Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Climatizzatore Amstrad - Atto 1

Finalmente è arrivato e oggi sono andato a ritirarlo, Clima Amstrad,
12.000 btu, portato e casa e tirato fuori dall'imballaggio.
A prima vista sembra uguale a quelli blasonati, forse l'unità esterna è
un po' più piccola ma ha una vistosa targhetta "Made in China", vuol
dire che anche loro cominciano a essere orgogliosi e fra poco sarà un
pregio come il made in Japan ?
Visto che domani conto di cominciare a praticare un passo d'uomo  nel
muretto che separa la terrazza dalla parte chiusa del sottotetto
(sarebbe lungo e complicato spiegare la strada  che faranno i tubi,
fidatevi del percorso che ho scelto), la prima domanda è:
- Unità esterna posizionata a quota diciamo Zero (livello dei raccordi
di uscita)
- Split interno posizionato a quota  - 90 cm (livello dei raccordi di
entrata)
Esistono controindicazioni o i tubi possono andare in discesa?
Per ora rimango in attesa di risposta spero positiva, tornerò a chiedere
aiuto al momento di mettere in circolazione il fluido.
Un fatto positivo: nel kit ci sono circa 5 metri di tubi *già
cartellati* e se tutto va bene dovrebbero essere sufficienti per il
collegamento.
Fabbrogiovanni.

 Per ora rimango in attesa di risposta spero positiva,
Procedi procedi


... spero che siano "almeno" tappati ...

 Procedi procedi
Ho già portato giù 5 secchi di macerie,  devo aprire ancora un passaggio
nell'ultimo muretto del sottotetto, sto lavorando in 40 am. di
altezza!!!!
Fabbrogiovanni.

 ... spero che siano "almeno" tappati ...
Guarda che cinesi lavorano bene, sulla ghiera c'è avvitato un tappo di
plastica nera:-))
Sul manuale di istruzioni, in prima pagina c'è scritto che non va
installato da persone non qualificate...... procedo ugualmente?
Altra domanda, tanto per portarmi avanti: i tubi sono rivestiti con il
solito manicotto isolante, può essere utile *maggiorare* la
coibentazione?  Non ho problemi estetici, passano tutti nel sottotetto.
Fabbrogiovanni.

 altezza!!!!
Errata Corrige:
40 am = 40 cm.
Fabbrogiovanni.


... di solito, non è necessario ...

 ... ripeto quanto dettoti .... procedi, procedi :-)))
Ok, il tuo incoraggiamento mi è utile.
Fabbrogiovanni.

Sul condizionatore non mi pronuncio, non me ne intendo.
Suggerisco pianta acidofila in torba (azalea)  non acquatica, la condensa e'
quasi acqua distillata a ph 5 mi sa che una acquatica
soffrirebbe.
Ciao
"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.it.INVALID> ha scritto nel messaggio
news:3vd9c.95954$FJ6.3...@twister1.libero.it...


 sotto, poi l'ho riavvitato, ho compromesso qualcosa?
No assolutamente

 No assolutamente
Ok, mi rilasso, grazie.
I lavori procedono, lo split è montato.
In dotazione c'erano 2 (DUE) tassellini di nylon da 5 x 30,  li ho
buttati e ho usato 5 FU 10, dormirò tranquillo.
Fabbrogiovanni.

se vedi che le cartelle sono leggermente unte lasciagli quell' olio che
serve
Verifica che le cartelle siano della giusta misura e non rigate

 ha scritto nel messaggio
news:6Pj9c.138491$O31.5...@news4.tin.it...

Prima devo finire di fissare  anche l'unità esterna (lunedì mi
costruisco due belle staffe), poi trovare la strada per portarci
l'alimentazione elettrica, poi stendo i tubi e poi forse sono fortunato,
il mio vicino di casa ha un cognato che ha un amico che conosce un
frigorista in pensione..... quando è tutto pronto lascio a lui il
piacere di avvitare e compiere le operazioni delicate.
Fabbrogiovanni.


a proposito di pompetta di scarico condensa. anche io sto montando lo split
e devo andare sul tetto ca 40 cm in su con lo scarico della condensa non
direttamente in verticale (sono in mansarda e lo split lo metto su un muro
interno alla stanza).
Quanto costa un aggeggio del genere? cosa mi consigliate di mettere?
Grazie
Kritz

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.it.INVALID> ha scritto nel messaggio
news:ucm9c.96924$FJ6.3...@twister1.libero.it...

Stringere bene le cartelle e poi un bel ...vuoto... e per fare un lavoro
come da manuale si rompe il vuoto con azoto x refrigerazione(?)(l'ho cercato
ma non trovato) e si ripete di nuovo il vuoto
   ciao   edy

> Finalmente è arrivato e oggi sono andato a ritirarlo, Clima Amstrad,
Che tristezza... il mio primo computer è stato un Amstrad 486 con *ben*
1 MB di RAM
Ora si è messa a fare condizionatori?!
--
ciao!
...nixs.....................................................................
.
ni...@lucchettolagirandola.it
togli la SERRATURA per scrivermi
............................................................................
...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)

 Ora si è messa a fare condizionatori?!
   No li fa fare come tante grandi società: Made in P.R.C.basta cambiare il
logo
    ciao   edy


La rottura del vuoto con azoto serve se si usava una pompa che fą un vuoto
scarso adesso un buon vuoto con pompa bistadio per 15min č tutto quel che
serve

 Quanto costa un aggeggio del genere? cosa mi consigliate di mettere?
Costano parecchio purtroppo almeno 60-70 euro ma non è raro che ti venga
fatturata anche a 150-180 euro

Dicci come procede....sono curioso....

dicci come procede...siamo curiosi...

