Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: mancanza di corrente

Contatore nell'apposito locale condominiale da cui si diparte una linea per 
il box, una linea nella cantina e una linea nell'appartamento.
In quest'ultimo c'è un magnetotermico e differenziale, mentre nelle altre 
due linee non hanno alcuna protezione intermedia.
La mia intenzione sarebbe di far installare un magnetotermico e 
differenziale anche sulla linea della cantina e tanto che ci sono anche del 
box.
Il problema, se per qualsiasi motivo mi salta la corrente in cantina come 
potrei accorgermene dall'appartamento? Per il magnetotermico potrei mettere 
un riarmo automatico ma se interviene il differenziale, ciccia.
C'è qualche dispositivo affidabile da poter far installare a costi 
accettabili?
Ehm, spiegazioni terra terra, se possibile, che io non ci capisco ma almeno 
posso far capire a qualcuno che ci capisce.
Grazie
Gi 
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

Gi ha pensato forte :

Devi installare il differenziale puro o diff.magn.term con un contatto 
ausiliario NC, naturalmente devi infilare due cavi unipolari da 1.5mmq 
fino al qs dell' appartamento ed installare una spia nello stesso qs

 almeno posso far capire a qualcuno che ci capisce.
 
Esistono sganciatori con circuiti per lo stato della posizione dei 
contatti. Oppure, degli accessori appositi chiamati "contatti 
ausiliari", che si installano su interruttori preesistenti.
Ad esempio:
https://www.se.com/it/it/product/M9A26924/of-24-415vac-24-130vdc/?range=1104-c60-ul-csa-cei-en-60947-2&node=12367803860-ausiliari-elettrici
 
 
 
Vanno chiaramente passate linee aggiuntive per portare la segnalazione 
laddove e' richiesta.
 
 
 
sandro

al qs dell' appartamento ed installare una spia nello stesso qs
 
Niente è impossibile ovviamente ma quasi lo è. Devo scartare l'opzione
Grazie comunque


laddove e' richiesta.
 
E' questo che è quasi impossibile da farsi.
Pensavo a qualche dispositivo wi-fi, che poi sarebbe tutto da verificare se 
il segnale dalla cantina mi arriverebbe tre piani sopra in maniera 
sufficientemente affidabile.
 
Grazie per l'attenzione


 Gi
 
Allora devi passare a un sistema via etere, potresti usare i sistemi 
per gli antifurti
Dipende molto dalla distanza tra il contatore e il tuo appartamento

 Pensavo a qualche dispositivo wi-fi
 
Ma se il problema che vuoi segnalare è che manca corrente,
devi perlomeno mettergli pure una batteria. La cosa si complica.
 
Bye, G.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 devi perlomeno mettergli pure una batteria. La cosa si complica.
 
le batterie al litio dei sistemi di allarme durano 5 anni

 oppure un allarme gsm
 
un allarme del genere puo' costare 100-150 euro.  Tirar su due fili per 
due spie cosa puo' costare?
 
Se lo fa lui, costa solo il costo del filo, altrimenti deve venir fuori 
l'elettricista.
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

e collettivo?
 
Qui da me ogni box e canina č collegata al contatore dell'appartamento
del proprietario.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 Grazie
 
avendo il wifi lo puoi fare in mille modi, ma se cerchi qualcosa di più 
semplice:
http://bit.ly/2oyjNgp
 
 


però ti costa quanto tutto l'impianto :)
 
potresti anche mettere una presa wifi da controllare se funziona con l'app.
https://amzn.to/36iWvMs
 

oppure un allarme gsm
 
Suppongo sia più costoso


l'elettricista.
 
Sicuramente lo farebbe l'elettricista ma suppongo di far prima a mettere il 
congelatore sotto il letto. :-)



https://amzn.to/36iWvMs
 
 
Io ho parlato di wifi ma non sono certo che sia affidabile la continuità del 
segnale, dalla cantina.


devi perlomeno mettergli pure una batteria. La cosa si complica.
 
Sono piů preoccupato dalla trasmissione del segnale
 
Gi 
 
 
-- 
Questa email č stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 Gi
 
Il segnale volendo lo puoi far passare attraverso la linea elettrica 
che arriva in casa, ma tra interfacce e altro i costi vanno alle stelle

 ha scritto:

Vai dai cinesi.
Prendi un campanello wireless.
7 euro
Lo provi e vedi se raggiungi l'appartamento.
Se SI colleghi un relč ai contatti del pulsante ed il gioco č fatto.
Manca la corrente?
Il relč si sgancia e chiude i contatti provocando l'intervento del
 campanello.
Bye, Guido.
 
