Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sensori di movimento PIR

Ho un sensore PIR da esterno, che per� vorrei abbinare anche ad un 
interruttore.
Nel senso che vorrei forzare l'accensione della lampada esterna anche via 
interruttore.
Secondo voi, se alla lampada, oltre ai 2 fili che provengono dal sensore 
(neutro + la fase interrotta dal PIR), faccio arrivare anche un altro filo 
che � sempre la fase interrotta per� da un normale interruttore, ci possono 
essere problemi?
Nel senso che potrebbe essere che a sensore PIR non in funzione ed 
interruttore azionato, la fase che quest'ultimo fa arrivare alla lampada 
arrivi anche allo scambio gestito dal PIR. Pu� dargli "fastidio"?

, ci possono essere problemi?
Nessun problema.
--
Giorgio 

AleTV ha scritto:

sarebbe meglio un "deviatore" cos� sarai sicuro che funzionano
autonomamente le due situazioni.
l-
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:herogr$3tj$1...@tdi.cu.mi.it...

no affatto, io l'ho fatto per un temporizzatore, luce esterna, da fuori 
temporizzata giusto per aprire il portone e poco piu, da dentro on off 
classico switchata da un interuttore che mi accende tutte le luci attorno a 
casa in caso di pseudoemergenza, fra l'altro � sotto rele perch� voglio poi 
collegarci un out dell'allarme di casa... 


La mia luce esterna � accesa da due punti, quindi gi� uso ora due deviatori 
(ok, ho sbagliato a dire interruttore nel mio post ma era per semplificare). 
Ci ho pensato su un po', ma non mi � venuto in mente un modo per far 
funzionare o il PIR oppure i due deviatori, senza aggiungere un ulteriore 
deviatore a monte di tutto per deviare la fase sul PIR oppure sui 2 
deviatori che gi� uso.

 ha scritto nel messaggio 
news:hetp45$o6f$1...@tdi.cu.mi.it...

Ci metti UN RELE' - quelli da Luci Corridoio - e 7.359 Pulsantini....
in bagno... in cucina...  sotto il letto...  dietro l'armadio.. 
sottoscala...
;-) 


Cio�?
A parte che non posso mettermi a cablare roba nuova, quindi alla fine mi 
accontenter� della soluzione deviatori gi� in uso + PIR che potranno 
funzionare anche contemporaneamente (perch� qualcuno ha commutato un 
deviatore o perch� il PIR � intervenuto), ma per il futuro potrebbe 
interessarmi l'uso di questo rele', ma appunto non ho capito che intendi.

 ha scritto nel messaggio 
news:hetplo$okq$1...@tdi.cu.mi.it...

E' un normale rel� "temporizzato" da azionare con un numero indefinito di 
Pulsanti...
Chiamalo Rel� da Luci Scale o da Corridoio o  Multipunto...
non so quale possa essere il suo nome in "codice"... ;-(
E' sul vano scale e cxorridoio di qualsiasi Condominio.... 

