Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Salta la luce dopo la pioggia forte

Dopo la pioggia forte di ieri il contatore LUCE (non PRESE) fa saltare 
il salvavita.
Certo è che quando sono uscito tutte le luci erano spente e quando son 
tornato mancava la corrente, quindi non dovrebbe essere una lampadina 
l'incriminata.
Ho aspettato tutta oggi che "qualcosa" si asciugasse ma salta ancora.
Voi cosa fareste ? oltre a chiamare un elettrico... ;-)
Ciao
Andy


controlla se hai prese esterne (balconi, giardino...)
controlla se hai perdite sui soffitti (se stai all'ultimo piano e
sopra hai solo il tetto ce magari ha qulche falla)
nl caso trovassi qualceh pozzetta cerca di sezionare quelal parte di
impianto (LAVORA CON CONTATORE STACCATO!)
Bacio
Cai

 Cai
Le prese ci sono ma "prese" tiene, č "luce" che fa saltare.
Sono al piano terra di una casa di tre.
Smonto le 2 plafoniere esterne ma a quest'ora dopo una giornata di sole 
dovrebbero essere secche !
Intanto grazie.........
Ciao
Andy

 dovrebbero essere secche !
Se sono plafoniere da esterni, e si è infiltrata dell'acqua, ci vuole 
ben altro che una giornata per farle asciugare, se sono chiuse !!
Luca

l'incriminata.
1) sei sicuro che sul circuito cosiddetto luce gli unici carichi
utilizzatori siano veramente solo le lampadine?
2) se insieme alla pioggia forte c'era stato qualche lampo e/o
fulmine, non e' da escludere che una momentanea sovratensione in rete
abbia creato un cortocircuito permanente verso terra di un punto
qualsiasi dell'impianto luce. I punti piu' sospetti sono generalmente
i deviatori e gli interruttori e affini. E non escluderei nemmeno che
sia partito il salvavita stesso. 
Temo ti ci vorra' un elettricista, che ovviamente procedera'
"sezionando" l'impianto.
Ciao 
---
Uplbet

 Intanto grazie.........
Bacio
Cai

 sia partito il salvavita stesso.ù
io dalla descrizione ho capito che si parla da magnetotermici che
scattano....visto che parla di sezione luci e sezione prese....come in
alcuni impianti di un po' di anni fa!
Bacio
Cai

 Voi cosa fareste ? oltre a chiamare un elettrico... ;-)
Dipende da manualità con lavori elettrici ed eventualmente dotazione. 
Infatti, nel caso avessi un tester, sarebbe probabilmente più facile trovare 
la linea guasta. Oltretuttto senza rovinare i contatti del magnetotermico.
Per "contatore" luce intendi un magnetotermico? eventualmente fai una foto e 
mettila in rete che diamo un'occhiata.
Cosa non funziona attualmente? luci interne, luci esterne,...
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 Cosa non funziona attualmente? luci interne, luci esterne,...
Tutte le luci, interne ed esterne (le esterne sono 2, che ho smontato e 
rimontato e sono a posto) e i bui (serrande di tela) elettriche che sono 
(a sto punto) collegate alla linea luce.
Ciao
Andy

 Cai
Beh, non è vecchissimo l'impianto, la casa è del 1760 ma la 
ristrutturazione è del 2002 !
Ciao
Andy

 Uplbet
Mi sa che toccherà proprio, comunque niente temporale, solo un gran 
acquazzone.
Ciao
Andy

 Luca
Gią, ora che le ho smontate capisco....
Perņ non sono loro.
Ciao
Andy

alcuni impianti di un po' di anni fa!
"Dopo la pioggia forte di ieri il contatore LUCE (non PRESE) fa
saltare il salvavita."
In effetti questa frase criptica potrebbe far pensare non ad un
salvavita, ma al magnetotermico che sta sul contatore... 
Cmq anche in caso di magnetotermico non mi pare che questo influisca
poi molto sui consigli che il nostro amico sta ricevendo.
Ciao
---
Uplbet

 (a sto punto) collegate alla linea luce.
Visto che l'impianto è recente, non dovrebbe essere particolarmente 
difficile sezionare la linea guasta. La cosa migliore sarebbe contattare chi 
ha realizzato l'impianto. Sapendo come è fatto,  dovrebbe risolvere in minor 
tempo.
Se invece vuoi provare a fare da solo, almeno per poter ripristinare il 
funzionamento di una parte d'impianto:
spegni il contatore ENEL, spegni anche il differenziale generale del quadro 
e rimuovi il coperchio.
Se siamo fortunati ci potrebbero essere più linee che partono dal 
magnetotermico (es luci di ogni piano). Se ci sono più partenze, lasciane 
collegata solo una. Ridai tensione e verifica se scatta ancora. Ripeti 
finchè trovi linea guasta.
Se invece dal magnetotermico parte una sola linea, allora apri la scatola di 
derivazione generale (dovrebbe essere proprio sotto). Identifica la 
derivazione della linea luce (tira i fili che partono dal  magnetotermico e 
vedi cosa si muove sotto). Comunque dovrebbe essere quella su cui si 
collegano fili sezione 1,5 mmq colori blu e nero (o marron o grigio). Il blu 
è il neutro. L'altro colore la fase.
Controlla di aver spento il contatore. Apri il morsetto di fase e scollega 
tutti i fili. Su quello che scende dal quadretto, rimetti il morsetto. Ridai 
tensione e prova ad accendere il magnetotermico delle luci.
Se non interviene più il differenziale, il guasto dipende da uno dei fili 
che hai staccato. Stacca il contatore e aggiungi un filo alla volta. 
Riaccendendo (e poi spegnendo) ogni volta fin quando troverai quello che fa 
scattare.
Se invece comunque scatta. Lascia scollegati i fili dal morsetto di fase ed 
procedi allo stesso modo sul morsetto di neutro.
Una volta trovato il filo blu che provoca intervento, verifica se fa coppia 
con uno  che va sul morsetto di fase (dovrebbero essere nastrati insieme, o 
legati con una fascetta o comunque infilati nello stesso tubo). Se è cosi, 
mettilo da parte.
Se invece non riesci ad individuare la coppia, allora riattacca tutti i fili 
blu che non fanno intervenire il differenziale.
 Poi attacca uno alla volta i fili di fase sul rispettivo morsetto.
Così dovresti riuscire a trovare la linea sulla quale è collegato 
l'apparecchio che provoca il guasto.
NB alla fine i fili scollegati vanno isolati (con un morsetto o almeno con 
nastro isolante)


