Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Radiatori e pericolo congelamento

Ciao a tutti.
Sono di nuovo qui a chiedervi un consiglio importante.
Ho una casa, attualmente disabitata, nella quale ho l'impianto di
riscaldamento ancora non funzionante (ovvero... non c'è l'allaccio del
metano, ma c'è tutto... caldaia, radiatori etc).
La mia paura è che le temperature troppo basse possano far congelare l'acqua
nei radiatori (in alluminio) e spaccarli.
Cosa potrei fare? Purtroppo la casa è lontana da dove abito e non posso
andarci spesso ad accendere una stufa elettrica, nè mi fido a lasciarne una
attaccata.
Togliere pressione (aprendo la valvola di sfiato), considerando che cmq
rimane un po' d'acqua dentro, può servire a qualcosa?
Attendo consigli, grazie!!
Marco.

Kapomarc wrote:

Se la caldaia non e` operativa, quindi non si accende l'unico sistema e` 
vuotare l'impianto. :-))
ciao max

 vuotare l'impianto. :-))
Per vuotare l'impianto, considerando che non c'č un collettore ma cmq i
radiatori sono tutti in parallelo, come faccio??
La casa č su 3 piani, e al piano terra c'č un solo radiatore... se scollego
quello dovrei vuotare tutto... o sbaglio?
Se resta un po' d'acqua all'interno dei radiatori, si spaccano lo stesso
oppure il ghiaccio si espande nella parte "vuota" del radiatore e me lo
risparmia?
Grazie mille!
Marco.

Kapomarc ha scritto:

Mettici (o facci mettere) l'antigelo. Anche se la caldaia non si
accende le pompe girano, no ?
-- 
Stardust®

 Cosa potrei fare? 
Ciao.
Svuota l'impianto e lascia le valvole di spurgo dei rediatori aperte
in modo che la poca acqua che resta nell'impianto possa espandersi 
senza pericolo di spaccare qualcosa.
Natale
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 senza pericolo di spaccare qualcosa.
Ok, quindi l'acqua, se ho capito bene, al momento del congelamento se trova
spazio libero si adatta al contenitore e non spacca niente.
Ma per svuotare l'impianto.... come si fa?
Ciao e grazie!
Marco.

 accende le pompe girano, no ?
Le pompe non girano, anche perchè la caldaia non è neppure collegata
elettricamente, in attesa del tedcnico che verrà a fare la prim accensione.
Cmq grazie.
P.S.: L'idraulico non mi ha a suo tempo messo l'antigelo per 2 motivi:
1-non pensava che non avrei allacciato il metano subito (neanche io...)
2-secondo lui gli antigelo a lungo andare fanno porcaio e rovinano le
guarnizioni...
Ciao!

 Ma per svuotare l'impianto.... come si fa?
Dovrebbe bastare aprire le valvole di tutti i termosifoni e l'impianto 
si svuota al 90% sulla caldaia dovresti avere un rubinetto vicino alla 
pompa di ricircolo rubinetto o vite o qualcosa del genere, apri anche 
quella


 si svuota al 90%
La valvola di sfiato o il tappo che sta sotto?
Ancora grazie mille, domattina, tanto per festeggiare la befana, vado a fare
il lavoretto :-)

 La valvola di sfiato o il tappo che sta sotto?
Se levi il tappo li svuoti ancora meglio.


 Ma per svuotare l'impianto.... come si fa?
Apri la valvola di sfiato più bassa.
Una volta che hai tolto metà dell'acqua totale nel circuito, sei ben più che
a posto.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
94.6s driver

 Natale
Marco.

 a posto.
Questo mi rincuora e non poco :-)
Ciao e grazie!

 
occhio alla valvola di sicurezza - spesso e volentieri quando viene
aperta poi non tiene piu'...
il suo scopo e' fornire una via di sfogo all'impianto nel caso l'acqua
raggiungesse la temperatura di ebollizione (esattamente come la
valvola di una pentola a pressione), non per svuotare l'impianto come
spesso viene usata. 
--
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Il segreto per essere considerato un creativo sta nel non fare
    mai riconoscere le proprie fonti [A. Einstein]

rimane un po' d'acqua dentro, puņ servire a qualcosa?
quanti gradi sotto zero ti aspetti di avere?
aprire le valvoline sicuramente da piu' spazio all'acqua per
espandersi in caso di gelatura, ma ovviamente se la gelata e' molto
brusca il foro si ottura per primo.
se proprio hai paura che questo succeda svita i dadi di valvola e
detentore e svuota tutto.


 valvola di ogni radiatore più bassa (ovvero + vicino al pavimento)??
La prima che hai detto.


