Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fori di areazione.

 
       Precise norme, impongono, che nelle cucine,o altri locali
       nei quali sono in funzione fiamme libere, alimentate a
       gas,vengano praticati fori  comunicanti con l'esterno.
       La domanda e'la seguente: E'vero che sono necessari due
       prese d'aria,una in basso ed un'altra in alto? Se si an-
       che nel secondo caso,e'sufficiente quello che comunica
       con l'esterno attraverso la cappa aspirante?
       Se e'possibile,fornirmi riferimenti ufficiali.
       Grazie!Felix
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Riferimenti normativi non ne ho, ma posso dirti che nell'ormai a te nota
ristrutturazione, mi e' stato imposto di realizzare due prese di aereazione
nel locale soggiorno/angolo cottura pena la impossibilita' di rilasciare il
certificato di idoneita' dell'impianto. Una presa libera e' in basso,
l'altra (comunicante direttamente con il lastrico) e' in alto a parete ed e'
collegata direttamente alla cappa aspirante.
Ciao, Mario

 collegata direttamente alla cappa aspirante.
     E'gia'una prima valida conferma alla mia idea!! Grazie!! Felix


        Se e'possibile,fornirmi riferimenti ufficiali.
La materia non è semplice.
Il riferimento normativo origine è la Norma UNI-CIG 7129
paragrafo 4, trasformata in legge con D M 21.04 93.
Gli apparecchi utilizzanti come dici tu  fiamme libere, e più
propriamente detti "a focolare aperto" possono essere di tipo "A"
oppure di tipo "B".
Di tipo "A" sono gli apparecchi a focolare aperto che prendono
l' aria comburente nel locale di utilizzazione e sono sprovvisti
di collegamento verso l' esterno dello scarico dei fumi combusti.
Ad esempio :
- cucine, fornelli, scaldacqua istantanei con potenza termica massima
di 7500 kCal/h, scaldacqua ad accumulo di potenza max 4000 kCal/h,
stufette per riscaldamento con potenza max di 3000 kCal/h.
Di tipo "B" sono gli apparecchi a focolare aperto di potenzialità
superiore, come gli scaldabagni istantanei superiori a 7500 kCal/h
e le cadaie murali o a basamento autonome o miste.
Le prescrizioni cambiano secondo i casi di cui sopra, ed anche
in funzione di altre variabili, quali la presenza o meno di termocoppie
di sicurezza (per i piani di cottura),  la presenza di tiraggio forzato
(elettroventilatore) alla cappa di aspirazione dei vapori di cottura
(nelle cucine), ed in relazione anche al volume del locale nel quale
sono installati gli apparecchi.
Cordialità.
             Paul

        con l'esterno attraverso la cappa aspirante?
Le normative regolano le aperture di VENTILAZIONE ( afflusso aria necessaria
alla combustione ) e le aperture di AREAZIONE ( ricambio aria per lo
smaltimento dei prodotti della combustione ). Questo può avvenire, in
maniera diretta, indiretta e forzata.
Per la diretta: la normativa stabilisce che:
gli apparecchi predisposti per scaricare i fumi all'esterno senza un
condotto o dispositivo speciale di scarico, richiedono due aperture
collocate su una parete esterna: una disposta in basso per l'afflusso dell'
aria, l'altra in alto per lo scarico dei prodotti della combustione. Questi
apparecchi non possono essere utilizzati nei bagni, nelle camere da letto, e
in locali di volume inferiore a 12 mc;
le aperture devono essere protette con idonee griglie. La superficie
netta dei fori deve essere di 6 cmq per ogni kW di portata termica
installata, con un minimo di 100 cmq; se le aperture vengono praticate in
alto, la superficie minima richiesta deve essere maggiorata del 50%.
E qui mi fermo perchè c'è già un'altra risposta esauriente.
Detto questo, se hai qualche dubbio specifico, scrivi pure al comitato
italiano gas:
http://www.cig.it/modulo.htm

 Il riferimento normativo origine č la Norma UNI-CIG 7129..............
   ...................................................fine.
      Sto dirigendo a PE, opere di urbanizzazione,relative ad un complesso
  residenziale,formato da 7 fabbricati per un totale di 180 apt,piccolo
  centro comm.le e servizi vari;durante la rituale riunione settimanale
  di ieri,ho ascoltato (l'argomento compete altre ditte) difformi pareri
  al riguardo,ho promesso al "D.L. edifici" giovane architetto, che l'avr-
  ei aiutato.
      Non potevo sperare,miglior risposta!
      grazie!!Felix


 italiano gas:
       Riferiro'anche questo,ma credo che il "comitato italiano gas"
  non abbia nulla da aggiungere alle Vostre indicazioni.
       Grazie e buon week-end. felix


 alto, la superficie minima richiesta deve essere maggiorata del 50%.
Sì, e per maggior completezza aggiungo :
Se i piani di cottura sono privi di termocoppia di sicurezza, la superficie
minima delle aperture di ventilazione và raddoppiata, cioè da 100 cmq
passa a 200 cmq.
Se l' evacuazione dei vapori di cottura è a tiraggio forzato (cappa
aspirante), bisogna tener presente la portata d' aria del ventilatore.
Ad esempio,  per un piano di cottura da 6 KW, privo di termocoppie,
con elettroventilatore in cappa da 100 mc/h, si arriva a circa 350 cmq
di superficie, e la cappa aspirante deve scaricare in apposito camino
singolo (o direttamente all' esterno).
Cordialità.
            Paul

 singolo (o direttamente all' esterno).
         Gia'stampato anche questo!!!...
         felix


 ha scritto nel messaggio
news:b6km20$vie$1...@news.newsland.it...


 SI! Altrimenti sarebbero tre.
     Da dover abusivamente "tappare" per evitare gelidi spifferi!!..:-)))
     Si faccia avanti chi non lo fa'mai!!!...
     ciaofelix


mi associo a Paul e apteryx e confermo quanto già scritto (per quello che
può valere!)
:-)))

 :-)))
      Vale..Vale...Il tuo e'comunque un gentile segnale..ciaofelix


      Si faccia avanti chi non lo fa'mai!!!...
Io, basta fare il buco dietro un termosifone....
(in certi casi meglio morire di vecchiaia poveri che rimanerci
anzitempo per essere stati tirchi :o)

Marcello Bono wrote:


         Io direi sempre..:-)))  Buona l'idea del radiatore quando
         e'possibile!.
