Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ma gli 'sfiatini' servono sempre?

Ho notato che i due termosifoni della zona cucina, che sono gli unici 
due in alluminio e sono alti 2 metri, quindi sono i punti più alti 
dell'impianto, sono da sfiatare almeno ogni 3-4 giorni, altrimenti 
fischiano (letteralmente, sembrava fosse partita una sirena) e per metà 
sono freddi.
Avevo messo in conto che nelle prime settimane avrei avuto tante bolle 
(impianto nuovo acceso a inizio Novembre), quindi non mi sono mai 
preoccupato.
Adesso però la cosa non diminuisce di frequenza, nonostante siamo già a 
5-6 settimane di funzionamento.
La pressione nell'impianto è regolare, mi sembra fra 1.5 e 1.7bar.
Mio fratello piccolo, che fa l'idraulico, ieri mi diceva "verifica che 
non si sia inchiodato uno 'sfiatino'".
"E cos'è lo sfiatino?"
"E' uno sfiato automatico che lascia passare l'aria ma non l'acqua, e 
si trova nel collettore dei termosifoni, nel punto più alto".
Orbene, gli sfiati dei radiatori sono tradizionali, col pomellino da 
girare con un bicchiere sotto.
E secondo mio fratello DEVE assolutamente esserci una scatola, da 
qualche parte 'in alto', dove arrivano due tubi e su cui sono montati 
questi 'sfiatini'.
Ma io di scatole in alto non ne ho. E ne sono sicurissimo, perchè ho 
girato tutta la casa e non c'è proprio niente. Il punto più alto sono i 
due radiatori.
Adesso, mio fratello non è un tecnico idraulico, è solamente un garzone 
al servizio dell'idraulico 'capo', però evidentemente lui gli impianti 
li ha sempre visti con questi 'sfiatini' e con questi collettori in 
alto.
Mi chiedo se sia una mancanza dell'impresa che mi ha fatto l'impianto, 
non avere messo niente del genere, o se sia una semplice scelta, magari 
anche con delle ragioni valide (che so, ad esempio l'affidabilità...).
E, volendo, potrei metterli sui due radiatori 'alti'? Dovrei svuotare 
tutto l'impianto o si riesce a svuotare il singolo radiatore, magari 
chiudendo la valvola e aprendo il detentore o viceversa?
Alberto
-- 
Carlo Rubbia: Siamo su un treno che va a trecento chilometri all'ora, 
non sappiamo dove ci sta portando e, soprattutto, ci siamo accorti che 
non c'è il macchinista.

Sono buona cosa.
Di solito, comunque, ce nè uno all'interno della caldaia (sempre 
posizionato in alto).

 in alto).
Però la caldaia è nel seminterrato, la zona living è al piano rialzato, 
quindi immagino che l'aria alla fine verrebbe sempre a finire nei 
radiatori della cucina...
Alberto
-- 
Max Beerbohm: Tutto ciò che è degno di essere fatto è stato fatto 
ripetutamente. Dalle cose mai fatte bisognerebbe tenersi, sospetto, 
molto alla larga.

 radiatori della cucina...
Fra tuo fratello apprendista idraulico e me forse è meglio lui, però dai 
un'occhiata qui, a metà circa della pagina, parla di elettrolisi e di 
valvola di sfiato automatica:
http://tinyurl.com/5t4glk
-- 
Fabbrogiovanni 

Fabbrogiovanni ha scritto:



Bravo il signore si che se ne intende!!  felix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
Beh, io prima cercherei d'eliminare le cause dell'elettrolisi. Mi sa 
(non so di quale esatta reazione chimica si tratta) che potrebbero 
esserci importanti effetti sulla durata e sicurezza dell'impianto...

 ha scritto nel messaggio 
news:49464232$0$14500$5fc...@news.tiscali.it...

