Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa elettrica esplosiva

Una presa elettrica dell'appartamento in cui mi sono appena trasferito
ha bellamente deciso di fare un botto e una piccola fiammata.
Non è saltato il salvavita, ma è scattato l'interruttore di sicurezza
del contatore 3KW (che non è Enel, per cui non è quello nuovo
elettronico).
L'equipaggiamento collegato (un PC portatile, un router ADSL e delle
casse 8ohm) non hanno subito danno, forse salvate dalla buona vecchia
multipresa Trust stabilizzata.
E' come se si fosse creato un arco voltaico tra i due fori, che ha
scavalcato la messa a terra e le schermature ed è passato all'esterno
del "frutto" della presa.
La presa funziona ancora e non sembra avere danni, anche se c'è una
parte della mascherina "affumicata" in superficie
Ora vi chiedo:
1) Va cambiata o si tratta solo di un rarissimo incidente di percorso
di una presa ancora affidabile? Considerate che ha una mascherina non
standard, quindi dovrei probabilmente dovrei cambiare la cassetta
(maledetto il precedente proprietario).
2) Potrebbe dipendere da un picco di tensione della rete che si è
scaricato sulla prima presa utile del'impianto?
3) Dovendo caricarci 1 computer + 1 portatile + accessori (in tutto sui
6/700W), caso vada cambiata ci sono problemi a sostituirla con una
multipresa Shuko 16A, o qualcosa tipo Magic (al momento è una presa di
dimensioni standard 10A)? Cambia qualcosa nello schema dei
collegamenti?
JR

 ha scritto nel messaggio 
news:1117009773....@g43g2000cwa.googlegroups.com...
1) Va cambiata o si tratta solo di un rarissimo incidente di percorso
di una presa ancora affidabile?
Cambia, cambia... se te lo rifà mentre non sei in casa ci scappa un 
bell'incendio.
3) Dovendo caricarci 1 computer + 1 portatile + accessori (in tutto sui
6/700W), caso vada cambiata ci sono problemi a sostituirla con una
multipresa Shuko 16A, o qualcosa tipo Magic (al momento è una presa di
dimensioni standard 10A)? Cambia qualcosa nello schema dei
collegamenti?
I collegamenti non cambiano. Tutt'è vedere se il cavo che alimenta la presa 
sopporta 16A continuativi, e se le protezioni sono adatte.
-- 
Cinghiale

 (maledetto il precedente proprietario).
Prima di tutto la si cambia.
Il costo di una presa non giustifica nemmeno il minimo dubbio.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54 -> 
news.inet.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

Ok.
Anche se non c'è rischio di incendio, la cosa più infiammabile nelle
vicinanze è un tavolinetto acciao e cristallo REI-0.
Mi sa che mi darò a  "Cementificazione for Dummies" e "Teoria e
Pratica dei Collegamenti Elettrici", per poi rilassarmi con "Tuning e
Modding delle mascherine in lamiera e plastica".
Oppure potrei collegarci *direttamente* la multipresa, tagliando la
spina attuale (con buona pace dei 10.000 euro di garanzia) , collegando
i 3 cavi direttamente a quelli dell'impianto, stagnandoli adeguatamente
e coprendo il tutto con un pezzettino di guaina termorestringente e
autoestinguente e il classico mezzo chilo di nastro isolante.
Poi copro l'uscita modificando una delle coperture delle cavità
inutilizzate (foro passante e coppia di o-ring o goccia di silicone per
bloccare la trazione del cavo).
Vi sembra un'idea accettabile?
[nota: ho un po' di esperienza in elettricità casalinga. La domanda 3
in effetti era superflua, ma mi son detto "magari impariamo qualcosa"]
I cavi sono i classici cavi da impianto casalingo, per cui dovrebbero
tenere 16A senza prolemi (ho prese 16A per lavatrice e frigorifero).
JR

tenere 16A senza prolemi (ho prese 16A per lavatrice e frigorifero).
Nel quadro principale che interruttori hai?
-- 
Cinghiale

 del "frutto" della presa.
Sei rimasto vittima di un arco strisciante..... probabilmente provocato 
da materiale depositato sulla superficie del corpo della presa, insieme 
all'umidita`, oppure se la presa si e` scaldata piu` volte, in passato 
potrebbe essere il materiale che la costituisce che si e` deteriorato e 
non ha piu` la funzione isolante di prima, oppure un mix dei due..... in 
ogni caso sono buoni i consigli di Cinghiale e di Alberto.
ciao max

 autoestinguente e il classico mezzo chilo di nastro isolante.
E' un lavoraccio con la C maiuscola !!!
Ma perche' una cosa del genere ?
Basta usare le cose adatte.
Monti un frutto (la presa) da 16A, usi una spina da 16A, il tutto di marca  
nota e non cinese da brico 1 euro al cassone e sei a posto e sicuro.
Ciao.alberto.


