Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come restar secchi il 14 agosto.....

Ecco come risucire a restar secchi il 14 di agosto....beh non avevo ferie in 
programma però :)
Mi chiama il fratello della ex ragazza....problemi di impianto elttrico in 
casa comprata da poco, non trov aun elettricista a pagarlo ora il 14 agosto 
e la camera che gli resta senza corrente hannop il bimbo piccolo :( va beh 
gli dico non sono un elettricista per cosa posso vedere faccio un salto 
magari risolviamo provvisoriamente con un ponte una prolunga vediamo...
Arrivato li, villino moderno, massimo 6/7 anni di vita direi, 2 piani e 
seminterrato, studi il quadro..ok contatore salvavita e fili che bypassano 
il savavita e vanno su... al pino superiore trovo un quadretto con salvavita 
(Ahhh ecco...) e tutto ben cablato ordinato lavoro pulito ben fatto, testo 
le prese al volo con una spina+lucina si ferma tutto fra un anticamera del 
salotto e 2 camere al pian terreno, stacco il contatore enel per non 
sbagliarmi :)  stacco anche i salvavita sui piani e avviso lui di non 
toccare :) sempre per non sbagliarmi verifico se c'è fase con un cerfase da 
taschino. OK smonto verifico i fili provo le prese....fin qui tutto 
ok.....vado in camera smonto una placca in basso...2 prese a frutto...dentro 
fili ben fissati coi cappucci e nastro a tenerli fermi...mi viene da dire 
beh magari un falso contatto qui.... provo a mollare il cappuccio netro...ok 
mollo quello della fasa pare ok..non riesco a reinfilarlo bene un po piccolo 
per 3 fili da 2,5 a dir eil vero...mi viene da prende ri fili con le dita 
per arrotolare i trefoli meglio.....SBADABAMMMM una sventola che il 
cacciavite che tenevo nella mano destra per il colpo che ho dato con le 
braccia per staccarmi se conficcato come un coltello da lancio nella 
fiancata di un mobile.... io per terra all'indietro dalla posizione 
acucciato che ero.....mi riprendo guardo le dita VIOLA e con un piccolo 
buchetto nero con pelle bianca secca attorno.... faccio pasasre qualche 
minuto mentre ripasso il rosario, misuro sulla fase c'è fase ECCOME misuro 
col tester netro fase 278V ..... chiamo "l'amico" spiego e chiedo se sa che 
può essere successo? Niente mistero.... vado a vedere il contatore misuro 
con un cercafase poi con un tester NIENTE....allora con le dita ancora 
doloranti e un braccio che ballava l amacarena da solo chiedo di visitare 
TUTTA LA CASA, andimo nel seminterrato....pare tutto ok...ma possibile? che 
è sta storia? da fuori cerco di capire il locale che è sotto quella 
dannatissima stanza, rientro e gira e rigira in un sottoscale un armadio di 
legno di quelli fatti a misura per sfruttare lo spazio, che cacchio ti trovo 
dentro? un bellissimo allaccio enel trifase :( con dei fili monchi tagliati 
al volo e isolati col nastro :( chiedo a lui, NULLA chiama l'agenzia che gli 
ha venduto la casa....ma non trova nessuno.....stacco quel contatore salgo 
su fase sparita... stacco i fili che arrivavano da li, isolo tutto do 
corrente sopra tutto perfetto!
Ora andrà lui per tutte le vie che ritiene necessari e a "chiarire" le 
dinamiche con l'agenzia :(
Ma secondo voi com'era possibile? c'era un afase presa da quel contatore? ma 
il neutro no? e comè possibile che funzionasse assieme al resto 
dell'impianto con una fornitura diversa?
Cmq.... a volte e davvero facile rischiare la pelle pur facendo cosa era 
umanamente possibile fare per evitarlo :( non ditemi che verificate la 
tensione su ogni filo che andate a toccare dopo aver staccato il contatore 
generale :(....
Invece i danni che ho riportato? ora a distanza di qualche ora le dita a 
posto, resta in buchino di 2mm bruiciato a cui se aggiunto sangue sotto 
pelle li e in altri 3 o 4 posti li attorno,ma piccole macchiettine di pochi 
mm nulla di che... scarpe di gomma acucciato toccato la fase con la mano 
sinistra stringendo fra pollice e indice...poteva andarmi peggio? :( qui 
penso di sapere la risposta... 

