Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore sche 'sibila'

Ciao,
in casa ho tre condizionatori, uno dual split e un altro collegato a una
sua unitï¿œ esterna, in salotto: quest'ultimo, quando lo accendo, dopo un
minuto comincia a fare un sibilo, o un 'sospiro', che dura un
tre-quattro minuti e poi smette, ma a volte torna ancora a risentirsi
.. chi mi ha montato l'impianto ï¿œ venuto dopo un mese a sentire, ha
ritoccato dall'esterno quello che diceva essere il flusso del gas, ora
la cosa forse ï¿œ meno evidente di prima ma vorrei domandarvi se per caso
mi sapreste dire quale possa essere il problema. Anzi ho il sospetto che
magari lo sappiate capire al volo dalla descrizione ... grazie.
 
 


per iniziare, chi ha montato l'impianto è meglio che pasi agli scacchi al 
parco, ritoccare il flusso del gas, LoL...
per il resto, spiega meglio, un "sospiro" che "sibila" mi farebbe 
consigliare un pneumologo.
l'unico difetto è il rumore e la macchina funziona bene o riporta degli 
errori? 
 
 

 errori? 
 
Non rispondo subito perchï¿œ ho voluto sentire con piï¿œ attenzione. Ho un
dual split che va bene pare, e faccio il confronto con quello, ah si
tratta di prodotti Vaillant, le unitï¿œ interne sono ClimaVAIR VAI1.
 
Allora, l'unitï¿œ che "ha problemi" ï¿œ un monosplit con il condizionatore
sopra la finestra e l'untï¿œ esterna a poca distanza.
 
Appena accendo si comincia a sentire un ronzio dall'unitï¿œ esterna, che si
sente anche a doppi vetri chiusi, some se fosse il compressore. dopo un
tre minuti incomincia il "soffio", che dura un tre-quattro minuti e poi
smette, ma a volte si ripresenta. Non c'ï¿œ nessun segnale sul
condizionatore che parli di errori e il caldo lo fa.
 
Ho pure fatto una registrazione del rumore, se serve cerco un modo di
metterla online, sperando che tu mi dia un'idea di quale possa essere il
problema: prima di fare il lavoro era un profluvio di "non ti preoccupare,
qualsiasi cosa ..." e alla prima chiamata, dopo un mese di attesa, con il
punto interrogativo dipinto sul volto ... personalmente, da ignorante, ho
il sospetto che non sia stato fatto bene il riempimento, ma data appunto
la mia ignoranza la mia ï¿œ un'illazione, per questo cerco aiuto da chi
credo sappia dell'argomento.
 
Grazie ancora e ... aspetto ...
 


senza vedere la macchina di persona posso solo fare ipotesi, proviamo...
se il ronzio sembra quasi un ticchettio metallico può esserre una risonanza 
per la lunghezza del tubo, lo fà anche una mia a un certo regime di giri, lo 
sento solo nel corridoio dove pasa il tubo.
il soffio dovrebbe essee il gas che lamina nel capillare o nella valvola, 
per la massima efficenza dovrebbe essere nello split interno, per evitare 
rumori lo mettono all'esterno perdendo una percentuale di efficenza, ma 
l'accorgimento viene vanificato da installazioni con tubi troppo corti, 
personalmente non metto mai meno di 1- 1,5mt di tubo.
il tentativo più semplice sarà migliorare la sospensione sulle staffe con 
gli antivibranti, se sono semplici anelli di gomma metterne di più spessi, 
fino ai silentblock con i bulloni annegati nella gomma.
se il tubo è corto temo serva cambiarlo, dovrai chiamare l'installatore che 
recupera il gas, modifica e ripete il vuoto.
per i filmati puoi metterli su youtube.
ciao 
 
 

 recupera il gas, modifica e ripete il vuoto.
 
Ti metto i link alle immagini del condizionatore:
 
visto dall'interno (la sede della finestra ï¿œ 1,70m)
http://www.freeimagehosting.net/z31uk
 
 
dall'esterno
http://www.freeimagehosting.net/o5rem
 
 
il rumore/sibilo (pochi secondi, si sente anche il rumore fatto maneggiando il
registratore)
 
http://wikisend.com/download/214008/cond_suono.mp3
 
 
Spero che siano sufficienti ... grazie!
 
 


i gommini antivibranti ci sono, se riesci controlla che i bulloni di 
fissaggio non tocchino in metallo sia nella staffa che nel piede del 
climatizzatore, questo vanificherebbe la presensa della gomma.
vedo che hanno usato delle staffe appese al binario superiore, sono 
abbastanza libere di vibrare, a volte hanno in dotazione dei gommini da 
mettere nella parte bassa per evitare di trasmettere le vibrazioni al muro, 
si potrebbe trovare il modo di inserire degli spessori di gomma nella parte 
bassa tra staffa e muro, uso quel tipo di staffe solo se il materiale non 
permette di fissare direttamente con i tasselli, ad es. muri in pietra.
dal rumore � una macchina on/off, non inverter, in quel caso il soffio � 
normale, sparisce quando le pressioni si stabilizzano con la macchina a 
regime, pu� tornare se il compressore va in pausa (sbrinamento o temperatura 
raggiunta) e riparte. una generosa spira di tubo dietro la macchina avrebbe 
aiutato a limitarlo, mentre il tubo che dai bocchettoni esterni scende senza 
sifone pu� peggiorare le cose a causa dell'olio che si deposita nello split 
e viene spinto nuovamente nel compressore dal gas ad ogni accensione.
� una macchina rimarchiata di classe medio-bassa, (vaillant produce caldaie, 
i clima servono a completare l'assortimento in catalogo) una vibrazione pu� 
essere intrinseca all'apparecchio, si smorza con tubi di buona lunghezza e 
non rigidamente fissati, la solita spira dietro il motore, ma basta un 
tratto che risuoni nel funzionamento per vanificare il tutto. 
 
 

 tratto che risuoni nel funzionamento per vanificare il tutto. 
 
Per cui, in teoria, dovrebbero rifare una parte del lavoro ...