Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rilevatore gas metano per casa... quale ?

Salve,
grazie ai consigli di questo n.g. l'anno scorso ho finalmente cambiato 
il termostato a "rotella" meccanico con uno più moderno della Vimar (non 
crono ma semplice termo) con regolazione del decimo di grado tasto notte 
etc.
Ora lasciando la caldaia accesa anche di notte mi viene il timore che vi 
possano essere fughe di gas, anche se la caldaia è a tenuta stagna e 
scarica direttamente fuori, quindi stavo cercando appunto un rilevatore 
di gas metano.
Nel sito Vimar ho trovato 
http://www.vimar.it/it/catalogo/prodotti/index.php?liv=&key=gas&code=01896&page=0
Non essendoci la foto non sò se si applichi a parete tipo come una spina 
perchè sotto la caldaia ho appunto una spina elettrica oltre al tasto 
0/1 per togliere corrente alla stessa !
Il prezzo non è dei più bassi contando che il termostato l'ho pagato 
circa 55 euro inoltre la cosa che mi rimane dubbiosa è il comando 
dell'elettrovalvola che non sò se debba comunque esser obbligatoriamente 
collegato alla caldaia oppure si può lasciare il solo avvisatore 
acustico e ottico senza quindi dover far intervenire un idraulico ?
Se avete anche altri prodotti da suggerirmi sono accetti tutti i vostri 
consigli ! :)
Saluti !
GbMax

 e ottico senza quindi dover far intervenire un idraulico ?
Nessuno ti obbliga a metterci anche la valvola a casa tua, però io la 
monterei, sei sicuro di sentire il fischio del sensore di notte? Io non 
sento neppure le cannonate quando dormo ;)
Ciao,
Enrico. 

 consigli ! :)
Penso che tutti siano più o meno validi perchè debbono sicuramente
rispondere a una precisa normativa, pertanto non credo ci siano prodotti in
assoluto migliori.
Ciao.
Lo

 regolare, lo metterei nel punto più alto).
Boh... se ci fai caso anche nelle istruzioni indicano 20-30 cm da soffitto o 
pavimento, immagino per impedire che scatti inutilmente magari solo perchè 
stai soffriggendo le cipolle :)
Ciao,
Enrico. 

 sento neppure le cannonate quando dormo ;)
ANche io la metterei e come già detto la metterei Fuori in modo da Chiudere
l'afflusso di GAS a tutti i possibili utilizzatori, ed eventualmente
comanderei l'apertura dell'interruttore elettrico generale per evitare
rischi di esplosioni dovte alla scintilla dell'interruttore della luice di
quando mi alzo dal letto e vado a vedere perchè l'allarme GAS è scattato.
Ciao.
Lo.

 stai soffriggendo le cipolle :)
ok ma vuoi mettere la sicurezza di avere diciamo un metro cubo di GAS metano
che ti gira sulla testa pronto a fare una fiammata quando giri
l'interruttore piuttosto di averne appena qualche Dm cubo meno pericolosi?
Poi mettiamoci d'accordo, se si parla di caldaie murali è un conto, di
cucina è un altro, anche io penso che il sensore fughe gas non debba essere
posizionato sulla verticale dei fornelli, ma certamente si può (ed è mia
opinione che sia MEGLIO) installarlo sulla verticale di una caldaia (la
quale dovrebbe di norma bruciare TUTTO il Gas consumato.
Lo

Mica gli ho detto di montare 2000 euro di sensore ;)
Dico solo che se monto un sensore o lo monto decente o non lo monto... la 
roba economica rompe solo le palle!
certo è che la caldaia stagna di per sè è molto sicura, però una perdita può 
verificarsi pure sulle tubazioni, mesi fà la mia perdeva da un manicotto 
dell'arrivo del gas stretto male! In un caso del genere il sensore serve e 
se è buono per me è meglio... poi che dire, metteteci pure quello della lidl 
;)
Ciao,
Enrico. 

 sento neppure le cannonate quando dormo ;)
sono entrabi asfissianti, metti quella benedetta valvola...

