Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia condensazione e risc. pavimento dubbio

Buongiorno a tutti,
il tecnico che ha installato il riscaldamento a pavimento dice che la mandata della caldaia (una vecchia Junkers ZWqualcosa) non deve superare i 40 gradi. Ha settato quindi come mandata massima 40 gradi e come intervallo di accensione/spegnimento 1 minuto. Mi ritrovo quindi la mandata che passa +- da 35 a +- 40 gradi in meno 1 minuto, poi si ferma per 1 minuto, in questo lasso di tempo la T riscende a +- 35, si riaccende la caldaia e ricomincia il giro.
Tanto per vedere di nascosto l'effetto che fa ho provato a settare l'intervallo accensione/spegnimento a 10 minuti. Così facendo la T passa dai 40 a +- 25, poi ci mette due/tre minuti a riarrivare ai 40 per poi rifermarsi per altri 10 minuti.
La mia idea è che con la fiamma accesa 1 minuto e spenta 1 minuto la caldaia condensi poco, con la fiamma accesa 2/3 minuti e spenta 10 abbia più tempo per condensare. Sbaglio?

  Sbaglio?
 
 
i continui on off non fanno bene ai consumi e questo a prescindere 
dall'impianto
 
ora non resta da capire se si tratta davvero di on/off oppure se quelli 
che chiami accensione è solo la modulazione delal caldia cioè il ridurre 
la fiamma in funzione della potenza richiesta
 
cmq se è co,me dici te, valuta i consumi e poi vedi se è meglio prendere 
uan caldaia moderna
 
 
cmq 40° per un impianto a  pavimento sono troppi
 
poi c'è tutto il discorso dell'inerzia termica e anche della "messa in 
temperatura" del massetto e della casa
 

 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 temperatura" del massetto e della casa
 
Ha, e quanto metteresti?

 e intuizioni qualitative.
 
Anche a me non piace quello che sto facendo, ma se seguo il manuale della caldaia dovrei settare la mandata a 50! Se seguo ciò che mi dice il tecnico la caldaia attacca e stacca di continuo.

 e quanto metteresti?
 
ovviamente dipende dalla zona, dalla temp esterna, dalle sonde se ci 
sono ecc ecc, ma la temperatura di mandata di un impianto a pavimento 
acceso varia tra i 28° e i 35°, spento (cioè acceso alla temp minima di 
servizio che fonisce la caldaia) intorno ai 20°
 
ma la tua parte da 40° o da 35° quindi è solo pour parler, e ora capisco 
perché l'installatore ha messo un on/off così, cioè ha creato un 
"limitatore di temperatura mandata" senza dover installarne uno
 

 "limitatore di temperatura mandata" senza dover installarne uno
 
Non credo, ha settato la T di mandata massima con il comando che copio e incollo
 
Impostazione massima temperatura di
mandata (funzione di servizio 2.5)
La massima temperatura di mandata può essere impostata
tra 35 °C e 88 °C . L’impostazione di fabbrica è di
88 °C.
 
Ha settato la T di mandata massima a 40, poi l'intervallo di accensione/spegnimento (voce precedente) a 1 perchè con 3 (valore di fabbrica) dai 40 passava a +- 30 e lui non voleva una variazione così ampia.
 
 
 

 Ha settato la T 
l'acqua arriva in caldaia, parte il bruciatore, la potenza per quanto 
sia possibile limitarla (40°) sarà sempre molta, perciò l'acqua viene 
portata ad una temperatura più alta
 
ed è qui che entra in gioco lo spegnimento della caldaia, cioè il fatto 
che il funzionamento sia ad intermittenza: limita e regola la potenza 
cioè limita la temperatura di mandata
 
on / off continuo incide sui consumi, ma un on continuo o cmq che dura 
troppo a lungo incide sull'impianto e sul benessere ambientale
 
io ti consiglio di lasciare tutto come impostato dall'installatore: 40° 
e on/off ad 1 minuto. una volta a regime l'abitazione e poi comincerai a 
valutare la possibilità di fare modifiche

 ma la tua parte da 40° o da 35° quindi è solo pour parler,
 
Figa sapete cosa significa "pour parler"? Non è pugliese, è francese 
intanto! 
 
 

 mediante Δt.
 
io utilizzerei questa funzione, 2.7,
impostando in Δt, fra 25° e 28°,
solo tieni presente che ci vorra'
tempo ad andare l'ambiente in T
 
 
felicepago
 
termocoso
.

 intanto!
 
io lo uso per "tanto per dire"
 
ma lo so che in francese (che poi è scritto tutto attaccato) significa 
preliminarmente

Non ti seguo, scusa :_( puoi spiegarmi meglio?

Ok, e il delta termico come lo regolo?