sul filo di terra

Come si verifica la bontà di un collegamento di messa a terra? La mia idea è 
la seguente: escludere MOMENTANEAMENTE il differenziale, misurare la 
tensione tra fase e terra (V0), inserire una resistenza nota di valore 
superiore (R), ma comparabile con l'impedenza che dovrebbe presentare la 
messa a terra, misurare la tensione ai capi della resistenza appena inserita 
(VR).
Si dovrebbe poter trovare la resistenza equivalente della dispersione a 
terra come
R*(VO/VR - 1)
sbaglio? 

andre...@nospam-inwind.it
 wrote:

fare disegnetto per favore..... altrimenti sollecito troppo il mio 
neurone :-))
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

Ecco.
[FIDOCAD]
LI 20 40 130 40
LI 20 50 130 50
LI 20 60 130 60
EV 30 90 45 105
TY 35 95 5 3 0 0 0 * V0
LI 40 90 40 50
LI 40 105 40 115
LI 40 115 50 115
LI 50 115 50 60
MC 90 80 0 0 040
LI 90 80 90 60
SA 90 60
SA 50 60
SA 40 50
TY 135 35 5 3 0 0 0 * N
TY 135 45 5 3 0 0 0 * P
TY 135 55 5 3 0 0 0 * PE
TY 60 105 5 3 0 0 0 * Misura 1
LI 20 125 130 125
LI 20 135 130 135
LI 20 145 130 145
EV 30 175 45 190
TY 35 180 5 3 0 0 0 * VR
LI 40 175 40 135
LI 40 190 40 200
LI 40 200 50 200
LI 50 200 50 145
MC 90 165 0 0 040
LI 90 165 90 145
SA 90 145
SA 50 145
SA 40 135
TY 135 120 5 3 0 0 0 * N
TY 135 130 5 3 0 0 0 * P
TY 135 140 5 3 0 0 0 * PE
TY 60 190 5 3 0 0 0 * Misura 2
MC 50 135 1 0 080
SA 50 135
TY 55 140 5 3 0 0 0 * R
TY 110 100 5 3 0 0 0 * Differenziale momentaneamente bypassato
TY 210 130 5 3 0 0 0 * V0
TY 210 135 5 3 0 0 0 * VR
LI 210 135 215 135
LI 220 135 225 135
TY 230 130 5 3 0 0 0 * 1
BE 235 130 240 135 235 140 235 140
BE 210 130 205 135 210 140 210 140
TY 205 130 5 3 0 0 0 * R
TY 165 130 5 3 0 0 0 * Rdispersione=

 [FIDOCAD]
ok mi prendo unpo' di tempo per ragionarci su :-))


 ok mi prendo unpo' di tempo per ragionarci su :-))
Fondamentalmente e' il principio che usano i misuratori senza picchetti,  
quelli che si mettono solo in una presa.
Io personalmente uso il classico sistema con i picchetti.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

> Io personalmente uso il classico sistema con i picchetti.
Come si esegue la misura con picchetti? 

 Come si esegue la misura con picchetti?
Si piantano due picchetti nel terreno a distanze precise (misurate a passi  
:)) e poi si collega il tutto alla puntazza , o all'impianto di  
dispersione.
Qui trovi dei link , in alcuni pdf puoi vedere come sono fatti
http://www.google.it/search?hl=it&q=misuratore+di+terra+picchetti&btnG=Cerca&meta=


 [FIDOCAD]
megacut.....
devo dire che l'ho studiato.... ma non credo che vada bene..... la
tensione misurata a vuoto e` quella che c'e` ai capi di un generatore
che alimenta un circuito aperto carico composto da due resistenze in
serie, la prima che rappresenta la resistenza dei conduttori, la seconda
e` il conduttore terra,
  __c.d.t. trascurabile___
|                        |
o--[Rcond]----[Rterra]---o______
|                               |
|                              (V)  V=V0
|                               |
|                         ______|
|-------[Trafo]----------o
           V0
quindi misuri la tensione ai capi del generatore (considerando
trascurabili le c.d.t. ai capi delle resistenze, data la corrente 
irrisoria, misuri la tensione ai capi del trasformatore)
poi inserisci una Resistenza nota
  _______V terra__________
|                        |
o--[Rcond]---[Rterra]----o______
|                        |      |
|                      [Rn]    (V) V=Vn
|                        |      |
|                        |______|
|-------[trafo]----------o
            V0
quindi misuri una caduta di tesione sulla Rnota e di conseguenza hai 
anche la corrente che circola I=V/Rn
per semplicita` Rx= Rcond + Rterra
ora dato che in questa nuova condizione
V0 = Vn+Vterra
su ricava
Vterra = V0-Vn
sostituendo
Rx*I = V0-Vn
ma I=Vn/Rn
Rx * Vn/Rn = V0-Vn
      (V0-Vn) * Rn      V0
Rx = ------------  =  ----* Rn - Rn
           Vn           Vn
Quindi assumendo Rn=1
Rx = (V0/Vn)-1
ma mi pare che valga solo in questo caso.... Rx=1
ciao max
P.S. (o ero piu` arrugginito del previsto, o la terza eta incombe.... 
ahime :-)))


 
sono quasi sicuro sia la terza eta`.... :-))
ciao max


 ha scritto nel messaggio news:LU4Ge.21328$a5.2...@twister2.libero.it...

Con questo circuito, per avere una buona misura bisogenrebbe usare una
R di valore piuttosto basso, comparabile alla r di terra,
quindi al massimo di qualche centianio di Ohm.
Consiglio quindi come resistenza di usare un carico tipo stufetta elettrica
oppure una lampadina,tenendo presente che usando la lampadina sarà
necesssario un amperometro. Rterra=(V0-VR)/I
Con la suteffa elettrica invece bisogna tenere in considerazione la cadute di tensione
sui cavi dell'impianto, anche se dovrebbero essere trascurabili. 

 Rx = (V0/Vn)-1
insomma quello che volevo dire e` che hai centrato l'argomento, solo 
generalizzato troppo la formula, basta usare quella del passaggio precedente
ciao max
