Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdita acqua caldaia da valvola sicurezza

Salve a tutti vorrei presentare il mio problema, ho una caldaia baxi luna in 310 fi a incasso, e quando accendo i termo la pressione da 1,3 bar da freddo sale fino a 3 bar facendo scattare la valvola di sicurezza, ho cambiato il vaso di espansione e caricato a 1,5 bar ma il problema persiste, la procedura che ho fatto è stata quella di: chiudere il rubinetto principale e la manopola di riempimento automatico, svuotare l'impianto dalla valvola di sfiato sotto la caldaia e portarlo a zero (si sentivano dei gorgoglii dal vaso) , ho atteso un po' e il vaso e l'impianto erano completamente privi di acqua, successivamente ho installato il vaso precaricato a 1,5 bar, ho chiuso la valvola di sfiato, ho aperto il rubinetto principale e la manopola di riempimento automatico, ma il problema è rimasto, qualcuno può aiutarmi, ho sentito dire che la procedura di sfiato bisogna farlo da un termo e non dalla valvola di sfiato della caldaia, ma io penso che sia la stessa cosa, grazie a chi può aiutarmi

 
 
Lo sfiato si fa dai radiatori e se la pressione arriva a 3 bar 
probabilmente c'é una perdita nel rubinetto di riempimento.
 

Il giorno giovedì 23 novembre 2017 18:42:47 UTC+1, Luigi Di Maso ha scritto:
ho chiuso la valvola di sfiato, ho aperto il rubinetto principale e la manopola di riempimento automatico, ma il problema è rimasto, qualcuno può aiutarmi, ho sentito dire che la procedura di sfiato bisogna farlo da un termo e non dalla valvola di sfiato della caldaia, ma io penso che sia la stessa cosa,
 
La valvola jolly va lasciata aperta, altrimenti come fa a sfiatare?
Io questa cosa del riempimento automatico non l'ho mai capita... se vuoi 
fare bene, tieni la manopola chiusa e agisci solo dal rubinetto di carico. Oppure dici che devi per forza usare il riempimento automatico?
 
 
Giovanni

Il rubinetto di riempimento è automatico, comunque domani provo a fare la procedura dai termosifoni, il rubinetto di sfiato della caldaia lo lascio chiuso quando faccio la procedura dai termo?

No non dicevo la valvola jolly come valvola di sfiato, ma una manopola che si trova vicino alla caldaia che se aperta svuota l'acqua dall'impianto e fa scendere la pressione fino a zero, non conosco il nome tecnico, il rubinetto di riempimento automatico lo tengo aperto per caricare l'impianto, una volta caricato stacca da solo e lo chiudo ulteriormente in modo manuale, ora io chiedevo come mai dopo aver cambiato il vaso espansione, caricato di aria con il stesso valore di pressione dell'impianto idrico continua a salire fino a 3 bar facendo intervenire la valvola di sicurezza? Sbaglio qualcosa? Oppure bisogna fare diversamente?

Ciao Lambert, potresti dirmi il procedimento da fare attraverso lo sfiato dai termo? Come devo procedere? Grazie 

 
 
 
non è l'aria nei termo che ti fa alzare la pressione nell'impianto
 
quella al limite non ti fa scaldare una parte di un termosifone
 
hai alta pressione nell'impianto perché c'è qualcosa che la fa aumentare,
 
ora non resta che capire il perché
 
e per farlo devi osservare la caldaia e capire quando la pressione 
inizia a salire e fare prove
 
ade sempio forse è il rubinetto di carico che continua ad andare, carica 
l'impianto, chiudi l'acqua di ingresso alla caldaia fai andare e vedi 
cosa capita
 
poi potrebbe essere il vaso di espansione, ma dici di averlo fatto caricare
 
 


Se è bucata la membrana, è facile caricarlo ALLA PRESSIONE DELL'ACQUA come 
ha scritto l'OP.
Ma in tal caso appena la temperatura dell'acqua comincia a salire anche la 
pressione sale.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it