Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: PROBLEMI CON IL TERMOSTATO

Salve,
avrei una domanda da "elettricisti":
abbiamo ristrutturato la casa e sostituito il vecchio impianto di
riscaldamento a termosifoni con uno a pavimento, e funziona benissimo.
Il solo problema è che i due termostati (zona giorno e zona notte),
sono stati installati su due muri esterni, che quindi si raffreddano
molto, e fanno partire la caldaia alle ore più inaspettate e senza
particolare criterio.
Non è servito a nulla abbassare la temperatura, portarla a 17 gradi
per averne 20 in casa, perchè basta che fuori ci sia un po' di sole o
che cambi il tempo, che le temperature cambiano repentinamente, così
alla fine la caldaia lavora quasi continuamente ed in casa non
sappiamo mai quanti gradi ci siano....
c'è un modo per spostare questi due termostati su due muri interni
senza spaccare muri o rivedere tutto l'impianto?

senza spaccare muri o rivedere tutto l'impianto?
Esistono termostati a onde radio.
Metti il sensore dove preferisci, e la parte che comanda la caldaia al
posto dei termostati vecchi.
 
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 ha scritto nel messaggio 
news:f52312ce-96d0-4e3a...@n11g2000yqh.googlegroups.com...

Più che un problema del termostato mi sembra un problema della sonda 
esterna che dovrebbe anticipare "la mossa" prevedendo in anticipo la 
temperatura dell'acqua necessaria per mantenere la temperatura interna 
OK.
E' un problema che si pone frequentemente perchè chi installa la sonda 
di solito è l'elettricista e non il termo-tecnico.
Se viene posta in zona dove batte il sole o dove soffia il vento la 
risposta della sonda non è corretta.
Potresti, in attesa di una soluzione ottimale, farti by-passare la sonda 
esterna per verificare se la variazione che senti è data da quella.
E' una cosa fattibile e comporta solo di dover intervenire, poi, 
manualmente sulla temperatura della caldaia secondo il freddo esterno.
Un paio di regolazioni per inverno, niente di eccessivo, poi studierai 
dove piazzare la sonda.
Ciao, Guido 

 senza spaccare muri o rivedere tutto l'impianto?
Guarda, ï¿œ un problema che devo affrontare anche io.
In cantiere, senza riflettere sulle conseguenze, ho fatto spostare la 
centralina col termostato integrato dal punto dove l'aveva prevista il 
termotecnico ad un punto vicino alla porta d'ingresso. Oltretutto la 
scatola in cui ï¿œ incassata sente anche uno spiffero che non riesco a 
tappare (il corrugato ï¿œ pieno, dovrei spararci della schiuma ma esito), 
per cui segna sempre meno della temperatura interna. Con la taratura 
dello strumento, sono riuscito a trovare una impostazione decente, ma 
ogni tanto quando arrivano i colpi di gelo improvvisi, vedo che mi 
segna freddo anche se in casa c'ï¿œ ancora caldo.
Spostarla non ï¿œ un problema elettrico. Ci arrivano solo due fili (nella 
mia, in altre ci sono 3 fili), ed ï¿œ possibile fare giunte nel 
cablaggio, quindi basterebbe trovare un punto piï¿œ adatto e potrei 
metterla. Solo che il punto piï¿œ adatto non ha corrugati vicini, quindi 
dovrei spaccare in ogni dove...
Altro punto dove riuscirei a piazzarla ï¿œ troppo vicino al caminetto, 
per cui appena acceso il fuoco mi andrebbe a segnare valori elevati 
(che poi andrebbe anche bene, se accendo il fuoco dopo 15' in sala c'ï¿œ 
caldo)...
Nel mio caso inoltre non posso usare termostati radio, perchï¿œ la 
centralina ha il suo termostato integrato e non credo che abbia dei 
contatti per una sonda ausiliaria.
Il problema, comunque, ha impatto limitatissimo sul sistema, perchï¿œ io 
ho impostato la logica di funzionamento per pesare molto la sonda 
esterna e pesare meno la differenza fra rilevata ed impostata interna, 
quindi se anche mi sballa di due o tre gradi non ï¿œ che mi cambi il 
mondo...
Alberto

grazie dei consigli,
ci mediteremo su....

dico ancora la mia;
se l'impainto ha la sonda esterna allora occorre verificare come ti hanno 
già detto se è posizionata correttamente.
se non ha la sonda esterna ma solo i termostati interni i casi sono due:
o i muri dell'abitazione verso l'esterno dove sono montati i termostati sono 
di cartone, perchè altrimenti è quasi incredibile che basti che sbuchi o 
sparisca il sole per derminare una abbastanza immediata variazione della 
temperatura interna del muro dove è installato il termostato.
Dovrebbero essere muri con una inerzia termica bassissima e quindi ad 
esempio di cartongesso appunto e ciò dovrebbe essere impensabile per un muro 
esterno.
oppure la mia opinone è che se come dici che avete installato un impianto 
radiante non siete ancora abituati a come lavora.
i pavimenti radianti non funzionano come i sistemi a termosifone, viaggiano 
a bassa temperatura, pèaricamente non si dovrebbero mai spegnere ma 
solamente attenuarsi negli orari di minor uso e tornare a regime nei momenti 
di maggior uso, tutto ciò alfine di regolare una temperatura costante, 
lavorare a bassa temperatura e consentire alla caldaia di lavorare in 
condensazione.
non avendo dati precisi di com'è fatto l'impianto è impossibile capire se 
quello che denunciate sia un malfunzionamento dovuto alla scorretta 
installazione o semplicemente un funzionamento corretto ma differenze da 
quello a cui siete abituati.
ciao.
Lo 

 temperatura e consentire alla caldaia di lavorare in condensazione.
Una precisazione: gli impianti a pavimento non si spengono mai se non ï¿œ 
possibile individuare degli orari in cui lasciare raffreddare la casa, 
o se la coibentazione ï¿œ cosï¿œ scarsa che appena l'impianto rallenta la 
casa si raffredda troppo.
Ma in condizioni normali, ossia casa abitata solo in alcuni orari e 
orari lavorativi normalmente disabitata e coibentazione adeguata agli 
ultimi due decenni di tecnologia, gli impianti a pavimento ben regolati 
si spengono per moltissime ore al giorno...
Alberto


L'ideale sarebbe non spegnere totalmente l'impianto ma far scendere la 
temperatura dell'acqua che riscaldaa i pannelli in funzione delle variazioni 
della temperatura esterna.
Spegnendo completamente a causa delle inerzie relativamente lunghe di questi 
impianti si rischia di dover aspettare per avere il caldo e viceversa. 
Quindi impianto che funziona tutto il giorno con riduzione della temperatura 
di mandata in quelle ore in cui o non si soggiorna oppure serve una 
temperatura ambiente piů bassa come di notte.
Personalmente ho da tempo eliminato tutti i termostati ambiente (che sentono 
la temperatura dell'aria e non il calore percepito dal corpo umano per 
irraggiamento dal pavimento) affidando tutto alla centralina climatica in 
funzione della temperatura esterna. Risultato massimo comfort e riduzione 
dei consumi.
STeve 

 Risultato massimo comfort e riduzione dei consumi.
Avrai ottimi risultati, ma non il 'massimo', nè nel comfort nè nei 
consumi, per quanto sopra esposto.
Dicendolo in un altro modo: se ad una buona configurazione come quella 
che hai, aggiungi un pizzico di sensibilità alla temperatura interna e 
consenti alle pompe di spegnersi quando non serve, hai ancora parecchio 
da limare.
Ciao
Alberto