 
Già! :-(
Ho solo un dubbio. Dato che la corrente c'è, qualcuno paga la relativa 
bolletta. A chi hai staccato il 380????

 corrente sopra tutto perfetto!
 io se avrei una fortuna del genere non adrei a dire niente a nessuno , e
chi a voluto intendere intenda pure.

 bolletta. A chi hai staccato il 380????
Beh lui ha preso la casa (Che io sappia per 4 chiacchiere scambiate) da 20gg 
tutto un po frettolosamente perchè all'ultimi istante  quella che dovevano 
prendere prima è risultata un afregatura per delle incongruenze 
sull'attribuzione dei decimi condominiali o robe cosi.... la storia della 
casa la so io per..chiacchiere di paese..
Casa voluta e fatta costruire da un carabiniere in forza in una caserma qui 
vicino, poi nel mentre dei lavori un figlio e un ben divorzio (non so a chu 
l'addebito) fatto sta che va a "bagno" i lavori rimangono da finire qualche 
mese, la casa divieni di proprieta della ditta che la stava 
costruendo...finiscono i lavori (direi anche molto bene) finisce 
all'agenzia....quindi a che io sappia non ha mai avuto proprietari fisici 
:( difatti è un bel mistero che credo, verrà chiarito o cmq si cerchera di 
farlo pasasto ferragosto... cmq sia l'allaccio c'era e non era neppure una 
cosa provvisoria fatta per caso, magari propio dalla ditta che ci lavorava, 
questo lo dico perchè i cavi pasano da dietro e poi BOHH forse a muro forsr 
sottoterra arrivano in quella zona e d ali escono in sto buggigattolo...

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele kfm dal paese di 
kfm...@hotmail.com

eh beh non mi pare il caso scusa...
io ora gli ho lasciato tutto che funziona, MA gli ho anteposto che prima di 
metterci un bambino o cmq di abitarci definitivamente E/O quantomeno appena 
finite le vacanze di prendere un elettricista e farsi controllare TUTTO 
l'impianto per bene, identificare con certezza che casini ci possono essere 
e farsi fatturare tutto per bene, anche perchè non si sa se l'impianto abbia 
o no una dichiarazione di conformità.....da cosa ho potuto capire 
io....inoltre l'enel prima o poi sto allaccio qualcosa ne dovrà fare? e chi 
paga? insomma una situazione assurda, pericolosissima in cui IMHO qualcuno 
dovrà render conto degli errori subiti..non la chiamerei una fortuna avere 
un allaccio enel trifase sotto casa sensa manco sapere a chi è intestato e 
che magari è ancora collegato a qualcosa in casa :( 

 sinistra stringendo fra pollice e indice...poteva andarmi peggio?
No. Perche' da come descrive l'evento, il circuito non e' passato dalle 
scarpe (la gomma e' molto efficace nell'isolare, almeno sull'asciutto), 
ma tutto sulla mano, alle dite.
R.L.Deboni

 che magari è ancora collegato a qualcosa in casa :( 
Se stacca i quattro fili dal contatore, non vedo come sia collegato a 
qualcosa.
R.L.Deboni

 ma tutto sulla mano, alle dite.
Si era asciutto calzini di cotone e manco i piedi sudati :) scarpe LIDL 
aggiungerei LoL
si ma se non stavo toccando nuell'altro che i fili dovè pasasta? cmq ero 
appena dolorante sulle spalle sx e dx...e la punta delle dita...mah cmq mi 
rassicuri :)

 qualcosa.
emhh onestamente....io ho sfilato perfino i cavi che salivano in casa per 
tutta la lunghezza del corrugato.... ma da notare che era collegata solo la 
fase il neutro era tagliato con un capellotto isolante in testa e stop, ma 
non ho guardato BENE BENE se non ci siano altri cavi che escano da quel 
contatore e che vadano altrove....se ne vedevano solo 4 (2 color marrone, 1 
nero 1 azzurro) da 6mm che uscivano di 20cm e poi tagliati di netto e 
isolati a puffo di cane col del nastro isolante anche scadente....di quelli 
spessi lucidi che appiccicano come vischio ma non tengono nulla....però sto 
vano è angusto e e buio, ci siamo aiutati con una pila..ma sai comè non ero 
propio ina forma massima psicitcamente parlando ahaha
mah..ripeto io farei controllare o controllerei TUTTO l'impianto cm per 
cm...