1) le guaine e lo scatolame sono autoestinguenti. Va bene impianto
"alla cazzo", ma non così tanto.
2) la 46/90 può _temporaneamente_ darsi all'ittica e dedicarsi a cose
più importanti. Quando me ne andrò ci penserà il padrone di casa a
rifare il suo diavolo di impianto "custom-made". Siamo mica la Caritas
degli elettricisti! :-)
3) un differenziale e 2 magnetotermici, credo da 30mA (credo).
JR

> Ma perche' una cosa del genere ?
Perchè i frutti per quelle mascherine sono introvabili, almeno dove
sto adesso (quelle classiche sono piccole, quelle Living -mi pare- sono
troppo grosse). Appena torno a Milano vedo se lì le trovo.
Quindi lavoro rimandato di due settimane. Vorrà mica bruciare tutto
adesso, no?
Nell'attesa stacco la presa e metto in sicurezza i cavi con un mammuth
isolato.

 ha scritto nel messaggio 
news:1117018102.2...@g14g2000cwa.googlegroups.com...
1) le guaine e lo scatolame sono autoestinguenti. Va bene impianto
"alla cazzo", ma non così tanto.
Autoestinguente vuol dire che se sottoponi la guaina alla fiamma per un 
tempo prefissato (1 minuto), quando spegni la fiamma la guaina si spegne da 
sola.
Ma se la fiamma di origine dura di più? Alla lunga prende fuoco tutto.
2) la 46/90 può _temporaneamente_ darsi all'ittica e dedicarsi a cose
più importanti. Quando me ne andrò ci penserà il padrone di casa a
rifare il suo diavolo di impianto "custom-made". Siamo mica la Caritas
degli elettricisti! :-)
Ok, io ti ho detto come stanno le cose. Se ritieni di prenderti questa 
responsabilità visto che ci vivi tu, fai pure. ;-)
3) un differenziale e 2 magnetotermici, credo da 30mA (credo).
Il differenziale sarà da 30mA, ma i magnetotermici no.
-- 
Cinghiale

 sto adesso (quelle classiche sono piccole, quelle Living -mi pare- sono
di che marca modello si tratta ?


non ne ho la più pallida idea, sennò le avrei già ordinate.
questa sera le smonto, le misuro al calibro, e mando una richiesta ad
un amico grossista, sperando che almeno lui abbia qualcosa di simile
JR

 bell'incendio.
e aggiungerei che sarebbe meglio verificare cosa ha procurato il botto.
Magari anche il cavo e' da sostituire
Adriano

jollyroger ha scritto:

Ma che calibro ! Smonta la presa ed intanto mettici due morsetti, poi 
vai da un grossista elettrico col pezzo e vedrai che risolvi.
Di che zona sei ? Vedo che parli di Milano.
Se sei in zona, la smonti mi dici marca e modello e te la trovo io, dato 
che per lavoro dai distributori di mat. eletrico ci vado un gg. si e un 
gg. no, poi se sei di passaggio te la porto (io faccio quasi tutti i gg. 
Oltrepo' - Milano) oppure te la spedisco in prioritaria.
Ciao
Kep

Sono di milano ma vivo in Umbria...
Forse ho risolto la cosa.
Ho smontato la presa per bene e l'ho isolata.
Ho tolto i frutti e non sono scritti in inglese, per cui dovrebbero
essere delle "cinesate": su uno non trovo neanche il marchio CE.
Misurato con cura, dovrebbero andare bene le Bticino Living (quelle
grosse e nere), che si trovano tranquillamente nei negozi. Forse
l'attacco è un po' diverso, ma a questo punto cambio la mascherina e
fine (ho visto che basta una leggera limata ad una guida in plastica
della cassetta e si adattano anche quelle normali).
Mi sa che le cambio tutte...
Spesa prevista: 50 euro
Tempo previsto: 3 ore (per modifica cassetta)
Attrezzi previsti: cacciavite a stella, 2 viti un po' più lunghe di
quelle in dotazione, lima da metallo, lama per seghetto, calendario di
Padre Pio per elenco di santi da invocare, domenica libera.
Grazie a tutti per i consigli e per la rapidità
JR