Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ricominciamo... termosifone freddo

ciao a tutti...
vorrei chiedere una cosa... se un termosifone si trova, di livello, al 
di sotto della caldaia, è possibile sia meno caldo degli altri ???
 
spiego: casa isolata...il termosifone incriminato è nella taverna...ed 
ho notato che mentre gli altri termosifoni del piano giorno e del piano 
notte sono regolarmente caldi, questo è molto meno caldo...
già ho fatto la regolazione fine dei detentori, spurgo aria... etc.
ma niente.. :-(
personalmente avevo pensato ad accumoli di sporcizia che non fanno 
defluire bene l'acqua... che ne dite ???
grazie


anch'io ho lo stesso problema (qualcosa cambia termosifone freddo a metà 
impianto, distribuzione su un unico livello)
 
anch'io ho tutto in ordine ma niente
 
forse è davvero sporcizia
 
nel tuo caso valuta se a tutto chiuso qeul termosifone si scalda, se è 
così allora è solo un problema di bilanciamento

 defluire bene l'acqua... che ne dite ???
 
Si fa una termografia e hai risolto. Siamo quasi nel 2018! 
 
 

 di sotto della caldaia, è possibile sia meno caldo degli altri ???
 
 
Si! A me succede lo stesso: caldaia all'ingresso, con zona giorno 1 metro 
sotto il livello e zona notte 3 metri più in alto. Quelli in alto tutto bene,
in basso invece, ce n'è uno grande che da più di 20 anni (dalla costruzione 
della casa) più che tiepido non diventa. Oramai mi ero rassegnato... ma ora 
che me l'hai fatto ricordare, la cosa mi rompe non poco.:-(
 
 
Giovanni

 Si fa una termografia e hai risolto. Siamo quasi nel 2018!
 
 
termografia per capire dove è caldo e dove no? quello si capisce anche 
senza tecnologia il problema è capire perché


Quoto... altro che termografia...:-)
magari spendendo anche x farla fare oppure comperando l'attrezzo che 
magari ti servira 1 volta nella vita :-)
 
quindi... mi pare di capire che il problema è diffuso...(mal 
comune...mezzo gaudio)...:-)
e cmq il mio primo pensiero è stato...:
è più basso... quindi la sporcizia si potrebbe accumulare nel 
termosifone... e questa estate sono stato tentato più volte di 
rimuoverlo per pulirlo... ora passata l'estate e non mi va di farlo..
cmq la cosa mi rode non poco...
G

 ha scritto nel messaggio 
news:otv5q6$hrv$2...@gioia.aioe.org...

Coglione capire dove è la sporcizia! Troppo complicato per voi. 
 
 

 č piů basso... quindi la sporcizia si potrebbe
 
Potrebbe? Tadaaa "termografia"! 
 
 

 di sotto della caldaia, è possibile sia meno caldo degli altri ???
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 Potrebbe? Tadaaa "termografia"!
 
Non siamo mica tutti intelligenti come te... e cmq ti pregherei di usare 
un linguaggio corretto e cercare di non offendere gli altri...
 
quindi asserisci di usare un termografo... affinchè faccia una 
radiografia al termosifone di alluminio per vedere se la sporcizia si 
accumula sotto o sopra ????
G
 
 
 

 Coglione capire dove è la sporcizia! Troppo complicato per voi.
 
la tua è un imbecillata
 
la temografia mi dice il punto dove è caldo ed il punto dove non lo è
 
e su un termosifone basta toccarlo
 
non serve altro
 
(poi vabbè uno vul fare il fico, ok)
 
cerchiamo di essere un po' intelligenti, acneh se per qualcuno capisco 
che la cosa sia difficile
 
fosse uno strumento capace di fare una radiografia allora è anche capibile
 
ma una mera misurazione di temeperatura non mi dice se quel sistema è in 
equilibro per sporcizia o per il fluido
 
semmai una termografia può essere utili per caprie una perdita di un 
impianto a pavimento

della casa) più che tiepido non diventa.
 
