Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Modificare l'impianto elettrico

Premessa: so lavorare con la corrente elettrica, non e' che improvviso, 
almeno le basi le ho, non faccio casini, promesso :-D
 
Allora, la questione...ho bisogno di modificare due parti dell'impianto 
elettrico per adattarle di piu' alle mie reali necessita'.
 
1) In una stanza, la luce viene comandata da tre punti differenti. Gli 
interruttori che comandano la luce hanno tutti quattro poli (al momento mi 
sfugge il nome specifico del tipo di interruttore...deviatore?).
Ora...il punto e' che, volendo cambiarli con altri piu' gradevoli 
esteticamente, quel tipo di interruttori costano un botto di piu' degli 
altri e per di piu' uno dei tre e' pressoche' inaccessibile perche' e' 
nascosto dal comodino...quindi stavo pensando di "rimuoverlo" e riportare il 
tutto sotto due soli interruttori, in modo da risparmiare un tot. Il 
problema e' che non ho la piu' pallida idea di come fare...(sorvolando sul 
fatto che in questa assurdo impianto i colori dei fili sono scelti a 
casaccio e non hanno la minima attinenza l'uno all'altro, ma ormai mi sono 
abituato a giocare al "prova tutte le combinazioni")
 
 
2) Luce in esterni, comandata da due punti, uno in casa ed uno fuori. Vorrei 
aggiungerci un sensore di movimento e arrivare a che i due interruttori 
bypassino il sensore di movimento, per cui portandoli su on la luce e' 
sempre accesa, indipendentemente dal sensore. Se invece sono su off, il 
sensore fa il suo lavoro normalmente.
In pratica l'idea e' che normalmente il sensore funziona come deve 
funzionare, regolato in modo da non accendersi di giorno, che stia acceso 
quei 20 secondi che mi bastano per entrare od uscire; pero', se ho bisogno 
di avere luce fuori fissa, non legata al movimento, uso l'interruttore per 
accenderla e il sensore di movimento non e' piu' in gioco. Si puo' fare?
 
 
Grazie a tutti :-) 
 

 Grazie a tutti :-)
 
certo metti il tuo interuttore in parallelo a quello del sensore
 

 accenderla e il sensore di movimento non e' piu' in gioco. Si puo' fare?
 
Come ti è stato detto, devi fare in modo che la serie dei due 
interruttori (saranno due deviatori come nello schema di cui sopra) stia 
in parallelo al sensore di movimento.
 
Michele

 interruttore...deviatore?).
 
Ti rispondo solo su questo punto perchè vedo che ti hanno già risposto.
Sei sicuro che tutti e tre abbiano quattro poli?
Come ti è stato detto questo tipo di circuito prevede due deviatori (tre 
poli) ed un invertitore (4 poli).
Può essere che l'elettricista abbia usato invertitori al posto dei 
deviatori ma comunque dovresti trovarci attaccati solo tre fili.
Se hanno 4 fili cerca che ci sono altri due deviatori da una qualche 
parte.
Guido 
 

 movimento, uso l'interruttore per accenderla e il sensore di movimento non e' piu' in gioco. Si puo' fare?
 
Basta che lo metti in parallelo a tutto il sistema composto dai due deviatori(o dell eventuale rele' se sono pulsanti), quindi si 
puo' fare.
 
Giulia
 

 ha scritto nel messaggio 
news:j94l5a$ius$1...@nnrp.ngi.it...

.....facendo "molta" attenzione alla fase-neutro della 220!
Intervenire sulla schedina all'interno del sensore č piů difficile ma un 
parallelo sui fili che vanno alla lampada (alogena o meglio le nuove ad 
alto rendimento fatte apposta per sostituire le alogene) penso sia 
possibile.
Qualcuno piů esperto potrebbe chiarirci se ci sono controindicazioni a 
dare tensione sull'uscita della schedina...... sempre rispettando la 
fase-neutro per evitare un cortocircuito.
Guido
 
 

 accenderla e il sensore di movimento non e' piu' in gioco. Si puo' fare?
 
Si, io ho un faro esterno che viene acceso o da un interruttore manuale 
o dall'intervento dell'antifurto, attraverso un relè.
 
Basta che la fase che va alla lampada sia collegata tanto alla fase che 
arriva dal sensore di movimento quanto alla fase che arriva dai 
deviatori.
Poi ovviamente questa fase deve arrivare dalla stessa linea di 
alimentazione, altrimenti se intervengono entrambi ti scatta un 
differenziale.
 
Ciao
 
Alberto
 
 

 rispettando la fase-neutro per evitare un cortocircuito.
 
Puoi dettagliare cosa significa "dare tensione"?
 
Perche' quando due interruttori (tralasciamo il fatto che il sensore potrebbe avere un triac) sono in parallelo non hanno nessuna 
tensione in piu' rispetto ad essere "da soli" , al max uno dei due vedra' un cortocircuito ai suoi estremi quando l'altro e' chiuso.
 
