Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Saltano i differenziali di tutti i condomini

Cosa pu� provocare l'intervento contemporaneo dei differenziali (gli 
interruttori posti nell'atrio in prossimit� dei contatori ENEL) di tutti i 
condomini?
Non "saltano": i salvavita di ogni abitazione, i relativi contatori ENEL e 
la luce scale.
Grazie!! 

 interruttori posti nell'atrio in prossimità dei contatori ENEL)
Cioè dopo ogni contatore ENEL ogni condomino ha un differenziale e ne
ha un altro anche nell'appartamento?

 ha scritto nel messaggio 
news:4a3d42ac$0$6832$5fc...@news.tiscali.it...

E' di libero accesso?
La prima cosa che mi viene in mente �: qualche cretino.
Se fosse un problema di tensione, salterebbe anche quello condominiale.
Cordialit�
Gi
-- 
Per chi avesse necessit� di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 
ciao
Guarda che sono solo ipotesi, se si usano interruttori differenziali 
normali (30 ma per onda intera) e nei pressi c'ï¿œ una ditta con 
macchinari di potenza a controllo elettronico ( forni, saldatrici ecc.)
puï¿œ succedere che deformino in grane misura la forma d'onda della 230V e 
il salvavita non ï¿œ in grado di accorgersi e interrompe la linea (a causa 
della perdita a terra dei condensatori filtro presenti in tutti gli 
attuali elettrodomestici)(e qui si capisce che il salvavita del palazzo 
  lampade luci scale e citofono non interviene).
per migliorare dovresti utilizzare un salvavita "antiperturbazione" che 
non scatta per consumi impulsivi e istantanei (fulmini)occhio perï¿œ che 
poi salta in casa.
se cerchi nel news group se ne ï¿œ parlato l'anno scorso
ciao primula

 ha scritto nel messaggio 
news:4a3d42ac$0$6832$5fc...@news.tiscali.it...

Io non ho mai sentito di differenziali in batteria, visto che sono in casa, 
due differenziali in serie sarbbe una cavolata. 

 
ciao
come da normativa quando tra il contatore enel e il differenziale di 
abitazione c'ï¿œ una distanza rilevante BISOGNA proteggere la linea da 
cortocircuiti e/o scariche a massa.
se uno fa lavori e con un demolitore tronca un cavo di alimentazione 
appartamento non ci sarebbe protezione
ciao primula

 cortocircuiti e/o scariche a massa.
quale normativa impone una cosa simile? ma sei sicuro che si parli di 
distanze rilevanti? 

 ciao primula
Tu ne hai mai visti, in batteria?
Io ho visto solo magnetotermici.
Sulle lunghe distanze il 30 mA non regge ed occorre il 300 mA, usato per 
l'illuminazione esterna.
Mai due differenziali in serie, anche perch� sarebbe arduo gestire la 
selettivit� verticale.

 luce scale.
Escludendo qualcuno che si diverte, direi al 99% un disturbo sulla 
linea causato da qualche grosso macchinario in zona.
Potete risolvere installando dei differenziali SuperImmunizzati, che 
sono meno sensibili a questi problemi. Ovvio che poi potrebbero saltare 
i salvavita in casa, che non sono altro che differenziali (oppure 
quelli in casa non sono differenziali ma magnetotermici, e si 
spiegherebbe perchï¿œ non saltino mai per questi disturbi).
L'unica sfiga ï¿œ che i differenziali superimmunizzati costano 70Euro 
l'uno (io perï¿œ ho risolto definitivamente il problema, prima rischiavo 
di trovarmi il freezer staccato tornando a casa, con ciï¿œ che ne 
consegue)...
Alberto
-- 
Karl Marx: Le circostanze fanno l'uomo non meno di quanto l'uomo faccia 
le circostanze.