Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore differenziale / magnetotermico

Ciao a tutti,
nella casa di campagna "dell'autoclave" ;-) (vedi post di qualche giorno 
fï¿œ)ho da poco richiesto l'incremento di impegnativo della potenza da 
1.5Kw a 3Kw. A valle del contatore enel c'ï¿œ installato questo 
interruttore differenziale/magnetotermico:
http://yfrog.com/0610042010104lj
Adesso, ï¿œ sufficiente/adatto per il nuovo impegnativo di potenza?
Grazie e buona giornata.
MarioT

Sembra che MarioT abbia detto :

Si, fino ad un impegno di 4,5 kW.
-- 
Saluti,
Bama

 
Ciao Bama, grazie della risposta.
Posso chiederti come viene calcolato questo valore?
Ciao e grazie,
MarioT

Adesso, � sufficiente/adatto per il nuovo impegnativo di potenza?
E il resto del tuo impianto elettrico (fili, prese ecc) e' sufficiente
per la nuova potenza?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Adesso, � sufficiente/adatto per il nuovo impegnativo di potenza?
Impossibile darti risposta senza verificare in loco. Devi far controllare da 
un elettricista... che si accerter� che protezioni e sezioni dei conduttori 
siano adeguate.
Quello che � certo -anche a distanza-  � che se questa � l'unica protezione 
presente nell'impianto, non va bene.
Ma non per il fatto di aver aumentato la potenza contrattuale. E' l'opposto. 
E'  troppo "grossa".
Non era adatta prima e non lo � neanche adesso (nel caso ci fosse solo 
questa protezione, l'impianto sarebbe pericoloso in quanto non protetto da 
sovraccarico e cortocircuito).
Nota: il distributore dovrebbe chiederti, entro 30 giorni dall'aumento della 
potenza contrattuale, copia della dichiarazione di conformit� dell'impianto. 
Verifica sul contratto. In caso affermativo,  imho ha poco senso cercare 
soluzioni "alternative" all'elettricista...
--
Giorgio 

 
Ok, grazie a tutti.
Chiamo l'elettricista.
MarioT

 soluzioni "alternative" all'elettricista...
Il dubbio riguarda il caso di casa mia.
Io ho una dichiarazione di conformitï¿œ per 4.5kW, e relativa protezione 
(C25).
Perï¿œ avevo attivato solo 3kW, inizialmente.
Poi mi sono trovato senza riscaldamento a gas, ho dovuto usare le pompe 
di calore come riscaldamento per due mesi, e lï¿œ mi servivano i 4.5kW, 
quindi ho fatto l'upgrade.
Tutto a posto da un punto di vista della sicurezza.
Perï¿œ non vedo dove fossi 'non sicuro' prima del passaggio da 3kW a 
4.5kW...
Alberto

 soluzioni "alternative" all'elettricista...
Mai successo: ho fatto anche di recente svariati passaggi ( via 
telefono ) a 4,5 e 6 Kw e me li hanno upgradati in giornata.
E non ho neanche mai visto impianti con connessioni 
contatore-->abitazione di sezione inferiore ai 2,5 mmq, ovvero adatti 
ad un C25 ed anzi di solito hanno il 4 mmq....
E non ho neanche mai sentito che dessero l'abitabilitï¿œ ( dagli anni 80 
in poi) a costruzioni con impianti che non rispettassero la 64.8...
Se poi la sezione dei cavi all'interno fosse inferiore, ï¿œ sufficiente 
che siano connessi a singole protezioni adeguate ( c10, c16 ).
Questo ï¿œ un niusgruppo di faidate ove vengono richiesti consigli 
tercnici, non ha senso dire ' rivolgiti all'elettricista, 
all'idraulico, all'installatore qualificato...'
Penso che gli OP siano tutti grandi e vaccinati.
;-)
-- 
Saluti,
Bama

 4.5kW...
Tu eri/sei a posto. Nel grosso ci sta il piccolo... ed hai un 
documento/progetto che attesta la massima potenza dell'impianto. Non credo 
sia il caso dell'OP...
--
Giorgio

bama ha pensato forte :

