Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: faretti alogeni

Salve,
sto realizzando un controsoffito in cartongesso sopra il piano della cucina
(il controsoffitto misura 307x110 cm).
Ho praticato 4 buchi per alloggiare il faretti alogeni (quelli con lampada
dicroica da 50W) e ieri mi sono messo a sistemare l'impianto elettrico.
Ho realizzato 2 linee (per accendere 2 faretti alla volta). Ogni linea,
praticamente, alimenta 2 trasformatori CA/CC.
Purtroppo, ho constatato che la luce fornita č assolutamente insufficiente
per illuminare decentemente l'ambiente (che non č nemmeno grande: la zona da
illuminare č circa di 7 mq e i faretti sono a 260 cm dal pavimento).
'Azz...
Pensavo che 200 W di luce alogena sarebbero stati piů che sufficienti... :-(
Mi ha sorpreso cosě tanto che ho pensato che forse dipendesse da un mio
errore nel realizzare l'impianto, nel senso che nel circuito CA, ogni coppia
di trasformatori č collegata in serie (cioč c'č un filo che parte da un
trasformatore e che va diretto nell'altro). E che magari per questo, i
trasformatori lavorano male e la tensione della CC esce ridotta... (devo
metterli in parallelo???)
Oggi sono tornato in negozio e ho guardato qualche altra soluzione. Mi hanno
proposto di mettere i faretti con lampada al neon (tipo quelle a risparmio
energetico). Con 4 lampade da 18W (ma esiste anche una versione con 2
lampade per ogni faretto) dovrei, stavolta, illuminare come Dio comanda...
Cosa mi consigliate??? Perchč con le lampade dicroiche, si arriva max a 50
watt, e comunque non voglio spendere una fortuna in bolletta per illuminare
la cucina (ambiente dove le luci sono sono quasi sempre accese!!!)
grazie x i consigli

 metterli in parallelo???)
Mi sa che devi togliere il forse dalla frase.... i trasformatori devi
assolutamente
metterli in parallelo ....prova e fammi sapere !
Ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 la cucina (ambiente dove le luci sono sono quasi sempre accese!!!)
      I faretti alogeni dicroici o meno sono i meno consigliati per
      la illuminazione dei piano cottura,le lempade a risparmio non
      vanno meglio e sono anche brutte.
      Per questa zona non c'e'di meglio della luce sottopensile con
      lampada fluorescente a luce'"calda" piu'di una se necessario.
      Una lampada,possibilmente saliscendi,a centro tavolo,con diffuso-
      re verso l'alto,contrubuira''ad una corretta illuminazione della
cuci-
      na.
      Se e'presente una zona relax,con poltrone e simili,una lampada
      abat-jour da tavolino o da pavimento completeranno il tutto!
      ciaofelix
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 metterli in parallelo ....prova e fammi sapere !
Mmmhhhh....
Ho già reso il materiale al negozio che mi ha fatto un buono.
Che cosa avrei combinato mettendoli in serie?
Tu dici che alle lampade arrivava corrente ad una tensione inferiore???
Perchè ho provato a guardare il faretto esattamente da sotto, e la fonte
sembrava emanare luce "bella forte" (NON come se lavorasse a minor
voltaggio).
Il mio era solo un dubbio. Se torno al negozio e riprendo i faretti, e poi
facendo come dici tu il risultato non migliora, faccio la figura dello scemo
riportandoli indietro una seconda volta... :-/
Essendo un *non_esperto* in campo elettrico, non riesco a capire se sono i
faretti ad essere insufficienti o, davvero, era l'impianto fatto male...

       ciaofelix
Per la zona del tavolo (che è decentrato), ho già rimediato (almeno in fase
di progetto) con una luce adhoc.
Ciao

 di progetto) con una luce adhoc.
      Bene!...Molti trascurano questo aspetto,poi sono costretti a
      "cavi volanti" Buon lavoro!!



ci sono anche quelli a ioduri o al sodio a luce bianca mono o biattacco nel
tuo caso credo ti vadano bene quelli con lampadina fluorescente e ricordati
che ci sono anche in bei toni caldi(di soliti non quelle in dotazione)

 metterli in parallelo???)
Dal muro esce un cavetto con due fili: fase e neutro.
Se hai realizzato una cosa del tipo: fase -> trasformatore1 ->
trasformatore2 -> neutro hai alimentato i due trasformatori a 115V anziché a
230V, e quindi è ovvio che la luce non basti.
Se invece hai portato ad ogni trasformatore sia la fase che il neutro,
allora c'è un problema da qualche parte.
--
Cinghiale (30, 54 RM) - '94 Punto 6 speed driver
Vendo prezzo modico: 1) altop. Pioneer TS-E1399  3 vie coassiali da 13cm;
2) 2 woofer CIARE da 20cm AM200.38 C/Fx-W
ICQ 49579941

 watt,
Ci sono pure da 75.
Ciao, buon lavoro.
Enrico.