Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Usare più splitter del previsto.....

Ciao a tutti.
In fase di costruzione ho predisposto il mio appartamento per un
impianto a cinque
splitter (sala, cucina, tre camere). Avrei scelto una unità esterna
daikin 5MXS90E,
solo che con il mio contratto 3 KW non ho abbastanza margine (consumo
di picco
3100 Watts circa). E' possibile utilizzare una unità esterna con meno
uscite montando
degli switches per il gas in modo da istallare lo stesso cinque
splitter interni, ma
limitando il contemporaneo utilizzo solo ad alcuni di essi? Ovvero: se
metto uno
di questi switches (o "deviatori" gas) all'uscita di una delle utenze
del compressore
e collego all'uscita del deviatore ad esempio una camera e la cucina,
posso
ottenere il risultato di usare una macchina a quattro utenze con la
limitazione
ovviamente che cucina e camera non potranno mai essere usate
contemporaneamente?
Questi deviatori, se esistono, che nome hanno nella terminologia degli
impianti di
condizionamento?Vi saranno problemi di istallazione o carica gas?
Ciao e grazie
Stefano

 Vi saranno problemi di istallazione o carica gas?
Se i due percorsi sono diversi. Percio' una soluzione e' mettere le 
valvole in posizione opportuna in modo che i due tratti scambiabili 
abbiano la stessa lunghezza.
Ma io a questo punto (5 split ?) prenderi in esame l'opzione di 
installare una unita' frigorifera (alcuni lo chiamano chiller) con 5 
ventilconvettori (disponibili sia da parete che da soffitto o tipo 
split), conosciuti anche come fan-coil.
Tra l'altro in questo modo si riduce drasticamente la quantita' di 
fluido refrigerante dell'impianto (il fluido scambiatore di circolazione 
e' comunissima acqua).
Un'altro vantaggio e' che si puo' combinare l'impianto con l'impianto di 
riscaldamento (sostituendo i termosifoni con ventilconvettori da parete) 
riducendo cosi' il numero di apparecchi in giro per casa).
D'estate nei ventilconvettori circola l'acqua raffreddata dall'unita 
frigorifera (ad esempio a 10 gradi), d'inverno circola l'acqua 
riscaldata dalla caldaia a gas.
In questo modo non ha limitazioni, potendo usare anche tutti e cinque i 
punti di condizionamento (ovviamente con un calo di prestazioni medio, 
ma potrebbe essere adeguato, a meno di estremi climatici).
Ecco un'esempio di ventilconvettore:
http://www.aermec.it/prodotti/default.asp?id=133&ftype=fancoil
che puo' essere montato anche a soffitto.
Ecco un'esempio di macchina frigorifera:
http://www.aermec.it/prodotti/default.asp?id=133&ftype=achiller
Pero' vedo adesso che il piu' piccolo e' da 5,7 kW.
Hmmm ... vedo due soluzioni:
- trovare un chiller da 3 kW (qualcuno conosce una marca che ha modelli 
cosi' piccoli ?)
- installare un robur ad assorbimento, come questi:
http://www.robur.it/pag_prodotto.jsp?idp=24&idl=1&steps=0
che usando il gas invece dell'energia elettrica scavalca l'ostacolo dei 
limiti di potenza elettrica. Peraltro d'estare il gas e' inutilizzato 
(si paga il canone per un consumo minimi ...).
In pratica d'inverno si usa il gas per riscaldarsi e d'estate si usa il 
gas per raffreddarsi.
Ma torniamo un momemnto alla bolletta elettrica. C'e' da osservare che 
l'installazione di una una unita' da 3 kW con 4 split, se viene usata (e 
non installata solo come status symbol), manderebbe i consumi elettrici 
annui al di sopra della soglia dei 4000 kWh il che rende piu' 
conveniente la tariffa B1 "usi diversi" per cui si puo' anche installare 
una potenza di 6 kW senza una effettiva penalizzazione.
A questa potenza, e' possibile allora riscaldarsi, in modalita' pompa di 
calore, anche d'inverno con un chiller a doppia funzione, con grande 
risparmio energetico.
R.L.Deboni