 Dicci come procede....sono curioso....
Oggi costruito, verniciato, fissato le staffe e montato dell'unità
esterna.
Domani vado a comprare un metro di canalina e l'interruttore  da
infilare nel quadretto, preparo la linea di alimentazione e poi siamo
pronti per l'operazione collegamento tubi.
Sempre a dimostrazione che i cinesi stanno diventando bravi: ho aperto
il coperchio dei collegamenti elettrici nell'unità esterna, il cavo in
dotazione ha 5 colori e sulla morsettiera c'è segnato Yellow, Blue,
Black ecc...... ma non solo, ogni scritta è stampata col suo colore, per
cui teoricamente anche un elettricista analfabeta (purchè non sia
daltonico) la saprebbe collegare:-))
Fabbrogiovanni.

 12.000 btu,
Ehi, e` il mio!
Mi ha rinfrescato ottimamente gia' l'estate scorsa
(era in superofferta in qualche iper della zona).
Se capisci le funzioni del telecomando devi assolutamente
svelarmele. Non so se abbiano migliorato il manuale, ma il
mio e` veramente incomprensibile!
Paolo.

 Paolo.
Il capitolo *telecomando* non l'ho ancora studiato :-))
Per le altre spiegazioni: quelle in italiano sono pessime e quelle in
inglese -dice mia figlia- sono penose e a volte incomprensibili.
Se mi fai memoria fra un paio di settimane ti saprò dire.
Stamattina è venuto a vedere l'omino pensionato-30 anni di esperienza da
frigorista - dotato di tutte le attrezzature.
Appena ha qualche ora libera verrà a collegarmi  i tubi e metterlo in
funzione.
Fabbrogiovanni.
ps: ah, l'omino si è complimentato per le staffe autocostruite
dell'unità esterna e per come le ho fissate.... la classe non è
acqua:-))

 frigorista - dotato di tutte le attrezzature.
Anche noi abbiamo autoinstallato sfruttando il pensionato di
turno. Ottimo lavoro, e con costi adeguati alla spesa per la
macchina. Ma ai complimenti per le staffe non ci siamo
arrivati!
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:4067d12e...@news.cs.interbusiness.it...

  Che cosa non capisci del telecomando? in genere le funzioni sono le
stesse: raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione,
  automatico in funzione della temperatura,e alcuni solo
ventilazione,movimento alette(swing) velocità ventilatore e timer
altre funzioni non ci sono
   ciao   edy

 ha scritto:
Se ti fotografo il telecomando mi scrivi un rapido How-to?
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:40711f57...@news.cs.interbusiness.it...

    proviamo!!!
 ciao   edy

     proviamo!!!
Scusami se allungo i tempi: ultimamente il news server e`
lentissimo e i post arrivano con ritardi incredibili.
Approfittero' sicuramente della tua disponibilita'.
Appena possibile ti ricontatto.
Grazie,
Paolo

 ha scritto nel messaggio
news:4073a58c...@news.cs.interbusiness.it...

    Aspetto
ciao   edy


--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Euro 189....
E' arrivato anche qui il volantino: vůvůvůpuntogruppocometpuntoit?
Domani mattina viene il *tecnico* a collegarmi i tubi e a mettere in
funzione l'Amstrad AC12.
Le temperature attuali non permetteranno una vera prova su strada ma
almeno scoprire che ubbidisce al telecomando, che il compressore pompa e
il ventilatore gira potrebbe essere di buon auspicio.
Se tutto va bene relaziono prima di domani sera.
Fabbrogiovanni.
ps: i sostenitori del paese delle gheishe sono pregati di non gufare:-))
ps2:a titolo di cronaca e affinchč qualcuno possa trarre benefici dagli
errori altrui.
Ieri ho finito le opere di fissaggio e ho predisposto anche lo scarico
della condensa, seguendo un percorso lungo ma seminascosto, 80 cm. in
orizzontale con leggera pendenza, giro l'angolo e un altro metro
orizzontale sempre con leggera pendenza, curva e scendo in verticale
nell'angolo della porta.
Rimane solo da uscire dal muro, metto la punta lunga sull'Hilti, i primi
20 cm. entra nel muro come nel burro poi di colpo avanza nel vuoto per
altri 20.
Se consideriamo che il perimetro della casa č di circa 40 metri io sono
riuscito a centrare perfettamente la canna fumaria del caminetto che ho
in tavernetta.

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.it.INVALID> ha scritto nel messaggio
news:1WZcc.113720$Kc3.3...@twister2.libero.it...

Perfetto!!!  Incidenti di percorso.
  ciao   edy

   ciao   edy
Mi considero fortunato, pensa se fosse stato un tubo dell'acqua:-))
Fabbrogiovanni.

"FabbroGiovanni" <fabbro,giov...@email.it.INVALID> ha scritto nel messaggio
news:a8sdc.116712$Kc3.3...@twister2.libero.it...

 Importante, è il risultato finale, l'apparecchio è stato installato ed è
funzionante.
   Auguri di Buona Pasqua
ciao   edy

 > >     proviamo!!!
Ok, ti ho spedito la foto.
A pensarci non hai un lavoro semplice...
Se ti serve sapere che effetto hanno i vari pulsanti sul
display chiedi pure.
Eventualmente via mail (cosi' non tediamo il NG) a meno che
Giovanni il Fabbro non voglia partecipare, visto che il suo
telecomando dovrebbe essere identico.
Paolo

 Paolo
Se mandi anche a me la foto controllo se sono uguali (togli la virgola e
INVALID dall'indirizzo che vedi)
Fabbrogiovanni.