Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: come regolare l'apriporta effetto caldo freddo?

salve
ho un apriporta mab che con il caldo e freddo chiude o avvicina solo
la porta
mi date delle dritte per far chiudere?
Grazie
Marro

 
se e' il sistema classico, dovrebbe avere un registro che "smolla" o 
"indurisce" il apssaggio dell'olio o della molla
Paolo

la porta
prova a dare un po' di svitol alle varie parti in movimento
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Bernardo Rossi              
b.ro...@tin.it
se invio una foto?
mi pare mab

 mi pare mab
Pure, ora non siamo nenache sicuri che sia Ford, sempre peggio :-)
Vai con le foto e vedrai che lo aggiustiamo.
Me ne serve  una dove si veda la geometria del triangolo formato dai due 
braccetti, scatta da sotto, come se dovessi fare una fotocopia.
Poi una ravvicinata della testata dove c'è 1 o a volte 2 vitine incassate
-- 
Fabbrogiovanni
Piccolo mercatino:
http://search.ebay.it/_W0QQsassZclara.123
 


cosa intedi per testata
ho visto che la parte che ha la scritta MAB e' un lamierino
scorrevole
grazie
Marro

scorrevole
Ok, se sulle testate non ci sono le vitine di regolazione è quasi sicuro che 
le troviamo sotto a questo lamierino.
Visto che è scorrevole ..... scorrilo fuori e fotografa cosa c'è sotto.
Guarda anche se trovi sigle o numeri sul corpo del chiudiporta.


   
Questa cosa mi interessa... molto!
Infatti sembra che non esista un chiudiporta che funziona con ogni 
temperatura esterna. Mi spiego:
- se regolo il sistema perchè chiuda bene in inverno, d'estate diventa 
uno sbattiporta, invece di un chiudiporta.
- se regolo il sistema perchè chiuda bene in estate, in inverno diventa 
un accosta-porta. :-)
- sin qui, nessun problema: basta regolare due volte l'anno, direte voi. 
Peccato che il buon Dio ci abbia donato anche le stagioni intermedie 
(primavera ed autunno) col risultato che a seconda se effettuiamo la 
regolazione di mattina (freddo) o di sera (caldo) abbiamo uno dei due 
casi precedenti.
Nel condominio abbiamo 2 scale: su sollecitazione dei condomini abbiamo 
fatto sostituire uno dei 2 chiudiporta. Il risultato anche con quello 
nuovo non cambia di una virgola.
Giovanni, se passi da Piacenza... te li faccio regolare. Se poi 
scopriamo che a Piacenza non c'è un fabbro degno di questo nome in grado 
di effettuare una regolazione così, ti pago anche (un anno dopo, sono 
malfidente...).
Se invece scopriamo che il sistema è brain damaged, come direbbero in 
Inghilterra, cioè non è granchè stabile, lasciamo le cose come stanno.
Quale accendiamo? :-)  Ma soprattutto: perchè?
PS: il vecchio sistema è quello classico con il corpo in fusione 
d'ottone e la forma grossolana di un "T" (credo risalga agli anni '60). 
L'altro è un modernissimo, bellissimo ed (imho) inutilissimo Cisa dal 
design spaziale con corpo in lamierino bianco grigiastro di forma 
parallelepipedale smussata sui due lati lunghi. Direi il 601 ed il 714 
di questo link, più o meno...

Cordy ha scritto:

http://www.cisa.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1925
Ok, ok... mi faccio curare, eh?

> Giovanni, se passi da Piacenza... te li faccio regolare.
Che bello,  mi è sempre piaciuto lavorare per gli Amministratori 
condominiali !!!!!!!!!!!!!
Accetto la sfida, riservandomi prima di dare un'occhiata al paziente.
Sul  601 mi rifiuto di perderci tempo, si butta anche se i condomini 
micragnosi ci sono affezionati.
Il 714 e modelli analoghi devono funzionare come orologi svizzeri, a patto 
che siano montati nella posizione prestabilita e non all'incirca e che il 
serramento sia meccanicamente valido.
Vale a dire no quelle porte di alluminio di una volta, con giochi nei 
cardini e che sotto sforzo flettono vergognosamente.
Provo a spiegare il concetto valido per una porta con montata la serratura 
elettrica.
Abbiamo due fasi di chiusura, una prima di avvicinamento fino a 4 dita dalla 
chiusura completa, relativamente veloce.
Poi la porta rallenta, quasi a fermarsi, piccola pausa come di riflessione e 
scatto finale di chiusura che fa agganciare la serratura.
Con questa regolazione le variazioni stagionali non influenzano la chiusura 
ma solo la velocità di avvicinamento, velocità facilmente regolabile con 
mezzo giro della vite di by-pass ed entro certi limiti tollerabile anche se 
cambia.
Però, se nel momento di questo scatto finale mi perdo un po' di energia 
perchè c'è gioco nei cardini o perchè la porta flette ...... col cavolo che 
riesco a far agganciare la serratura.
In questo caso il povero fabbro che fa?
Regolo i braccetti in modo da eliminare o quasi lo scatto finale e vado a 
chiudere "di volata", in pratica lancio la porta e bene o male la porta 
chiude.
Rovescio della medaglia: questa porta lanciata come un ariete avrà una 
velocità giusta nel momento in cui la regolo e ogni piccola variazione di 
temperatura che fa variare la velocità porterà a funzionamenti ballerini, 
aleatori, rumorosi, chiusure al limite ecc. ecc. e saremo sempre lì a 
regolare per l'inverno, per l'estate e per le mezze stagioni.
Altra cosa che un bravo amministratore non manca di mettere in pratica, 
stampare e appendere cartello :
"Ai Sigg.ri  Condòmini che verranno sorpresi nei paraggi del chiudiporta con 
in mano un cacciavite verrà tagliata la mano dx"


