Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: fusibili condizionatore

Ho un condizionatore fujitsu general ASH09LLCC/ASH12LLCC (credo.. le 
foto sul sito fujitsu sono diverse, il mio somiglia al ASHG12LLCC ma la 
scocca e il deflettore sono diversi ma non credo cambi poi molto) che 
non da segno di vita, presumo sia partito un fusibile di cui il 
manualetto che ho a disposizione nomina, ma si guarda bene da dire, che 
tipo di fusibile sia, e soprattutto dove si trova fisicamente all'interno.
 
Prima di lanciarmi in improbabili smontaggi con questo caldo, qualcuno 
ha esperienza in merito? meglio sarebbe se qualcuno possiede o sa dove 
trovarlo un manuale di riparazione, che può sempre servire :-)
 
 
 
-- 
Finalmente mi sono sbarazzato della *MERIVA!* Mai più "beep" 
rompicoglioni :-D

 a pg 11 vedi il fus... sarà nel posto più sfigato che esista
 
questo mi pare il minimo :-)
 
A questo punto la domanda è: chi alimenta chi? unit. ext. -> 
unit.int
 o 
unit. int. -> unit. ext? tanto per non smontare a caso soprattutto 
l'unità esterna che è perennemente al sole..


 
 
Io so che la esterna alimenta e gestisce tutto. Ma la scheda di
 solito ha accesso facile.
-- 

 A questo punto la domanda č: chi alimenta chi? unit. ext. -> 
unit.int
 o 
 
Normalmente l'alimentazione della corrente viene collegata alla
 esterna, poi da quella esce un cavo verso l'interna.
 
-- 

 
 
Denghiu! :-D


   solito ha accesso facile.
 
grazie! prima che sia troppo caldo cerco di trovare l'inghippo :-)




 
Ho smontato l'unità esterna sfidando il sole :-)
Dopo peripezie indicibili, sono riuscito ad individuare il presunto 
colpevole:
 
lui -> 
https://ibb.co/1qgfqg2
 
che si trova qua -> 
https://ibb.co/dbMV8sC
 (toglierlo è stato un 
travaglio, rimetterlo sarà un'apocalisse :-D
 
Il fusibile l'ho provato ed è interrotto, non ne ho (o perlomeno non li 
trovo) e appena possibile lo compero, ma mi lascia perplesso quello che 
riesco a leggere sopra "T5AH 250V FIH".
 
E' un banale fusibile da 5A?
 
Ho pure un'altra questione.. Dalla morsettiera (
https://ibb.co/NVc4ygd
), 
con l'interruttore staccato, tra terra (giallo-verde) e tutti gli altri 
morsetti mi ritrovo 220V, anche se nel caso degli azzurri immagino siano 
dei ritorni. Complimenti a chi ha montato il tutto...
 
Se sostituito il fusibile riparte tutto, metto in lista il rifacimento 
della linea tra il sezionatore e il condizionatore, ma almeno ad 
ottobre. :-)
 
P.S. l'altro mio post con scritto "aggiornamento" mi è scappato via come 
un anguilla, poi sono andato a pranzo :-)


 E' un banale fusibile da 5A?
 
La T sta per ritardato. Quindi non rapido o simile.
 
-- 

 La T sta per ritardato. Quindi non rapido o simile.
 
Ah.. io pensavo a termico o roba simile. Spero non sia difficile da 
trovare...


 
 
Scegli 5A
https://amzn.eu/d/3iWxoYv
 
 
-- 

 
https://amzn.eu/d/3iWxoYv
 
 
ordinato! arriva domani :-)
Se vedete un fungo atomico in direzione La Spezia sono io :-D


Il 02/06/2022 13:07, liftman ha scritto:
 
Sostituito il fusibile (con grossa difficoltà vista la posizione 
infame..) il condizionatore ha ripreso a funzionare, grazie a tutti per 
il supporto!


 
 
Che culo figlio mio...
-- 

 Se vedete un fungo atomico in direzione La Spezia sono io :-D
 
Guarda che difficilmente è colpa del fusibile, sicuramente è successo 
altro, non fidarti di lasciarlo andare incustodito, almeno per i primi 
tempi
 
 
 

 Che culo figlio mio...
 
dovresti avere almeno 82 anni.. :-D


 tempi
 
in realtà è quello che uso meno, ma confido nel "fattore C" :-)
l'importante è che per ora funge.


 
 
Se dovesse bruciarsi più spesso, potresti collegare al
 portafusibili 2 fili e piazzare il fusibile in una posizione più
 comoda.
 
-- 

   comoda.
 
dovrei tirar via la scheda, ma se dovesse saltare spesso, significa che 
c'è un motivo, allora ha poco senso avere il fusibile a portata di mano. 
Quando lo accendo terrò le dita incrosiate :-)