-- 

manzo che hai comperato dal contadino :-D
 
Lo spazio ci sarebbe, la butto lì all'elettricista, visto mai che mi risolve 
il problema
Grazie in ogni caso


 devi perlomeno mettergli pure una batteria. La cosa si complica.
 
Ma anche no.
Se va via la corrente al box perche' c'e' un blackout se ne accorge 
anche stando seduto sul wc in casa, eh...
 
La richiesta e' per segnalare l'apertura di uno sganciatore che verra' 
installato nel box o cantina, per un intervento su guasto locale.
Quindi l'energia elettrica PRIMA dello sganciatore rimane, ed e' a 
disposizione per qualsiasi uso, compreso quello della segnalazione.
 
 
 
sandro

 manzo che hai comperato dal contadino :-D
 
Scusa, eh...una volta che sale su in casa con due fili ausiliari 
spendibili per ogni uso, perche', fargli aprire l'interruttore 
dell'appartamento...?
 
 
 
sandro

 disposizione per qualsiasi uso, compreso quello della segnalazione.
 
Sarebbe piu' utile sapere quando va via, non quando ritorna.


per ogni uso, perche', fargli aprire l'interruttore dell'appartamento...?
 
Come ho già detto, non è semplice tirare su dei fili sino in casa.
Tutto sommato credo che andrebbe bene far saltare la corrente anche in casa, 
è più avvertibile che c'è un problema.
Che poi "andrebbe bene" si fa per dire ma se fosse la soluzione più semplice 
me la farei anche andare bene. Sentirò l'elettricista.
Diversamente, ho fatto a meno del congelatore per 40 anni, sicuramente potrò 
farne a meno anche per i prossimi 80.
Eviterò di congelare ravioli, fagioli, piselli, verdure, cinghiali, cervi, 
ecc. :-))


 del segnale, dalla cantina.
 
vedo che hai poche speranze con altri sistemi:)
 
nel caso non trovassi nulla o il wifi non ti dovesse funzionare:
il cellulare prende in cantina? :)
https://amzn.to/2WwvnVT
 
 


https://amzn.to/2WwvnVT
 
 
Una volta su 10.
La pubblicità mi arriva, se devo chiamare mia moglie perché mi sono 
dimenticato cosa devo prendere non funziona. :-(


 Sarebbe piu' utile sapere quando va via, non quando ritorna.
 
Quando ritorna, cosa.
Ma qualcuno legge/segue i messaggi...?
 
 
 
sandro

 cervi, ecc. :-))
 
E come la fai "saltare", la corrente in casa...?
Il montante passa prima in garage eppoi entra nell'appartamento?
 
Oppure, non ho capito come si fa questo benedetto impianto.
 
 
 
sandro

 dimenticato cosa devo prendere non funziona. :-(
 
Visto che l'impianto elettrico e' lo stesso, Powerline.
 
 
 
sandro

 dimenticato cosa devo prendere non funziona. :-(
 
dovresti fare la prova se esiste una posizione giusta :)
se ogni tanto prende, potresti trovarla.
 
Le powerline fanno fatica dietro i differenziali però potrebbero funzionare.
Il differenziale attenua il segnale, poi dipende dal modello.
 
 
 


Ho un paio di TP-Link che vanno benissimo pur attraversando due 
differenziali e tre MT.
Devo dire che sono prodotti le cui performance sono migliorate di molto, 
rispetto a qualche anno fa.
 
 
 
sandro

Il montante passa prima in garage eppoi entra nell'appartamento?
 
Contatore, escono tre linee, una sale in appartamento, un'altra va in 
cantina, un'altra va al box.
Quantomeno così dovrebbe essere.


 differenziali e tre MT.
 
pure dietro i magneto termici ?
ottimo  :)
Dovrei metterli in cantina pure io.

 Quantomeno così dovrebbe essere.
 
Ok, diamola per buona perche' sara' cosi' al 99%
Stando le cose, come fa un guasto in garage a far sganciare un 
interruttore in casa, senza passare due fili per un comando apposito...
 
 
 
sandro


Bisogna solo vedere quanta distanza hai, perche' le performance decadono 
in funzione di quella.
Ad occhio, avro' circa 15-20mt di linea, tra un trasponder e l'altro.
 
https://www.tp-link.com/it/home-networking/powerline/tl-pa9020-kit/
 
 
 
 
sandro

 non è fine, ma funziona....
 