ecco le foto
da sotto ---> 
http://it.tinypic.com/view.php?pic=fz42mq&s=3
testata ---> 
http://it.tinypic.com/view.php?pic=adp36e&s=3
se non sbaglio si legge
MAB
REIHE 600
DIN 18288-2
D0214 U
codice --> 
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2up4rus&s=3
la vite che dici e' quella in basso a dx
per aumentare la forza (per chiuderla anche quando e' freddo?) devo
avvitarla o svitarla?

 avvitarla o svitarla?
Visto.
E' un modello troppo recente e non ce l'ho nei miei vecchi cataloghi 
cartacei.
Vado con qualche considerazione generale,  così a distanza di più non posso 
fare.
Cercando il sito della Mab non trovo nulla, salvo questa notizia:
http://www.cgilbo.it/media/cache/20070327-Scansione0047.pdf
Dalla tua foto vedo comunque che la geometria del braccetto è per il "colpo 
finale".
Vale a dire che la porta rallenta un attimo verso la fine e poi scatta di 
colpo.
Dalla foto della testata non sono sicuro di vedere bene se le viti di 
regolazione sono una o due.
Se è UNA: regola la velocità (velocità e non forza) di avvicinamento.
Se sono DUE: una regola la suddetta velocità di avvicinamento e l'altra 
regola la forza dello scatto finale.
Queste viti non sono altro che rubinetti, svitandoli apri maggiormente il 
passaggio dell'olio interno e aumenti la velocità.
Modo di intervento: a tentativi.
Se sono due, per capire cosa fa una e cosa fa l'altra: chiudine una 
completamente, apri la porta, se non si chiude hai azzeccato quella della 
velocità iniziale.
Controlla anche che la vite che fissa il braccetto sul corpo del chiudiporta 
sia ben serrata.
Qualche goccia di lubrificante sullo scrocco e sul riscontro della serratura 
aiuta a diminuire lo sforzo di chiusura.


 aiuta a diminuire lo sforzo di chiusura.
per un neofita di mab
??? il braccetto sul corpo del chiudiporta sia ben serrata??? intendi
la punta del triangolo?
e lo scrocco della serratura?
grazie
p.s. come fai a vedere se ci sono nuovi messaggi sul ng visto che ci
sono molti nuovi thread?
saluti
marro

 sono molti nuovi thread?
Io uso Outlook Express e tutti i nuovi messaggi me li mette in neretto fino 
a quando li leggo.
-- 
Fabbrogiovanni 

   
Ho capito: notte tempo sei passato di qui, hai visto le porte ed hai 
escogitato questo trucchetto per liberarti dell'incombenza: non vale!!!

Mica siamo in Arabia Saudita!
Comunque, messaggio ricevuto: ho TUTTI questi problemi: porte 
"sveringolate", sistemi chiudi porta installati a casaccio, condomini 
dal cacciavite facile. L'unica è proporre la sostituzione delle porte. 
Come immaginavo.
Anche perchè, per completare il quadro agli amici che ci leggono (questo 
il mio scopo, in effetti), le porte vecchie e che hanno gioco eccessivo, 
non ce l'hanno solo sui cardini, ma anche e soprattutto sui vetri. Col 
risultato che la porta che sbatte li fa vibrare, amplificando 
notevolmente l'effetto bang nella tromba delle scale.
Però, la prossima volta, monto due belle porte scorrevoli stile 
supermercato: con il motorino e la fotocellula. Lì l'unico problema è la 
mancanza di corrente. E su quello so intervenire...

 immaginavo.
Alla prima occasione un'occhiata/consulenza gratuita ce la possiamo dare.


 temperatura esterna. Mi spiego:
Cercalo nel catalogo della Cisa: chiudiporta con valvola termostatica.
    ...skipped!
-- 
    * b *
  *   y   *
*   Piero   *
[ /cogito ergo sum/ ] 

   
Alla testa dei condomini dal cacciavite facile??? Il problema non è 
aprirla, ma chiuderla... :-P  Comunque te lo posso anticipare: la 
troveremo vuota!

   
Che io sappia però esiste solo interrato, mentre io li ho aerei. Dati i 
pavimenti in pietra, la porta difficilmente adattabile, non credo sia 
una soluzione.
Mi chiedo come mai nessuno abbia pensato ad una soluzione elettrica...

 Mi chiedo come mai nessuno abbia pensato ad una soluzione elettrica...
Se gli amministratori di condominio non fossero così avidi ai condòmini 
rimarrebbe in tasca qualcosa per automatizzarsi le porte di ingresso.
Le soluzioni comunque esistono, se riusciamo a far funzionare un cancello 
vuoi che non ce la facciamo con una semplice porta?