Eh ma quando hai una termocuina qualche problema di elettrolisi lo 
hai....sfiatatine manuali ogni mese comprese, nonostante lo "sfiatino" ci 
sia, tubo che sale nel sottotetto nel punto fra mandata termocuina/caldaia e 
colettore termosifoni, ma qualche sfiatatine dovevo sempre dargliela :(  ora 
ho risolto, almeno in parte la situazione con un liquido antielottolisi, 
versati 2,5Lt nella vaschetta di livello e dopo 3/4gg sempre già meglio al 
situazione...il liquido mi è stato consigliato dall'idraulico e comprato da 
uno spacciatore di materiale idrualico, da cosa c'è scritto sull'etichetta 
migliora la pulizia il rendimento, si diventa ricchi, la moglie diventa la 
hunziker ecttctc :) 

 Bravo il signore si che se ne intende!!  felix:-)
Ma non dovevi essere in volo sull'oceano?
-- 
Fabbrogiovanni 

 rendimento, si diventa ricchi, la moglie diventa la hunziker ecttctc :)
Termocuina...
colettore...
antielottolisi...
idrualico....
ora di comprare una nuova tastiera? :-) O 2 mani nuove??? :-D

 ora di comprare una nuova tastiera? :-) O 2 mani nuove??? :-D
basterebbe non postare seduto di traverso su una malefica tastiera del 
portatile, che propio non digerisco :)
collettore invece è ortografico LoL 

Fabbrogiovanni ha scritto:



Veramente sono gia' atterrato! :-)))


 Veramente sono gia' atterrato! :-)))
Hai ragione, mi era sfuggito:
NNTP-Posting-Host: 
adsl-2-228-57.mia.bellsouth.net
Si prevedono lavoretti impegnativi oppure relax totale sotto le palme?
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha usato la sua tastiera per scrivere :

Orbene...
La valvola di sfiato automatico sui tubi non c'è.
L'impianto ha come punto più alto il termoarredo in alluminio della 
cucina, quindi è lì che si dovrà lavorare.
Ancora non ho chiaro se si possa montare lo sfiatino senza svuotare 
tutto l'impianto ma solo il singolo termosifone, ma mi informerò.
Piuttosto, quali sono le cause dell'elettrolisi???
Cioè, l'elettrolisi significa che ci sono elementi in tensione 
nell'impianto, ma dove/cosa posso guardare?
Qualche particolare non messo a terra?
Qualche apparecchiatura specifica che può dare questo problema?
Tester e voglia/capacità di sbudellare le apparecchiature ce l'ho, 
quindi se mi date qualche indizio posso iniziare ad indagare...
Grazie
Alberto
-- 
Léo Campion: Il lavoro è l'occupazione di chi non ha nulla da fare.

 Piuttosto, quali sono le cause dell'elettrolisi???
Passo, io sono solo il garzone dell'idraulico.
-- 
Fabbrogiovanni

 tutto l'impianto ma solo il singolo termosifone, ma mi informerò.
questa è l'unica domanda a cui posso rispondere io:
no, ti basta togliere pressione all' impianto poi specie sul termosifone +
alto, non cade goccia.
ciao!

 
Che cos'è una pila di Volta? Una serie di dischetti di metalli diversi, 
tenuti in contatto fra loro da una soluzione acquosa acida.
http://it.wikipedia.org/wiki/Pila_di_Volta
Se il tuo impianto è fatto di metalli diversi (es.: tubi caldaia di 
rame, termosifoni di ghisa ed alluminio e tubazioni di distribuzione in 
ferro), ecco che basta un ph appena appena sbilanciato che i vari 
metalli produrranno energia elettrica.Che circolerà attraverso il 
fluido. A lungo andare la cosa cesserà perché la pila è scarica: uno dei 
metalli non sarà più in quantità sufficiente a produrre la reazione 
elettrochimica.
Soluzioni? Non le so, ma immagino dipendano da tipi e quantità dei vari 
metalli coinvolti.

Fabbrogiovanni ha scritto:




Lavoretti si ma di modesta entita' (per ora so solo questo) ma ora sto
giocando con la macchina che produce l'ossigeno ed ho fatto un impianto
fisso a casa (tipo a.c. officine) cosi' attacco le cannule in ogno posto 
a me abituale senza il fastidio di portarmi appresso la trappola che fa
pure un po' di rumore.
ciaofelix:-)
P.S. Ho capito perche' la sanita' italica costa tanto!! 
