Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema caldaia

Ho un problema con la mia caldaia a gas, è una ELM LEBLANC a gpl che fa 
caloriferi e sanitaria... c'è qualche idraulico nel NG?? :)
Praticamente richiedendo acqua calda sia x riscaldamento che x sanitaria 
tenta di partire ma si blocca, la spia del funzionamento sanitario anzichè 
diventare rossa fissa ed accendersi il bruciatore inizia a lampeggiare molto 
velocemente e resta così finchè non gli stacco corrente ed all'interno 
sembra che la pompa continui a girare.
Ho letto il manuale e sta segnalazione mi da la seguente diagnostica:
a) Pulizia interna dei condotti di aspirazione/scarico
b)Estrattore
c) Pressostato combusti con suoi tubetti e relativo cablaggio
In teoria è na minchiata... apparte la C :)
Sicuramente sarà la C... ma se fosse la A ad esempio forse basterebbe... 
pulire lo scarico? Ma come? Non è mica il camino della stufa a legna :))) 
Cosa dovrei controllare? Solo il tubo che esce in facciata o anche dentro 
nella caldaia? E' a camera stagna..
Se fosse la B? Estrattore è la ventola che butta fuori i gas combusti 
immagino... basta verificare se gira?
La C... supponiamo siano i cablaggi, o boh, un tubetto staccato... ma non so 
dov'è sto pressostato e non so come riconoscerlo.
Uffa... più o meno so come funziona una caldaia, ma non basta per capire 
come aggiustarla! :)
Qualche consiglio prima di chiamare l'assistenza?
Grazie,
Enrico. 

 Uffa... piů o meno so come funziona una caldaia, ma non basta per capire


Grazie ci proverň... :-)
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio 
news:4542724f$0$13762$4faf...@reader3.news.tin.it...

 Sicuramente senti partire il ventilatore e poi va in blocco probabile causa 
pressoststo aria, non pressostatocombusti ;alcune caldaie lo hanno 
all'interno sopra la camera di combustione
altre sopra la caldaia all'esterno oin un vano apposito lo puoi riconoscere 
perchè o è di metallo edi forma quadrata o è circolare bianco ein tutti edue 
i casi può avere 2 o 3 fili collegati. A volte si risolve tarando la vite 
centrale (bloccata con smalto colorato)
Altra ipotesi:
Hai fatto lavori all'impianto elettrico? La società che gestisce 
l'elettricità ha fatto lavori all'ingresso condominiale?
  ciao   Edy 

Prova a fare un "By-Pass"  con il pressostato, se si accende la caldaia e
funziona allora hai la sicurezza del punto (a) e (c)

Grazie a tutti, oggi o domani mattina provo! 

Allora intanto grazie a tutti!
Ho fatto le verifiche che mi avete consigliato... ho cercato di accedere 
alla ventola che aspira l'aria e gas combusti e butta fuori, ma è dentro 
alla camera stagna, non l'ho aperta :))) Ho provato a vedere la girante 
smontando il tubo di scarico sopra la caldaia, ma poi mi sono fermato, c'è 
una regolazione di qualcosa dentro quel tubo, è coassiale? Come funziona?... 
Forse ho leggermente spostato una specie di aletta che copre un forellino... 
come dovrebbe stare? E' il buco x le sonde?... Non vorrei aver spostato 
qualche taratura...
Poi ho "bypassato" il problema :) Ho individuato i cavi dell'aspiratore in 
centralina e gli ho dato tensione, la ventola parte.
Ho individuato il pressostato, è fatto come quello delle lavatrici, una 
ciambella bianca con due fili attaccati del contatto e due tubetti che 
entrano nella camera stagna, uno rosso, uno giallo trasparente. Prima ho 
provato a cortocircuitare i fili ma niente... poi ho capito, la centralina 
giustamente lo vuole prima vedere aperto e successivamente chiudersi. Ho 
aperto l'acqua, sono andato alla caldaia che stava partendo, cioè era in 
fase di partenza, ho chiuso tra loro i fili del pressostato ed è partita.
Quindi il problema è sto pressostato... però l'ho smontato, ci soffio dentro 
appena appena e SCATTA, chiude il contatto, provato col tester.
Quindi che si fa??? Vuol dire che non gli arriva sufficente pressione? Ma 
come si fa a stabilire se effettivamente c'è un'anomalia (è una sicurezza 
no?? :D) o se è soltanto un discorso di taratura?
Grazie ancora, attendo lumi :)
Enrico. 

