Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione impianto riscaldamento

 
se ogni 3-4 settimane devo mettere acqua nell'impianto perché da
 1.2 va a 1.0 vuol dire che c'è una perdita?
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

   1.2 va a 1.0 vuol dire che c'è una perdita?
 
succede a freddo o durante il funzionamento?
 

 
 
Beh adesso siamo in periodo freddo e la caldaia va ogni giorno...


  1.2 va a 1.0 vuol dire che c'è una perdita?
 
Da fredda a calda, una variazione fino a 0.5 bar è normale.
Nel tuo caso mi pare che la variazione sia anche troppo poca.
 
 
Giovanni

>
 
all'inizio puņ succedere di dover rabboccare, vuoi per lo sfiato dei 
radiatori, bolle di aria
che devono sfiatare, ecc....
se a regime ogni mese devi mettere acqua č pacifico che da qualche parte 
esca, non č normale. 
 
 
 
---
Questa e-mail e priva di virus e malware perche e attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
 
Non hai capito..io il valore lo rilevo quando la caldaia è spenta
 e acqua fredda nei tubi....


 Beh adesso siamo in periodo freddo e la caldaia va ogni giorno...
 
si ok, ma se quando non è acesa, o cmq è spenta da un po' sta a 1.0 
mentre quando sta in funzione va a 1.2 è normale perchè l'acqua quando è 
calda si espande di volume
 
diverso sarebbe il discorso di trovare l'impianto a 0.2 , 0.5 allora in 
quel caso ci potrebbe essere qualcosina


 
è normale


che ogni 4 settimane deve mettere acqua?
Mah...
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 


non è normale. che la pressione oscilli quando passa da freddo a caldo è normale. Ma a freddo deve mantenere la pressione, se cala e devi rabboccare hai una perdita da qualche parte, non si scappa.
 
ciao
cn

  1.2 va a 1.0 vuol dire che c'è una perdita?
 
tu, cosa altro riesci ad ipotizzare?


Si, ora ho capito.
 
Giovanni

 Mah...
 
come ho scritto più e più volte, piero angela dovrebbe fare un 
documentario sul comportamento del maschio adulto over anta, che 
trascorre la stagione invernale nei pressi del manometro della caldaia, 
caricando acqua quando a suo insindacabile giudizio la pressione si 
abbassa, (spesso questo comportamento è causa di frequenti liti con la 
consorte o i familiari "prima che lo toccavi te funzionava"  allagamenti 
ecc ecc)
 
come ho scritto più in alto, da 1.2 a 1 si è normale, nn sarebbe normale 
se la pressione andasse a zero e la caldaia in blocco tutte le mattine
 


del documentario di Piero Angela non so niente :-)
se uno scrive così:
"se ogni 3-4 settimane devo mettere acqua nell'impianto perché da
  1.2 va a 1.0 vuol dire che c'è una perdita?"
presumo che l'abbia già messa qualche volta, quindi probabilmente c'è 
una perdita, altrimenti in seguito alla ricarica avresti (per esempio) 
da 1.5 a 1.30.


 
 
"Luke"  ha scritto nel messaggio news:mdf6l5$oje$1...@dont-email.me...
 
se ogni 3-4 settimane devo mettere acqua nell'impianto perché da
1.2 va a 1.0 vuol dire che c'è una perdita?
 
S:
e' normale.
Nell'impianto ci sono metalli di varia natura: rame, ottone, alluminio e
probabilmente anche altri.
Pertanto si verificano dei processi di elettrolisi che scompongono l'acqua
in ossigeno ed idrogeno. I gas vanno in alto e vengono espulsi dalla (o 
dalle)
valvola automatica di sfiato.
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 

 una perdita,
 
può essere una questione di volume dell'acqua, un vaso di espansione 
debolmente scarico, anche latro come è stato spiegato sommergibile ecc