Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione differenziale vecchio con uno nuovo

Salve a tutti, sono in procinto di sostituire il differenziale di casa,
risalente al 1975 (bTicino 8125), con uno nuovo appena acquistato (stessa
marca art. G723).
Il dubbio nasce dal fatto che al momento, in entrata, ho due fili, il nero,
presubilmente il neutro e il blu (fase), mentre in uscita possiedo un solo
morsetto dal quale partono sia il nero, che va in giro per la casa, sia un
filo grigio che va in entrata sia ad un interruttore da 16A che ad un altro
da 10A.
E' normale che sotto al differenziale abbia solo il neutro?
Posso montare il nuovo utilizzando lo stesso cablaggio, ovvero usare uno
solo dei due contatti presenti?
Spero di essere stato chiaro e grazie mille per il possibile aiuto.
Buona serata.
Branduich

non è normale ;)
Ci devono essere 2 fili che entrano, il blu dovrebbe essere il neutro ed il 
nero la fase, forse da te sono invertiti.. poi ci devono essere due fili che 
vanno all'impianto. Il differenziale, anche il vecchio, per funzionare ha 
bisogno di due fili... c'è qualcosa che non quadra.
Puoi fare una foto?... Ciao.
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio 
news:447c9493$0$997$5fc...@news.tiscali.it...


 Enrico.
Innanzitutto grazie mille a tutti per le risposte.
Ho fatto due foto per far capire meglio la situazione:
http://fantacalcioca2.altervista.org/immagini_varie/Diff_alto.jpg
http://fantacalcioca2.altervista.org/immagini_varie/Diff_basso.jpg
A questo punto sembra allora che quello che consideravo un unico morsetto
sia in realtà l'uscita sia della fase che del neutro!
Grazie ancora
Branduich


Anche io non conosco quei differenziali, ma il neutro deve essere
tassativamente blu e la fase può cambiare colore. La massa, che non
vedo, deve invece essere giallo/verde.
due fili devono entrare nel differenziale( Fase e neutro) e due ne
devono uscire. Il breaker sarebbe opportuno che interrompesse sia la
fase che il neutro.
Per capire qualcosa io mi doterei di cercafase per capire quale sia il
neutro e quale la fase e se effettivamente quei due fili che vedi
dalla parte inferiore siano uno di fase e l'altro il neutro.
AndreaS

 ha scritto nel messaggio 
news:447d2f12$0$973$5fc...@news.tiscali.it...

oddio... dalle foto mi pare di capire tra l'altro che i due termici
di forza e luce siano monofase...mmm.. . io cambierei tutto
un bel differenziale in cui fai entrare fase e neutro,
poi in uscita entri nel termico di luce e forza sempre
con fase e neutro e poi sotto attacchi fase e neutro
di forza e luce.
alberto 

immaginavo fosse una roba simile, gli interruttori a valle sono su un solo 
polo, l'altro polo va all'impianto direttamente dal differenziale. 
Eliminerei tutto, verificherei se è possibile in cassetta di derivazione 
collegare 2 linee "complete" (fase-neutro) relative a luce e forza e 
monterei due magnetotermici bipolari... oppure piuttosto butterei tutto 
sotto un unico interruttore. Bisognerebbe verificare anche le sezioni dei 
cavi a valle... prima verifica se puoi collegare in derivazione due linee 
bipolari poi a limite se ne riparla.
Enrico. 

 vedo, deve invece essere giallo/verde.
Se il quadro e' in resina , non ti serve la portarci dentro la terra.
L'importante che la terra arrivi in derivazione e si distribuisca.
Ciao
Kep

Branduich ha scritto:

I colori utilizzati nel tuo impianto sono errati.
Come ti hanno detto il neutro deve essere blu, in teoria dovresti...in 
teoria.
Al differenziale hai collegato due magnetotermici unipolari (meglio 
sostituirli per diversi motivi che poi ti spiego).
Se hai un cercafase determina se realmente la fase e' nel cavo blu.
Poi prima di scegliere il differenziale/magnetotermico considera che 
attualmente il tuo e' da 25A ovvero da 6000W (hai un contatore da 6KW 
??? ) , pero' se la foto non mi inganna i cavi (montante e dist. sono da 
2,5mmq, e assolutamente non adeguati per un 6KW).
I due MT sono da 25A e 16A (presumo che questo sia per le luci, ma da 
foto mi pare abbia collegati fili da 1,5mmq... inadeguati)
Nel ipotesi che tu abbia un contatore da 6KW e i cavi sono realmente da 
2,5mmq, ti consiglio vivamente di rifare montante e derivazioni sino 
alle scatole (sarebbe meglio anche suddividere un po' di piu' l'impianto).
Se invece il tuo contatore e' un calssico 3Kw da casa, allora 
sostituisci il MT/DF con un 16A da 0,03A , poi al posto del MT da 25A 
(presumo per la gestione delle prese),  metti un MT bipolare da 16A, 
mentre a quello da 16A (presumo per le luci) metti un MT bipolare da 10A
(per le luci in civile e' meglio non superare i 10A, che oltretutto sono 
piu' che suff.)
Se hai un 4,5Kw faccelo sapere.
Ricordati di determinare con un cercafase la fase  e il neutro in 
arrivo, poi collegherai i neutri ai morsetti segnati con la N sui 
dispositivi.
Ciao
Kep

 Se hai un cercafase determina se realmente la fase e' nel cavo blu.
[CUT]
Grazie mille a tutti, veramente!!    :)
Branduich