Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore con unità esterna in posizione non ottimale

Mi trovo a dover mettere l'unità esterna di un condizionatore in una 
"loggia" cioè in quello che era un balcone incassato e che i precedenti 
proprietari hanno trasformato in un stanza accessoria.
L'apertura verso l'esterno ora è chiusa da una finestratura con quattro 
elementi di cui i due esterni fissi.
Il mio dubbio è che lo scambio termico in condizioni del genere possa 
essere non ottimale nemmeno nella prospettiva di tenere per la maggior 
parte del tempo le finestre spalancate o, peggio ancora, aperte a vasistas.
Esistono soluzioni per dirigere l'aria calda verso l'esterno in maniera 
efficiente?
Un semplice sistema di ventilazione forzata "in uscita" da un lato con 
corrispondente foro di ingresso dal lato opposto può essere una 
soluzione accettabile? E nel caso, che prodotto può essere consigliabile?
 
Davide.

 ha scritto:

Se l'aria non sfoga bene all'esterno, l'evaporatore si surriscalda e va 
in blocco.
È capitato proprio a me in un balcone col muro alto.
 
 
 
 
 

 È capitato proprio a me in un balcone col muro alto.
 
Questo conferma i miei dubbi. Soluzioni possibili però? Infilo un 
Vortice in una finestra e spero che basti?
 
Davide.

 Se l'aria non sfoga bene all'esterno, l'evaporatore si surriscalda e va 
 
* condensatore
 
 
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 Vortice in una finestra e spero che basti?
 
Molto improbabile che funzioni. Un condensatore riceve il refrigerante
estremamente caldo dal compressore e lo deve raffreddare a T ambiente.
Ha quindi bisogno di aria a T ambiente e deve scaricare aria molto piu'
calda. Se anche per miracolo ti funziona chiuso in quella parte, poi
quando fara' piu' caldo, o cambia il vento, o il sole irraggia in modo
diretto etc si blocchera' tutto o addirittura si rompe. Senza contare
che avrai quel pezzo di ambiente invivibile.
 
Il mio consiglio e' di cercare una soluzione giusta



concordo assolutamente....  la ventola deve "sfogare" verso l'esterno, e deve essere in grado di succhiare aria a T ambiente, quindi dovrai garantire la giusta immissione di aria nell'ambiente in cui si trova.


La soluzione giusta per il termotecnico è "cerca di tenere aperte le 
finestre", l'installazione o si fa lì o non si fa.
Ora la domanda è: si può immaginare un sistema di ventilazione forzata 
che limiti i danni? Alla grossa basterebbe avere una ventola che spari 
fuori aria alla stessa portata di quella che passa per lo scambiatore. 
Questo ovviamente non sarà possibile ma forse ci si può avvicinare non 
so nemmeno come si fa a conoscere la portata dell'aria che passa per lo 
scambiatore, nei dati di targa c'è qualcosa?
 
Davide.

 
 
La ventola "deve" nel mondo dei sogni. Noi poveri mortali che viviamo in 
palazzoni con vincoli di vario tipo vediamo di accontentarci.
Qui è un pullulare di unità esterne montate in terrazzi sotto il livello 
della balaustra, in balconi a loggia chiusi per 3/4 e via discorrendo.
L'unica è cercare di limitare i danni...
 
Davide.

Il giorno martedì 4 giugno 2019 12:12:26 UTC+2, DR ha scritto:

eh, ma qui non e' questione di vincoli... e' un problema tecnico...  non puoi montare un'unita' di questo tipo in un piccolo ambiente chiuso. semplicemente va in blocco.

 elementi di cui i due esterni fissi.
 
L'unità esterna va appunto esterna. Ne ho viste in un balcone 
trasformato in veranda ma con controsofitto dove era stato ricavato 
apposito vano tecnico e l'unità messa verso l'esterno con fascia di 
rispetto attorno e chiusura verso esterno solo con rete.

 
Secondo il termotecnico "potrebbe soffrire" ma non dovrebbe andare in 
blocco.
D'altra parte vedo che è la stessa soluzione che hanno adottato altri 
condomini...
 
Davide.
 

 condomini...
 
Sicuramente non e' ideale ma allora se tanti altri fanno la stessa cosa,
magari copia la loro soluzione; immagino pero' le cose cambiano se tale
loculo e' a nord o esposto a sud etc quindi quello che potrebbe
funzionare per altri vicini potrebbe non valere per te o viceversa.
 
Studia il percorso che fa l'aria quando la ventola dell'unita' esterna
e' in funzione. Devi cercare di favorire un flusso di quel tipo.
Potresti pensare di mettere due ventilatori, o anche solo uno ma che
favorisca un flusso di quel tipo. Immaginati le linee di flusso, e
disponi le cose per avvantaggiarlo.
 
Anche acquistare una unita' piu' grossa di quello che serve per
l'interno potrebbe in linea di principio aiutare


 disponi le cose per avvantaggiarlo.
 
Certo, il mio problema è che non ho idea di che flusso di aria mi serva...
 
Davide.
 

 Certo, il mio problema è che non ho idea di che flusso di aria mi serva...
 
Chiarisco anche il razionale della domanda iniziale: dati questi vincoli 
ha senso pensare ad una ventilazione forzata o sarebbe solo una panacea 
complicata da realizzare?
 
Davide.
 

DR ha scritto:

In breve :
 
Consumera tanto, raffreddera poco, durera poco e si fermera spesso...
 
Qualsiasi cosa che permettera al calore di andarsene e di fare entrare 
aria FRESCA migliorera questa situazione pessima.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 aria FRESCA migliorera questa situazione pessima.
 
Torno a bomba: ha senso fare un sistema di ventilazione forzata per il 
locale o è come togliere l'acqua dalla nave che affonda con il cucchiaino?
 
Davide.
 

  o è come togliere l'acqua dalla nave che affonda con il cucchiaino?
 
Ci vuole un cucchiaino molto grande.
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


già se riesci a far sfogare all'esterno l'uscita della ventola, hai quasi vinto.