Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Domanda su assorbimento prese elettriche

 
 
Presa classica d 10A, tensione di rete classica sui 220/230V.: è sicuro 
collegarci un carico che potrebbe arrivare a max 1.8/2kWh? Un carico non 
costante, pensate a una lavastobiglie... una lavatrice che chiama 
energia solo in predeterminati momenti.
 
Grazie

peppone ha pensato forte :

A parte che non sono kWh ma kW, 230*10=2300 W = 2.3 kW, quindi dovrebbe 
essere sicuro, se l'impianto è in buone condizioni.

 A parte che non sono kWh ma kW,
Sì giusto, errore mio,  quello sarebbe il comsumo con assorbimento stabile!
 
 
 

 sicuro collegarci un carico che potrebbe arrivare a max 1.8/2kWh?
 
No, sei al pelo dell'assorbimento nominale ma poi rapidamente il calore
deformerebbe la presa. Mai risparmiare, cambia la presa e mettici una
da 16A oppure una Schuko (15A). Tanto se ci attacchi una stufetta per
15', prima o poi si deformano lo stesso, a meno che il blocco sia in
ceramica.
 
 
 
 
-- 
*** parla troppo? 
https://postimg.cc/3dG7nXp4
 !
 
 

 da 16A oppure una Schuko (15A). 
Cambio la presa ok, ma i fili elettrici rimangono quelli di prima cioè a 
sezione "ridotta" rispetto ai classici da 2.5.
Dici che comunque risolverei?
 

 Dici che comunque risolverei?
 
Secondo me si'. Ricordiamoci che il calore (nei nostri casi
domestici) dipende dalla resistenza di contatto in qualche punto del
circuito, e i punti piu' a rischio sono i) i morsetti non serrati bene
(oppure allentatisi col tempo per alternanza di dilatazione e 
contrazione) e ii) il contatto presa- spina.  
 
Un filo integro produce pochissima resistenza, mentre il contatto
filo-morsetto e presa-spina puo' essere lasco, e se fa resistenza
si scalda e se si scalda si deforma.


 ha scritto:> > No, sei al pelo d
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 

peppone ha usato la sua tastiera per scrivere :

ci sara' pure un motivo per il quale questi elettrodomestici arrivano 
con una shuko da 16A (a me, quando ho ristrutturato hanno messo anche 
un interruttore magnetotermico; dovrebbe essere il bticino L4301/16)
 
p.s. chiaro che se poi l'impianto ha cavi da 1.5mmq e' anche inutile 
stare a discutere

   poco piu.
anche questa non la sapevo.
Quindi ok, ci cambierò la presa con una 16A o una Schuko a seconda della 
spina che avrà, ma quanto alla lunghezza del cavo che limite mi devo 
dare con i parametri citati (cavi non da 2.5 e elettrodomestico con 
assorbimento dichiarato max 2.0kW)?
 
grazie


Farei una precisazione che non è un pignoleria.
Quando si ha che fare con circuiti a corrente alternata, la corrente
equivale alla potenza diviso la tensione solo nel caso di carichi
puramente resistivi, come per esempio, lampadine a incandescenza, stufe,
scaldabagni, ferri da stiro, ecc.
In tutti gli altri casi, per esempio motori, il carico ha una componente
reattiva che causa il passaggio di una corrente maggiore anche di molto
rispetto a quella che ci si aspetterebbe dal semplice calcolo W = V * A.
Perciò per dimensionare interruttori, prese, spine, fili, non bisogna considerare
la potenza ma la corrente massima assorbita e che di solito è indicata sulla
targhetta di ogni apparecchio.

 targhetta di ogni apparecchio.
 
La targhetta riporta 1800-2.000W (è una lavastoviglie)
 

 energia solo in predeterminati momenti.
 
Una lavatrice ha un fase lunga di potenza, quando ha riscaldare
l'acqua, sormontato da qualche breve picco mentre il motore gira.
Notare che nel momento in cui il motore parte abbiamo uno "spunto"
di corrente che si somma su quello della resistenza riscaldante.
 


