Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Edili, idraulici, aiuto!!!

Ragazzi ho un problema che fin'ora non ha avuto risoluzione.
Vivo in appartamento, all'attico, 5° piano. Saltuariamente, in particolare 
quando ci sono forti temporali, un water si svuota e devo riempirlo spesso 
per evitare la puzza.
Stamani la puzza era insopportabile, l'ho riempito tre volte nell'arco di 
qualche ora.
C'e' l'evidenza di un qualche problema nella colonna di scarico del palazzo, 
ma nessuno fin'ora ha saputo dire cosa.
L'amministratore, un suo tecnico si limitano a dire BOH!!
Cosa potrebbe essere?
Grazie 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 Grazie
 
La presa d'aria (che è sopra a tutti gli altri ingressi, alla fine della 
colonna, in alto) probabilmente termina in una griglia che si è otturata 
(tetto o grondaia è la posizione classica). E' "semplicemente" da 
pulire. Cosa che potrebbe però richiedere l'uso di una piattaforma per 
lavori aerei, per ovvie ragioni di sicurezza dell'operatore.
Essendo tappato (scommetto sul guano dei piccioni) il tuo water, che è 
l'ultimo, fa da sfiato, svuotandosi. Specie se piove con abbondanza e le 
due colonne sono in qualche modo connesse. Dopodiché i miasmi della 
fossa biologica risalgono la colonna e trovano sfogo in casa tua invece 
che sopra al tetto.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano

 
 
"Cordy"  ha scritto nel messaggio news:md94n2$jb2$1...@speranza.aioe.org...

Gulp, chiarissimo, grazie.
Passo la notizia all'amm. e il suo TECNICO.


 Cosa potrebbe essere?
 
che hai un problema nella colonna di scarico, l'hai capito da solo
 
dove sia quel problema può dirtelo solamente un idraulico che si rechi 
sul posto e verifichi la cosa
 
se non ne hai uno di fiducia fai arrivare quello del condominio 
(l'amministratore ne ha sicuramente uno) possibilmente quello che ha la 
manutenzione dei tombini (autospurgo)
 

 Cosa potrebbe essere?
 
Che non avete la fogna bianca e i pluviali buttano nella nera. Tappo o 
insufficiente ventilazione della colonna montante. E certamente mancanza 
di ventilazione secondaria.
 
Ciao ... Dino
 

 Passo la notizia all'amm. e il suo TECNICO.
 
Magari se ne consulta uno più bravo è meglio? Io da qui ho formulato 
soltanto un'ipotesi verosimile. Fossi lì saprei essere più preciso. 
Anche se non mi vengono in mente molte alternative. Cioè una: che lo 
sfiato non ci sia proprio. Raro, ma accade. In quel caso, spaccando un 
po' in casa tua si può fare e risolvere definitivamente.
 
-- 
Ciao!
Stefano

Ciao ... Dino
 
"Non ti sto prendendo per il culo. Sto cercando di spiegarti che 
l'apporto per irraggiamento dei radiatori e' trascurabile." 
 
 
http://www.hidroproget.com/exp1/store/ARBONIA-KERMI/Listini/Arbonia/PREZZI%20E%20TECNICA%202012.pdf
 
Nei fogli tecnici del primo termosifone a catalogo c'è scritto
 Percentuale di irraggiamento s % 25
 poi sempre per il primo Bagnotherm bt75, resa termica a norma Watt
 343, valore per cromato CR Watt 235.

 "Non
 
plonk
 
Ciao ... Dino
 

 Cosa potrebbe essere?
 
 
 
Hai mica fatto caso se succede nelle giornate ventose?


Dici che il vento fa depressione e svuota i sifoni?
 
Ciao ... Dino
 

(tetto o grondaia è la posizione classica). E' "semplicemente" da pulire.
 
Esattamente. Ma io ho come l'idea che non ci siano poprio gli sfiati dei 
scarichi...
 
Saluti. 
 

 scarichi...
 
Allora i sifoni dovrebbero svuotarsi ogni volta che si scarica.
 
Ciao ... Dino

 scarichi...
 
magari c'è la scatola sifonata, chissà
 

 
In un appartamento dove ho abitato, all'attico, nelle giornate ventose notavo che l'acqua del water si muoveva nella tazza, e talvolta si vuotava. Ho fatto mettere un comignolo allo sfiato ed il problema è scomparso