Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: a proposito di freddo >>> spurgo aria termosifoni

visto che siete tutti sempre molto gentili con le giovani donzelle (sa
molto di trollata, ma VI GIURO, NON SONO UN TROLL!!!!):
non sono proprio giovanissima-issima, ma sono pur sempre una signora,
con un marito che di nome fa *Pasticcione* (...e che voi fà, me lo sò
scelto ... e mo' me lo tengo)  ;-DDD
quindi, vi prego, aiutatemi!!
è da un bel po' che giro sul web, compreso questo ng, in cerca della
procedura corretta per effettuare l'operazione in oggetto ma + vado
avanti e + vado in crisi:
caldaia spenta, caldaia accesa, valvola chiusa, valvola aperta,
rubinetto, detentori, pressione d'esercizio .... giuro, ho le idee +
confuse di prima.
c'è qualcuno che mi può dare una mano?
vi ringrazio anticipatamente
ciao:-)

 ciao:-)
Non farti tante storie. Una spurgatina ad inizio stagione ed una quando 
capisci che un termo non si scalda più in modo omogeneo. Ricordando di 
ripristinare la pressione giusta (senza esagerare) coll'apposito 
rubinetto della caldaia.
Se non tieni la caldaia su temperature da ustione di terzo grado (acqua 
di mandata a 90 gradi...) solo a passare vicino ai termos, vedrai che 
nel giro d'un paio d'anni la necessità di spurgo diventerà un ricordo.
Se invece hai la caldaia sui 50 o 60 gradi, ma spesso i termos sono 
semivuoti, potrebbe esserci una perdita. Meglio consultare un buon 
idraulico (e dare un'occhiata ai soffitti sotto casa tua) in questo caso.
Poi... il resto conta poco. Dententori e rubinetti termos aperti il 
giusto (second o le abitudini). Caldaia accesa o spenta poco importa. 
Pressione d'esercizio... vedi le istruzioni della caldaia (di solito c'è 
un segno sul manometro). Idem per identificare il rubinetto per 
ripristino pressione acqua.
Lo spurgo in sé... beh: apri il manettino con uno straccio da pavimenti 
sotto. Quando esce acqua, chiudi. Con la pratica, lo bloccherai alla 
prima goccia, mentre le prime volte sarà necessario star pronta con un 
secchio...
Ciao, *mariA* ... :-)

 confuse di prima.
L'impianto e' condominiale oppure singolo del tuo appartamento?
Comunque in genere si fa cosi':
apti il rubinetto che fa entrare acqua nell'impianto dei termosifoni, apri
la vitina di spurgo (che noi non possiamo sapere dove e' da te), quando
non esce piu' aria chiudi la vitina.
Quando il manometro ti indica che la pressione dell'acqua e' giusta,
chiudi il rubinetto dell'acqua.
Il tutto presupponendo che non hai perdite nell'impanto, e che il polmone
(il boccione rosso) funzioni a dovere e non abbia la membrana bucata o la
pressione bassa.
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Saluti da Verona
bella Verona!
saluti dal molise ;-)

 bene,considerando che l'acqua deve arrivare anche al piano di sopra?
Direi di si


 Direi di si
grazie infinite di tutto
ciao :-)

 non mi sembra di averne viste
A volte sono piazzate in una cassetta tipo quelle elettriche, oppure 
nascoste da un pannello di metallo.
Se hai un pannello/vano dove ci sono i collettori da cui si diramano 
tutti i tubi, a volte sono li', in testa ai due collettori.
Ciao.Alberto.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 Ciao.Alberto.
ciao e grazie 1000
:-)))

 saluti dal molise ;-)
Saluti dall'Emilia.

 Saluti dall'Emilia
ciao, baci e grazie infinite
:-)))

 termosifoni?
Probabilmente una volta che e' uscita da li, non c'e' piu' neanche nei
termosifoni.
Pero' una controllatina anche a quelli sicuramente non guasta.


 caldaia?
Boh? Il buon senso mi farebbe dire: dal basso verso l'alto... però 
potrebbe anche avere senso seguire il percorso allontanandosi 
progressivamente dalla caldaia. Quindi io farei: prima i collettori, dal 
basso verso l'alto, poi i termos, sempre dal basso verso l'alto. Ma 
magari qui c'è chi ne sa + di me. Io ho l'impianto su un solo piano.
Bye

 wrote:
mi aggancio qui per ringraziare infinitamente tutti quelli che hanno
risposto
GRAZIE :-)))

 ha scritto nel messaggio
vorrei introdurmi nel tread per comunicare che ho la stessa identica 
situazione
di Mario-lina....
ossia devo spurgare continuamente i termo del piano di sopra...e questo 
almeno una volta
a settimana... ormai ci ho fatto l'abitudine..
Giuseppe

 ha scritto nel messaggio

ehhh, ma tu stai messo proprio male! tu si che c'hai una perdita mi
sa! 8-O
io ho detto che lo spurgo lo faccio 2 o 3 volte a *stagione*.... e
considera che qui da me la *stagione* inizia a metà settembre (se va
bene) e finisce ad aprile (sempre se va bene).
in realtà, do una bella spurgata a tutti i termo ad inizio stagione, e
poi li controllo spesso, nel senso che se 1 termo e un po'
freddo....zip...faccio uscire l'aria e vado a controllare che la
pressione in caldaia sia quella giusta, sennò rimetto un pochino
d'acqua.
un consiglio? chiama il tuo tecnico di (s)fiducia
;-PPPP

