Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaie a condensazione Si/no


No, non e' inutile, puo' essere necessario ridimensionare i radiatori
e puo' essere necessario (quasi sempre) riscaldare per piu' tempo
l'ambiente.
Io provo a raccontartela cosi', vediamo se e' piu' semplice.
La caldaia a condensazione e' progettata per recuperare
parte del calore che se ne andrebbe nei fumi.
Per l'esattezza recupera 540 cal per ogni Kg di vapore
condensato.
E non e' poco.
Questo recupero fa si' che le caldaie a condensazione vengano
dichiarate con rendimenti del 110 %.
Ma questo calore che si recupera dov'era prima ?
 E' contenuto nel metano stesso, questo quando brucia
produce CO2 ed acqua in forma vapore. Il passaggio di stato
dell'acqua da liquido a vapore e' appunto di 540 cal per Kg e questa energia
viene prodotta durante la combustione ed e' una energia interna
del combustibile stesso.
Nelle caladaie normali questa quota di energia se ne va in camino,
nella caldaie a condensazione viene recuperata con uno scambiatore
di calore che fa passare i fumi sull'acqua di riscaldamento.
Pero', e questo pero' e' fondamentale, perche' la condensazione
possa avvenire e' necessario che l'acqua che circola nello
scambiatore sia a bassa temperatura, teoricamente non superiore
a 60-65 gradi.
Ecco perche' le caldaie a condensazione funzionano bene,
cioe' fanno risparmiare combustile, solo se si mantiene
la temperatura di mandata della'acqua di riscaldamento
la piu' bassa possibile e al massimo, 60-65 gradi.
Questo implica che, per poter riscaldare un ambiente
occorre:
1- avere una superficie di scambio maggiore, cioe'
    tipicamente riscaldamenti a pavimento o aumentare
    del 10-20 % almeno gli elementi dei radiatori di impianti
    progettati per caldaie tradizionali
2- riscaldare per piu' ore l'ambiente in modo da ottimizzare
    le inerzie termiche.
Quindi, in conclusione, una caldaia a condensazione va bene
----sicuramente a chi si fa una casa nuova
non va bene sicuramente a chi
---------non puo' cambiare i radiatori
---------- ha un regime di vita del tipo scaldo 2 ore al mattino e 4-5 la
sera.
Spero di essere riuscito a fugare qualche dubbio sul tema.

 Spero di essere riuscito a fugare qualche dubbio sul tema.
Una tesi di parte per darsi ragione.
Ti d� per buona la seconda (2 ore al mattino e 4-5 la sera) anche se facendo 
cos� il muro di casa tua sar� sempre freddo.
Con la bassa temperatura puoi permetterti di programmare meglio il 
riscaldamento denza avere sbalzi termici come avresti dando due "botte" al 
giorno e tenendo spento per il resto della giornata.
Con caldaie tradizionali abbiamo fatto i confronti tra vicini di casa e chi 
d� due o tre "botte" al giorno spende un'inezia in meno alla fine 
dell'inverno ed � rimasto al freddo.
Certo,........ accendono il camino o la stufa a pellet per integrare il 
calore dei termosifoni se non vogliono che la cena gli si inchiodi sullo 
stomaco per il freddo! 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ae3682a$0$1102$4faf...@reader2.news.tin.it...

ho scritto il contrario ? non mi pare.



Questo l'hai scritto tu....... 

Rendimento stagionale con
TM/TR = 40/30 �C % fino a 98 (Hs)/109 (Hi)
che significa?
in un post mi hanno detto se + 40 acqua ritorno rendimento 98 se 0
rendimento 109;
per� dalla sigla sembra che TM/TR cio� se T mandata e T ritorno sono  40 e
30 allora ho?

ma hai solo impianto a terra?
inoltre quante ore accendi ?
rigaurdo al fatto di aggiungere ulteriori elementi ai vecchi termosifoni
per farli lavorare a temperature pi� basse non credo sia possibile arrivare
ad una temperatura di ritorno sui 40 gradi;
anche perch� sarebbe come quella dei pavimenti solol che nel pavimento si
riesce a stare bassi in temp. perch� il tubo � molto lungo
e copre ogni zona della stanza; quindi il calore � portato quasi dal tubo
stesso in ogni punto della stanza per cui basta cederne un p� 
mentre un termosifone dovr� scaldare tutto l'ambiente a partire da una zona
concentrata e quindi deve 'sgobbare' molto di pi�; credo che proprio per la
geometria e posizione; es ad un termosifone di 20 elementi, aggiungendone 4
non � che poi possa lavorare a 40 gradi; 

 ha scritto nel messaggio 
news:1ow359g60n5um.1...@40tude.net...

40 no ma 55-60 si e basta per avere vantaggi con la condensazione.
Poi quando avrai le giornate particolarmente fredde aumenterai
a 65-70 e perderai il vantaggio della condensazione ma per 80% del
resto dell'inverno (in lombardia) la cosa funziona. 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ae37f10$0$1099$4faf...@reader2.news.tin.it...

giusto, la frase e' incompleta,
.....qualora il dimensionamento dei radiatori
non sia gia' sufficiente.
Cosa questa che capita spesso proprio in impianti
piu' vecchi quando si esagerava sempre nel dimensionamento.

 ha scritto nel messaggio 
news:2lwm7evboz3f.y1zuhmezt79i$.dlg@40tude.net...

40/30 possono andare bene per un impianto a pavimento,
il resto del post non lo capisco.

 Rendimento stagionale con
 TM/TR = 40/30 �C % fino a 98 (Hs)/109 (Hi)
su una caldaia ho trovatoi dati sopra;
cosa significano ?