Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: comandi termostatici, modelli vari

sto curiosando tra i mille prodotti in commercio
 
mi pare di capire che la dimensione più comune
dell'attacco sia un M30x1.5 salvo che ci sono 
marche che hanno la loro misura, ma con un
mondo di adattatori...
 
oggi, poi spinto dalla necessità (casa grande,
usata a metà e un 1000mc consumati tra dicembre
e gennaio) pensavo di montare qualche
termosato programmatore sulle valvole delle
stanze che uso poco... e li ho visto che
in commercio c'è un altro mondo di dispositivi
 
per scegliere la compatibilità, devo sempre
e solo guardare l'attacco (l'M30x1.5) o c'è qualche
altro elemento da considerare?
 
cioè, dato per buono diametro e filetto dell'attacco, 
si combina sempre tutto o rischio di sbagliare?
 
thank's

 si combina sempre tutto o rischio di sbagliare?
 
devi vedere nello specifico, ad esempio le testine termostatiche caleffi 
serie 200, hanno un anellino in plastica che si monta a clip sulla 
valvola e su questo anello si avvita la testina
 
se cerchi di capire come funzionano le testine originali puoi trovarne 
di adatte, ammesso sempre che le tue valvole siano termosatizzabili

valvola e su questo anello si avvita la testina
 
le valvole che ho hanno un attacco M20 e un adattatore a
M30 (per i comandi elettrici). La misura mi pare comune per i
termostati a batteria da montare sui termosifoni ... 
 
Appunto cercavo se qualcuno ha esperienza pratica  dell'installazione,
ma temo sia un quesito per idraulici :-((( e da provare sulla pelle..

Io feci installare le valvole, Caleffi, termostatiZZABILI. Poi, alcuni mesi in seguito, comperai la testina elettronica del Lidl, che aveva ben 4 adattatori.
Ovviamente nessuno dei 4 era quello che mi andava bene.
Utilizzando san google e avendo preso i dati della filettatura sulla valvola termostatizzabile e quanto serviva alla testina ho trovato quello che mi serviva.
 
In soldoni, parlando con lo spacciatore di termoidraulica, è bene non complicarsi la vita e comperare tutto di una marca. Se poi si ha l'esigenza di fare cose strane bisogna un po' impazzire a cercare l'adattatore.: sono pezzi di plastica ma li fanno pagare a peso d'oro. Quindi attenzione.


scrisse:

Grazie... pensi sia solo un problema di attacco filettato o ha anche
a che fare con la lunghezza del codolo? (si chiama così??)
 
Ho visto i pezzi di plastica di cui parli a 10€ e comandi a 12€..
Nel mio caso l'adattatore in ottone viene a 2€ (online).
 
Però mi piaceva usare una marca diversa da quella delle valvole per
questini estetiche e di libertà di fare quel che mi piace.
 
 

 termostati a batteria da montare sui termosifoni ...
 
la quasi totalità delle testine termostatiche si monta attraverso 
adattatori, addirittura si montano attraverso adattaori anche le 
manopole tradizionali
 
messo l'adattatore la parte della testina che vi si va avvitare è 30 p 1.5
 
io però non ho ancora capito che valvole hai e che testina vuoi montare

 In soldoni, parlando con lo spacciatore di termoidraulica, è bene non complicarsi la vita e comperare tutto di una marca.
 
c'è spacciatore e spacciatore esempio nella mia città le testine base 
della caleffi (le 200) sono vendute adattatore compreso dagli 11 ai 20 
euro ed il più caro è la grande catena (aquilanti) il più economico il 
negozietto che neppure ci entreresti

Non ti so dire il modello esatto di termostatizzabile che ho preso, ma era quella che costava meno (tubo in ferraglia). La testina meccanica Caleffi, quello spacciatore, me la faceva sui 30 euro, quella elettromeccanica strafiga qualcosa tipo 100.
Quella del lidl, elettronica, 15. L'adattatore... Beh, quello è un altro discorso.
 
Invece mi interessa quello che è stato menzionato di ottone... Cosa sarebbe?
 
In linea generale prima decidi le valvole da mettere e poi le testine. Tenendo presente gli ingombri ed i posizionamenti.

io però non ho ancora capito che valvole hai e che testina vuoi montare
 
infatti, non l'ho detto...
prima volevo capire i problemi dell'installazione,
poi decidevo, in base a cosa trovo in magazzino o online
 
qualcosa del genere 
http://tinyurl.com/zvxxhqp
 
 
 

 poi decidevo, in base a cosa trovo in magazzino o online
 
cioè non hai ancora scelto le valvole da montare sui termosifoni?
 
