Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: generatori inverter e gruppo di continuita'

Mi piacerebbe poter disporre in caso di mancanza di energia elettrica,
la possibilita' di mantenere comunque in funzione le luci di casa fino
al risolversi del black-out.
Le soluzioni potrebbero essere:
Piccolo generatore (quelli che vendono nei centri commerciali a 100
euro).
Inverter da 1kw da collegare ad una batteria tampone (potrei comprare
una classiva 12v 50AH sempre al centro commerciale.
Un gruppo di continuita' da computer da 1000-1500 va.
Quale soluzione e' consigliabile? premetto che la 1 sarebbe per me
ottimale, ma abitando in citta' non so se questi piccoli generatori
fanno molto rumore e puzzo, forse un 4 tempi va meglio?
ho comunque fatto questo esperimento:
Ho staccato la corrente  dal contatore, ho collegato tramite una spina
autocostruita, il mio gruppo di continuita' del PC da 1000va ad una
presa dell'impianto elettrico e ho provato ad accendere le luci di
casa.
Funziona tutto perfettamente e, dato che uso solo lampade a basso
consumo, accendendo tutte le luci arrivo al massimo al 30-40% del
carico. Tenendo accese le sole luci del salotto , sono riuscito ad
avere energia per oltre 40 minuti.
Ovviamente , avevo staccato il frigorifero per evitare sovraccarichi.
Ed e' anche ovvio che queste prove vanno fatte a contatore staccato.


se per caso gli elettrodomestici sono accesi quando viene a mancare la 
tensione, potresti avere  una richiesta di energia molto elevata
se non vuoi installare un sistema da 3Kw  dovresti sdoppiare il circuito 
elettrico in modo da evitare che il circuito di emergenza debba alimentare 
il frigo, la lavatrie e quanto altro possa assorbire molta energia.
se riesci a creare  un circuito solo per le luci, la cosa è fattibile .
eviterei il geneatore e userei un metodo simile a quello che hai provato.
dovresti anche valutare la presenza della batteria e l'eventuale emissione 
di gas.
ciao Abele

 ciao Abele
Normalmente in un impianto decentemente progettato la forza motrice e 
l'illuminazione dovrebbero già essere separati, quindi con il gruppo 
potrebbe attaccarsi al solo interuttore generale illuminazione. Sempre 
che non si voglia alimentare altro oltre all'illuminazione.
Smontando un gruppo da 600 VA (circa 400W) ho notato che il 
trasformatore entrocontenuto non ha le dimensioni adatte a sopportare il 
carico di targa. In sostanza il trasformatore sembra avere circa un 
centinaio di W. Questo perchè sicuramente un gruppo del genere sarà 
calcolato per funzionare a pieno carico per massimo 5-10 minuti.
Nella scelta quindi della potenza del gruppo rispetto alla potenza che 
si intende effettivamente utilizzare è bene considerare questo fatto. 


Una soluzione seria prevede che nell'impianto venga creata una o più linee 
(ad esempio per luci, frigoriferi, caldaia, autoclave, pompe sommerse, ecc) 
che saranno alimentate dalla fonte ausiliaria. Oppure si alimenta tutto 
l'impianto e all'avviamento del gruppo si disalimentano i carichi non 
prioritari di maggior consumo. Dipende dalla potenza della sorgente.
Va tenuto conto che il generatore ha potenza di cortocircuito limitata 
(quindi difficoltà nel gestire carichi con corrente di avviamento elevata)
ciao
giorgio

 
Allora forse questa è la strada più percorribile.
L'unica alternativa, poco praticabile in città, è quella di un 
generatore serio, però non ho mai visto un generatore serio costare meno 
di 1000 euro.