 consigli ! :)
Lascia perdere !
La caldaia è già protetta di suo, e non è necessario aggiungere nel locale
un accrocco che, ben che vadi, funzionerà qualche mese ed in ogni caso
avrà la necessità della sostituzione periodica del sensore.
Piuttosto fai curare scrupolosamente la manutenzione della caldaia,
e, in caso non fossero dotati di termocoppie di sicurezza, sostituisci
i fornelli di cottura se a gas. Questi ultimi sono ben più pericolosi della
caldaia !
Cordialità.
                   Paul

sono daccordo sull'ultima parte
perň mi chiedo, possibile che quando uno si voglia dotare di sistemi di 
sicurezza
ci son sempre molti pronti a dire che non servono?
se andiamo avanti di qualche anno probabilmente si monteranno direttamente 
sulle caldaie questi
sensori e probabilmente anche nelle cucine si monteranno...
pensiamo un po' elasticamente, lui non pretende di aumentare la sicurezza 
all'infinito,
ma di avereun gradino in piů ed adottando piů sistemi
quel gradino in piů c'č, anche se il
sensore poi č low cost...
comunque c'č un gradino in piů.
ragazzi, č cmoe la cintura di sicurezza per 10 anni no nti serve...
poi tamponi e via...
di solito i sistemi di sicurezza sono cosě, non servono praticamente mai,
ma si attivano nel momento in cui occorrono e avolte anche possono non 
attivarsi,
ma non per questo si puň sempre dire tanto...tanto c'č questo...
tanto...
ci sono persone che sono riuscite a salvare la propria vita per molto 
meno...

 meno...
Avolte basta solo usare bene la materia grigia quando si fanno le cose.
ciao.
Lo

 Enrico. 
Saluti !
GbMax

 tanto...
Hai perfettamente ragione, la mia è solo voglia di aumentare la 
sicurezza ed effettivamente anche quella dell'estitore, come segnalato 
in un altro post, non sarebbe malvagia come idea...
La mia è una caldaia stagna della Vaillant, posizionata in cucina che 
scarica direttamente fuori, la faccio controllare tutti gli anni e non 
sono mai state rilevate anomalie però la sera quando è molto freddo e 
lascio acceso il riscaldamento ad una temperatura notturna di 17 gradi 
beh... non dormo tranquillissimo !
Dovrò poi fare anche una botta di conti perchè con gli idraulici appena 
già senti la loro voce già paghi... :(
Saluti !
GbMax


siamo daccordo comunque :-) 

 comunque c'è un gradino in più.
Non lo escludo. Ma la sicurezza, per l' appunto, non è la foglia di fico
che si pone sulla coscienza dopo aver installato (cosa...dove... come...)
un aggegino che poi si dimentica.
Sarebbe interessante sapere invece se i locali e l' impianto di "GbMax"
sono sicuri per altre ben più importanti prescrizioni : aperture di
ventilazione e scarico gas combusti, rubinetti di intercettazione per ogni
singolo apparecchio, termocoppie di sicurezza, estintore, ecc.
I rilevatori di gas (sia quelli a semiconduttore come quelli a camera
di ionizzazione) sono delicati, vanno testati periodicamente, ed  il sensore
ha vita utile di pochi anni, quando non viene inattivato prima da numerosi
inquinanti domestici.
La sicurezza delle installazioni a gas e dei relativi locali si fa in altro
modo.
Comunque, visto che  "GbMax" proprio vuole installare un rilevatore e
relativa valvola di intercettazione, e chiede espressamente marche e modelli
di qualcosa di valido, può orientarsi sui prodotti della Tecnocontrol, che è
specializzata in questo campo anche in ambito industriale.
Per centrali termiche usavo i loro rilevatori gas serie TS 293 certificati
CESI, con sensore montato all' interno di un filtro sinterizzato in acciaio
inox.
Il sensore era verificato ogni 6 mesi, e sostituito in manutenzione
programmata ogni 4 anni di esercizio.
Cordialità.
                Paul

ottimo intervento, siamo daccordo.
unica piccola pecca è che hai comunque voluto ribadire il fatto che i 
sensori vanno controllati periodicamente... certo, è vero, ma nel post 
originario non ricordo che lui abbia detto:
io installo la centralina e poi me la dimentico li attaccata... :-))
io ho appena preso due estintori per la casa, quindi osno pienamente 
daccordo con te
sulla questione estintori.
Sto anche provvedendo ad un sistema con sensori antifumo, anche questi da 
controllare periodicamente.
Ma se ti dico che al momento ho un sensore antifumo in cucina,
comprato circa 2 anni fa! l'ho usato per prova...
e che in due anni non è stato necessaria nessuna manutenzione??
mantenendolo esopsto a tutti i fumi della cucina??
ti dico quanto l'ho pagato...? beh sotto i 10 euro... :-)
è vero che tutto ha un costo, ma a volte alcuni costi sono sovradimensionati 
e di molto  :-)
non parlo dei sistemi troppo professionali... in cui un costo più elevato è 
giustificato, ma
da apparecchi comunque commerciali che però...