Io di fisica non capisco una papera, però partiamo dall'esempio di un corpo 
radiante posto in alto o al piano della caldaia, quando si riscalda è la 
parte superiore che è sempre più calda mentre la parte in basso è tiepida o 
comunque meno calda.
Se questo è vero forse ci si spiega come mai un corpo radiante posto più in 
basso rispetto alla caldaia tenderà sempre ad essere meno caldo rispetto a 
quelli posti in alto. Se il termostato fa riferimento ai corpi radianti 
posti in alto che vengono tenuti a temperature medio basse più quelli in 
basso saranno tiepidi.
 
Gi 
 
 
---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 sopra ????
 
Assolutamente no, devi fare come dice Apteryx che sente tutto attraverso le 
sue manine! 
 
 

 e su un termosifone basta toccarlo
 
E allora essendo voi dotati di mani avete anche risolto il problema!
Chiudete pure, baciamo le mani. 
 
 

 basse più quelli in basso saranno tiepidi.
 
un impianto di termosifoni è una rete diciamo così ad anello, l'acqua 
spinta da una pompa, parte dalla caldaia, attraversa i termosifoni e 
torna alla caldaia per essere scaldata di nuovo,
 
quindi è difficile che l'acqua calda possa naturalmente  decidere dove 
circolare, mentre è altamente probabile che trattandosi di circuiti 
chiusi, vi sia un errato bilanciamento
 
il problema di fondo è che capire bene cosa non va diventa un circo: 
pressioen dell'impianto, perdite di carico, detentori e valvole più o 
meno chiusi, aria nell'ìmpianto ecc (sporcizia pochissimo probabile o 
per nulla perché si deposita e poi perché se circola impippa la caldaia 
avremo altri problemi), senza dimenticare che c'è anche la possibilità 
che l'impianto non sia stato progettato e/o dimensionato bene, vuoi per 
esigenze naturali (es impianto privato a sostituzione di quello 
condominiale) vuoi per superficialità
 
insomma è un labirinto
 
in queste cose si procede per tentativi (ah ovviamente facendosi aiutare 
da una termocamera meglio se usata da un professionista) e spesso sti 
tentativi sono empirici, tipo toccando da una parte si risolve il 
problema da un'altra e si campa felici, almeno sino al prossimo intoppo
 
 
 


Nel mio caso il termostato è esattamente nella zona dove c'è il termo
che non scalda. Allo stesso livello ce ne sono altri due più piccoli
che scaldano al massimo. Può essere che, in proporzione, a quello più 
grande gli arriva meno acqua?
Ah, trattasi di impianto monotubo.
 
 
Giovanni

 Chiudete pure, baciamo le mani.
 
non sapevo che fossi monco
 
 
ora si spiegano tante cose

 ha scritto nel messaggio 
news:ou16g6$7so$2...@gioia.aioe.org...

"anch'io ho tutto in ordine ma niente forse č davvero sporcizia" scrisse 
l'uomo orgoglioso con l'ano dilatato...
 
 
 


Che significa regolazione fine dei detentori? O sono aperti oppure chiusi.
Se sono semiaperti e' piuttosto normale che circoli poca acqua e quindi
scaldi di meno.

grande gli arriva meno acqua?
 
Non è questione di meno acqua, l'acqua riempie il corpo radiante, ma di 
temperatura dell'acqua; se non è molto elevata il radiatore sarà abbastanza 
caldo nella parte in alto, meno a metà, quasi freddo in basso.
Provato a vedere spurgando, se fosse un problema di una bolla d'aria? E' 
anche vero che in tal caso il problema si riverbererebbe sugli altri 
radiatori, ma non è detto.



L'ha fatto fin dall'inizio, dopo la ristrutturazione della casa.
Per cui questo escluderebbe lo sporco, ti pare? A meno che, quando
l'hanno montato, gli ci sia entrato qualcosa che l'ha ostruito.
Comunque è il più grande di tutta la casa e se devo prendere l'ernia
per smontarlo e lavarlo lo lascio così com'è.
 