 
Giulia
 

 non mi puoi puoi' fare l' esteta!
 
Quelli che ho visto io gli invertitori costano il doppio dei deviatori, e 
cmq 10 euro per un singolo interruttore di plastica con due contattini di 
metallo mi paiono troppi a prescindere :-D
E poi, se davvero fossero stati tre invertitori, a me bastavano due 
deviatori, era comunque spesa inutile :-) 
 

 Se hanno 4 fili cerca che ci sono altri due deviatori da una qualche
 
Ok, mi ho confuso da solo :-D
...ero convinto fossero 3 invertitori, perche' li avevo smontati tempo 
addietro e mi ero annotato mentalmente la cosa, ma evidentemente li ho 
annotati male :-D
Uno e' un deviatore, l'altro un invertitore, il terzo e' perso dietro al 
letto che non ho nessuna intenzione di spostare per andare a vedere cos'e', 
vado sulla fiducia :-)
 
In ogni caso il deviatore l'ho gia' cambiato, adesso devo riuscire a 
decifrare lo schema che ha postato Ipe (ciao Miche'! Quanto tempo!) e 
trasformare l'invertitore in un deviatore, visto che cmq il terzo punto non 
lo usero' mai.
Mi prende gia' male all'idea di decifrare il macello di fili...devo dire che 
sicuramente l'elettricista ha fatto un lavorone che io non sono sicuramente 
in grado di apprezzare, mea culpa, ma e' veramente un delirio :-D
A parte i fili di ogni colore...anche tra due prese che comandano la stessa 
luce i colori non corrispondono, e fin'ora ho contato rosso, rosa, viola, 
blu, verde, giallo, marrone, grigio, giallo+verde, bianco e nero...ci sono 
un'enormita di interruttori, prese e quant'altro. Solo in camera ci sono tre 
punti per la TV, della serie "sai mai, metti che sei indeciso su dove 
metterla), e solamente dietro all'armadio ci sono 5 prese di corrente :-D
In ripostiglio tre punti luce, in sala altri 5, in studio un interruttore 
della luce e' a 20 cm da terra :-D
 
Stamani ho smontato un'altro..."punto"? :-D , con due interruttori, di cui 
uno dei due non ho ancora capito dopo un'anno cosa comandi, e c'ho trovato 
due deviatori che in tutto sono collegati a tre soli fili O__o
Il primo deviatore e' collegato ad un filo viola sul polo in alto e ad un 
filo marrone sul polo centrale, col polo in basso libero; il secondo 
deviatore e' collegato ad un filo marrone sul polo in alto; tra i due, un 
cavetto grigio mette in comune i due centrali. Probabilmente e' una cosa 
comunissima, ma non essendo un elettricista me ne sfugge completamente il 
senso ugualmente :-D 
 

 me ne sfugge completamente il senso ugualmente :-D
 
Un elettricista al quale mancavano gli interruttori ed ha usato i 
deviatori?!
Il cavetto grigio sembra un ponticello per il comune.
 
 

 neutro-----------------------------------------------------------------------
 
Ciao, Guido 
 

 Ciao, Guido 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4eb77915$0$1390$4faf...@reader2.news.tin.it...

Qualcuno mi può spiegare perchè quando leggo il messaggio è diverso da 
come lo compongo?
E' come se ci fosse un LF (Fine Linea dopo la serie di punti mentre io 
digito (L) alla fine dei punti!
 
Riprovo senza fare copia ed incolla:
 
220V-------<======(x o =)========(x o =)=======>---------
....................................................................................................(L)
neutro--------------------------------------------------------------------------
 
Se non viene visualizzato correttamente non ci capisco più niente!
 
 
 
 

 digito (L) alla fine dei punti!
 
Contraccambio volentieri :-D
 
Lo standard che regola Usenet (i newsgroup) vuole le righe lunghe un tot 
massimo di caratteri che al momento non ricordo, e a parte qualche rara 
eccezione i newsreader, quando inviano il messaggio, spezzano le righe 
inserendo gli a capo. 
 

 righe inserendo gli a capo.
 
Ma se noti ...le righe sotto accusa non eccedono la lunghezza di quelle 
superiori.....
a meno che ...la lunghezza dei trattini ------sia molto inferiore ai 
caratteri alfanumerici!
Forse č proprio, come dici tu, il numero dei caratteri piů che la 
lunghezza della riga.
Grazie!
Hai compreso, comunque, quello che volevo segnalarti?
Ciao, Guido 
 

Ciao,
da quello che ho capito, il problema è l'invertitore.
Allora, potresti modificare l'impianto come illustrato nello schizzo
allegato.
lampsss
 
http://imageshack.us/photo/my-images/585/modificaimpianto.gif/