 Andy
La mia palla di cristallo dice che i motori dei 'bui' son finiti a 
mollo... Vediamo se funziona ancora? Prova a staccare tutti i fili che 
ci arrivano e ad isolarli per benino. Poi riprova...

 (a sto punto) collegate alla linea luce.
quindi con l'altro interruttore cosa vai ad attivare scusa?......
Bacio
Cai


come no...stiamo cercando di capire cosa pilota quel benedetto
magnetotermico che non fa reggere l'impianto!
un conto era se la casa avesse avuto solo una linea luci esterne con
due applique magari sotto un portico al riparo anche dagli
schizzi....altra cosa è sapere ceh c'è un impianto ben più
complesso.......
Bacio
Cai


ma....lavorare sul quadro elettrico generale non è meglio???
e poi....a questo livello io lascerei operare gli addetti edl
mestiere....per non fare grigliate miste (anche se in estate son di
moda!!!)
Bacio
Cai

 ci arrivano e ad isolarli per benino. Poi riprova...
infatti dai dati che ha fornito.....rimangono come unici indiziati!
Bacio
Cai

moda!!!)
Concordo, ma per mia esperienza se gli si dice "lascia perdere chiama 
l'elettricista", spesso vogliono comunque provare. Peggiorando la situazione 
(apparecchi di protezione da buttare per gli N tentativi di riaccensione con 
guasto presente). Con il rischio poi di farsi anche male.
Se invece gli si spiega la procedura, capiscono da soli che forse non è il 
caso di far da sè.
**se invece che una dispersione il guasto fosse un corto, andrebbe valutata 
possibilità che il magnetotermico possa avere un polo incollato a seguito 
dei tentativi di ripristino. Che quindi non garantisca il sezionamento e di 
conseguenza l'assenza di tensione.
-- 
Giorgio

 caso di far da sè.
aaaahhhhhhhhhhhhhh
sgace....ragionimo di psicologia inversa......
ok...in questo caso.....
:0)
Bacio
Cai

 ha scritto nel messaggio 
news:g5il9t$jci$1...@aioe.org...

il comando non seziona luce e prese, ma seziona carichi
piccoli e carichi grossi, quindi le prese a passo piccolo
saranno comunque collegate all'interruttore "luci"
alberto 

 ha scritto nel messaggio 
news:g5j0ss$efn$1...@aioe.org...

ho idea che dipenda dalle tende elettriche... o e' finita dentro
acqua o un temporale ha mandato in corto un motore...
dovresti vedere da dove sono comandati e togliere alimentazione.
alberto 

elettrico generale.
LOL chiediamo a Logitech una tastiera predittiva? o almeno con il T9 simil 
cellulare?
ciao
-- 
Giorgio


non ho speranze!!!!!
:0(
Bacio Cai

non ho speranze!!!!!
:0(
Bacio Cai
dai che non e grave quandi scrivi "ceh" leggo in automatico "che "

 Cai
Riepilogo visto che l'elettricista che ha fatto l'impianto è dato per 
disperso e il mio amico Paolo prima di tre giorni non può.
Salta il salvavita quando attacco il magnetotermico "luce".
Ho aperto.
Dal magnetotermico partono (non capisco il perchè) 3 neri e 4 celesti.
A 2 a due si infilano in canaline mentre un celeste solo soletto si 
infila in un'altra.
La coppia "bagnetto" e la coppia "camere" è a posto.
Quando attacco la coppia "cucina salotto" oppure il celeste isolato, salta.
Ora sto smontando tutte le finestre, che son anche sotto il legno, è un 
casino....
Vorrei anche sapere dove cavolo va quell'azzurro da solo........
E anche perchè son 2 derivazioni che fan saltare.
Tra l'altro non trovo la scatola tra salotto e cucina, mi sa che non c'è....
Approposito di grigliate, io faccio Costa di cognome.
;-)))
Ciao
Andy

 Vorrei anche sapere dove cavolo va quell'azzurro da solo........
Potrebbe essere il neutro che va ad una plafoniera nelle vicinanze 
(probabilmente con comando da piů punti con deviata o invertita).
-- 
Giorgio

 Giorgio
Già, era proprio quello, portava a due lampade che sono attaccate ad un 
muro.
Grazie
Ciao
Andy