Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sifone doccia - odore di fogna

Tempo fa notavo che in alcuni momenti c'era un percettibile odore di putrido in bagno; non ero mai riuscito a capire però l'esatta provenienza , avevo ipotizzato la doccia o la lavatrice...ma non riuscivo a capire perchè se andavo ad annusare in loco non c'era nulla
Dopo un lungo periodo di osservazione (forse) ho capito ... ma comunque non capisco come può succedere (ne tantomeno come risolvere ... ma mi basterebbe almeno capire il perchè) 
 
Giorni fa ho usato lo sturalavandini nella doccia e usandolo ho notato che i rumori di stura-stura si propagavano anche dal lavandino , per cui comincio a supporre che i sifoni dei due sanitari siano in qualche modo collegati.
 
Facendo maggiore attenzione mi sembra di aver capito che se uso la doccia non ho nessun odore sgradevole , mentre se uso il lavandino si ... devo supporre che lo scarico del lavandino vada ad influire in qualche modo facendo uscire aria di fogna dallo scarico doccia.... 
Nel caso la mia supposizione fosse vera qualcuno è in grado di ipotizzare come diavolo sia fatto il sistema degli scarichi per rendere possibile questa situazione ??
 
Grazie mille
 
Guido

 qualcuno è in grado di ipotizzare
 
gli scarichi di una zona sono utti collegati perché finiscono tutti 
nella stessa colonna di scarico
 
dando per scontato la regolare esecuzione e l'assenza di elementi 
estranei nel tubo,
 
uno scarico puzza perché si prosciuga il relativo sifone e questo accade 
perché l'acqua presente nel sifone viene risucchiata durante lo scarico 
nella colonna principale e questo accade perché avviene una depressione 
nella colonnna principale in conseguenza di assenza od ostruzione della 
ventilazione  per via di problematiche nel pozzetto di raccolta
 
perciò devi capire se la ventilazione della colonna di scarico 
principale è corretta
 
in alternativa puoi sostituire il sifone del lavandino con un sifone del 
tipo ventilato


ok, credo di aver capito e sono andato a vedere cosa siano i sifoni ventilati...ma ancora qualcosa mi sfugge: 
se monto un sifone ventilato sotto il lavandino (facile e fattibile) risolverei il problema nel caso che fosse l'uso della doccia a risucchiare l'acqua nel sifone del lavandino  ... giusto ? 
Il mio problema invece è l'opposto e ovviamente non riesco ad accedere al sifone del piatto doccia che è murato sul pavimento
Non ho invece idea di come/dove verificare la ventilazione della colonna.
Trattandosi di una ristrutturazione di non molti anni fa posso anche ipotizzare che i due scarichi siano stati collegati come s'è potuto senza prestar attenzione ...

guido ha detto questo venerdì :

La ventilazione della colonna se è un condominio la trovi sul tetto

 del tipo ventilato
 
Oppure fai come me che ho lo stesso problema causato dalla scarico della
lavatrice: apro l'acqua della doccia lasciandone passare un po', tanto da
riempire il sifone che si era svuotato. :-)
-- 
    * b *
  *   y   *
*   Piero   *
#v+
-audaces fortuna iuvat-
#v-
 
 

 -- 
 
questa soluzione l'avevo individuata , ma non è proprio comoda ...e poi pare brutto agli ospiti raccomandare di aprire la doccia dopo essersi lavati le mani nel lavandino ;-)

Il 06/09/19 15:54, guido ha scritto:

Io ho avuto il problema di cui parla apteryx, la mia è una villetta, ma
lo sfiato della colonna non sono proprio riuscito a trovarlo... immagino
che in un condominio sia molto, moooolto più complicato.
Il sifone ventilato risolve il problema. Da me funziona così: tutti gli
scarichi (WC incluso) confluiscono in unica colonna discendente. Quando
scaricavo il WC, il flusso creava una depressione che svuotava TUTTI i
sifoni collegati, non questo o quello proprio TUTTI: vasca, bidet,
lavandino... una cosa molto democratica.
Con il sifone ventilato, quando scarico il WC la valvola del sifone si
apre (a dir la verità con un rumore non molto elegante...) l'aria entra
da li e la depressione non si crea.
L'alternativa è chiudere tutti gli scarichi con il relativo tappo... il
tappo ha due effetti, impedisce che il cattivo odore si propaghi e
impedisce che la depresione creata nella colonna svuoti i tuoi sifoni
(svuoterà quelli di qualcun altro condomino...).
Se vai a casa di un amico e vedi che chiudono tutti gli scarichi del
bagno con il tappo, sai che hanno un problema :-)
 
Paolo

 condomino...)
Non funziona, se lasci aperti i "troppo pieno", perche' l'aria entra da 
quelli...e svuoti lo stesso i sifoni.
 
 
 
sandro


E' il problema che abbiamo da me e, in attesa di un intervento 
risolutivo condominiale, ho messo la valvola al sifone del bidet, che 
era quello che, pur non vuotandosi, faceva un rumore della madonna da 
svegliarsi la notte.
Essendo un sanitario sospeso, evidentemente, per motivi di spazi ha un 
sifoncino piccolo con poca acqua dentro, e basta poco per metterlo ko
 
 
 
sandro

Il 06/09/2019, guido ha detto :

uno dei motivi che puo' causare odore e' lo svuotamento del sifone 
determinato da un accumulo di capelli (piu' o meno lungo)nel tratto 
ascendente del sifone ossia lato ..uscita. quando rilevato in problema 
sono entrato con una sonda e tolto un considerevole grumo di capelli, 
questi pescavano nel sifone e per capillarita' trasferivano l acqua 
verso la prosecuzione dello scarico asciugandola....finche' il sifone 
ormai vuoto...non assolveva al suo compito di bloccare gli odori...

 una cosa molto democratica.
 
applausi, questa mi é piaciuta

 principale è corretta
 
A me suona strano che l'acqua di scarico di un lavandino risucchi e 
svuoti i sifoni, per mancanza di ventilazione.
Fosse il wc saremo d'accordo, ma dal lavandino esce acqua lenta.
 
A meno che non si riempia il lavandino di acqua e la si stappi d'un 
colpo, ovviamente


Dipende da quanto sono grandi i sifoni, ossia, da quanta acqua contengono.
I sanitari attuali sono in costante rimpicciolimento (come il bagno 
tutto, d'altra parte), piu' piccoli di quelli di un tempo.
 
 
 
sandro


Non so , posso solo immaginare che il sifone sotto il piatto doccia , sia per sua posizione piccolino e/o con poca altezza della curva dove deve fermarsi l'acqua....


Farò anche questa prova , fosse mai concausa del problema ...anche se mi sembra non passi così tanto tempo da ipotizzare lo svuotamento per capillarità....