Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione Caldaia

una domanda,
la pressione della caldaia,
se da 1,5 con caldaia non in esercizio,
arriva a 2,4 o 2,5 in esercizio,
cioè con termosifone acceso è normale oppure anomalo?
 
Grazie.
 
Al.

 Al.
 
 
mah... adesso non ssaprei... ma se SE STA SOTTO IL ROSSO.. che di solito è 3
 
e sopr il verde .. che di solito è 1
 
 
è NORMALE SI.... esso dipende.. da litri, mansata ... 70 è diverso
che 50 ,,,, e altezza del tuo impianto
inteso come tubazioni.
 
ciao
 
mario


Grazie per le risposte.
Il problema è che alcune persone dicono una cosa,
cioè anomalo, quindi vaso di espansione c...
altri dicono è nornale.
Lo stesso si legge in rete,
esiste un sito di Vs. conoscenza,
dove poter leggere qualcosa,
ma che sia affidabile e non scritto a vanvera?
 
Grazie.
 

Dopo dura riflessione, Al ha scritto :

Ti ha risposto correttamente Art. Fai verificare il vaso
di espansione.
 
 


 
 
ma va... magaari è anche giusto.. ma ho decine di amici che
hanno casa su tre livelli , terra primo e mansarda
 
cucina e soggg al terra
camere e baagni al primo
e depandace o appartamento per  filio e filia in mansarda....
 
ebbene .... la pressione è 1.5
se va la zona terra.. ovvio resta 1.5 1.6 +
ma se va la mansarda arrica a 2 - 2.5 come al.. chiedeva ? ...
eppure tutto è regolare, come vaso, impianto... vaa su a 8 mt
e hannno caloriferi piccoli o sotto dimensionati... per cui
vanno sempre e non staccano mai... sulla loro zona... se attAccano
invece il terra o il primo piano..... vanno si e no 10 minuti... su 60
o ANCHE alla peggio 30 minuto
ogni 60 ....e fan 1.5 -1.6 bar
 
 
ciao
 
mario

ute...@esempio.net
 ha pensato forte :

No, io ho caldaia seminterrato e termosifoni in mansarda
a +12 mt e la pressione e' 1,5.
Il vaso di espansione serve a quello.
 
 

 Il vaso di espansione serve a quello.
 
serve a compensare le dilatazioni termiche dell'acqua.
 
 

 cioè con termosifone acceso è normale oppure anomalo?
 
Come hanno detto tutti, controlla il vaso  di espansione. Se è carico, allora dipende dallo sbalzo di temperatura. Difatti, se metti l'acqua dei termo alla massima temperatura, a 2 bar ti ci arriva di sicuro. Fai la prova a tenere il termostato al minimo e guarda a quanto arriva la pressione.
 
 
Giovanni


 
 
IO HO TUTTO L'IMPIANTO DENTRO IN 70 CM... e avev i circuito
a 0.5 bar,,, con caldaia a gas,,, polmone e valvola di riempimento
automatico appunto a 0.5
 
ma la pressione varia..... visti decine e decini di ispezioni 
manutenzioni con impianti in esercizio... puliture dei filtri
del pressostato degli scambiatori... ufelli, controlli ring
e tenute.. e controllo del vaso di espanzione con il manometro...
e poi... in funzione da 1 sale sempre verso il 3 ... è naturale....
molte caldaie nei primi minuti di accensione riscaldamentom non
partono ai kw o temp mandata, impostata.. ma la aumentano di tot
scalini.. RAMPE... LE CHIAMANO... per far rgionare sonde, schede
elettroniche e portare le temp impostate climaticamente, il piu
possibile vicino al targhet... e poi solo quando misurano i passi
compiuti in cicli prestabiliti... o al raggiungimento delle richieste
impostate... li allora si abbassanno ad usura quello che trovano
impostato nel cronotermostato o in calddai dall'utente.
 
cmq la pressione acqua... ho cambiato tanti di quei soffiatori
sgasatori otturati, che ho svuotato un attimino gli impianti, è
una cosa VESTIALE... NEL SENSO... che non trovo mai i litri ...
e nel riempirlo è un secondo... che balza da 0.5 a 1 .... o da
1 a 2 ...  il coso rotondo che porta i bar... è meglio dire che
funziona a tacche.... e non a numeri.... perchè ceramente... non è
che aggiugendo un gccio di acqua.. che nemmeno a sfiatere 12 calorigeri
solo sgfiatare.. e meno che un decimo di chiccher di caffe... tolta
e la var passa da 1 a 0.5 .....
 
