Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Occhio agli anodi.

Lo farò la prossima settimana.....guarderò quando ho tempo...
non riesco a svitare il tappo....mi serve una chiave più grande...
ho comunque il dosatore di polifosfati....tanto a me non succede...
Risultato della mancata verifica del consumo dell' anodo sacrificale
in magnesio nel serbatoio d' accumulo dell' acqua calda:
un bel foro da corrosione.
Preventivo per il ricambio ( 150 litri, questa volta in acciaio inox) :
1.950.000 lire !
Mentre mi riprendo dallo shock, proverò con  lo stucco epossidico
per serbatoi, quello che indurisce anche sott' acqua.
Ma è solamente un palliativo.
Nessuno è perfetto.
Meditate, gente fai-da-te con i serbatoi dell' acqua calda, meditate !
Cordialità.
               Paul

 wrote in message
9csm1v$dgb$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Orca!
Vado subito a vedere.
Per curiosità, da quanti anni hai quel serbatoio?
--
                                                  Ciao dal Giampi
 Per rispondere togli "via-tutto-questo" oppure invia a 
gia...@libero.it

...

.......hai colto un bel argomento.
Anche io mi ero posto questo problema ,quando abbiamo dovuto sostituire un
termoboiler a vapore da 300litri.Per pura curiosita ho voluto togliere tutto
l'isolamento,per vedere come si presentava all'esterno il contenitore
:....solamente una zona intaccata(40x 40 cm)con tantissimi piccoli buci,e
lamiera molto assotigliata(quasi carta velina,in alcuni punti).Il
trattamento Vidroflon all'interno quasi scomparso.
Non mi e chiara una cosa.......a cosa e dovuto?Acidità e/o elettrolisi?
L'anodo al magnesio servirebbe solo per l'acidita credo.........mentre per i
fenomeni di eletttrolisi possono essere eliminati con dei giunti
dielettrici?
Dicono ,che il bollitori in INOX siano peggio ancora,perche soggetti di piu
a elettrolisi.
C'e qualcuno che ne sappia di piu?
ciao
pao

 Per curiosità, da quanti anni hai quel serbatoio?
Una decina d' anni.
Cordialità.
                     Paul

piu a elettrolisi.
.....te possino........
Cordialità.
              Paul

 dielettrici?
...
no, non per l'acidità, il contatto fra i due metalli forma una pila e il
magnesio è più elettropositivo rispetto a ferro e zinco dei tubi, percio'
scarica su di se la corrosione elettrolitica mandando in giro ioni Mg++, nel
contempo mantiene a potenziale piu' elevato il resto della massa metallica e
cosi' toglie a ferro e zinco la voglia di ionizzarsi per conto loro...
finche' non e' consumato tutto.
Giunti dielettrici... probabilmente non danno garanzie: l'acqua stessa è
conduttrice, hai comunque un contatto elettrico; come evitare differenze di
potenziale, correnti parassite e altri misteri? Dovresti avere una sicura
smaltatura o verniciatura isolante in tutte le parti a contatto con l'acqua,
ma un qualche punto metallico scoperto diventerebbe più vulnerabile.

 spiegare.....
Sorry leggo solo ora il messaggio..... e si che un meeting dell'aermec di
qualche anno fa verteva proprio su quello.... "La corrosione ad umido" devo
avere ancora la dispensa che distribuirono sull'argomento se ti interessa
posso spedirti una copia fotostatica.
Anche se devo dire che il libercolo nulla aggiunge nei concetti quello che
"Mastro Carlo" ha cosi` sinteticamente e chiaramente rassunto
ciao max