Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ...ancora su interruttore differenziale

Come si installa?
Nel senso è come altri interruttori a due poli dove ci sono due morsetti 
di ingresso e due di uscita?
Eppoi se ci abbiano un magnetotermico quest'ultimo va a monte o a valle 
del differenziale?
Oppure è meglio un magnetotermico e differenziale già integrati?
Grazie,
Swappy

 Oppure è meglio un magnetotermico e differenziale già integrati?
A livello di funzionamento e' uguale. A livello pratico, la soluzione ad 
elementi separati, ti da piu' flessibilita'.
Ciao.alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

 A livello di funzionamento e' uguale.
Mi permetto di precisare la tua affermazione:
Per l'utente e` trasparente, tecnicamente non e` la stessa cosa.
Nel caso che l'installatore, utilizzi un differenziale puro ed un 
magnetotermico separati, deve fare ben attenzione che la corrente di 
c.c.to
, in quella linea, non risulti superiore al potere di rottura del 
differenziale, perche` nel caso che il differenziale apra i contatti 
sotto corto circuito, causa totteranze di lavorazione dei toroidi e 
relativi avvolgimenti, il differenziale si troverebbe a dissipare 
un'energia superiore a quella per cui e` stato progettato, quindi 
potrebbe riportare seri danni e letteralmenbte esplodere.
Ben diversa e` la situazione dove la protezione differenziale e` 
combinata con il magnetotermico, in un unico contenitore, cosa sempre 
consigliabile.
ciao max


Non ne ho mai visto uno e quindi mi sorge il dubbio: ha una o due
levette?
Perché se ne avesse una non sapresti cosa scatta e quindi non sapresti
di che natura è il guasto. In questo caso sarebbe meglio averli
separati.
Ciao Boiler

 Per l'utente e` trasparente, tecnicamente non e` la stessa cosa.
Si, e' verissimo, ho semplificato troppo :) non volevo tirare in ballo 
troppi dati per l'amico che ha chiesto il chiarimento,
Ciao.Alberto.


 potrebbe riportare seri danni e letteralmenbte esplodere.
potresti spiegare in modo piu' semplice e con un esempio quando si puo' 
verificare tale caso?
cioè se non sbaglio i differenziali che ho visto in vendita erano minimo 
sono tutti da 25 ampere mentre i magneto possono essere da 10, 15 etc...
inoltre su un impianto senza messa a terra si puo' installare un 
differenziale ada 0,01 al posto del classico 0,03 in modo da avere un 
diff. piu' sensibile; ho sentito un tecnico ma mi ha detto che 
scatterebbe di continuo indipendenetemente dal fatto che c'è la terra o 
meno:
domanda ma se non c'è la terra e un cavo dela corrente tocca la crcassa 
di un elettrodomestico, praticametne con la terra si disperderebbe e 
quindi il differenziale scatta, mentre senza terra la corrente non si 
disperde e quindi non dovrebbe scattare il differnziale , quindi in 
teoria uno piu' sensibile dovrebbe proteggere prima se uno tocca la 
carcassa e inizia a riportare la corrente verso terra

 carcassa e inizia a riportare la corrente verso terra
Se manca la messa a terra, non c'e` corrente di guasto fino a che un 
conduttore qualssiasi non connetta la carcassa dell'utilizzatore col 
potenziale di terra, ad esempio un corpo umano che tocca la lavatrice 
(guasta) ed il rubinetto dell'acqua, ma a quel punto viene percosro da 
corrente elettrica, con le conseguenze del caso :-))
Conclusione: se c'e` l'impianto di terra ed il differenziale, il guasto 
viene interrotto  immediatamente al suo manifestarsi, se la terra manca, 
perche` il differenziale faccia il suo lavoro, c'e` bisogno ahime` che 
qualcuno prenda la scossa...... e qualche volta 30 mA sono sufficenti a 
provocare la morte del soggetto (anziani debilitati, cardiopatici, 
bambini molto piccoli).
ciao masx

 levette?
Quelli che hanno una sola levetta di armamento, hanno una finestrella 
trasparente che visualizza una bandierina blu, se a scattare e` stato il 
differenziale.
ciao max

 che alle normali correnti di esercizio, non provoca corrente risulante, 
o meglio, provoca una corrente irrisoria, non certo capace di innescarne 
l'apertura
sorry max