Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Montante: sezionatore, magnetotermico o MTD?

Nella cantina con i contatori elettrici la linea montante è protetta 
in maniera differenza a seconda di chi ha messo le mani nell'impianto 
elettrico dei singoli appartamenti, presumibilmente al 90% degli 
elettricisti *veri*.
 
La maggior parte hanno dei MT (da 20 a 32 A), 5-6 dei MTD e solo io 
un sezionatore, come da consiglio del commesso di LRM e del mio 
elettricista. 
 
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sezionatore-abb-elm990414-2p-in-
 
32-a-35760270-p
 
Secondo la guida ABB 
(
https://library.e.abb.com/public/9a6fe32ec50162e74825778c004a1b5e/1S
 
DC008100B0901.pdf) il montante va protetto col MT, peraltro da 40A.
 
 
Chi ha ragione?
 
 
 

Chi ha ragione?
 
 
visto che avrai il contatore lě sopra, e che questo
ha l'interruttore, avere o non avere un sezionatore 
č la stessa cosa: inutile
 


 
alt in realtà c'è una cosa diversa in un sezionatore immagino con 
FUSIBILI..ossia il fusibile ha un potere di interruzione molto elevato 
mentre i comuni magnetotermici da primo prezzo si fermano si fà per dire 
a 4,5 kA
 
in soldoni dipende dalla presumibile corrente di corto circuito

 è la stessa cosa: inutile
 
In effetti, uno ha giuntato col nastro isolante i fili e il montante 
non è protetto.
 
 


 
 
LRM e il tuo elettricista non ti han dato
il consiglio giusto, ma sei in linea con il resto dei condomini...
 
 

Chi ha ragione?
 
Io :)
In caso di impianto a norma, con montanti da 6mmq, l'ideale è usare un 
magnetotermico diff. SELETTIVO da 32A (i 40 che dici tu sono il massimo 
consentito sul 6mmq).
32A perchè se un domani vorrai chiedere un aumento di potenza (visto che 
adesso non ci sono + costi fissi supplementari) non dovrai rimetter mano 
all'impianto.
Il differenziale (selettivo) alla base del montante, anche nei casi in cui 
non è obbligatorio metterlo è comunque sempre bene averlo come sicurezza 
supplementare in caso i differenziali a valle facciano cilecca.
Il sezionatore non serve a un cazzo, quello al massimo lo metti in quadro 
come int. generale. 
 

 ha scritto:

In realtà sono l'unico col sezionatore.
Gli altri hanno il MT.
 
 

Nox <a...@def.ghi...ecc...ecc> ha scritto:

Io avevo un MT 32A per il montante e un 25A come generale del quadro.
 
 
 
 

magnetotermico diff. SELETTIVO da 32A
 
dimenticavo... il potere d'interruzione del MT dovrebbe essere di almeno 
6kA, mentre la corrente di intervento del diff. selettivo è da valutare. 
 


 
e se chi ha messo un differenziale avesse avuto un motivo
per farlo? 
 

 per farlo?
 
se dal contatore parte un'unica line che va in casa ed in casa c'è un 
differenzial, di motivi validi io non ne vedo. Se si ha una seconda 
linea da proteggere si. Al solito bisognerebbe essere sul posto per dare 
giudizi. :-) (anche qualche foto aiuterebbe...)
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 giudizi. :-) (anche qualche foto aiuterebbe...)
 
Provo a riassumere:
 
Contatore
|
MT32
|
|
|
Linea singola
|
|
|
Quadro
|
Generale MT25
|______________________
|___________|_________|
Diff. 1 | Diff. 2 | Diff. 3
|___________|_________|
MT-MT   | MT-MT   | MT-MT
 
 
 
 
 
 
 

 
https://prnt.sc/gfu40q
 

 MT-MT   | MT-MT   | MT-MT
 
così pare corretto.


 non č protetto.
 
"lavori in barboneria" li chiamano. 
 
 

 Nella cantina
 
le luci della tua cantina/box/altro? 
 
 

 così pare corretto.
 
