Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salvavita che salta -  aiuto!

Un salvavita ogni tanto salta.
Pare che salti senza una ragione precisa....ho provato a controllare le 
utenze attaccate ogni volta che saltava e praticamente nessuna � sempre 
stata attaccata quando saltava!
Passano magari settimane senza che salti...poi invece salta 3 o 4 volte in 
un paio di giorni.
Magari salta pure quando NESSUNO � in casa e nessuna utenza elettrica � 
attaccata.
Prima pensavo che fosse colpa di alcuni lavori che fanno nel quartiere ma � 
saltata pure di domenica (quindi nessun lavoro in zona) con la casa vuota!
Secondo voi come posso fare a capirci qualche cosa?
Non ho ancora chiamato l'enel ma sono sicuro che quelli mi dicono che in 
caso di salvavita che salta la colpa � dell'impianto! Si tratta di edificio 
recente (3 anni) e sono sicuro che se chiamo l'impresa costruttrice mi dice 
che l'impianto � a posto e la colpa � dell'enel....
Cosa posso fare? 

 ha scritto nel messaggio 
news:4be97f0e$0$12128$4faf...@reader4.news.tin.it...

Prendere un salvavita resistente ai disturbi (cerca in google).
Detti anche SI per quanto riguarda il marchio Merlin Gerin.
-- 
dmax 

 Cosa posso fare?
1) verifica del buon funzionamento del salvavita (differenziale). Come? 
Boh, direi provando a farsene prestare uno e sostituendolo per un po' 
di tempo.
2) verifica che non ci sia qualche linea con delle dispersioni, 
tipicamente le luci esterne, se c'ï¿œ dell'umiditï¿œ in una plafoniera...
3) sostituzione del differenziale con un differenziale 
superimmunizzato, ossia meno sensibile a disturbi che arrivano 
dall'esterno.
Il punto 2 ï¿œ il piï¿œ importante...
Alberto

 Cosa posso fare?
Se l'impianto � medio/grande, come prima cosa metterei un altro salvavita, 
dividendo l'impianto fra il ramo luci e il ramo prese.
Poi se uno dei 2 continua a saltare li invertirei, per escludere che sia 
colpa sua e non dell'impianto a valle.
VitT

 Secondo voi come posso fare a capirci qualche cosa?
Bisognerebbe capire meglio se dipende da un guasto interno o causato 
dall'esterno.
Come ti hanno gi� suggerito, dalla pi� semplice alla pi� complicata:
a) controlla prese esterne, plafoniere/utenze esterne che non abbiano acqua 
o animali all'interno. E' una zona frequentata da topi? Hai pompe 
sommerse/autoclavi?
b) sostituire il differenziale (con uno in classe A, anzich� AC come 
l'attuale);
c)se possibile suddividere l'impianto su pi� differenziali. In modo da 
circoscrivere l'eventuale guasto;
d) chiamare elettricista :). Che verificher� se nell'impianto sono presenti 
dispersioni vicine alla soglia di intervento del differenziale (si usa una 
pinza amperometrica per basse correnti). Nel caso non trovasse nulla 
probabilmente proverebbe soluzione c) installando (anche temporaneamente) 
pi� differenziali in classe A. Qualora si riscontrasse che lo scatto non 
dipende da guasti interni, bens� da disturbi provenienti dall'esterno, 
installerebbe uno o pi� differenziali in classe A ma di tipo 
superimmunizzato/antiperturbazione.
Perch� non installare subito questo tipo di differenziali e saltare qualche 
passaggio?
Perch� prima � meglio verificare che la causa non sia un gusto interno e 
perch�, essendo leggermente ritardati, sono un po' meno sicuri (ma 
abbondantemente all'interno dei limiti normativi).
Imho, � opportuno installarli solo quando necessario.
--
Giorgio 

 Imho, � opportuno installarli solo quando necessario.
I differenziali SI non sono leggermente ritardati.
C'entrano poco con quelli di classe A,infatti sono di classe AC solitamente.
E sono sempre 0.003 d'itervento (oppure 0.03, insomma come tutti gli altri 
supersicuri)
--
dmax 


...visto che � un locale/ufficio nessuno ci fa bagno/doccie.... 

 
ciao
probabile che nell'ufficio ci siano computer, fax, stampanti che anno in 
ingresso 230V un circuito filtro, se sulla tua linea prima del contatore 
si accendono macchinari con assorbimenti capacitivi/induttivi si crea 
uno squilibrio della rete che i circuiti filtro tentano di porvi rimedio 
  scaricando a terra il disturbo, il salvavita sentendo la perdita a 
terra interviene, per questo ti anno consigliato un salvavita 
immunizzato tipo SI sempre da 30 mA.
ciao primula

 supersicuri)
Veramente...
http://www.global-download.schneider-electric.com/852575770039EC5E/all/7664AEEC08861D148525765800647887/$File/leescab221ai.pdf
Il primo che trovi ï¿œ quello che ho montato io.
Problema degli interventi indesiderati causa disturbi esterni RISOLTO 
definitivamente. Mai uno stacco che sia uno.
Alberto

 supersicuri)
0,003 sarebbero 3 mA. Scatterebbero "solo a guardarli". Normalmente sono da 
30 mA (=0,03).
--
Giorgio 

 ...visto che � un locale/ufficio nessuno ci fa bagno/doccie....
Il discorso � un po' pi� articolato....
Il differenziale (che � un apparecchio nato per la protezione dai contatti 
indiretti), se ha Idn<= 30 mA costituisce anche protezione addizionale 
contro i contatti diretti (es nel caso in cui si prenda in mano un cavo con 
fili scoperti o se cambiando la lampadina si andasse a toccare direttamente 
una parte in tensione).
Se aumenta il tempo di intervento, diminuisce la protezione.
Se ti interessa puoi iniziare a guardare il paragrafo 6.7 qui
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_html/sicurel_11.html
--
Giorgio