Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Normale che salti la corrente?

Ciao a tutti, vi chiedo se é normale che con un contatore da 3 kw
salti la corrente considerando che vi sono collegati un
termoconvettore elettrico potenza max 2.000 w, un frigo, un boiler
elettrico da 10 lt. (non so la potenza) e 3 piccoli faretti alogeni
credo da 30/40 w ciascuno.
Mi é stato detto che salta anche con il termoconvettore non al
massimo.
Se fosse normale potete consigliarmi una soluzione considerando che si
tratta di un piccolo ambiente di circa 12 mq. ma che non puó essere
dotato di gas metano?
Grazie, ciao.

Il boiler elettrico da solo assorbirà almeno 1 kWh, è quindi normale che il
contatore "salti" (quelli nuovi poi hanno una tolleranza bassissima, max
10%).
Per usare tutti gli apparecchi contemporaneamente dovresti cambiare il
contratto di fornitura e passare ad una potenza superiore.
A me ad esempio il contatore salta già se uso forno elettrico e lavatrice !
ciao,
Piero


Ok, hai idea di cosa costi passare ad un contratto di potenza
superiore e se l´Enel puó fare storie trattandosi di un locale
catastato come cantina?
Grazie, ciao. Marco.

no, mi spiace, non ho idea dei costi, non penso invece che ci siano dei
problemi riguardo la destinazione d'uso del locale
ciao,
Piero

massimo.
Probabilmente interviene per sovraccarico, ma sei sicuro che "salti" 
effettivamente il contatore? Non un magnetotermico o un differenziale? 
Magari non è il tuo caso, ma spesso contatore è un termine generico, usato 
per qualsiasi amenicolo elettrico con leve o pulsanti. Eventualmente fai una 
foto.
Interviene subito o dopo un certo tempo che utilizzi gli apparecchi? 
Contatore vecchio tipo o nuovo elettronico? Se fosse elettronico potresti 
visualizzare sul display il consumo istantaneo.
Per l'aumento di potenza, tieni presente che è probabile, dopo che il 
gestore (ENEL, ACEA, ecc) avrà effettuato l'aumento della potenza 
disponibile, che occorra modificare l'impianto elettrico.
A maggior ragione, essendo una cantina, è probabile sia presente un'unica 
linea per luci/prese. Nel caso peggiore occorrerà:
-sostituire la linea tra contatore e quadro (se c'è);
-suddividere i carichi sotto protezioni distinte (= se non c'è un quadretto 
va fatto) e su /prese distinte
Non per scoraggiarti ma è possibile che il gestore subordini la concessione 
dell'aumento potenza, alla consegna della dichiarazionone di conformità (o 
di rispondenza) dell'impianto elettrico.
-- 
Giorgio 

Ok, hai idea di cosa costi passare ad un contratto di potenza
superiore e se l´Enel puó fare storie trattandosi di un locale
catastato come cantina?
aggiornamento ...
il costo della variazione si aggira sui 200 euro, poi però la corrente te la
tariffano ad un prezzo maggiore
se poi fai qualche ricerca su google ne trovi delle belle,
sembra che ci siano dei metodi fai-da-te per riprogrammare il contatore ...

massimo.
Salta non se il termoconvettore è al massimo, che di per se non farebbe 
saltare nulla, ma quando esso è in concomitanza con il boiler che sta 
scaldando l'acqua. Prova a non averli in funzione insieme e vedrai che avrai 
risolto il problema.
La stessa cosa succede se accendi forno e lavatrice, o forno e o lavatrice e 
termoconvettore, o....
Non credo ti sia conveniente fare il cambio di potenza; però questa può 
essere solo una tua valutazione.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.