Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto Termico Tutto con termostatiche

Salve a tutti,
Son nuovo dell'ng ma la necessità mi dopo aver letto un pò di vecchi
post ho la necessità di Vostri consigli.
Premesso che non sono un installatore (ma ho un trascorso come tecnico
di caldaiette a gas), ho la necessità di realizzare l'impianto termico
per una villetta singola indipendente + sottotetto abitabile di nuova
costruzione.
Al piano terra c'è un grande salone c.a. 30mq + cucina a vista (li
separa un grande arco) di c.a.16mq, camera matrimoniale con piccolo
bagno in camera, due camerette ed un bagno grande, nel sottotetto una
camera da letto ed un altro bagno.
Avevo pensato di realizzare l'impianto come segue:
Zona separata per il sottotetto la cui temperature viene gestita da un
cronotermostato posto nella camera da letto, premetto che questa è una
zona ospiti e che quindi il riscaldamento in questa parte della casa
sarà normalmente spento.
Il piano terra diviso in due zone:
Zona giorno che comprende Salone e cucina con cronotermostato in
salone (dove c'è anche un camino) e valvola termostatica sul
termosifone della cucina.
Zona notte che comprende le due camerette, il bagno grande (che sono
tutti e tre in fila con la stessa esposizione e posso quindi supporre
stessa temperatura) e la camera matrimoniale con termostato in
quest'ultima visto che è quella teoricamente + fredda come
collocazione.
Oppure in alternativa per il piano terra avevo pensato ad una
soluzione che prevede una sola zona, nessun termostato e valvole
termostatiche su tutti i radiatori, con un orologio applicato a monte
per spegnere tutto.
Nel caso adottassi questa soluzione so che nella situazione in cui
tutte le termostatiche siano chiuse avrei il problema della
sovrapressione che può danneggiare la pompa (nonchè il fatto che la
caldaia continua ad accendersi mantenendo inutilmente l'acqua in
temperatura), ho letto in un vecchio post che questo problema si
risolve con un by-pass sul collettore?? Chi mi spiega meglio come
funziona la cosa? Non esiste un sensore che superata una certa
pressione mi può comandare lo spegnimento di pompa e caldaia?
Per realizzare un impianto a zone serve un collettore particolare?
Oppure devo montare un collettore per zona? Ulteriore informazione
quanto spazio è necessario per un collettore più le valvole di zona?
Devo scegliere un posto dove collocarlo.
Ulteriore alternativa:
Voi che impianto fareste?
Nella valutazione considerate il fatto che la casa è in costruzione in
questo momento ci sono solo le tramezzature e le tracce per l'impianto
elettrico quindi non ho nessun problema con passaggi di tubi, fili per
i sensori e via dicendo.
Ciao e Grazie a tutti in anticipo.

 pressione mi può comandare lo spegnimento di pompa e caldaia?
Si potrebbe usare un pressostato differenziale ( interruttore comandato da 
pressione differenziale) per spegnere la pompa ma è necessario un circuito 
elettrico per ritardare lo spegnimento e la riattivazione della pompa . 
Molto piu' semplice utilizzare la valvola di by-pass differenziale.
Ti consiglio anche di guardare le pubblicazioni sull'argomento della 
Caleffi scaricabili liberamente dal loro sito.
Ciao
Rudi

 Zona notte
E' la migliore soluzione : 3 collettori, 3 circolatori, 3 termostati.
Semplice, affidabile, flessibile, poco costosa.
Se abiti in una zona non particolarmente mite, se vuoi una raffinatezza,
e ti è possibile farlo, duplica il corpo scaldante nel bagno grande
(quello al piano terra a servizio delle due camerette).
Cioè il radiatore del bagno, calcolato normalmente, sarà compreso
nella zona giorno, mentre un secondo, un po' più piccolo, nella zona
notte. Su questo và montata una termostatica.
Cordialità.
              Paul
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.679 / Virus Database: 441 - Release Date: 07/05/2004

 notte. Su questo và montata una termostatica.
Raffinato davvero :)
Moglie permettendo...
--
                              Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "via-tutto-questo")

 Semplice, affidabile, flessibile, poco costosa.
Mi permetto di aggiungere la costruzione del circuito primario, due 
bombolotti di qualche litro, dove si attestano le tubazioni della 
distribuzione, collegati uno alla madata e l'altro al ritorno del 
circuito di riscaldamento e ricollegati tra di loro in modo da formare 
un specie di corto circuito.
Tale soluzione, permette la circolazione del fluido nella caldaia, anche 
a pompe spente, salvaguardando la caldaia da sovratemperature, 
assicurando nel contempo il giusto equilibrio delle portate secondarie.
spero di essere stato chiaro..... (non per te paul :-))
ciao max

 di bypass in cima alla colonna?
Soluzione equivalente ed ottima comunque.


 elettrico per ritardare lo spegnimento e la riattivazione della pompa . 
Perchè un circuito di ritardo? La condizione di valvole tutte chiuse
non è tuttosommato piuttosto rara?
Ciao

 Cordialità.
Ottima idea, mi piace ma credo nel mio caso si tratti solamente di una
inutile complicazione.

 Moglie permettendo...
Per fortuna per gli impianti mi ha dato carta bianca (e poi siamo
ancora fidanzati ;-) )
Piuttosto stavo ripensando alla attribuzione delle stanze alle zone,
in particolare le due camerette saranno, in futuro, le camere dei
ragazzi, ed i ragazzi, si sa, in fase adolescenziale passano molto
tempo in camera, non sarebbe quindi più corretto associarle alla zona
giorno?
Forse no perche poi sarebbero fredde di notte ..... ops come se ne
esce?
Ciao

 esce?
Potremmo mettere un'altra valvola di zona con relativo cronotermostato
dedicato... un piccolo costo iniziale in più.
Piccolo ovviamente in confronto al totale spesa impianto termico.
Occhio però a non farti prendere da quella che chiamo "sindrome da
idromassaggio" (attualmente ha colpito ad esempio mio padre).
Hai mai notato che quasi tutti quelli che vedono la vasca con idromassaggio
LA VOGLIONO salvo poi dimenticarsela dopo sei mesi?
Lo stesso accade con la suddivisione spinta delle zone riscaldate, all'atto
pratico se realizzi una casa ben coibentata, diventa secondario il risparmio
ottenuto lasciando qualche grado in più od in meno tra una zona e l'altra; e
per qualche grado intendo pochi gradi (2 o3), altrimenti la casa diventa
assai meno vivibile.
Ti ricordo che hai i locali sullo stesso piano.
Parliamo ad esempio della normale attività diurna: quando tua moglie dalla
cucina va in camera da letto a riassettare, è brutto trovarla più fredda (la
camera da letto :))); lo stesso dicasi per i bambini che dalla camera vanno
in cucina, poi in bagno, poi in salone ecc.
Per farla breve, io al tuo posto dedicherei giustamente una zona al
sottotetto-ospiti ed una sola zona al piano terreno, mettendo però le
valvole termostatiche su ogni termo (tanto costano poco).
P.S. pensaci bene al riscaldamento a pavimento, io ho fatto come te ma poi
me ne sono pentito.
