Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: non capisco!!

Il mio scaldabagno elettrico quando è in funzione caccia acqua dalla valvola
di sicurezza. La temperatura impostata non è affatto alta, anzi fin troppo
bassa! Eppure non appena riscalda l'acqua inizia a perdere. Non è la valvola
ad essere difettosa.... ne ho provate ben 4. Non riesco proprio risolvere
questo problema..... è diventato un rompicapo.... qualcuno mi da un
consiglio? Grazie!

"Carlo" <NOguaca...@NOliberoSPAM.it> ha scritto nel messaggio
news:bu31oo$gri$1...@fata.cs.interbusiness.it...

Pressione dell'impianto dell'acqua fredda troppo elevata?
Ho appena avuto lo stesso problema: riduttore della presione KO, in un paio
d'ore la pressione raggiungeva i 6 bar ed allora interveniva la valvola...
Saluti            Meneldil

 d'ore la pressione raggiungeva i 6 bar ed allora interveniva la valvola...
è capitato lo stesso a me in montagna. ho chiamato il caro papi (che il
fidanzato di idraulica ed elettricità non ci capisce nulla) che mi ha
montato un riduttore ed il problema è scomparso.
ciao
mikila


oltra al riduttore montati un pressurizzato contro il colpo di ariete
in linee con pressioni così elevate il rischio di rotture dei flessibili per
colpo di ariete è molto elevato
un esempio è questo
http://www.elbi.it/elbisite/homepage.nsf/modeltable?OpenAgent&division=TERMO
IDRAULICA&family=AUTOCLAVI%20A%20MEMBRANA&serie=MICRON

 > questo problema..... č diventato un rompicapo.... qualcuno mi da un



se sei in un condominio non credo tu abbia problemi di pressione perchè il
riduttore dovrebbe essere generale all'ingresso della rete idrica e comunque
si ripercuoterebbe su tutti i condomini che invece non lamentano il
problema.
non sembrerebbe un malfunzionamento logico e perciò bisognerebbe farsi
domande fuori dallo schema tradizionale.
probabilmente si sviluppa una pressione troppo elevata a causa dell'alta
temperatura selezionata troppo alta
ma itu dici che l'acqua è piuttosto fredda
non è che magari in realtà esci con l'acqua calda dal tubo di ingresso, (in
tal caso prelevi l'acqua in basso che è piuttosto fredda )
ultimamente hai fatto delle modifiche all'impianto ?
Hai montato la valvola in modo ortodosso?
Quando apri l'acqua calda senti nel rubinetto un colpo di pressione che che
poi si attenua?
Per caso sei all'ultimo piano e solo tu sei servito da un'autoclave?
Sono tutte ipotesi piuttosto pellegrine ma  come dici nel titolo, non si
capisce cosa succede.
ciao Abele


Spero che nelle risposte alle tue domande intraveda qualcosa....... ciao
Carlo

 pressione.
ok allora è assodato che hai pressione nello scaldabagno a causa della
temperatura e non per la pressione di rete.
e se hai una forte colpo di pressione forse la temperatura è eccessiva
farei un ulteriore controllo
ogni boiler è costruito con un ingresso collegato all'impianto ,  una uscita
collegata ai servizi sulla quale viene posta la valvola di sicurezza che si
apre in caso di sovrapressione.
i due tubi flessibili di collegamento sarebbe meglio se fossero dotati di
saracinesca di chiusura.
dentro al boiler ci sono una resistenza ed un termostato che stabilisce
quando collegare la resistenza.per scaldare l'acqua.
fine  !!!!!
questo è il modo in cui funzionano il 100% dei boiler elettrici non ci vanno
messe altre valvole unidirezionali o altro, il tutto è già perfettamente
definito dal costruttore.
ora fai finta di non ricordare dove erano collegti i tubi, rimuovi la
valvola che hai aggiunto e ripristina i collegamenti come erano
originariamente.
fai una prova di riscaldamento e controlla se il tubo di ingresso si
riscalda ancora molto
controlla quello di uscita ed eventualmente rovescia i due collegamenti.
durante il riscldamento prova anche ad aprire il rubinetto dell'acqua calda
per farlo gocciolare e controlla se si crea la sovrapressione e quale è il
tubo di collegamento che si riscalda per primo
al momento la mia opinione è che il termostato del boiler non funziona
correttamente e crea una sovrapressione e forse i collegamenti sono
invertiti.
ciao Abele

 ha scritto nel messaggio
news:tTbNb.39383$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...


 del resto è lei che perde acqua!!!
Si, comunque considera che l'integrità del tuo bagno (e forse anche del tuo
corpo...) è affidata ad una valvolina del valore di tre euro... ;-)
Saluti                    Meneldil