Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: malfunzionamento pompa di calore.

Prima di chiamare il tecnico.
Ho una pompa di calore fujitsu da due anni.
Non ho mai avuto problemi.....oggi l'accendo e sento che l'erogazione 
dell'aria e' strana.
Noto che il motore fuori in balcone non gira, non e' in funzione.
Cosa puo' essere successo?

music ha scritto:

volevo aggiungere che il motore alimenta due pompe.
Una delle due funziona nel senso che una volta accesa parte anche il 
motore, invece con l'altra, collegata allo stesso motore quest'ultimo 
non parte.


Hai già controllato le impostazioni (modo estate/inverno,temperatura
prescelta,timer di accensione) che siano sensate e coerenti?

 prescelta,timer di accensione) che siano sensate e coerenti?
Beh le impostazioni non le ho cambiate e la pompa funzionava fino a 
qualche giorno fa, aria fredda perche' qui le temperature cominciano ad 
avvicinarsi ai 30 gradi.
Ho provato a forzarla cambiando le impostazioni del telecomando da 
"AUTO" a "HEALT" aumentando la temperatura fino a 30 per farle cambiare 
il ciclo da aria fredda ad aria calda.
Il motore si e' acceso.
Allora ho riportato la temperatura al valore in cui la tempo sempre, 22 
gradi ed ho attivato la modalita' "DRY".
Anche in questo caso dopo un po e dopo qualche rumore simile a degli 
scatti di qualche ingranaggio, il motore si e' acceso.
Cosi' ho riportato le impostazioni su "AUTO" e sempre dopo qualche 
scatto che si sentiva provenire dal motore, secondo me anomalo anche se 
non ci avevo mai fatto caso prima, quest'ultimo si e' acceso.
Ora riprovo ad accenderla stanotte.
Che si sia incantato qualche meccanismo?

 Che si sia incantato qualche meccanismo?
controlla che i deflettori dell'aria in uscita siano liberi di
muoversi (le alette che si aprono quando accendi e si chiudono quando
spegni, si possono muovere a volontà in modalità manuale col
telecomando, NON forzarli cn le mani); poi controlla che i filtri
dello split interno siano puliti, e che non vada in blocco per troppa
polvere o insetti sul condensatore esterno; facci sapere.

 polvere o insetti sul condensatore esterno; facci sapere.
Tutto a posto, i deflettori si muovono tranquillamente e i filtri non 
sono sporchi.
Ho provato a riaccendere la pompa e sembrava funzionare pero' fuori in 
balcone, dove c'e' il motore, sentivo una strana puzza di bruciato cosi' 
ho spento tutto.
Dopo una decina di minuti ho riacceso, non ho avvertito la puzza di 
bruciato, la pompa ha funzionato per una mezz'ora ino a quando non l'ho 
spenta.
La cosa strana, oltre alla puzza di bruciato, sono dei rumori, simili a 
degli stacchi di qualche ingranaggio, che sento prima che il motore si 
accenda.

 accenda.
Bisogna controllare i cablaggi dell'unità esterna,scheda compresa se
c'è, e sopratutto l'equipaggio di start del motore,e anche eventuali
elettrovalvole e/o altro... mi sa che la cosa si complica oltre il fai
da te... o comunque si allunga troppo...

 da te... o comunque si allunga troppo...
Ok, grazie.
Ora pero' sembra abbia ripreso a funzionare regolarmente, suggerisci 
comunque un controllo?

 comunque un controllo?
La puzza di bruciato è un brutto segno, e i rumori sono sospetti, io
un controllo glielo darei, prima che si ripresenti o che peggiori.

 un controllo glielo darei, prima che si ripresenti o che peggiori.
Si lo so ma ora sembra tutto tornato alla normalita', forse e' stato 
solo un problema temporaneo.

 solo un problema temporaneo.
La puzza di bruciato viene da qualcosa che si è bruciato, e il
carbonio prodotto dalla combustione non è temporaneo; in compenso
produce cortocircuiti con facilità; per esempio può essersi allentato
un morsetto che poi l'aumento di temperatura ha carbonizzato in parte
fino a produrre una sorta di cortocircuito che ha in qualche modo
ripristinato il contatto, ma in caso di uso prolungato la parte si
surriscalderà e sarà a rischio; controlla almeno la morsettiera
dell'unità esterna che riceve i fili che vengono dagli split interni,
dovrebbe essere facile ed è uno dei più probabili punti di difetto,
visto che è stata cablata dall'installatore e non in fabbrica.
In ogni caso, la pompa è tua e decidi tu... :-)
ciao