Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: normative - elettricitÓ

stò cambiando l'impianto elettrico di una casa di 35 anni fa che ha le
condutture con diametro di 16mm. L'elettricista mi dice che devo cambiare tutte
le condutture perchè non può far passare 5 cavi da 3.5mm in quelle condutture
perchè un terzo deve retare libero.
Se la matematica non è un opinione i 5 fili di 16mm stanno molto comodi tanto
che resta più di un terzo libero.
Come stanno realmente le norme?
-----------------------------------------
Messaggio inviato con Excite Newsgroup.
http://www.excite.it/newsgroup

 perchč un terzo deve retare libero.
e` una condizione non vincolante, che si applica negli impianti 
nuovi..... nelle ristrutturazioni se e` possibile si evita di fare nuove 
tracce o di cambiare le tubazioni perche` non rimane la scorta, se i 
cavi si infilano senza sforzi.... certo, cambiando le tubazioni  e` 
tutto lavoro in piu` per l'elettricista :-)))
Hai pensato di passare ad un impianto a BUS o SCS (sistema a cablaggio 
semplificato)?
E` piu` costoso come materiale, ma e` molto piu` semplice e flessibile 
come cablaggio (mano d'opera) ed e` nato per le ristrutturazioni..... :-))
Cerca nel sito bTicino sotto la voce my-home o nel sito della gewiss 
sotto playbus od ancora il sito della  siemens..... ecc
ciao max

 che resta più di un terzo libero.
Posto che le misure che tu dici siano corrette (non ho idea se fra le 
sezioni commerciali dei cavi ce ne siano con diametro 3,5mm... forse la 
4mm2), devi considerare due cose:
1) non tutta la sezione interna delle "condutture" è utilizzabile, perché se 
metti oggetti a sezione circolare in un tubo a sezione circolare restano 
parecchi spazi vuoti di forma irregolare e quindi sprecati;
2) il tubo fa certamente delle curve, e farle percorrere ai cavi è impresa 
quasi impossibile se il tubo è pieno.
In sostanza la questione non è tanto normativa (se non erro ci son limiti di 
riempimento tubi ma per potenze superiori a quelle solitamente installate in 
casa) quanto pratica: non è detto che *quei* cavi entrino effettivamente in 
*quei* tubi.
-- 
Cinghiale 

 ciao max
Sei sicuro che la condizione non sia vincolante, ho letto in internet che,
secondo la normativa, deve rimanere un terzo libero per motivi di areazione.
Comunque grazie per il suggerimento.
Ciao tiziano


 
Avrei bisigno di qualche informazione in piů per poterti aiutare:
5 cavi da 3,5 ? (te li ricordi bene?) Mi sembra un impianto un po
grossino, che cosa č una casa di civile abitazione (strutturata come?),
un ufficio o che cosa ?
ed in che ambito stai sostituendo l'impianto elettrico? stai rifacendo
l'intera casa, solo l'impianto eletrico o cosa?
ciao
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG
Ho considerato per i miei calcoli quanto segue:
I cavi (sezione in rame) sono da 2.5 ma esternamente sono da 3.5 quindi mi
occupano una superficie di circa 9.61 mm2. La conduttura è di 16mm ma
internamente sarà di 13mm quindi l'area è di 132.66 mm2.
5 cavi quindi ci stanno comodamente e hanno areazione sufficiente.
Nonostante questi calcoli l'elettricista dice che non è solo una questione
matematica e che su un tubo da 16mm ci vanno solo 3 cavi da 2.5mm.
Sto rifacendo l'impianto di un abitazione civile del 1967.
Ciao


 
http://www.excite.it/newsgroup
Su una canalina da 16mm 5 cavi da 2,5 mi sembrano troppi, tieni
presente che normalmente una canalina fa una o più curvature se poi è
anche di una certa lunghezza il cavo ci deve stare largo altrimenti gli
attriti
non ti fanno infilare il cavo nuovo.
Io personalmente in presenza di un impianto elettrico realizzato con
canalina ho sostituito i cavi (a norma ignifughi etc..) senza rifare
l'intera rete di canalizzazioni (magari qualche tratto per arrivare dove
non c'era, o al limite la dorsale, ma
nulla più)rifare tutte le canalizzazioni mi sembra uno spreco di denaro,
certo se
stai ristrutturando completamente casa, spostando tramezzi sostituendo
porte, finestre pavimenti impianto idraulico etc.. allora rifai pure
l'impianto elettrico ex novo.
Riguardo la necessità dei 5 cavi, riducendo il sezionamento (non la
sezione dei cavi)
dell'impianto o anche decentralizzando il quadro principale, puoi
raggiungere un buon compromesso.
N.B.
Il rifacimento dell'impianto andrà comunque fatto prima del resto,
perchè se scopri che una canalina è strozzata che fai rirompi il muro ?
Ciao


 Comunque grazie per il suggerimento.
Non credo altrimenti le modalita` di calcolo ne terrebbero conto.....
Ciao max

 che resta più di un terzo libero.
Forse hai sbagliato i calcoli... ;-)
In un tubo da 16 se fa qualche curva non ci passa nemmeno la sonda... non
provarci nemmeno.
O segui il consiglio di Massimo o cambi le tubazioni.
Saluti,
Enrico.