Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia, lavaggio impianto?

Caldaia Beretta, Cai Super Exclusive, sanitari e termo, 15 anni di vita.
A marzo 017 controllo fumi, arriva uno che mi dice che la caldaia è 
fuori norme eu e va cambiata entro l'anno con caldaia a condensazione.
Ad agosto 17 per precauzione fatto controllo tutto ok.
A dicembre 17 salta un fusibile. Ricambio.
20 gg dopo risalta lo stesso fusibile. Ricambio valvola 3 vie. Strano, 
non governa il passaggio sanitari-termo? E salta il fusibile?
Poi.
Il tecnico dice che l'impianto è sporco e va lavato.
Ora, per il poco che so il lavaggio si fa sempre all' impianto ma dopo 
sarebbe da evitare perchè rende sì efficiente la caldaia ma per 4 mesi, 
dopo cominciano i problemi per distacchi che finiscono in caldaia e per 
intacco di guaine e oring.
Il tecnico mi risponde " non si fanno più lavaggi con acidi ma con 
materiali buoni"
A me i "materiali buoni"... è come il vino buono dell' oste e vorrei 
sapere con cosa lava l'impianto se non con acidi.
Opinioni?

 Opinioni?
 
Fai il minimo indispensabile, cosa c'è di sporco se l'acqua in circolo è 
sempre quella?! 
 
 

 Opinioni?
 
Fantastico il tuo "tennnico"... gira in Porsche?
 
Qui a Bologna ne abbiamo tanti, ma tanti di tennnici cosi'...

 intacco di guaine e oring.
 
questo no
 
anche perché le caldaie a condensazione (le uniche che beneficiano del 
lavaggio) si isntallano negli impianti vecchio previo lavaggio si ma 
anche col filtro sul ritorno (sti filtri anche magnetici es prodotti 
dalal caleffi o dalla stessa ditat che fa i liquidi per il lavaggio mi 
pare si chiami fernox)

 sapere con cosa lava l'impianto se non con acidi.
 
fatti anche dire esattamnte la marca di questo nuovo prodotto

puoi farti dire quel'è ?
 
avrà trovato che fumava troppo...  =:-|
 

 Opinioni?
 
 
che se non si citano nomi e cognomi delle sostanze (o almeno 
i prodotti commerciali, se hanno una scheda tecnica), non 
possiamo dire molto.
 
Ci sono sostanze adatte, ma non so se i tempi d'azione siano 
sufficienti per una dissoluzione in poche ore.
Ad es. i sali sodici degli acidi etilendiaminotetraacetico 
(EDTA) o immino/nitrilotriacetico (NTA), sono in grado di 
solubilizzare una miriade di ossidi in ambiente basico (e 
non attaccano minimamente il metallo sano). Però sono anche 
ad azione molto lenta.
E' il classico tipo di additivo che : aggiungi, lascia 
dentro e dimentica (sono anche decalcificanti)-
A naso, potrei sbagliare ovviamente ma a naso, imho non sono 
adatti a lava-sciacqua-e vai.
Al limite, inietta, lascia lì e richiudi.
 
P.S. non credo siano compatibili con alluminio e zinco, ma 
solo con ferro, ghisa, rame, ottone, bronzo, piombo.
L'incompatibilità con Al è dovuta al fatto che perlappunto 
sono chelanti ALCALINI, e Al non ama l'alcalinità.
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 Opinioni?
 
Il tecnico dice cazzate. 
 
certo se la tua caldaia ha 15 anni , sarebbe ora di cambiarla.
con una a condensazione spendi ma risparmiando te la ripaghi in poco tempo.
 
fuzzy

 puoi farti dire quel'è ?
 
non credpo esista uan cosa del genere
 
la norma dice che qualora la caldaia non superi la revisione va 
sostituita con una nuova, ma dice anche che il controllo può essere 
fatto ripetere da un'altra ditta

 
 
Ecco. sto a posto.
Grazie.
 

 fatti anche dire esattamnte la marca di questo nuovo prodotto
 
Figurati se me lo ha detto. Poi ho litigato.

 con una a condensazione spendi ma risparmiando te la ripaghi in poco tempo.
 
capisco ma la casa è sempre stata abitata saltuariamente. Direi che la 
vita attiva della caldaia è la metà. I lavori da fare per installarne 
una nuova e scaricare la condensa sono davvero da pensarci, almeno per 
ora (traccia in cucina, smontare il lavello, spaccare le piastrelle, 
avere per forza un rappezzo, ridipingere..) Non è solo il cassone della 
caldaia.

 condensa fino a uno scarico. A meno di non voler tubi che girano..
 
sono già fuori produzione da almeno due anni, le tradizionali che si son 
trovate fino a paco fa sono fondi di magazzino

 caldaia.
 
ok
 
però è opportuno cominciare a pensare come fare
 
 

 Grazie.


 Figurati se me lo ha detto. Poi ho litigato.
 
L'hai fatto divorare dai topi con le meches? :-P
 
 
Fabrizio
 
 

 L'hai fatto divorare dai topi con le meches? :-P
 
:-)))) Odio gli operai quando "arrivo quando voglio, dico quello che 
voglio, tant' l'è 'na fevna"
gli rastrello i denti..
 

 gli rastrello i denti..
 
ROFL!
 
Ops, scusa. :-P
 
 
Fabrizio