Mi permetto di esprimere un mio pensiero.
Considerando che L'Enel non va per il sottile quando si tratta di 
"manipolazione" di energia elettrica e che spesso, usando la denuncia 
legale come arma di ricatto, patteggia con cifre astronomiche un 
qualsiasi abuso, anche se il cliente è in buona fede.
Considerando che quando hai preso la scossa, anche se non sei un 
elettricista, avevi preventivamente staccato il contatore generale e, 
ragionevolmente, potevi dare uno sguardo alle cassette di derivazione 
senza usare particolari cautele.
Da queste considerazioni, io andrei subito al pronto soccorso e mi farei 
ricoverare per postumi da scossa elettrica e immediatamente denuncerei 
il tutto alla polizia seguita poi da una sostanziosa richiesta di danni 
al responsabile di questa situazione che in seguito alla denuncia sicuro 
verrà fuori.
Considera che se toccavi anche il neutro  dubito che ora saresti qui a 
scrivere.
Sandro

 staccato il contatore generale :(....
Da quando è successo anche a me (oddio a me è andata meglio, ho solo 
vaporizzato un paio di tronchesine e ho avuto le dita indolenzite per 
qualche giorno, ma niente segni esteriori) quando lavoro su impianti che 
non ho fatto integralmente io, lo faccio sempre. 
Ti capisco... oh come ti capisco... 
 

 dita...mah cmq mi rassicuri :)
E' passata da un filo all'altro attraverso le tue dita... ora sai cosa 
prova una lampadina quando viene accesa :-)

 definito lui li sotto non lo vuole...
Io non capisco questa mania degli avvocati.
Ma cacchio, prima ci si informa dall'Enel.
Ci vuole la laurea?
Basta prendere la matricola del contatore e ti dicono a chi è intestato.
99% è il contratto di cantiere che qualche artigiano/impresa ha stipulato e 
poi si è dimenticato di disdettare, o qualche furbastro che ha rotto i 
sigilli prima che Enel venisse a portarlo via.
Se è in un posto strano e non sul quadro principale di sicuro è un contratto 
di cantiere per cui il contributo di allaccio non è stato pagato e il nuovo 
proprietario non ci guadagna niente.
Alla scadenza/disdetta l'enel lo rimuove e contestualmente si sistemano i 
cavi lato impianto.
10 minuti di lavoro.
L'avvocato non serve.
E se succedeva qualcosa di grave (difficile, dai, se uno non traffica coi 
fili coi piedi in ammollo di solito se la cava con niente) facevi la figura 
del pollo perchè non avevi competenze e titoli per mettere le mani 
sull'impianto.

 , e chi a voluto intendere intenda pure.
fantozzi, e' lei?

 wrote in message
news:6gkoc3F...@mid.individual.net...

veramente era fantocci

"Twilight=crepuscolo"

Nuovo record mondiale di errori nella medesima frase. 

 Nuovo record mondiale di errori nella medesima frase.
E gia',  " in tenda " si scrive staccato. :-))  A ferragosto non si trova 
posto in albergo 

 prova una lampadina quando viene accesa :-)
eh ma io non sono di tugsteno altrimenti sai che luce? :) 

 sull'impianto.
E se ci restava secco il bimbo piccolo che mentre giocava andava a ficcarel 
le mani in quel buggigattolo che i genitori appena trasferiti manco sapevano 
che celasse?
E se per qualche motivo prendeva fuoco mezza casa per un corto?

 Considera che se toccavi anche il neutro  dubito che ora saresti qui a
T dici? ma il neutro che arrivava da quale allaccio? umhh grazie ora mi 
sento meglio :(

 Ti capisco... oh come ti capisco...
boh ma guarda in fondo non è stato nulla di che, l'unica cosa che denoto ora 
è che faccio meno errori di digitazione a parità di velocità hihihih

 , e chi a voluto intendere intenda pure.
Viva l'onestà!