 
anche la mia luce esterna che illumina una scala esterna
che va nell'orto/giardino � comandata da due deviatori...
al posto della normale lampadina (da oltre 20anni!) ci ho
messo un faretto con sensore che integra crepuscolare, di
movimento (pir) e tempo;
normalmente il sistema � in posizione "acceso" (se ci fosse
una lampada normale sarebbe accesa!) tipo "stand-by" cio�,
di giorno, il crepuscolare mantiene il faretto spento, mentre
dall'imbrunire e di notte (la sensibilit� del crepuscolare �
regolabile) il faretto si accende tramite il sensore di
presenza solo se passa nell'area interessata una persona o
animale (il mio faretto si accende anche se passa il gatto
perch� l� vicino avevo una voliera ma � regolabile in
sensibilit�!)
l'accensione, inoltre, � temporizzata: la mia luce rimane
accesa per 4/5 minuti dall'ultimo movimento rilevato dal
sensore e anche questo tempo � regolabile in durata da pochi
secondi a diversi minuti (10/15? non ricordo!) a me deve dare
il tempo di arrivare in fondo all'orto (al composter) e
ritornare fin sotto la scala ed al sensore!
(tutto tragitto � fuori dalla portata del sensore!)
la comodit� e che non serve fare niente: mi si accende da
solo appena esco dalla porta, *anche se ho le mani occupate*,
vado in fondo all'orto, ritorno in casa e si spegne da solo
senza aver toccato un interruttore!
se voglio che rimanga *sempre* accesa (perch� esco dalla
portata del sensore e per pi� tempo di quanto impostato):
-dalla condizione di acceso o "stand-by: "spegnere e
accendere subito entro 2 secondi" da uno dei due deviatori;
-dalla condizione di "spento": accendere, "spegnere e
accendere subito entro 2 secondi" da uno dei due deviatori;
se voglio che rimanga spenta:
-dalla condizione di acceso o "stand-by un clic su uno dei
due deviatori! (succede solo se c'� buriana o vento forte
perch� l� vicino ho due tendoni che, se normalmente non
interferiscono, in questa condizione, con il loro movimento
mi attivano il sensore)
unico neo:
-da "spento", per attivare l'accensione automatica, dopo il
clic sul deviatore devono passare una trentina di secondi e
durante questo tempo non sai in che condizione acceso/spento
si trova il faretto ma basterebbe mettere un led (con
condensatore, resistenza e diodo) sui fili del 220 in ingresso!
� un faretto di quelli con sensore integrato preso in offerta
speciale in un supermarket...  collegato semplicemente ai due
fili che andavano al portalampada della luce esterna.
scusa la prolissit�
Umb

 speciale in un supermarket...
Ti ricordi quanti dindi gli hai dato? Pi� o meno di 15 euro?

 ha scritto nel messaggio 
news:heuat6$7n4$1...@tdi.cu.mi.it...

Io ne ho comperato diversi...  tanto per curiosit�... tanto per 
utilizzarli...  ;-)
Quelli a Faro da 500 W sono "troppo" ingombranti e abbaglianti.... perci� 
preferisco quelli da 150 W...
ma sono a 220 Vac il che significa che se manca l'ENEL.... NISBA!
Allora ho comperato dei Faretti Luce+Allarme (Lidl, meno di 10 Euro) che 
funzionano con quattro Batterie Mezzatorcia (C) ricaricabili.
Hanno pure lo Spinotto per l'alimentazione con Alimentatore 220 VAC- 6 Vdc 
(non fornito ;-(
...cos� funzionano SEMPRE!
In aggiunta ho pure comperato le Prese Telecomandate che ho collegato ai 
faretti da 500 W (senza PIR) che accendo a piacere... seduto in poltrona... 
vicino ai Monitor di Videosorveglianza notturna con un Maverick 88 - Police 
& Law Enforcement - 8 Buckshott 12ga 3" Magnum # 000 USA...
Venghino, Signori, venghino...    ;-) 

 Ti ricordi quanti dindi gli hai dato? Pi� o meno di 15 euro?
pi� di 25anni fa... la memoria... l'et�...  penso 30mila lire!
Umb

 faretti da 500 W (senza PIR) che accendo a piacere... seduto in poltrona...
comprate pure io e usate saltuariamente per comoditï¿œ anche in piedi! :-)
Umb

 Umb
.....ma tu...  ce l'hai il Pompa?       ;-) 


Azz, 25 anni fa gi� c'erano... ? Non lo sapevo, chiss� che figurone hai 
fatto ai tempi quando praticamente non li usava nessuno tra le mura 
domestiche :-)

 Venghino, Signori, venghino...    ;-)
Devi essere Ricco da Far Skifo, per temere Visite.... ;))

"Luca Gava" <luca...@casa.sua> ha scritto nel messaggio 
news:4b12f62c$0$10449$4faf...@reader2.news.tin.it...

io vorrei avere qualcuna che mi praticasse "la Pompa" ma De 
Gustibus........... 


