Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia gas che non si "accende"

Ciao a tutti.
 
Espongo il problema, abbiamo a casa una caldaia a gas Riello con
attivazione 
della scintilla a batteria.
Quando viene richiesta acqua calda si innesca la scintilla e si accende la 
fiamma, e fino a qui ok.
Ora finchè uno sta al piano terra tutto ok, il problema nasce quando chi 
chiede l'acqua calda sta al piano di sopra, piano dove spesso c'è poca 
pressione.
 
Ora presuppongo che ci sia qualche dispositivo che causa la bassa
pressione 
non fa attivare la fiamma.
Vi chiedo c'è un metodo che voi sappiate per poter regolare (in generale) 
l'azionamento, cioè abbassare la soglia di intervento o altro?
Che si può fare?
 
Spero di essere stato chiaro.
 
Un salutone
coals
 
 
-- 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

l'azionamento, cioč abbassare la soglia di intervento o altro?
 
Non sarebbe piu' logico scoprire il motivo della pressione bassa, ed
intervenire su quello?
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 intervenire su quello?
 
 
Si volendo si, cmq è un condominio, noi stiamo nella mansarda all'ultimo 
piano, il padrone (amico) abita al piano di sotto e non ha problemi.
Cmq la doccia viene forte, sono le altre utenze che a volte sono "fiacche".



Il dispositivo si chiama pressostato, alcune caldaie lo hanno
regolabile altre no. Non è che direttamente "la bassa pressione non fa
attivare la caldaia" piuttosto non riesce a sentire che tu hai aperto
l'acqua visto che la variazione di pressione tra rubinetto aperto e
chiuso è poca. Provvisoriamente potresti provare ad aprire più
rubinetti per fa partire  e poi chiudere quelli che non servono,
spesso è sufficiente per farla rimanere accesa, certo farlo sempre non
è molto comodo....
Se la pressione dell'acqua è sempre stata bassa e prima la caldaia
funzionava potrebbe essere la membrana di gomma (interna al
pressostato) che si è indurita. Cambiarla non è complicato (sempre che
il pressostato non sia nascosto dietro mille altri pezzi da smontare)
sempre se riesci a reperirla senza chiamare l'idraulico.

 "fiacche".
 
Pulisci gli areatori. 
 
 

 Cmq la doccia viene forte, sono le altre utenze che a volte sono "fiacche".
 
Di solito è il contrario.. difatti se si intasano i rompigetto dei
lavandini figuriamoci il soffione della doccia... Comunque, alla
doccia ti viene o no  l'acqua calda?
 
Giovanni

>>  Non devi confondere il problema bassa pressione, con quello di bassa
portata!
Ovvero, l'appartamento e l'impianto idraulico e' recente ? monta rubinetti
standard o quelli a capsula ceramica?
Se e' il secondo caso, quando si montano quei dispositivi si monta anche un
filtro per la pulizia dell'acqua, che si ottura velocemente, e va' pulito
spesso, anche l'aeratore si ostruisce se non c'e' il filtro.
Comunque, se hai una caldaia istantanea, questa va' in moto solo se.....
all'apertura del rubinetto scorre almeno tot. litri/minuto (puoi fare delle
prove tra sotto e sopra, riempendo una tanica e misurando il tempo)
Comunque, se fossi stato nei panni dell'installatore invece di una caldaia
istantanea, ne avrei montata una ad accumulo, che non ha sti problemi per
partire.
saluti