 
Giovanni

 L'ha fatto fin dall'inizio, dopo la ristrutturazione della casa.
 
E hai pure pagato chi ti ha fatto un impianto termico col culo e senza 
collaudo!
Sono proprio un coglione, io, devo impare a prendere i soldi e scappare.
 
 

 Che significa regolazione fine dei detentori? O sono aperti oppure chiusi.
 
l'apertura bulancia il flusso
 
è cosa che torna utile negli impianti non convenzionali o in quelli 
fatti male

 radiatori, ma non è detto.
 
 
chiuduli tutti, valvola e detentore, e lascia completamente aperto 
qeulloe vedi cosa succede poi piano piano riapri ecc ecc
 
ma queste non son prova da fare di questo periodo,

Il 09/11/2017 11:41, maRio de janeiro ha scritto:

significa che ho parzialmente chiusi quelli più vicino alla caldaia... 
ed aperti al massimo i termo più lontani...
G


quoto...:-)
G


Ora non rileggo tutto e qualcosa potrebbe sfuggirmi ma hai detto che è 
un impianto monotubo.
Negli impianti monotubo normalmente non si installavano i detentori. 
C'era semplicemente la valvola per monotubo, installata in basso. La 
valvola poteva essere a portata fissa al 100% (non è il tuo caso 
altrimenti non circolerebbe bena l'acqua in tutto l'impianto) o a 
portata variabile.
In questo caso potrebbe essere la valvola regolata con una apertura che 
permette il passaggio di poca acqua. quindi agire sulla valvola.
 
Ma hai detto anche che è un radiatore grande. Altro problema. Qui 
potebbe essere utile la termocamera, ma sufficienti le mani. Come varia 
la distribuzione di calore nel radiatore? Se il radiatore è più caldo 
dalla parte della valvola potrebbe essere un problema di by-pass dentro 
al radiatore. In questo caso oltre alla valvola è necessaria una sonda 
che conduca l'acqua nella parte più lontana del radiatore.
 
E se il tuo radiatore avesse una entrata da un lato e l'uscita 
dall'altro? Lo escluderei perchè la portata generale dell'impianto 
sarebbe condizionata da questo radiatore.
 
Una foto del radiatore  con vista della valvola  (eventualmente anche 
con termocamera) potrebbe dare ulteriori indicazioni.
  carlo


ciao Carlo... il mio impianto non è monotubo... arrivano 2 tubi..
l'ingresso di sopra dove vi è la chiave di entrata acqua e l'uscita di 
sotto dove è posizionato il detentore...
G


Come non detto. Mi sembrava di averlo letto. mi dispiace di averti 
obbligato a leggere delle cose inutili.
 
Valvola e detentore sono dalla stessa parte? Il radiatore è tutto alla 
stessa temperatura? Ovviamente avrai già aperto al massimo valvola e 
detentore, indipendentemente dalla distanza dalla caldaia.
 
carlo

sotto dove è posizionato il detentore...
 
Io sapevo che l'acqua entra dove sta il detentore (in basso) ed esce
dove è la manopola (in alto)
cicero®
--

dove è la manopola (in alto)
 
Nei termosifoni a casa mia si scalda prima il tubo in alto, dove e' la
manopola.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

manopola.
 
Infatti devo aver detto una castroneria...
cicero®
--

Infatti devo aver detto una castroneria...
 
Non e' detto, puo' darsi benissimo che ci siano di quelli come dici
tu.


 Infatti devo aver detto una castroneria...
 
si è così
 
dalla valvola entra l'acqua e dal detentore esce
 
se le cose sono invertire funziona comuqneu ma potrebbe far rumore
 
se possiile è meglio posioanre la valvola in alto e il detentore in 
basso dalla parte opposta, in questo modo la gravità aiuta la 
circolazione dell'acqua
 
poi ovvimaente possono coesistere tutte le combinazioni