 (senza tappo) nel congelatore
Boh?  Ti so dire per certo che nella casa in montagna (dove si arriva
anche oltre -15°) si spaccano regolarmente i flessibili dei rubinetti,
anche se l'acqua e' chiusa e l'impianto scaricato tramite un apposito
rubinetto che ho messo in cantina, nel punto piu' basso.
Bastano quei pochi CC d'acqua che restano nella piega a U per
rompere tutto. Una volta si e' deformata anche la caldaia in ghisa
della macchina da caffe', e perfino l'elettrovalvola della lavatrice
ha fatto la stessa fine...
-- 
Stardust®

rubinetto che ho messo in cantina, nel punto piu' basso.
appunto, se il raffreddamento e' -veramente- brusco si congelano quasi
istantaneamente le estremita' aperte formando dei tappi di ghiaccio
che impediscono alla restante acqua di espandersi...
in questi casi c'e' poco da fare se non progettare l'impianto
specificamente per i climi extra-freddi fin dal principio...
(spiacente, non ho esperienza in merito, chiedete a qualche siberiano
;-)).


 spesso viene usata.
Ciao, purtroppo ho invece usato questa tecnica. Quando sono partito mi era
sfuggito questo tuo messaggio.
Comunque, a dir la verità, nel libretto di istruzioni della caldaia c'è
proprio scritto di svuotare la caldaia usando la levetta sulla valvola di
sicurezza in caso ci sia rischio di congelamento, quindi mi sono un po'
rassicurato...
Ciao e grazie!

 quanti gradi sotto zero ti aspetti di avere?
Quando sono andato a fare il lavoretto mi sono portato anche un termometro.
Con temperatura esterna di qualche grado sotto lo zero, in casa c'erano
circa 8 gradi... mi sono rassicurato, perchè credo di avere un buon
margine...
Cmq ho svuotato tutto (forse in un radiatore c'è rimasta un po' d'acqua...),
impianto di riscaldamento e sanitario... che culo avere quel rubinetto
proprio a valle del contatore... :-)
Ciao!

 La prima che hai detto.
Ho fatto proprio cosě! Al piano terra c'č un solo radiatore, ho tolto il
tappo a quello e aperto le valvoline di tutti gli altri...
Grazie!
Marco.

 a posto.
perche'?
nel momento in cui l'acqua solidifica non si adatta piu' alle pareti del
contenitore
l'unica soluzione sono i contenitori svasati, infatti  ifontanili di montagna
non hanno le pareti laterali verticali ma inclinate, piu' stretto in fondo, piu'
largo in cima
i termosifoni non sono svasati e anche poca cqua potrebbe danneggiarli

sfuggito questo tuo messaggio.
nella maggior parte dei casi non da problemi, il fatto e' che i centri
assistenza di solito per cambiare una cosa banale tipo una valvola di
sicurezza di solito chiedono cifre che francamente lasciano allibito
pure me, che faccio l'idraulico - quindi cerco sempre di dare consigli
che ne evitino la necessita' per quanto possibile :-)


 i termosifoni non sono svasati e anche poca cqua potrebbe danneggiarli
Vabbè, mi hai convinto. In ogni caso il nostro amico pare abbia svuotato
tutto, aprendo la valvola più in basso, quindi è ok.


 tutto, aprendo la valvola piů in basso, quindi č ok.
Svuotato tutto č una parola grossa :-) Io c'ho provato!
Comunque sono in pace con me stesso, ho fatto il possibile, sfruttando i
vostri consigli.
Poi ho misurato la temperatura, che nel caso specifico del 06/01 mattina,
all'interno della casa era di circa 10 gradi superiore all'esterno.
Ho anche provveduto a chiudere, col del compensato sagomato a dovere, una
finestra che manca al piano terra.
Speriamo bene!!!
Grazie a tutti comunque!
P.S.: Qualcuno saprebbe spiegarmi come circola l'acqua all'interno del
radiatore?
Cioč... scorre su e giů seguendo un percorso oppure gli elementi sono
collegati direttamente tra loro?

 risparmia?
una bella domanda.... dipende, se il radiatore e` completamente pieno, 
di sicuro qualche dallo lo fa..... se il riempimento non e` completo, 
forse il ghiaccio trova spazio per espandersi...... forse.
ciao max

 proprio a valle del contatore... :-)
hai anche versato un po' di antigelo nei sifoni degli scarichi 
(water, lavabi, vasca, lavatrice, ecc. ecc. ?)