Mi sembra di essere in un incubo...ma se tiri due accidenti di fili 
ausiliari su in casa, per segnalare il guasto li usi per sganciare 
l'energia elettrica nell'appartamento, invece che far suonare un cazzo 
di ronzatore...?!?
 
Roba da matti.
 
 
 
sandro

 Roba da matti.
 
 
Ma sandro non te la prendere così tanto, mettere un relè fa parte di un 
quadro elettrico :)
Non li vuole tirare i 2 fili è inutile continuare :)


E questo mi e' chiaro, e' un dato di partenza del problema.
 
Ma si continua a suggerire l'uso di "due fili" per sganciare la corrente 
in casa...e' questo, che non ho capito: se posso passare due fili, ci 
faccio suonare un allarme, non li uso per mandare al buio anche casa.
 
Se NON posso passare due fili, va trovata un'altra soluzione 
che...passare due fili per sganciare la corrente in casa!
 
 
 
sandro

 che...passare due fili per sganciare la corrente in casa!
 
vero, tutta la gestione devi farla sul punto di partenza(vicino al 
contatore) altrimenti è inutile.
 

 che...passare due fili per sganciare la corrente in casa!
 
vero, dovrebbe essere una soluzione da quadro vicino al contatore.
La vedo troppo incasinata, io preferirei una segnalazione via etere :)
 

 contatore) altrimenti è inutile.
 
mi sono rincoglionito, non ricordavo di averlo già mandato :)
so vecchio
 
 
 

Non li vuole tirare i 2 fili è inutile continuare :)
 
Non è che io non voglio tirare i fili, mi dicono che tirare fili dal 
contatore su in casa è abbastanza un troiaio; purtroppo non ho competenze 
per poterli smentire. Me lo hanno detto in tre; saranno tre bischeri? Può 
essere.
Ecco perché mi sono detto che poteva essere una ipotesi quella suggerita di 
inserire uno sgancio.


 di inserire uno sgancio.
 
Lo puoi fare vicino al contatore.
Sicuramente dovrai tenere il differenziale da controllare vicino al relè 
di stacco corrente appartamento.
In pratica, il filo che esce dal differenziale terrà alimentato il relè 
che manda tensione all'appartamento. Se dovesse intervenire il 
differenziale, staccherà la corrente anche all'appartamento.
Questa è una possibile soluzione, ma ce ne sono anche altre.
 
 
 

 che manda tensione all'appartamento. 
intendo la bobina di attivazione del relè

 di inserire uno sgancio.
 
Perfetto.
E come lo "inserisci" lo sgancio...?
 
 
 
sandro

E come lo "inserisci" lo sgancio...?
 
Io lo racconto all'elettricista e poi sarà un problema suo.
Per contro ho avuto un'altra idea (balzana?) su come allocare un congelatore 
non troppo grande, diciamo un verticale da un centinaio di litri.
Ieri passando davanti ad una vetrina di elettrodomestici, ho visto lavatrici 
sotto e asciugatrice sopra con inframmezzata un qualche cosa, probabilmente 
per non far scivolare via quella di sopra con le vibrazioni della 
centrifuga.
E mi son detto, perché non mettere il congelatore sopra la lavatrice? 
Quest'ultima si trova in un ripostiglio con attacchi e quindi mi limiterebbe 
gli spazi di movimento/utilizzo degli scaffali, ma meno di quanto se 
spostassi gli scaffali.
 
Che dire, è fattibile? Quali controindicazioni?


 Che dire, è fattibile? Quali controindicazioni?
 
Scherzi a parte, non farei mai una roba simile.
Quello della lavatrice e' l'ultimo dei piani stabili. Inoltre, considera 
la possibilita' degli interventi di manutenzione, sia su uno che 
sull'altro elettrodomestico.
 
Se proprio hai da fare questo progetto, io costruirei un telaio attorno 
alla lavatrice e poggerei il congelatore sopra il telatio, non 
direttamente sopra la lavatrice (che sara' progettata, in caso, solo per 
sostenere la sua "compagna" asciugatrice, non altre cose).
Considera bene tutti i pesi del caso...
 
 
 
sandro

alla lavatrice e poggerei il congelatore sopra il telatio,
 
Per l'appunto, avevo preso in considerazione questa soluzione già da prima, 
ma poi vedendo l'accrocchio uno sopra l'altro...
 
Buona serata