Visto che trattasi di faretto semplice, tutto il gioco degli interruttori 
che hai descritto sopra e' riportato nel manuale ??
non vorrei che per 20 anni hai creduto  di avere 1 faretto con logica 
intelligente e invece hai 1 comune faretto tarato (sia come distanza  sia 
come temporizzazione)  in modo che quando sei lontano non si sia mai 
spento.. !!
Magari perhe' tenuto acceso da 1 animale che ci passava vicino......
ahahahahahhahahah

 che hai descritto sopra e' riportato nel manuale ??
*era* nel manuale (che ormai non trovo piï¿œ...)
nessun gioco; rispiego:
due sole possibilitï¿œ:
-faretto "non" alimentato (=spento) -> faretto alimentato;
in quest'ultima condizione il comando ï¿œ preso dal crepuscolare 
(regolabile) con in serie il sensore di movimento
(accensione temporizzata regolabile);
il solo crepuscolare non accende niente ma deve esserci
stato movimento sotto il sensore!
passiamo a quello che tu definisci "gioco" e io comoditï¿œ!
puï¿œ succedere che si voglia che il faretto rimanga sempre
acceso senza che qualcuno continui a passare sotto il
sensore per mantenerlo acceso
per ottenere questa condizione bisogna, agendo da uno dei
2 deviatori, passare dalla condizione di "alimentato" (anche
se il faretto ï¿œ spento) a *non alimentato* (per meno di due
secondi) e tornare subito ad "alimentato" (cosï¿œ il faretto
si accende e rimane acceso;
per spegnerlo bisogna togliere "alimentazione" (condizione
spento) per piï¿œ di 6 secondi...
questa manovra ha effetto anche a mezzogiorno in pieno sole,
cioï¿œ bypassa anche il crepuscolare (anche se ciï¿œ ï¿œ illogico!)
ribadisco che togliere e dare corrente, ovviamente, si puï¿œ
fare indifferentemente da uno e/o l'altro dei due deviatori;
un altro lato negativo (che ricordo, non era menzionato nel
manuale) ï¿œ se l'azienda elettrica toglie (o se salta) la
corrente per meno di due secondi: il faretto si accende e
rimane acceso! (e bisogna spegnerlo togliendo l'alimentazione
per piï¿œ di sei secondi come detto sopra)
per questo motivo, se stai via qualche giorno ï¿œ meglio
spegnere altrimenti potrebbe rimanere acceso anche per
giorni fino al rientro!
a meno chï¿œ non si sia cosï¿œ fortunati che l'azienda elettrica
quando fa mancare l'energia, lo faccia per per piï¿œ di sei
secondi prima di ridarla! (il faretto riparte in condizione
di stand-by da spento)
per gli animali, la sensibilitï¿œ del mio ï¿œ tarata sul gatto
ed un gatto si vede se c'ï¿œ!
per il tutto qua sopra non penso si debba scomodare la
logica intelligente... un po' di modestia, che diamine... ;-)
Umb

 cio� bypassa anche il crepuscolare (anche se ci� � illogico!)
Come detto se non e' 1 condizione prevista dal costruttore allora trattasi 
di 1 Bug ... (magari accendendo e spegnendo in rapida successione mandi in 
tilt il sensore)

"..Ghigo.." <NONSC...@AAA.AA> ha scritto nel messaggio 
news:4b14f484$0$10444$4faf...@reader2.news.tin.it...

Ne ho un paio anch'io di quelle.
Funzionano....  finch� tutto va bene!
Ma se viene un temporale e manca la luce....
...loro si... "sprogammano"....     ;-(
Quando ritorna la luce ripartano da condizione "zero".
Se � quella "giusta" tutto OK....  altrimenti NISBA!
Ciao.