Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spostare rubinetto gas

Sempre nel tema di riorganizzare il cucinotto...
Premetto che io la cucina a gas la preferisco separata ed indipendente dai
mobili.
L'ho gia` comprata ed e` arrivata ieri, quindi la cucina non la cambio
(ovviamente).
Il rubinetto del gas e` attualmente messo in una posizione inadeguata:
rimane dietro la cucina a gas.
Una simile sistemazione, oltre ad essere inaccessibile e quindi pericolosa,
mi ruba anche 5 cm di profondita`, mandando la cucina a gas a interferire
con uno sportello.
Problemino: debbo spostare il rubinetto del gas in una posizione
accessibile, quindi sopra al piano delle basi. Pero` non voglio
ripiastrellare la cucina e quindi debbo fare il lavoro senza scassinare
tutto, perche non ho ricambi per le piastrelle...
Pensavo di mettere un gomitino al posto del rubinetto e prolungare il tubo
con uno in rame, per poi uscire sopra una base con un nuovo rubinetto.
Dal rubinetto forse debbo riscendere sotto il piano dei mobili, sempre a
filo muro, per mettere poi il portagomma (o l'attacco per il flessibile
inox, a scelta) sotto, nascosto dalla cucina.
Pero` il tutto deve essere incassato, almeno a filo muro... Che faccio,
faccio un taglio nelle piastrelle (nelle zone nascoste dai mobili) con
angolare e diamante?
E il rubinetto di che tipo, come lo incasso nel muro? come nascondo in modo
decente il disastro che faro` nel muro?
Il vecchio impianto e` quasi sicuramente in ferro... Con la giunzione ferro
rame non e` che mi trovo a sorprese di corrosioni elettrolitiche?
Paolo

Felix dove sei?
Qualche ideuzza su come sistemare quel tubo nel muro me la potresti anche
suggerire...
Lo sai che con calce e mattoni sono andicappato... :-(
Paolo

 Felix dove sei?
    Sto studiando come vedi!
 
http://www.enolgas.it/ingas.html
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 rame non e` che mi trovo a sorprese di corrosioni elettrolitiche?
 
  Non lo so ma se esiste questo problema
http://www.oppo.it/materiali/giunto_die_isolante.htm
    Ciaofelix:-)
    Esponi le perplessita,serviranno ad elaborare soluzioni.


>     Esponi le perplessita,serviranno ad elaborare soluzioni.
Non c'entra una mazza con il subject, ma sai se esistono dei raccordi per
giuntare tubi scarico in piombo con raccorderia in plastica per scarichi?
Paolo
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.740 / Virus Database: 494 - Release Date: 16/08/2004

      nel contenitore giallo.
invece a me serve di tornare giu, sotto il livello della cucina, per
metterci l'attacco del tubo di gomma... e il problema si presenta proprio
nella zona a vista.
Supponendo di mettere il rubinetto orizzontale e di usare il rubinetto
femmina-femmina (che sembra + corto) con due gomitini a 90 forse riesco a
entrarci, scendendo giu` sotto la piastrella inferiore, recuperata (almeno
una riusciro` a salvarla...)?
Alternativa faccio il buco grande, ci metto una scatola da derivazione +
grande, lo copro con un coperchio bianco e sopra ci monto il suo coperchio
inox...
Paolo
P.S. sempre a proposito di smurare roba... ho un muretto di divisione, con
sopra una lastra di granito. per problemi di sporgenze dovreio staccarla
(INTERA!) e rimurarla spostata...
Suggerimenti? (ovviamente su come staccarla...)


 Suggerimenti? (ovviamente su come staccarla...)
Credo che il successo (o l'insuccesso) dell'operazione *la stacco senza
romperla* dipenda molto da cosa è stato usato per fissarla, colla per
piastrelle, malta di cemento grassa, malta magra..... ecc.
Battendola da sopra con un manico di martello in vari punti puoi già
cominciare a capire da come risuona se ci sono speranze.
Una soluzione sicura potrebbe essere quella di aggredire e distruggere
il muretto un 4 o 5 cm sotto la lastra.
Fabbrogiovanni.

 giuntare tubi scarico in piombo con raccorderia in plastica per scarichi?
       Un raccordo in bronzo/ottone da un lato a saldare (a stagno) e 
     l'altro ad avvitare maschio,ma e' fin troppo pesante.
       Meglio ancora una cannetta in ottone cromato con filettatura da
     un lato, tagli togli la cromatura e saldi sempre a stagno.
       ciaofelix:-)