AH ECCO... LA BAR VARIA PARECCHIO E CENTRA UN CASSO MAGARI IL VASO...
A SECONDA DEI CALORIGERI... SE SONO CON ARIA... O CHIUSI .... O CHE
ESISTA O MENO IL RICILCOLO E LA DEAREAZIONE..
 
io cmq ritengo una tacca tra due e 3 ..... che potrebbe essere normale.
ovvui se fossi u n responsabile della caldaia, in propro
io fai da te io LA RITERREI A POSTO... un diverso atteggiamento solo se
fossi certo che prima, stesso impianto e stesso numero di calorigeri
e temp manfata... era a 1 e saliva a 1.5 fisso..... e mo sta a 1.5 da 
fredda e sale a 2.5 .... un qualcosa cìè e provvederei A SGASARE ARIA
E LIBERARE TUTTE LE MANDATE VALVOLE IN TUTTO OPEN PER vedere che 
succcede dopo, in teoria la bar si abbassa inferiore a 1.5 iniziale
e dovrebbe salite iin esercizio ma non andare a 2.5
 
ciao
 
mario
 

 serve a compensare le dilatazioni termiche dell'acqua.
Io direi le compensazioni termiche del circuito.
 
 

 Non dovrebbe spostarsi troppo da 1.5 in esercizio.
 
E' possibile che negli appartamenti non venga montato il vaso di 
espansione?
Perche' effettivamente, a me, quando parte la caldaia, da 
quell'1-virgola-qualcosa, sale anche a 2 bar. A sola pompa di circolazione 
accesa, un mezzo bar in piu' e' sicuro.
BTW, pure io ho una vaillant (stagna).
L'unica cosa che trovo strana e' che... la notte, alle 2 circa si fa un 
"giro" di qualche minuto. Da sola, senza motivo. A volte mi sveglia.
Il cronotermostato non e' (perlomeno, non sembra). Va bene, mantiene in 
salute la pompa, ma... lo facesse alle 14, sarebbe meglio.
 
Fabrizio
 
 


 
 
esattaMENTTE QUELLO CHE HO OSSERVATO e DICO ANCHE IO...
se tanti tengono i caloriferi spenti.... o chiusi... in
certi locali... la pressione si dilata e restringe
in maniera strana... in certi calorideri si forma
aria.... IO CONSIGLIO DI SPURGARE SEMPRE.... PER QUESTO
E TUTTI MI ADORANO... QUESTO ANNO HANNO RISPARMIATO TUTTI...
PERCHE ABBIAMO AVUTO MENO FREDDO... MA I MEI AMICI CHE
HANNO GAS... E TENGONO IL LIBRO MASTRO DEL FREDDO E DEI
CONSUMI... CHI GIORNO.. CHI SETTIMANA... CHI MESE... ORMAI
TUTTI ALMENO SETTIMANA FANNO PUNTO GAS E LUCE... CON I NUMERI
hanno la tabella FREDDO=GAS....E IL RAPPORTO RENDIMENTO e
sono tutti soddisfatti perche le fotocopie... e i consigli
hanno fatto si... il risparmio... ma HANNO CAPITO DI AVER
RISPARMMIATO MIGLIORANDO EFFICIENZA...
 
VIA CUFFIE
PULIZIA TERMOSIDOFNI
SPURGO
CHIUSURA TERMO IN LOCALI CHIUSI E DISUSI
MANDATA CONTROLLATA PER TEMPERTATURA COME SONDE UMANE
PULIZA POLVERI PRESSOSTATO
NASTRO TERMORIFLETTENTE
CONTROLLO SPIGGERI E tapparelle....
 
in generale i consumi sono crollati da ottobre a settimana scorsa
tra il 10 e il 13 percento... ovvio chi più è statodisciplinato
ha risparmiato di piu....
 
E SORPRESA... FORTISSIMI RISPARMI chi aveva la condensing... e
non condensava se non la mezza stagione... in uesto anno sono
quelli che hanno risparmiato quasi il venti per ventoo .... perche
hanno condensato anche in pieno inverno
 
ciao
 
mario

 Fabrizio
 
E' giusto che la pompa giri a vuoto di solito 5-10 minuti.
Proprio per evitare che si "inceppi" per depositi.
Verifica sul manuale se non sia programmabile l'orario.
 
 

 Art 
 


e che cazzo....
 
mettiamo un altro plonk .... cosi non mi sorbisco ... altro


 
 
שששששש fACCI UNA
FORO A STO CAZZO DI 2.4-2.5
A UNA CAZZO DI CALDAIA CHE MARCA
VUO
 
TANTO PER PENSARLA... GIUSTA E REALE
 

 Verifica sul manuale se non sia programmabile l'orario.
 
Il fatto e' che... insomma. Non ci sono orologi di nessun tipo, sulla 
caldaia, se non "il" cronotermostato. Che, pero', le volte che controllo, 
non mostra segni di vita (dovrebbe aver accesa qualche iconcina, giusto?), 
ne' programmandolo, ho mai visto nessun parametro simile.
Sembra quasi come se ci fosse "qualcosa d'altro"... ma perdiana, "dove"?
 
Fabrizio