Vorrei anche aggiungere, a maggior chiarimento ed anche se giï¿œ stato 
sull'argomento, che non bisogna confondere un contratto amministrativo 
( 15, 3, 4,5 kW) con il dimensionamento in corrente dell'impianto ( le 
protezioni sono termoamperometriche).
Un contratto con Enel di 3kW non garantisce certo che la corrente 
fornibile non possa superare i 16 amper, tanto ï¿œ vero che consente 
ampio sovraccarico per diverso tempo e correnti anche triple nel breve 
periodo.
Per politiche di vendita non si puï¿œ escludere che un domani l'utente 
possa assorbire potenze molto maggiori salvo poi pagare in altra 
tariffa i superamenti, un po' come il billing di una rete frame relay ( 
parametri Bc, Be, Bf).
Normalmente gli impianti delle abitazioni vengono dimensionati per 32 A 
( Protezione C32 subito dopo il contatore ) con Magnetotermico 
differenziale nel quadretto in casa C25 ( per avere buone speranze che 
in caso di corto non scatti la protezione in sala contatori).
-- 
Saluti,
Bama

giusto che ho sollevato il polverone... ma una guida (anche tecnica) 
sugli impianti elettrici domestici dove si puï¿œ reperire? mi piacerebbe 
darci una lettura, cosï¿œ per curiositï¿œ...
grazie
MarioT

Sembra che MarioT abbia detto :

Normative CEI, 64.8 e relativi aggiornamenti, tanto per avere un'idea.
-- 
Saluti,
Bama

 Penso che gli OP siano tutti grandi e vaccinati.
Ognuno � libero di rispondere come crede.
Io ritengo che tanti chiedano o vogliano fare perch� non conoscono 
l'argomento ed i pericoli connessi.
Diverso sarebbe stato il caso se l'OP avesse scritto: attualmente ho un 
impianto cos�...., la sezione del conduttore � questa.... a valle ho un 
quadro con queste protezioni... posso chiedere l'aumento di potenza?
Avrebbe dimostrato un minimo di conoscenza dell'argomento e si sarebbe 
potuto provare a dargli consigli mirati. Poi... ricordiamoci che un 
newsgroup non � un helpdesk...
--
Giorgio 

 lettura, cos� per curiosit�...
Potresti iniziare con una cosa propedeutica tipo
http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/gewiss-manuale_illustrato_per_limpianto_elettrico.aspx?ean=9788848122375
se conosci qualche elettricista chiedi se per caso lo ha. Qualche anno fa lo 
davano assieme al catalogo. Io ne avevo un paio ma li ho gi� regalati.
poi (se gi� hai almeno un minimo di conoscenza dell'argomento)
- Guida Blu n�1 edizioni TNE. Ricco di tabelle, figure e spiefgazioni 
pratiche;
-Criteri di scelta e protezione delle condutture; autore Riccardo Bellocchio 
ed. Tecniche Nuove per approfondire un po', ma senza diventare complicato.
--
Giorgio 

 un helpdesk...
Evidentemente le norme regionali non sono tutte uguali, alcune sanno di 
taglieggiamento.
Come dicevo, io sono passato da 1,5 a 4,5 con richiesta telefonica ( 
Enel Distribuzione): quello che succede a valle del punto di consegna 
non compete il fornitore.
Sarebbe un po' come se il venditore della Ferrari ti chiedesse 
l'attestazione di guida da esperto...
Personalmente, non ritengo pericoloso caricare con 30 amper una linea 
da 1,5 mmq ( al massimo si scalda un po' il filo ed hai un po' di 
caduta): il vero pericolo ï¿œ e sempre saranno i morsetti lenti, le 
prolunghe avvolgibili, le riduzioni e le triple, i cavi prolungati con 
giunti nastrati....
-- 
Saluti,
Bama

 
Grazie Giorgio.
Cerco di reperirli.
MarioT