Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore

Salve, ho cercato informazioni sui condizionatori e ho trovato risposte 
provenienti da questo NG, quindi penso sia il posto più idoneo. Dunque: 
circa due anni fa ho acquistato un condizionatore Split economico da 
9000BTU con gas ecologico R-407C (200 Euro). Acquistato precisamente 
verso la fine dell'estate, e utilizzato come condizionatore per circa 
un paio di mesi e ha funzionato benissimo, per tutto l'inverno l'ho 
utilizzato come pompa di calore e ha funzionato sempre 
meravigliosamente. L'anno scorso (sempre in estate, un anno dopo 
l'acquisto del cond.) avviene l'impensabile: cambio abitazione e chiedo 
a chi mi ha montato il condizionatore di smontarmelo e rimontarmelo (è 
un cugino quindi come si dice, favorino tra parenti) e cosa succede? Il 
condizionatore non funziona più. O meglio, comincia a formare brina sul 
tubo più piccolo, non raffredda, non riscalda, funziona come 
ventilatore. Ora mi chiedo (dato che vorrei riutilizzare il 
condizionatore), conviene farlo ricaricare? Quali sono state le 
possibili cause? Considerate che la macchina è completamente scarica di 
gas: ho staccato il tubo in rame dall'unità esterna ed dal manicotto 
più piccolo inizialmente usciva aria leggermente fredda, poi aria a 
temperatura ambiente. L'ho tenuto un pò acceso prima di fare ciò. Altro 
dubbio per controllare che non ci siano problemi al compressore che 
devo fare? Ho chiamato un tecnico per la ricarica e mi ha chiesto 80€, 
però non vorrei a questo punto ritrovarmi con una macchina carica che 
nel giro di qualche giorno riperde il gas (cosa fare per vedere se non 
ci sono perdite all'interno dell'unità esterna o interna?) o forse con 
problemi al compressore e quindi con una resa molto minore.
PS. Io non ero presente quando è stato rimontato, quindi mi chiedo, 
possibile che non abbia fatto il vuoto o cmq abbia sbagliato procedura? 
Non è un installatore specializzato ma lo fa come "secondo lavoro" se 
così si può definire.
-- 
Studentello di Medicina e Chirurgia
Contatti: 
francesc...@gmail.com
  (valida anche per MSN)
Sito: 
http://oneiromancy.altervista.org/
"Scegli lo specialista e hai scelto la malattia" House M.D

 si può definire.
  visti i risultati si capisce
cerca un vero tecnico, fai controllare l'impianto e ricaricare
              Ciao Edy   ;o)))

 fare? Ho chiamato un tecnico per la ricarica e mi ha chiesto 80€, però 
Accetta di corsa questa offerta, ed offrigli anche un buon caffe' :)
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 cerca un vero tecnico, fai controllare l'impianto e ricaricare
Beh a posteriori, oggi preferirei spendere 150 euro per l'installazione 
che 80 per una ricarica col dubbio che possa esserci qualche problema 
alla macchina. Ma tra gratis e 150 euro, sapendo che hai una persona 
che può fartelo gratis chi sceglierebbe la seconda opzione, non è che 
150 euro mi cadono dal cielo eh? Inoltre non sapevo mio cugino fosse un 
imbecille, pensavo sapesse il da farsi anche perchè non era il primo 
cond che montava. Oggi mi chiedo se le altre persone a cui ha montato 
il cond hanno i miei stessi problemi :-))))


 Accetta di corsa questa offerta, ed offrigli anche un buon caffe' :)
Ah questo sicuro, il problema è appunto adesso capire prima della 
ricarica se ci sono problemi al condizionatore o semplicemente 
l'installazione è stata fatta male, e cosa... ad esempio se la macchina 
è semplicemente scarica e si è scaricata quando è stata smontata.. ma 
almeno le cartelle sono state fatte bene, il tecnico me la ricarica si 
allacciano i tubi e tutto ok... ma se neanche i tubi sono stati fatti 
bene (cosa che dubito, ho provato con schiuma da barba, sapone, e mi 
sembra che siano ok) mi tocca fare ricarica, installazione... e se ci 
sono problemi riparazione... come scritto a Edy, mi compro un 
condizionatore nuovo con tanto di installazione! :-)


 condizionatore nuovo con tanto di installazione! :-)
come fai a sapere a priori che non hai problemi (io credo di no) senti il 
compressore partire ?sei a buon punto
il responso te lo potrà dare il tecnico quando avrà controllato 
tutto,sopratutto le cartelle, fatto il vuoto e ricaricato
non ti scoraggiare se ciò che hai scritto corrisponde al vero,puoi stare 
tranquillo, fallo ricaricare e goditi  il fresco
              Ciao Edy   ;o)))

 allacciano i tubi e tutto ok... ma se neanche i tubi sono stati fatti 
Non preoccuparti: la prima cosa che fa un installatore e' controllare le 
cartelle, sia perche' possono essere state fatte male, se da uno che non 
e' pratico, sia perche' a volte, con il passare del tempo, le vibrazioni 
le mangiano.
Ciao.Alberto.


 installazione compresa!
Al 99 % c'è stata una perdita. Comunque il tizio che ti rifarà la ricarica
prima farà il vuoto e verificherà la tenuta dei raccordi dopo di che
immetterà il gas. Nel caso sia necessario ripasserà le cartellature.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it