Ah un'ultimo indizio, se puň esserlo... aprendo l'acqua sanitaria č partita 
subito. Attivando i calorferi č partita, poi dopo tipo 3-4 secondi si č 
spenta la fiamma, poi ha riacceso, poi si č rispenta, ha riacceso, si č 
rispenta, ha riacceso e da qui č andata x un pň poi ho spento io...
Prima che si verificasse sto guasto ho notato pure io un pň di fatica a 
partire, faceva cosě ognitanto, anche con la sanitaria mi pare.
Altra cosa... ognitanto succedeva anche una cosa strana, la caldaia che 
parte x i cavoli suoi, senza nessuno che apre rubinetti, poi fa qualche cric 
e cracche presumo xchč va in ebbolizione e si blocca, qualche volta deve 
pure essere intervenuta qualche valvola di sicurezza perchč ho trovato acqua 
sotto la caldaia. Perchč fa cosě??
Grazie ancora,
Enrico. 

sotto la caldaia. Perchč fa cosě??
  Lo faceva anche la mia... 
  Non ricordo quale fosse il nome del  pezzo che s'era rotto pero'... e' un
affare tipo una "pompa"... ti ci vuole un tecnico!
    CIAO!
-- 
Sergio Pomante
www.millenniumlabs.it
Editoria e Ricerca Scientifica

 affare tipo una "pompa"... ti ci vuole un tecnico!
Pressostato? :)
Non lo so, forse alla fine chiamerò il tecnico ma prima voglio capire :)
L'anno scorso il tecnico dell'assistenza è venuto a verificare i fumi e si è 
accorto di questa cosa, lo faceva già all'epoca, ha ravanato un pò poi ha 
sentenziato che dipendeva dalla centralina che costava tipo 370 euro. E' 
comunque stato molto gentile perchè l'ha cambiata facendola passare in 
garanzia anche se in teoria era scaduta da poco!... Però non mi ha molto 
convinto... mi disse che per evitare questi guasti alla centralina è meglio 
"non toccare" i comandi sulla stessa, non ruotare le manopole... perchè sono 
delicate :) E di installare un termostato esterno... che c'è, ma i miei 
genitori non lo sanno usare e non impareranno mai!!! :/
A me na roba simile cmq sta sulle palle... cioè se la Leblanc mi monta una 
centralina che ruotando le manopole di temperatura si guasta i casi sono 
due, o Leblanc è RUMENTA oppure il tecnico è una belina :)))
Comunque secondo me questa è una stronzata, le manopole agiranno su un 
trimmer o potenziometro piazzato sulla scheda elettronica, io sono un "mezzo 
elettronico" e non saprei proprio dove trovare dei trimmer così marci da 
rompersi ruotandoli 3 volte l'anno!!! :) Inoltre non riesco a concepire come 
possa esser collegato il deterioramento di un trimmer con un simile 
malfunzionamento della scheda... insomma per farla breve secondo me il 
tecnico dell'assistenza è un idraulico, certamente preparato, ma che di 
elettronica non sa nulla e fa semplicemente 2+2... la caldaia fa questo 
questo e quello?... Allora è la centralina... :) Ora... siccome costa 370 
euro prima di farlo venire voglio appurare che sia effettivamente lei! :-DDD
Aiuto! :-)))
Enrico.

euro prima di farlo venire voglio appurare che sia effettivamente lei! :-DDD
  La mia perdeva acqua dal sotto... 
  Non e' nulla di elettronico... era un problema di accumulo di pressione... ci
dovrebbe essere una pompa che si occupa di fare il ricircolo delle acque... e
magari hai anche qualche membrana rotta!
  Il tuo e' un problema meccanico, non elettronico!


