Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Joannes: cambio termostato

Ciao a tutti,
ho da cambiare il termostato ad una caldaia che dovrebbe essere di
marca Joannes (almeno sul coperchio del termostato c'e' scritto
cosi').
Il termostato attuale permette solo di regolare la temperatura, ma
avrei bisogno di uno che abbia anche un timer con la programmazione.
Staccato il termostato e portato da un negozio di elettroforniture,
chiedo un termostato compatibile con timer, ma il tizio mi dice che la
marca Joannes ha un sistema particolare e il termostato non e'
solitamente compatibile con le altre marche, quindi se avessi comprato
un termostato da loro, probabilmente non avrebbe funzionato.
Gli ho anche chiarito che al termostato attuale si collegano solo due
fili (data la loro sezione grossa e l'indicazione sul termostato
risulta che portino una ddp di 220V), piu' il filo di terra.
Ora non sono un genio in impianti termici, ma mi sembra che il
venditore mi abbia raccontato un po' di bagianate.
Qualcuno mi puo' chiarire le idee?
Mi consigliate di comprare un comune termostato con timer, oppure di
cercare un termostato Joannes da un rivenditore (quello ufficiale non
sta vicino), che e' un lavoraccio. Tra l'altro il sito di Joannes non
funziona.
Se ho sbagliato gruppo, vi prego di indicarmi quello giusto.
Grazie e felice anno nuovo!
-- 
Linux Registered User #181013
[Exokernels] Although one approach to eliminating bloated, buggy,
unreliable operating systems is to make them smaller, a more radical
one is to eliminate the operating system altogether.


si
ti ha detto delle stupidate.
tutte le caldaie che hanno un termostato del tipo on-off possono essere
equipaggiate con qualsiasi tipo di cronotermostato del tipo on-off
se hai solo due fili che arrivano dalla caldaia vuol dire che nel tuo
termostato c'è solamente un interrruttore termico.
prenditi una sicurezza in più e fai questa prova.
togli il termostato e metti in corto i due fili che vengono dalla caldaia e
vedrai che si accende .
staccali e vedrai che si spegne.
ora se vuoi mettere un termostato settimanale lo metti come ti pare e poi
gli colleghi i due fili che prima avevi messo in corto.
occhio che il cronotermostato forse deve essere alimentato dai 220V,
se invece ne prendi uno alimentato a batteria non hai nessun problema di
dovere portare i fili di alimentazione.
ciao Abele

dovere portare i fili di alimentazione.
Si' credo che uno a batterie sia la soluzione piu' pratica.
L'unica cosa che non riesco ancora a capire e':
il termostato chiude o apre semplicemente il circuito. Ma il
termostato per funzionare deve essere alimentato (penso), e il mio
attuale molto grezzo senza display non ha batterie. Quindi suppongo
prenda l'alimentazione dai due fili stessi, il che chiuderebbe il
circuito! Probabilmente la soluzione a questo quesito e': il
termostato non ha bisogno di alimentazione per funzionare, oppure la
corrente usata dal termostato e' trascurabile, lasciando intatto lo
stato chiuso/aperto del circuito....boh!
Saluti.


 Saluti.
Ciao,
i ''vecchi'' termostati sono di tipo meccanico, dotati di una capsula che al
variare della temperatura azionano meccanicamente un contatto. Se muovendo
il tuo termostato senti un ''tic'' quando scatta, vuol dire che è del tipo
meccanico, sicuramente compatibile con i nuovi settimanali digitali con
controllo dell'inerzia termica.
filos

 ha scritto nel messaggio
news:b3o3vv0me92k0ur5h...@4ax.com...

un normale termostato è composto da due lamelle di metalli differenti.
quando la temperatura cambia, le due lamelle si allungano in modo differente
a causa dei due dufferenti metalli che le compongono.
l'allungamento delle lamelle causa una torsione dell'insieme e spingono o
tirano una ancoratta che fa chiudere o aprire il contatto elettrico.
se al contatto elettrico colleghi i due fili  ( a 220 o a 24 o 12 volts ma
questo dipende dalla caldaia) avrai un interruttore che apre o chiude il
contatto in funazione della temperatura ambiente.
il fatto che poi il tutto sia regolabile con la manopolina che seleziona la
pemperatura, è perchè dentro c'è anche una molletta che spinge sulla coppia
di bimetallo e la rende più o meno sensibile.
la pressione della molletta  viene regolata con una vite collegata alla
manopolina di regolazione.
questo è il tutto del mistero
è tutto meccanico e non c'è uso di elettricità.
quello con il temporizzatore devono avere l'alimentazione per il circuitino
elettronico del temporizzatore e per il resto sono come gli altri..
ciao Abele

 stato chiuso/aperto del circuito....boh!
Nei cronotermostati che ho visto io, 2 pile stilo, alimentano la parte
elettronica programmabile che fa chiudere o meno un rele', dal quale escono
3 contatti: un Comune, un contatto Normalmente Aperto, e un contatto
Normalmente Chiuso.
Alcuni hanno l'indicazione sulla morsettiera C; NA; NC
Le caldaie vanno collegate col C e NA
Ciao Vittorio
--
Nella risposta privata elimina TAGLIAVIA dall'e-mail