Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: climatizzatore che emette aria tiepida

il mio climatizzatore emette aria tiepida ed è composto da una unità esterna ed una interna, anni 18.
La quantità del gas il tecnico riferisce che è ok.
Ho smontato parte dello splitter pulendo la ventola girante e tutto l'interno dell'unità, ho verificato che lo scarico condensa drenasse correttamente, ho pulito anche le alette dell "evaporatore".
Ho pulito anche l'unità esterna con il compressore e verificato che l'aspirazione non avesse impedimenti sull'ingresso.
Dall'unità esterna toccando il tubo di ritorno (quello grande) si sente freddo mente quello di mandata è tiepido.
Il tecnico dice che devo sostituire unità interna ed esterna.
Avete suggerimenti ?

 suggerimenti ?
 
Niente paura, c'e' il bonus climatizzatori
 
https://www.idealista.it/news/node/159149
 
 
 
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 il mio climatizzatore emette aria tiepida ed è composto da una unità esterna ed una interna, anni 18.
Quanto a cambiarlo, dopo 18 anni un pensierino sarebbe da fare.
Pure se il tecnico stesse cercando di fregarti, sarebbe a fin di bene in 
questo caso. Anche perché ad un condizionatore così vecchio non puoi più 
fargli niente a livello di gas.
 

 Avete suggerimenti ?
 
Cambiare tecnico.

Il 29/07/2022 20:33, 
caste...@gmail.com
 ha scritto:

Cambiare i due condensatori dentro l'unità esterna. Da me hanno risolto 
così.
 
 

danilob <ta...@non.va.invalid> ha scritto:

Quali 2 condensatori?
-- 

caste...@gmail.com
 ha usato la sua tastiera per scrivere :

tra la mandata e il ritorno c'e' un 
capillare(
https://fixool.com/comefare/condizionatore-il-tubo-capillare
), 
fino al capillare e'
normale che sia tiepido, ma dopo DEVE essere freddo e non basta
che la pressione sia corretta, deve essere corretto anche il gas
(18 anni fa si usavano gas oggi proibiti) ci sono miscele che
si avvicinano (meno efficenti), ma non possono essere mischiati ai
"vecchi", va fatto il vuoto e sostituito in toto: se il teNNico ti
ha solo aggiunto il gas "che usa di solito" e non il compatibile a
quello presente senza tenere conto di quanto sopra...
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 Quali 2 condensatori?
 
18 anni non sara' inverter e quindi un motore DC  e i motori AC sono quasi tutti asincroni monofasi e quindi ci va il condensatore.
 
 
https://www.electroyou.it/nicsergio/wiki/il-motore-asincrono-monofase-a-condensatore
 
 
direi punto 4.4
 
Giulia
 
 
 
 
 

Invece è un climatizzatore inverter.
Ma come “fai da te” ho qualche possibilità di fare delle verifiche?



Quelli per l'avvio del compressore
Probabilmente ha detto 2 perche' il suo, come il mio, e' un dual split, 
con due compressori separati, due motori separati
 
 

 ha scritto:

Ok
-- 

 ha scritto:

Compressore e ventola. Nel mio condizionatore on off del 2003 la
 ventola dell'unità esterna ha un proprio condensatore.
 
-- 

 Quali 2 condensatori?
 
se é un on-off ha un condensatore per il motore del ventilatore e uno 
per il compressore.
A volte trovi un solo bussolotto con piú contatti, dentro due condensatori

danilob <ta...@non.va.invalid> ha scritto:

Ed è mono split.
 
-- 

Ma sostituire i condensatori avrebbe senso se il compressore non partisse idem per la ventola, ma qua parte tutto. E' solo un problema di temperatura.



Una macchina di 18 anni consuma 18 volte più di una qualsiasi oggi in
vendita.
 
 
 
sandro

 ha scritto:

Ohhh la madonna...
-- 

 vendita.
 
della serie: i numeri sono puramente casuali per enfatizzare il concetto


 
 
Alla "gran cazzo" direi.
-- 


Una bugia quasi falsa non fa male a volte...mio split da 12k a regime 
rimane sotto i 150W (T fissata a 25.5°).
18 anni fa non c'erano sicuramente gli inverter di oggi. Forse nemmeno 
gli inverter, proprio...
 
 
 
sandro