  Il tuo e' un problema meccanico, non elettronico!
Credo che il guasto della tua caldaia fosse qualcosa di completamente 
diverso...
Io so più o meno dov'è il problema della mia, perlomeno uno dei problemi 
cioè xchè non si accende proprio, e dipende da sto pressostato, solo che non 
so se non scatta xchè va tarato o perchè effettivamente c'è un problema... è 
una sicurezza!
Riguardo l'altro problema che parte da sola forse è normale, probabilmente 
se c'è un difetto in tal senso è una stronzatina, a me interessa fare il 
bagno stasera e so come fare, cortocircuiterò il pressostato :))) Però 
voglio capire xchè non scatta e... con un pò di fortuna può essere che me la 
cavo, spero che gli idraulici del ng mi diano buoni consigli :-)))
Ciao,
Enrico. 

cavo, spero che gli idraulici del ng mi diano buoni consigli :-)))
  Se non hai l'acqua calda... e quindi non si accende... e' perche', FORSE, la
membrana che "sente" l'apertura del rubinetto dell'acqua calda e' bucata!
  Avevo lo stesso problema... ^___^ solo che io faccio la doccia, non il bagno!


 membrana che "sente" l'apertura del rubinetto dell'acqua calda e' bucata!
non penso che quel pressostato sia quello che sente l'apertura dei 
rubinetti... apparte che quello probabilmente è un flussostato, cmq quando 
apro il rubinetto la caldaia si avvia ma non termina la sequenza e va in 
blocco perchè non gli da il consenso una sicurezza, questo pressostato 
appunto, che sullo schema è indicato come pressostato combusti.
ciao

ricapitolando: la ventola parte, ma il pressostato non scatta e si blocca
tutto qua?
se è questo prova con un compressore a soffiare nei tubicini e poi rimontare
se la caldaia hai il manometro che sale e scende tanto hai il vaso
d'espansione sgonfio.
facci sapere.

 d'espansione sgonfio.
Quale manometro? Quello dei termosifoni?... In questo momento non li sto 
usando, però la pressione tende a scendere, cioè la porto ad 1,5 bar e dopo 
qualche giorno lo trovo tipo ad 1 bar o poco meno. Ma che c'entra con 
l'acqua sanitaria?
Grazie per la disponibilità!
Enrico.

 l'acqua sanitaria?
quasi nulla, ma è la pressione del circuito bollitore e caloriferi comprende
anche lo scambiatore che scalda l'acqua sanitaria.

 ha scritto nel messaggio 
news:4544a63f$0$13751$4faf...@reader3.news.tin.it...

    Sostituisci il pressostato aria o gas combusti
   ciao Edy 

>     Sostituisci il pressostato aria o gas combusti
io ho risolto regolando in modo da abbasare la pressione di chiusura dei
contatti, naturalmente dopo ho provato a chiudere il gas mentre andava per
controllare che intervenga bloccando il funzionamento.

 ha scritto nel messaggio 
news:y4s1h.9467$Pk4...@tornado.fastwebnet.it...

 Si può fare però sappi cheil pressostato è specifico per quella data 
pressione,ti faccio una domanda: e..se per un motivo qualsiasi : ventilatore 
che perde potenza o ostruzione parziale dei condotti aria (tubo coassiale) 
come ti comporti?
-- 
Ciao Edy
 

 come ti comporti?
prevengo, dopo la regolazione controllo il correto funzionamento del
dispositivo di sicurezza in caso di anomalie, se dopo la regolazione non
funziona da li vedo cosa fare, la perdita di potenza del ventilatore è
dovuta solo a possibili accumuli di morchia.

luca ha scritto:

Ragazzi io ho un problemuccio simile.
ho dovuto cambiare il connettore alla scheda elettronica.
pero' adesso mi trovo in un piccolo guaio.
dovrei ritrovare le connessioni.
nessuno di voi possiede un diagramma??
cen...@libero.it
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it