Peraltro l'elettricista si è spiegato meglio: il sezionatore 
può sostituire il generale nel quadro. Il resto resta come da 
schema.
 

 ha scritto:

Tutto l'appartamento. 
 
 

 così pare corretto.
 
Solo se la linea singola non e' accessibile.
 
La linea singola deve essere in canale dedicato/protetto
altrimenti se c'e' il rischio che l'utilizzatore entri
in contatto, ci vuole il differenziale a monte.
Il rischio di "contatto" per l'utilizzatore si ha anche
quando la linea "singola" si trova nello stesso canale
in cui ci sono fili elettrici dell'impianto domestico
(tipicamente puo' capitare che ci sia la calata per la
cantina, se non parte direttamente dalla presa elettrica,
cosa che una volta facevano per risparmiare su un
magnetotermico e poi e' rimasto cosi' nel tempo, visto
che il cavo c'era gia' e non c'e' un centralino a monte).
 
Capisco che molti detestino avere il differenziale
fuori portata di mano, ma sicurezza e' sicurezza ...
Se proprio, "separate" i percorsi, e possibilmente
senza scatole di derivazione sul percorso della
linea singola.
Oppure usate un cavo bipolare con guaina.
Se il percorso e' breve (massimo una decina di metri,
ma dovete lavorare molto di talco ...), potete anche
prendere una guaina ed infilarci dentro i due cavetti
semplici. Oppure, se il tubo/canale e' grande e dritto,
infilarci dentro un tubo PVC da 16 mm dentro cui infilare
i due cavi semplici. Insomma, il ragionamento e' che
dovete aggiungere un ulteriore strato di isolamento
(potere isolante 450V/750V) per separare la
"linea singola" dai cavi dell'impianto domestico.
Questa operazione ha solo senso se dovete "rimediare"
ad un breve tratto di un percorso piu' lungo e non
volete fare giunzioni ulteriori (auspicabile evitare
giunzioni sulla "linea singola" di alimentazione).
Altrimenti ha piu' senso cambiare i due cavetti semplici
con un cavo bipolare a norma.
Tutto questo per dare solo indicazioni di casi particolari
e quindi riflettere sulla necessita' di consultare un
elettricista/professionista prima di fare qualcosa.
 

 Chi ha ragione?
 
Nessuno dei tre ... :-)
 
L'errrore di ABB e' nell'avere consigliato il C 40 A SN201
senza alcuna necessaria precisazione sulla sezione dei cavi,
tipo:
       "se di almeno 6 mm2, vedi tabella pagina successiva"
 
E' vero che poi nella pagina successiva (la 3) introducono
una tabella (in caratteri piuttosto piccoli):
 
Potenza          |        |        |            |
contrattuale kW  |    3   |   4,5  |      6     |     10
impegnata        |        |        |            |
                  |        |        |            |
Lunghezza        |        |        |            |
massima       m  | 35  57 | 23  39 | 17  29  45 | 17  27   42
                  |        |        |            |
Sezione del      |        |        |            |
montante    mm2  |  6  10 |  6  10 |  6  10  16 | 10  16   25
                  |        |        |            |
Curva e In       |        |        |            |
massima          |C40 C63 |C40 C63 |C40 C63 C80 |C63 C80 C125
dell’interruttore|        |        |            |
di protezione    |        |        |            |
 
NB: la "C" sta per "curva C". Un interruttore in "curva B"
avra' una sigla tipo B40, B63, etc.
 
Come puo' vedere, il "C40" diventa alternativamente un
C63 o C80 o C125, a seconda della sezione dei cavi.
Il fatto che lei non l'abbia vista/capita dimostra che ABB
doveva introdurre la precisazione gia' a pagina 2.
 
Quello che manca nella tabella (che mi pare per cavi in EPR,
cioe' ricoperti in gomma etilenpropilenica,
EPR = ethylene propylene rubber ?)
 
e' un C25 per due cavi in PVC da 4 mm2 (sarebbe un C32 per
cavi in EPR).
 
PS: un C25 permette anche il prelievo di 4 kW continui per
svariate ore dei contratti da 3 kW.