Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Spina per testare l'impianto di terra e il salvavita?

Ciao
Ho ultimato l'impianto elettrico e inserito il salvavita, mica qualcuno
sà come costruire una spina (mi pare con delle resistenze, ma non
ricordo il valore), che mi permetta di testare la bontà dell'impianto
di terra condominiale e se questo arriva bene in ogni presa
dell'appartamento?
Dovrebbe essere una di quelle spine che quando la inserisco nella presa
mi fa scattare il salvavita, ovviamente non perchè c'è un
cortociruito, ma perchè la spina in oggetto simula una dispersione
verso terra. Insoma chi può aiutarmi penso abbia capito cosa voglio
dire.
Grazie e a buon rendere.
Beam.

 wrote in message 
news:1146842387.0...@g10g2000cwb.googlegroups.com...


non basterebbe creare un ponte tra fase e terra? 

 ha scritto nel messaggio 
news:MQM6g.110497$PR2.1...@twister2.libero.it...

Non basta, infatti il differenziale, per funzionare bene, deve intervenire 
quando la corrente verso terra raggiunge il valore di scatto indicato sulla 
targhetta, facendo un ponte fai circolare troppa corrente e non verifichi il 
giusto funzionamento.
La formula per calcolare la resistenza "dovrebbe" essere questa R=V/I  dove 
V e' la 220Vac e I 0.030 A (30ma di intervento del differenziale), quindi 
7333 Ohm (se non sbaglio).
Crea il valore con dei paralleli o delle serie in quanto i valori standard 
sono 6.8K o 8.2K magari la serie di 6.8K con 470Ohm .
Se sei interessato vedi qui 
http://www.spp.cnr.it/doc_pdf/vari/impelet.pdf
Drizzt. 

Non ha molto senso ciň che intendi tu... č si possibile creare una spina con 
dentro una resistenza tra fase e terra che faccia scattare il salvavita, ma 
non ti da alcuna garanzia tangibile sul buon funzionamento del 
differenziale, tantomeno sulla bontŕ dell'impianto di terra condominiale!
Dovresti fare una verifica con uno strumento apposito... loop test
Enrico. 

7333 Ohm (se non sbaglio).
Formula valida solo se l'impedenza di terra č nulla (impianto TN-...).
Boiler

 Boiler
Allora, ipotizzando di non conoscere lo stato della terra e del neutro, se 
provo con una resistenza e in serie il tester in ma verso terra (centrale 
presa) e verso terra pavimento (due misure separate) poi misuro a quanti ma 
scatta e con quale valore di resistenza, potrei farmi un idea di come sono 
messo con l'impianto?
Drizzt. 

messo con l'impianto?
No, non credo.
A questa domanda dovrebbe rispondere un elettricista. Io non sono
sicuro del procedimento corretto, ma mi verrebbe da misurare la
resistenza tra neutro e puntazza.
Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:q4fn525koiivpc8fe...@4ax.com...

Comunque, se non sbaglio, la resistenza di terra e neutro si dovrebbe 
sommare alla restistenza del corpo umano quindi se non salta il 
differenziale (sempre ammesso che funzioni) vuol dire che non dovrei nemmeno 
prendere la scossa.
Bisogna fare una prova.... chi e' il volontario? ^_^
Drizzt. 

sommare alla restistenza del corpo umano quindi se non salta il 
Sbagli.
Il differenziale deve intervenire alla soglia per cui è stato
costruito.
Se inframmezzo c'è un uomo, una scimmia, acqua o metallo è
indifferente.
Boiler

Si, non mi interessa tanto capire se il differenziale scatta a 30
oppure 35 mA, ma se scatta in caso di scarica anomala verso terra
(quelle classiche perdite che ci fanno sentire la scossettina sulla
carcassa della lavatrice o del frigorifero forno e quant'altro).
E in più, avendo questa spina, posso verificare se il centrale con la
terra è effettivamente collegato ad ogni presa di casa oppure se in
qualche punto dell'impianto la terra è scollegata o mal collegata.

 ha scritto nel messaggio
news:1146842387.0...@g10g2000cwb.googlegroups.com...
Ciao
Ho ultimato l'impianto elettrico e inserito il salvavita, mica qualcuno
sà come costruire una spina (mi pare con delle resistenze, ma non
ricordo il valore), che mi permetta di testare la bontà dell'impianto
di terra condominiale e se questo arriva bene in ogni presa
dell'appartamento?
Beam.
Quando di fanno le verifiche dell'impianto diffreneziale si usano strumenti
dedicati, si hanno le verifiche del tempo di intervento e della soglia di
intervento.
Nel tuo caso, puoi solo verificare il collegamento fisico della terra, con
il tester, misua la tensione tra fase(1) e terra  .......fase (2) e terra  ,
e dicci cosa scrive il tester..
Saluti Alex

 
OVA Securtest
http://www.baap.it/scheda.asp?ID=350410.60130.000
-- 
Bye!
Scossa
(togli LaCorrente per rispondermi)


Mi sa che state facendo un pň di confusione... la misura della terra č una 
cosa, il test del differenziale un'altra.
La misura della terra la puoi fare o con un loop tester, e misuri in questo 
modo anche la *piccola* resistenza del neutro (e va benissimo nel 99% dei 
casi) oppure con un misuratore di terra con metodo voltamperometrico (piů 
complesso.. un pň na menata)
Volendo fare una misura "casereccia" (MA PERICOLOSA!.. E SCONSIGLIO DI 
FARLA) si potrebbe collegare un voltmetro tra fase e terra da testare e poi 
collegare sempre a fase e terra un carico misurandone la corrente. Basta 
calcolare quanto scende la tensione e fare V/I ed ottieni R.
Meglio evitare cmq... qualche vicino potrebbe arrostire :)
Il differenziale invece andrebbe testato con lo strumento di verifica che 
effettua diversi test... cioč non basta verificare che scatti a 30 mA, 
occorre anche testare che fino a 15 mA non scatti, verificare che 
l'intervento avvenga entro un tot di msec. ecc... quindi la resistenza non 
basta.
Da notare che serve a poco anche il test col pulsantino di prova in quanto 
molte volte il differenziale sembra funzionare e poi lo provi con lo 
strumento e te lo da diffettoso...
Enrico. 

cosa, il test del differenziale un'altra.
No, è chiaro.
Solo che partendo dal test casereccio del differenziali si è passati a
parlare di impedenza di linea e di terra.
Ciao Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:qi1p5218hvohipqs2...@4ax.com...

Sai, una parola tira l'altra, e' gia tanto che non siamo finiti a parlare di 
belle donne ^_^
Drizzt.