 vediamo...
Certo la tua Storia ha Dell'incredibile.....  Spero che l'Ex Cognato ti sia 
Grato a Vita, per la tua disponibilita', e per il rischio che 
(involontariamente) ti ha Fatto correrere. (Insomma -se fossi lui- 
quantomeno aperitivo pagato a vita quando vi incontrate al Bar... ;))
Per il resto ci sono 2 Strade:
1) Si tiene l'allacciamento trifase ABUSIVO..... (visto che non paga nulla 
deve essere abusivo per forza)
2) Passa alle Vie legali (ne avrebbe tutto il diritto visto che con la 
trifase si rischia davvero la pelle !!)
Tu fatti 1 Giro in qualche santuario dalle Tue parti..... lassu' qualcuno ti 
vuol davvero Bene..... ;))

 vuol davvero Bene..... ;))
Diciamo che ho il mio concetto delle entita supeiori o non superiori che ci 
governano, cmq prenderò un santino inedicola ;)

 Sandro
e C'e' 1 altro fatto.
Marco e li ha il timore che gli rinfaccino di aver messo le mani 
sull'impianto senza essere 1 professionista Abilitato.
Non so se le regole siano cambiate
Ma a tutti sara' capitato di dover sostituire e/o Aggiungere 1 Frutto in 1 
Presa..... e di solito questi lavoretti si fanno da soli.
L'impianto era potenzialmente pericoloso, solo perche' nn ci e' scappato il 
morto nn vedo perche' minimizzare....  io la dichiarazione del pronto 
soccorso me la sarei fatta fare (a usarla o meno ci avrei pensato in 
seguito)
Fra le altre cose, oltre a sentire il legale ***io contatterei la ditta 
responsaible dei lavori*** che qualcosa deve saperne di quell'allaccio a 
380... probabilmente servito per il cantiere.....

 veramente era fantocci
veramente, in quella scena, e' "fantoZZi"......
http://it.youtube.com/watch?v=_kdIM0SfKAA
su questi film non temo confronti :)

 dell'impianto con una fornitura diversa?
Ipotesi: se a valle del contatore trifase prendi una fase e il neutro e li 
colleghi in parallelo alla fase e neutro che escono dal contatore monofase, 
(purchè si tratti sempre della stessa fase) l'accrocchio funziona.
Non se ne dispiace nemmeno il differenziale se collegato a valle 
dell'accrocchio.
Alla corrente non frega niente se è una fornitura diversa: non conosce 
questa burocrazia:-))
VitT 

 E se per qualche motivo prendeva fuoco mezza casa per un corto?
Non capisco.
Ma l'avvocato manda una lettera all'Agenzia che a venduto la casa e per
conoscenza all'Enel?
Ti informo che all'Enel non può fregar di meno dei fili e dell'impianto a
valle del contatore (e ci mancherebbe altro che vadano a fare i carabinieri
lì).
Se c'era tensione:
a) nessuno ha dato disdetta del cantiere (all'Enel non può fregare di meno e
continua a fatturare e qualcuno a pagare il fisso finchè non gli arriva
disdetta da chi ha stipulato il contratto)
b) qualcuno ha rotto i sigilli di un contatore disdettato ( magari ad Enel
hanno detto di non rimuoverlo ma di lasciarlo in posa per un tempo x per
eventuali usi in un prossimo futuro (ke so artigiani vari)) (Enel può
metterla via ma può anche fare una piccola indagine e rompere il cazzo a
qualcuno)
In ogni caso a Enel NON FREGA UNA CIPPA della lettera del tuo avvocato.
Se il casino lo fai solo per romere il cazzo all'agenzia immobiliare e ai
suoi elettricisti che hanno lavorato male, o quantomeno il lavoro non era
completato, fai pure ma secondo me spendi e non guadagni un cazzo.
Lo stesso risultato lo hai facendo presente il fatto all'agenzia immobiliare
che a ZERO LIRE mandi un elettricista a sistemare la colonne trifasi
(leggesi isolamento fatto a regola d'arte) e provveda a dare l'ordine
all'Enel per la rimozione del contatore di cantiere.
In ultima spiaggia si va dall'avvocato, ma al 99% non serve.
Troppo difficile fare le cose semplici?
Se poi vuoi speculare allora dillo subito che ti dò subito ragione.
ciao.

 velocità hihihih 
No no 'spetta non parlo dei "danni" subiti, parlo della sensazione di 
presa per il culo che ti prende quando stacchi contatore, mgt, diff. e 
poi ti pigli comunque una scossa :-) 

 conoscenza all'Enel?
Si ma essendo loro insediti in quella casa da pochissimo, si manlevano 
possibili e futur problemi di ogni sorta possibile e non possibile..poi cmq 
vedranno loro io son vivo e questo mi basta :)
BELLA LA LIGURIA!! SPIAGGIA BAGNO PIOGGIA GRANDINE TEMPESTE MARINE... 