 ha scritto nel messaggio 
news:9826893d-4b40-40e3-a410-
mio marito, invece, si chiama Pasticcione Daniele ;-))))))
******************************************************************
Cmq Se devi spurgare spesso mi viene da pensare che hai qualke perdita 
nell'impianto.... per confronto a casa mia capita ramente...di dover 
spurgare i termo, l'altro anno mai... se nn ricordo male.
cmq io faccio cosi:
Quando inzia la stagione accendo la caldaia..... dopo ca 1 paio di ore di 
utilizzo, mi faccio il giro delle stanze, se qualke Elemento non scalda Bene 
(o scalda a meta') vuol dire che e' pieno di aria.
i miei Temosifoni hanno 1 vite di spurgo in alto ... apro quella del o dei 
Termos ... semifreddi, e lascio uscire l'aria, quando dalla foro esce 1 
pisciata continua di Acqua.. lo spurgo e' finito.
io di solito tengo in mano mezza bottiglia vuota di plastica per raccogliere 
l'acqua dei termo, e cosi' non sporco per terra, 1 volta finito, butto 
l'acqua nel cesso, e la bottiglia nella monnezza...
in ultimo vai dove sta la caldaia e Ripristini la Pressione... intorno a 
1.2-1.5 bar.
Fine.
NB:
Se  tuo marito, e' imbranato anche a Letto, il Problema te lo posso 
Risolvere io .... (oltre a quello dei Termos off course). hiihihihihihihihih

 il Problema te lo posso Risolvere io .... (oltre a quello dei Termos off course). hiihihihihihihihih
uèèè, ma te sei malato!?! ma c'hai proprio la fissa!!!
ah...dimenticavo...sei di BARI_PALESE, questo spiega TUTTO ;-DD

 course). hiihihihihihihihih
uиии, ma te sei malato!?! ma c'hai proprio la fissa!!!
ah...dimenticavo...sei di BARI_PALESE, questo spiega TUTTO ;-DD
**********************************
Va beh, non ti ho chiesto se Eri Scopabile perche' sono 1 Signore... ;))

*mario* ha scritto:

Uhm. Mi fate pensare che un lavoro DAVVERO fatto bene per un impianto a 
3 piani, potrebbe essere una 'prolunghina' per spostare più in alto (di 
un piano...) il vaso d'espansione. Cosa facile da scrivere ma 
incasinatissima da fare...
Altro non so indicare. Se qualche esperto professionale (Kandinsky....ci 
sei?) ci volesse illuminare sulle regole di buona realizzazione....
Eventualmente cerca il ng delle caldaie e riposta lì la domanda. Qui 
siamo tutti hobbysti ed arriviamo solo fino ad un certo livello. Ma se 
il problema è più ampio di quel che credevo... magari sarebbe meglio 
ragionare diversamente.

fatti installare sui termosifoni delle valvole di spurgo automatico(al posto 
di quelle che apri manualmente per far uscire aria/acqua quando vuoi 
spurgare.
già questo potrebbe risolverti(indirettamente) il problema, con poca spesa.
ciao 

 termosifoni?
Quelle in testa ai collettori, dovrebbero essere automatiche, ma alcune 
hanno anche un pulsantino per azionarle manualmente.
Dovrebbero esser come questo :
http://www.caleffi.it/Resources/cale_immagini/502030_th.jpg
Se l'impianto e' fatto bene, con quelle e con l'azionamento manuale di 
quelle sui radiatori, dovresti eliminare completamente l'aria senza 
problemi.


 problemi.
Spurgo dell'aria completato con successo!!!
La *dritta* che mi avete dato delle valvole in testa ai collettori è
stata fondamentale: il collettore dell'ultimo piano infatti era pieno
d'aria almeno in tutto il suo terzo superiore, cioè nella parte da cui
si diramano le tubazioni per un termo che, lo scorso anno, era quasi
sempre freddino, nonostante i numerosi tentativi di svuotamento
dell'aria. Probabilmente l'aria nel collettore faceva da *tappo* e
l'acqua calda non riusciva proprio a passare per arrivare a quel
termosifone!!
Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli
ciao:-))
PS: Pasticcione, anche questa volta, ha dato il meglio di se. Ho
rischiato di avere la casa allagata.....ma questa è un'altra storia ;-
PPP

 rischiato di avere la casa allagata.....ma questa è un'altra storia ;-
hai voluto la bicicletta ? :) Ecco


 per bene, eventualmente sostituirla. Adesso ormai non e' piu' tempo :)
-----------------
<ehhh, ma tu stai messo proprio male! tu si che c'hai una perdita mi
<sa! 8-O
<io ho detto che lo spurgo lo faccio 2 o 3 volte a *stagione*.... e
<considera che qui da me la *stagione* inizia a metà settembre (se va
<bene) e finisce ad aprile (sempre se va bene).
come dicevo, quasi la stessa identica situazione di Mario-lina...
ma in più, avendo montato un termocamino, in sostanza non devo + fare il 
carico di acqua
dal rubinetto della caldaia... ma la pressione dell'acqua avviene da 
serbatoio/vaso di espansione
posto sul tetto... in sostanza ho questo problema dello spurgo dell'aria 
(termosifoni di sotto freddi)
da quando è stato montato il termocamino...
avete soluzioni in merito ??
grazie

 hai voluto la bicicletta ? :) Ecco
E pedalando, pedalando....da qualche parte arriverò :-DDD
Baci

 C'è qualche problema?
lo trovo molto strano. se riesci a leggere marca e modello, ci togliamo 
ogni dubbio.
Non ha senso montare degassatori manuali in testa ai collettori, visto 
che poi sono occultati.
