Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [OT] Caldaia condensazione: verità nascoste?

Scusate l'OT, ma mi fido della gente in questo NG e spero che qualcuno di
questi sia un installatore e mi sappia togliere dei dubbi sulle caldaie a
condensazione. Ho già provato a lurkare sul NG appropriato, ma c'è poca
gente e risponde quasi sempre un certo Kandisky che non fa altro che
spammare Junkers...
Mi spiego meglio. Pur riconoscendo che il risparmio sul metano è irrisorio
(per chi non ha termosifoni adeguati), quasi tutti gli installatori da me
interpellati spingevano per la condensazione, anche non prevedendo gli
incentivi statali. Queste allora le domande:
1) la tecnologia è solida? Io vengo da una robusta Junkers a fiamma pilota
che per vent'anni ha fatto egregiamente il suo lavoro.
2) la revisione e il controllo fumi costano di più?
3) chi ce l'ha ha notato la differenza?
4) commenti vari di chi ha tempo da pedere:-)
Grazie a tutti!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


prendila  a condensazione 

 4) commenti vari di chi ha tempo da pedere:-)
prendila

se la installi e dimensioni a dovere risparmi un 10% di metano (la punta max 
ottenibile è il 20%, 30% se la vecchia caldaia era mal dimensionata e 
preistorica cosa che succede sovente, onestamente penso che 10% è 
raggiungiblile dalal maggior parte degli utenti)
Considerando che prezzo del metano sale è un ottimo investimento, piu ti 
scaldi e piu conviene direbbe un cantante dei bei tempi.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:46a18b29$0$21196$5fc...@news.tiscali.it...

Secondo me il vero vantaggio delle caldaie a condensazione
sta nel comfort raggiungibile.
E' un discorso simile a quello dei condizionatori ad inverter.
La condensazione ti fa risparmiare qualcosa, attorno al 10-20%
se la fai andare a condensazione.
questo significa che la temperatura di mandata deve essere tra i 50
e i 60 gradi massimo, in modo che la temperatura di ritorno
sia il piu' bassa possibile per ottenere la condensazione dai fumi.
L'ideale e' 50 in mandata 30 in ritorno.
Una temperatura di mandata piu' bassa implica 2 cose:
1- maggiorare le superficie radiante
2- aumentare i tempi di riscaldamento.
L'aumento dei tempi di riscaldamento, a temperatura piu' bassa,
ha come ritorno un maggior comfort abitativo perche'
otterrai  una "curva" delle temperatura piu' omogenea
con meno picchi.
Questo dice la pubblicita'.
Io l'ho cambiata ora, fra un anno ti sapro' dire.

 Io l'ho cambiata ora, fra un anno ti sapro' dire.
Ci sentiamo!:-)


 4) commenti vari di chi ha tempo da pedere:-)
Il fumo di metano inizia a condensare intorno a 56-57 °C, per cui deve 
"vedere"  un' acqua a temperatura non troppo diversa dai 30 °C per 
condensare veramente.
Le applicazioni più adatte sono i riscaldamenti con pavimenti radianti ( 
mandata 40°C , ritorno 30°C) ed il riscaldamento delle piscine (24-28 °C).
Nota che le prestazioni massime (~107 %) si ottengono  oltre che a bassa 
temperatura, solo con la caldaia  a circa 1/3 della potenza max.
Le prestazioni a temperature maggiori (~96%) sono solo di pochissimo 
superiori a quelle delle già ottime caldaie normali (92 %)...vedi tu !
G.C. 

Giuseppe Corallo ha scritto:

Gia', ma per quanti giorni all'anno la caldaia va al max della potenza? 
Se si monta il sensore esterno e si modula la T di mandata si puo' 
condensare in modo serio per quasi tutto l'anno senza essere obbligati a 
mettere mano all'impianto.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 mettere mano all'impianto.
Si, ma vorrei vedere quanto  è conveniente davvero (tempo di ritorno sull' 
investimento, differenze nord, centro, sud...)
(Per ora) a naso, salvo impianti a bassa temperatura, non credo che convenga 
tanto...
G.C.

 ha scritto nel messaggio 
news:46a4f5f5$0$17948$4faf...@reader1.news.tin.it...

Mi sono rifiutato di montare la centralina esterna,
con discussioni anche non proprio tenere con il tecnico
colladautore.
Non credo che faccia miracoli, tutto quello che puo'
fare e' di abbassare di qualche grado la temperatura
di mandata o diminuire la portata della pompa se fuori fa piu' caldo.
Ma dico io: se fuori fa piu' caldo all'interno si scaldera'
prima e di conseguenza il termostato ambiente  fermera' la pompa di 
circolazione.
400 euro volevano, ammesso, ma non concesso,
 che mi faccia risparmiare 50 euro anno, ci vorranno 8 anni per 
ammortizzarla.
Per 400 euro posso benissimo sostituirmi alla centralina
e guardando le previsioni del tempo impostare a "manina"
la temperatura di mandata.