per capirci il "kit" è composto da valvola (del tipo termostatizzabile) 
più testina termostatica
 
ed è la valvola che "comanda" sulla possibilità di installare la testina 
o meno, anche se a dirla tutta, queste cose stanno diventando standard 
soprattutto se le valvole sono di marche note
 
presumo che te abbia visto già sia i video su yuotube sia la 
documentazione tecnica a corredo della testina quindi do per scontato 
che sai tutto
 
come ho detto la quasi totalità delle testine si avvita su M30 p1.5 e 
siccome si avvita per mezzo di un adattatore fornito con la testina, 
quello che rimane da capire è se l'adattatore è compatibile con la 
valvola installata nei tuoi termosifoni o dovrai installare
 
nel tuo caso vedo che la testina è fornita con più adattatori e perciç 
presumo sia compatibile con quasi tutte le valvole in commercio
 
ora però vorrei farti riflettere su questo
 
una testina termostatica del genere, sebbene sia molto affascinante, di 
fatto è inutile. è inutile perché non serve una precisione farmaceutica 
per le temperature, è inutile perché la programmazione ha poco senso, è 
inutile perché è complicata da gestire (pile, brugola ecc ecc), in 
sintesi è tre volte inutile
 
lo scopo della testina termostatica è chiudere un termosifone quando il 
calore dentro l'ambiente è arrivato alla temperatura impostata, inoltre 
la testina non lavora on/off ma ha una dinamicità limitata
 
praticamente l'installazione di una testina ed il fatto che questa 
arrivi in temperatura e chiuda, ha come effetto lo scopo di spostare il 
calore da un'altra parte, ma non ha effetto sul funzionamento 
dell'impianto perché questo rimane sempre acceso fin tanto che la 
temperatura non arriva al valore settato nel cronotermostato ambiente, 
aggiungi pure che per questioni meramente tecniche (impinato non 
progettaoto allo scopo o caldaia sprovvista di bypass) o pratiche non 
sempre è possibile inserire le testine in tutti gli ambienti
 
insomma una volta capita qual è la giusta temepratura di una stanza e 
settata la testina al giusto valore il più è fatto, io non spenderei mai 
60 euro per una cosa del genere quando ce ne prendo tre del tupo semplice
 
insomma la testina termostatica non fa direttamente risparmiare sul 
riscaldamento, ottimizza solo la distribuzione del calore
 
esempio stupido, se il cronotermostato sta nell'ingresso magari il 
classico punto freddo delle scale con la porta che spiffera, mettere le 
testine contribuisce a far scaldar prima l'ingresso, ma la percentuale 
di risparmio non è altamente significativa, tipo se consumo 16 mc al 
giorno con il sistema probabilmente riduco a 12/14 ma difficilmente 
scendo a 6.
 
 
 

scendo a 6.
 
ma, un 10-15% di risparmio sulla mia bolletta non sarebbero male,
sopratutto se miglioro il comfort.. 
 
certo... in un edificio anni '60 sarà impossibile fare miracoli

 no, le valvole termostatizzabili sono state montate... FAR
 
cmq se da subito scrivere "ho valvole termostaizzabili della FAR posso 
montare le testine termostatiche della ..."
 
era meglio
 
;-P ;-P
 
cmq le valvole termostatizzabili, una volta eliminato la manopola ed il 
supporto della manopola sono tutte uguali
 
http://rugiadapoint.it/sites/default/files/u9/AV6.jpg
 
 
su tale estremità va fissato l'adattatore
 
http://tinyurl.com/termostatica
 
 
che di fatto è un anello di plastica più o meno complicato a seconda 
della testina che deve accogliere e se è previsto che la testina debba 
essere avvitata ha una filettatura standard (M30 p1.5)
 
le istruzioni e anche video, su come fissare la testina scelta si 
trovano facilmente sul web
 
purtroppo non essendoci la certezza assoluta conviene fare una prova 
avendo la garanzia di poter restituire il prodotto se non va
 
 
 > ma, un 10-15% di risparmio sulla mia bolletta non sarebbero male,
 > sopratutto se miglioro il comfort..
 
un risparmio probabilmente lo avrai, ma lo otterrai non per le testine 
ma attraverso le testine, cioè migliorando la distribuzione del calore 
scaldando, di fatto, più in fretta l'ambiente dove è posto il 
cronotermostato
 
e ripeto e finisco, io eviterei di spendere molti euro per le testine, 
inserendole tutte testine meccaniche, riservando l'installazioen di un 
paio di quella elettroniche e programmabili (se proprio non posso farne 
a meno) negli ambienti che vivo in modo diverso ma frequente durante la 
giornata

giornata
 
è ok... fai conto che con 10 termosifoni, 1 terconvettore ho 2
circuiti, 2 cronotermostati e 1 termostato... l'intenzione è
di aggiungere un comando termostatico e due elettronici...
arrivato a 6 zone in casa ne ho abbastanza
 
il problema di regolazione c'è l'ho sopratutto quando fuori non 
è molto freddo e c'è il sole... così spero di evitare di aprire le
finestre per il troppo caldo nella parte a sud e aver freddo 
nelle stanze a nord 
 
:-)
 

 supporto della manopola sono tutte uguali
 
Avevo visto delle valvole in cui era possibile la sostituzione dello stantuffo senza smontare tutta la valvola dal termosifone. Serviva un attrezzo apposito, ma la cosa mi sembrava interessante...
 
Comunque io personalmente trovo le valvole elettroniche una cagata pazzesca. Come diceva il capo effettivamente regoli una volta la valvola e poi rimane lì. Probabilmente il risparmio che avresti sull'anno non andrà a ripagare la situazione di DIScomfort che ti andrai a creare (probabilmente, ho detto).
E comunque il risparmio sarà ridicolo. Piuttosto potrebbe essere necessario regolare tutto l'impianto (e magari anche pulirlo).
 
Se proprio dovessi fare una cosa del genere per poter effettuare una regolazione stanza per stanza preferirei anzitutto cablare il tutto per non dover impazzire con le batterie (che già odio) e poi poter utilizzare un solo marchingegno per programmare il tutto, senza dover far comunicare due crono più un termostato).