 Version: 6.0.740 / Virus Database: 494 - Release Date: 16/08/2004


        ciaofelix:-)
...era quello che volevo evitare :-(
....aehm ...so saldare diverse cose, ma non i tubi di piombo!
Non riesco a fare quelle orrende pecette di stagno spalmato che gli
idraulici chiamano saldature...
Pensavo ad un giunto in plastica con anelli di tenuta in gomma o cose
simili...


 il muretto un 4 o 5 cm sotto la lastra.
Pensavo di infilarci sotto un seghetto o una vecchia sega da legno, per
tagliare l'incollatura...
Paolo


 simili...
        Non credo che il tuo tubo di piombo si presenti circolare e
     perpendicolare rispetto la parete,se cosi' fosse ci sono guarni-
     zioni a sezione triangolare,se il tubo e' sufficientemente grande
     potresti utilizzare la guarnizione *multidiametro* che si mette dietro
     all'ingresso dell'acqua di scarico del wc.


 Paolo
Se ti leggesse Friederich Mohs  si rivolterebbe nella tomba:-)
Nella sua scala ci sono solo 10 elementi, ma prova a inserirci la malta
di sabbia-cemento e i denti di sega e vedi a che livello li posizioni.
Fabbrogiovanni.

      all'ingresso dell'acqua di scarico del wc.
Mi sembrava di ricordare un apposito kit con un inserto rigido da inserire
dentro il tubo per renderlo circolare e rigido in modo da fare buona tenuta
per la guarnizione fuori...
Pero` non mi ricordo dobve l'ho visto...
Paolo
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.751 / Virus Database: 502 - Release Date: 02/09/2004

 Fabbrogiovanni.
Si lo so, io pensavo di tagliare i lati con il disco da pietra, poi
attaccare il centro con la sega per **sgretolare** la colla o il cemento che
c'e` sotto...
Non spero di salvare la sega dopo un simile trattamento :-)
Paolo
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).


 Non spero di salvare la sega dopo un simile trattamento :-)
Visto che parlavi di cucina io immaginavo che si dovesse lavorare in
casa abitata e con un po' di riguardo.
Se possiamo *fare polvere* è tutto più facile.
Col flessibile grande credo si riesca a entrare un 5 cm per parte e se
tieni il disco bene aderente  alla fine la lastra sarà attaccata solo
per la striscia centrale di 15 cm (supponendo che sia su un muro da 25).
A sto' punto basta qualche colpetto con mazzetta e legno interposto, un
po' di qua e un po' di là (come suggerito da Felix) e viene via.
Fabbrogiovanni.

 Se possiamo *fare polvere* è tutto più facile.
La casa **E`** abitata, ma se la mia signora vuole la cucina col piano in
granito e io debbo sgobbare per farcela entrare, lei puo prendere ramazza e
aspirapolvere per pulire!
O no? :-)
Secondo te mi posso azzardare ad usare i dischi sottili (1mm) per inox per
questo lavoro o e` troppo pericoloso?
Paolo

 questo lavoro o e` troppo pericoloso?
Più che pericoloso mi sa che è inutile, il disco per metalli all'inizio
è abrasivo sul cemento ma dopo pochi secondi il bordo si impasta e si
lucida, in pratica si riscalda, scivola e non mangia.
L'ideale sarebbe il flessibile grosso col disco da 230 mm, spessore 3,5,
tipo da pietra.
Fabbrogiovanni.

    
http://www.enolgas.it/ingas.html
Bellooooooooo!!
Non l'avevo mai vista una cosa così... bookmarcato.. da aggiungere al sito :)
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353


Io ho fatto un giunto plastica-piombo con uno stucco che ho trovato da OBI, 
nonricordo come si chiama, forse acquakit, comunque è bicomponente blu e 
bianco e una votla mescolato diventa come cemento in pochi minuti, tiene 
alla grande. Inoltre questo stucco l'ho usato per tappare una crepa sul 
radiatore della macchina oltre un anno fà e tiene ancora, forse è un 
miracolo comunque tiene.
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 aspirapolvere per pulire!
Aggiornamento: la mensola in granito e` venuta via con un paio di cazzotti
ben assestati! Niente polvere! :-)


 miracolo comunque tiene.
O capito di cosa parli... e` uno stucco epossidico.
Lo conosco.
Paolo
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).


 Paolo
La fortuna del principiante,  come sempre:-)
Buon proseguimento di riammodernamento cucina.
Fabbrogiovanni.