Per quanto tempo e per quali marche produttrici ?
 

targhetta di ogni apparecchio.
 
Ma è un picco breve, la rete lo assorbe (senza fare scattare il
contatore) e non arriva a fare scaldare i cavi.
Diventa rilevante per un generatore, che non è la mega rete e va in
crisi.
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 contatore) e non arriva a fare scaldare i cavi.
 
Non si riferiva alla corrente di spunto (che e' tipo tre volte la corrente
di targa ...), ma alle correnti reattive che sono presenti durante
tutto il tempo di funzionamento di un apparecchio a cosfi non unitario,
e che, in teorie, dovrebbero essere incluse nella corrente di targa (ma
meglio verificare ... visto che oggi si puo' farlo con pochi soldi).


........
 >............
 >...........
 
non ci ho capito una beata mazza ma ti ringrazio per l'impegno 
dimostrato nel rispondermi! :-)
 

 Il 29/06/2023 17:14, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:> Chiariamo che la tensione "nominale" e' una
 
 



Esatto esimio Collega.
Valerio Vanni si riferiva alle extracorrenti/tensioni di chiusura/apertura che avvengono quando
c'è un carico reattivo, cioè in presenza di capacità elettriche e induttanze che poi sono anche
la causa della differenza tra potenza reale e apparente  che è il fenomeno al quale invece
mi riferivo io.
Senza addentrarci in spiegazioni tecniche, basta guardare un wattmetro o wattorametro da Brico.
Di solito si possono leggere tensione, corrente, potenza e un misterioso numerino "power factor"
che in caso di carichi resistivi vale 1 e scende in valore assoluto  se il carico è qualcosa di diverso.
Per esempio, se il wattmetro indica 230V, 1000W e il power factor indica 0,8 significa che la corrente
che sta circolando è pari a 1000/(230*0,8)=5,43Ampere, mentre ci saremmo aspettati che circolasse
una corrente di 4,35 Ampere facendo il semplice calcolo A=W/V.
In pratica il nostro carico reale da 1000W farà circolare una corrente maggiore, come se fosse un carico
da 1000/0,8 = 1250W di una semplice resistenza.

 collegarci un carico che potrebbe arrivare a max 1.8/2kWh?
 
No.
 
 
 
sandro


Un'ultima precisazione rigiuardo ai sovraccarichi.
Il limite di corrente scritto su prese, interruttori ecc. tiene conto del riscaldamento che il passaggio della
corrente elettrica provoca sempre e se viene dichiarato 10 Ampere significa che fino a 10 Ampere
la temperatura resta entro i limiti ammessi con sufficiente margine.
Il problema è che il riscaldamento è in funzione del quadrato della corrente, perciò se raddoppia
la corrente la presa si riscalderà 4 volte tanto e inoltre aumentando la temperatura aumenterà anche la
resistenza elettrica causando un ulteriore riscaldamento in una reazione a catena.
Perciò è importante non superare i limiti dichiarati, anzi meglio starci prudenzialmente lontani.

 Perciò è importante non superare i limiti dichiarati, anzi meglio starci prudenzialmente lontani.
 
 
La prima cosa sensata che leggo...
 
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 Molto semplicemente, alcune semplici regole pratiche (da elettricista):
 
Grazie! :-)
 

   presa ed utilizzatore,
 
Concordo: quando si e' ai limiti della portata, gli
accessori l'abbassano. Anzi, ci sono accessori la cui portata
e' ben inferiore a quella nominale della presa in cui e' possibile
infilarla: e' chiaramente stampigliato in rilievo sull'accessorio,
ma quale consumatore a va leggerlo ? (sia chiaro: per me ha ragione
il consumatore, ed infatti si sta discutendo se introdurre il
fusibile obbligatorio in questi accessori di minore portata, sulla
falsariga del sistema inglese)
