Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia a gasolio - Dove la metto la condensa?

Venti e passa anni fa, quando ristrutturammo casa, installammo una
caldaia Blowtherm a gasolio (con annessa cisterna nel giardino). Dopo
ventunanni di servizio, la suddetta caldaia ha cominciato a mostrare
(anzi, non ne ha mai fatto segreto) i suoi limiti: rendimenti bassissimi
anche a dispetto di una manutenzione piuttosto regolare (e di
conseguenza consumi piuttosto alti), frequenti problemi legati a
candelette e forte sensibilità alla qualità del gasolio (il filtro a
monte della pompa non ha mai fatto la differenza); inoltre, già da
tempo, i cuscinetti della pompa danno ad intendere che vogliono farla
finita (dal piano terra si fanno sentire fino al secondo piano). 
Per vie che non sto qua a spiegarvi abbiamo recuperato una Riello
"Insieme 29" completa di bruciatore a gasolio (data la situazione
logistica, passare al gas era molto problematico), che almeno sulla
carta dovrebbe essere un bel salto in avanti (anche se afaik non è a
condensazione). Stamane l'idraulico (di cui in casa abbiamo grande
stima) è venuto a fare il consueto sopralluogo (dovrebbe montarla
mercoledì o giovedì)... a parte la doverosa incamiciatura della canna
fumaria, ha fatto presente che bisognerebbe prevedere uno scarico della
condensa (visto che a differenza della vecchia Blowtherm, questa scarica
fumi decisamente più freddi).
Nel locale caldaia ho scarichi di acque bianche ed acque nere, ma prima
di impostare il percorso per lo scarico della condensa voglio chiederVi
(se ovviamente sapete o almeno siete in grado di farmi una stima) quanta
condensa può produrre un gruppo termico così e quanto può essere acida
questa condensa.
L'idraulico contava di scaricare tutto nella fognatura (ed io sono
d'accordo, non avendo la minima intenzione di scaricare la condensa,
anche se poco acida, nell'ambiente)...
Pareri? Consigli? Insulti?
Grazie a tutti.
-- 
Jac
"There are obviously many things which we do not understand,
and may never be able to."

> Pareri? Consigli? Insulti?
la condenssa è acida, va appositamente neutralizzata prima di essere 
scaricata dove ti pare (acque bianche o nere).
se non la neutralizzi e la scarichi così com'è non credo che succedano 
particolari disastri però insomma non è una bella cosa.
Quanta condensa può fare? dipende da un sacco di fattori, come faccio a 
rispondere?
Sulle istruzioni della caldaia dovrebbe essere indicata una produzione media 
di condensa prevista.

 di condensa prevista.
Butto un occhio asap.
Grazie.


 condensa può produrre un gruppo termico così
Dipenderà dal tempo di funzionamento del bruciatore e dalla temperatura
dei fumi.
Con 160-170°C di temperatura fumi ed una fredda giornata invernale,
nella quale il bruciatore andrà a manetta, dai 5 ai 7 litri/giorno.
Dubito però che il bruciatorista riuscirà ad impostare una combustione
a gasolio con i fumi così bassi in temperatura.
Peraltro non comprendo la curiosità di sapere la quantità del condensato.
Incamiciata la canna fumaria, e creato lo scarico condensa in fognatura,
non dovresti preoccuparti d' altro....
Cordialità.
                Paul

> non dovresti preoccuparti d' altro....
Normalmente tra la canna e lo scarico in fognatura si prevede il dispositivo 
di neutralizzazione della condensa.
ciao.
Lo 

 dispositivo di neutralizzazione della condensa.
Non  per la caldaia di "Jac".
La neutralizzazione si fa solo  per generatori di potenzialità termica
maggiore di 35 oppure 100 kW rispettivamente.
Per i piccoli generatori è sufficiente la diliuzione nelle acque reflue.
Cordialità.
              Paul

 Cordialità.
Ciao.
Lo

 maggiore di 35 oppure 100 kW rispettivamente.
"Rispettivamente"... rispetto a cosa?
-- 
Cinghiale (35, 109, RM)
Mazda 3 1.6 TD

 caldaia? io non l'ho visto scritto da nessuna parte...
Hem... l'ho indicata ma non chiaramente. Insieme 29 -> 29kw.


 "Rispettivamente"... rispetto a cosa?
Scusa Cinghiale della spiegazione effettivamente incompleta.
Intendevo dire che per le piccole caldaie (> 30 kW), la neutralizzazione
delle condense acide non è prevista, mentre lo è per i generatori
di potenzialità termica superiore a 100 kW (o 106 kW, vado a memoria).
Non chiedermi cosa è previsto tra 30 e 100 kW, perchè l' unica cosa
che mi è stato risposto è : "Dipende dalle nomative emesse dall' Ente
gestore dell' impianto fognario, quindi è da valutare caso per caso" :-)
Cordialità.
              Paul