 questa burocrazia:-))
Ahaah pensavo che per qualche motivo non potesse fungere, ma quindi 
sfruttando la fase della 380 non consumavano quella dell'allaccio normale? 
umhh...incomincio a capire il perchè allora...

 umhh...incomincio a capire il perchè allora...
Non ho capito se la trifase usciva da un contatore oppure no.
Comunque per chiarire, l'Enel o chi per loro, fino a monte dei contatori 
arriva sempre con trifase+neutro.
Poi serve le utenze monofasi collegando i vari contatori distribuiti su ogni 
fase per equilibrare il carico: quindi può capitare che il mio contatore sia 
collegato alla fase T , quello del mio vicino alla fase R e il successivo 
alla fase S.
In campagna (una volta) questo era visibile a occhio guardando i 
collegamenti sui pali.
Naturalmente le utenze trifase vengono collegate interamente.
VitT

arriva sempre con trifase+neutro.
Obiezione.
Da me arrivano con tre fasi da 130 V, senza neutro.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Naturalmente le utenze trifase vengono collegate interamente.
Immagino che numeri volendo....eh mi sa che qui c'era pasato qualche emulo 
degli antichi sapori ;)

 Da me arrivano con tre fasi da 130 V, senza neutro.
qui si fa complicata la cosa ...e il neutro? a terra nelel cabine?
complessa la tecnica di distribuzione dell'energia elettrica...da qualche 
parte avevo un libretto della Hoepli propio sul tema, mi sa che so come 
pasare la serata...

 scrivere.
Dal racconto, ritengo che lui HA toccato anche il neutro: e' per quello 
che si e' bucato il dito. Il motivo per cui non ci e' restato e' che il 
circuito si e' chiuso nella stessa mano.
Diverso era se toccava la fase con una mano ed il neutro con l'altra 
mano, allora ci restava secco.
R.L.Deboni

 sia non c'era tensione prima di staccare tutto...
Bhe', oggi ha scoperto che cosa puo' andare storto, ovvero che non ci 
sono certezze. Ed e' una cosa che succede piu' spesso di quel che crede. 
Perche' in Italia e' raro che il proprietario abbia lo schema elettrico 
esecutivo dell'impianto elettrico. Ed anche se lo avesse e' raro che lo 
dia ad un'elettricita' in caso di lavori successivi. Percio' capita che 
un'elettricista disfi quello che ha fatto un'altro (commentando che 
quello precedente non sa fare il suo lavoro, che a suo volta diceva la 
stessa cosa di quella che aveva lavorato in nero prima ... il tutto 
seguendo la continua evoluzione delle normative ...).
In ogni caso, se devo lavorare a lungo su un'impianto, con un mucchio di 
persone tra i piedi, la soluzione e' quella di mettere in corto con un 
morsetto i cavi di alimentazione di una dorsale insieme alla terra. Il 
primo che tira su la corrente, potra' spiegare a me personalmente (e non 
ai miei eredi) perche' ha voluto far saltare il differenziale ... :-)
R.L.Deboni

complessa la tecnica di distribuzione dell'energia elettrica...da qualche 
Qui deriva dal fatto che millanta anni fa c'era la 220 V forza motrice
e la 125 V per illuminazione.



si, ma all'utente non interessa.
difatti se prendi il neutro hai 127 V.
Però sono situazioni che vanno scomparendo.

 stesso :-) Si vede che di scosse ne' ha prese poche ... ;-)
Mi scivola meglio, metti che mi resti inpigliato un trefolo su una rughetta 
:)


 ai miei eredi) perche' ha voluto far saltare il differenziale ... :-)
Hihi
mi piace sta cosa :) sperando sempre che si auna buona terra però ;)

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele RLDeboni dal paese di 
robert...@deboni.name

Nono solo la fase, per la precisione ho preso con decisione il filo della 
fase che arrivava dal contatore anomalo e quello che arrivava dal resto 
dell'impianto staccato....nel tentativo di sistemare i trefoli per bene che 
stiano nel capellotto...
eh che belle parole che leggo in fondo :(

 e la 125 V per illuminazione.
Mi son letto qualcosa ma è spessa la cosa, cmq si dovrebbe essere a terra 
nelel cabine, che teoricamente si avrà buona probabilità siano in comune con 
le varie forniture...