Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ricollegare caldaia è un lavoro da fai da te?

considerando i continui reinvvi da parte dell'idraulico (tra l'altro cun
onoscente, ma dice che ora è sovraccarico di lavoro e che il mio non è un
caso urgente)  e di un altro idraulico che avrebbe fatto il lavoro solo se
montavo un suo prodotto e non altri;
visto che la pazienza ha un limite,
chiedo per il momento a titolo di curiosità se è cosi' complicato fare tale
lavoro;
come schema non dovrei avere problemi in quanto avendo la vecchia
collegata, dovrei riuscire a capire come ricollegare la nuova;
esempio di difficoltà: scelta dei tubi e modo di fare raccordi;
ma solo perchè sono proprio a digiuno;
comunque credo è un'esperienza/conoscenza sicuramente riutilizzabile


Di per sè non è un lavoro complicato ma lo deve fare un tecnico 
abilitato che ti deve rilasciare il certificato di installazione e collaudo.
Per le caldaie murali si trovano dei kit di flessibili ma bisogna prima 
verificare i tipi di attacchi e le distanze. Per l'acqua (mandata + 
ritorno ) si può fare uso del tubo flessibile a metro che viene tagliato 
e cartellato al montaggio.
Mic

 e cartellato al montaggio.
parli quindi comunque di prodotti in rame?
ma per i giunti serve per forza la  cartellatric o anche è possibile usare
raccordi autocartellanti?
solo che credo questi vanno bene solo se si vuole prolungare un tubo e se
invece devo collegare un tubo in rame a un tubo in acciaio esistente o alla
caldaia credo unica soluzione è cartellare
http://www.consorzioareaimpresa.it/ecommerce/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=32

 caldaia credo unica soluzione č cartellare
Guarda questo, c'č il disegno piů chiaro:
http://www.bulksrl.it/tube.html
Prendi ad esempio il primo o il secondo, modello DM e DF.
Dal lato T hai il diametro del tubo di rame, dal lato P hai il filetto in 
pollici che si sposa esattamente con quello del tubo esistente.
-- 
Fabbrogiovanni 


Pert il collegamento del gas ci vuole invece un tubo apposito : 
http://www.emiflex.eu/interna.asp?level=P3&id=13
Ovviamente bisogna prima verificare gli attacchi a muro e quelli della 
caldaia...

 pollici che si sposa esattamente con quello del tubo esistente.
dove c'è la T li si inserisce il tubo in rame ma poi come fa a sigillare
tutto?
provo a rispondermi:
 ho ingradito l'immagine dentro dovrebbe esserci 2 anelli plastici che come
si avvitano i 2 pezzi son schiacciati tutti intorno al tubo di rame e lo
blocca e lo sigilla; tali anelli sono in sezione uno piccolino e uno piu'
grande probabile per migliorare il modo in cui si sigilla il tutto rispetto
alla soluzione di una sola guarnizione 

 provo a rispondermi:
Risposta esatta:-)
Fra i vari tipi può cambiare qualche particolare ma la filosofia è quella.
Qui si vede ancora meglio, prova a ingrandire l'immagina:
http://tinyurl.com/2dbg8tn
E questo è l'anello che vedi dentro.
http://www.comisagroup.it/ogiva-18-p-2421.html?osCsid=7eb3678aa24563ba4548351132ccfe85
Stringendo la ghiera del raccordo l'anello si schiaccia contro il tubo e 
diventa un tutt'uno col rame.
La parte conica dell'anellino si adagia contro quella conica femmina del 
raccordo e la tenuta è assicurata.
-- 
Fabbrogiovanni