Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarico acqua del condizionatore

Salve ho notato goccie di acqua di condensa che fuoriescono dall'unità
esterna del condizonatore.
Mi avevano detto che la condensa avveniva solo dagli split e non
dall'unita' esterna in modo raffredamento.
E' normale?
Come si puo ovviare visto che non mi hanno predisposto lo sacirco per
l'unita' esterna e ora mi ritrovo che gocciola.
Grazie

 dall'unita' esterna in modo raffredamento.
Guarda meglio, la condensa dovrebbe essere brina che si forma sulle due 
valvole dove arrivano i tubi, se sono scoperte.
E' normale, l'unica e' coibentarle bene, se ti crea fastidio
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 ================================================================
Scusa ma l'unità esterna ha uno scarico, serve solo in modo "pompa di
calore" ?
Grazie

 - Mostra testo tra virgolette -
A dimenticavo , e' un motore con 2 split quindi 4 valvoleù; quindi voi
dite che e' condensa che si crea sulle valvole , devo cotrollare, ma
voi mi assicurate che non dovrebbe uscire condensa dal foro centrale
sotto l'unita' esterna?
Scusate da poco me l'hanno installatoma sono disperato perche l'unità
esterna e' montata sulla facciata del palazzo e l'acqua arriva ai
vicini,

sotto l'unita' esterna?
Un condizionatore funziona così:  un compressore (nella macchina esterna) 
comprime il gas il quale comprimendosi e si scalda,  viene fatto passare in 
un radiatore con un ventilatore (sempre nella macchina esterna) per cedere 
il calore generato (il gas compresso a circa 20atm raggiunge circa 80°C e 
anche se fuori ci fossero 40°C lo scambiatore aiutato dal suo ventilatore 
cede parte del calore del gase all'aria). A questo punto il gas si raffredda 
e cambia di stato diventando liquido. A questa temperatura e in questo stato 
viene costretto a passare attraverso un buchino piccolissimo  alla cui 
uscita si dilata diventando in parte gassoso.  Questo aumento di volume del 
gas fa si che questo si raffreddi moltissimo scendendo a temperature 
prossime allo zero (anche meno). A questo punto il tubo entra nello split 
(unità interna) e viene diramato nello scombiatore su cui una ventola fa 
circolare l'aria del locale. Quest'aria è umida e a contatto con le pareti 
fredde dello scambiatpre si condensa e il vapre acqueo divenuto acqua 
liquida viene espulsa incanalandola nello scarico dello split.  Il gas 
dilatato nel frattempo acquista il calore dell'aria del locale e viene 
ricondotto all'esterno (nella machcina esterna) per ricominciare il cilco!!
Chiaramente all'esterno abbiamo i tubi che portano il gas freddissimo verso 
gli split e se quiesti non sobo ben coibetati entreranno anche minimamente 
in contatto con l'aria ambenete umida la quale condenserà come avvieme su 
qualunque tubo in cui scorra qualcosa di più freddo dell'aria fuori (come su 
una bottiglia di acqua fredda lasciata sul tavolo!)
Il fenomeno della pompa di calore è l'esatta cosa eseguita al contrario in 
cui il gas viene compresso e mandato dentro il locale per cedere il calore!
Ovvio che se usi il condizionatore solo per il freddo dalla machcina esterna 
non uscirà alcuno scarico d'acqua di condensa eccezion fatta per qualche 
goccia proveniente dalla doncensa dei fubi di mandata (qualche minima 
gocciolina è cmq quasi inevitabile)!!
Considera che un condizionatore da 9-12000btu in questa stagione è 
tranquillamente in grado di estrarre anche 4-5litri di acqua da un 
locale...quiesto ti serve + o - come ordine di gradezza per giudicare quanta 
acqua esce dalla tua macchina esterna.
Ciao
Andrea

 calore" ?
Si, di norma si.
La condensa che si crea nel tuo caso, penso sia sulle valvole.
Ma dovrebbero essere gocce, non un fiume :)
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.4
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de


 ================================================================
Ho notato goccie che cadevano con  una certa frequenza , le valvole
sulla unità esterna sono protette da una mascherina di plastica; io
vedo che fuoriescono delle goccie dalla base , quindi mi dite che si
formano sulle valvole, come posso coibentarle bene in modo da
eliminare il problema? Che soluzione adottare?
Grazie

 calore" ?
In teoria sì ma ci sono anche installazioni dove lo scarico dell'unità 
interna è collegato all'unità esterna e poi fuorisce dallo scarico di 
quest'ultima.
Sicuro che l'unità interna scarichi a parte ? Se no la condensa viene 
portata all'unità esterna.
Max max 

 Max max
Si la condensa vine scaricata dagli split
Quindi come faccio a controllare che non fuoriesca anche dall'unita'
esterna ?
Oppure come faccioa  sapere se condensa sulle valvole dell'unita'
esterna
Grazie