Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora una domanda sulle caldaie - Le kCal/h

Ciao a tutti, buongiorno,
sono di nuovo io con un'altra domanda sulle caldaie.
Sono in fase di scelta e tra i tanti fogli e dati che leggo ho notato il
particolare della potenza delle stesse, espressa in kW o in kCal/h.
I modelli in commercio vanno da minimo 20.000 kCal/h, generalmente 24.000,
fino a quasi 30.000.
Ora, confrontando i dati delle nuove caldaie in commercio con quelli della
mia ho notato una forte incongruenza: la potenza della mia caldaia è di sole
13.700 kCal/h...
Come è possibile? Era molto sottodimensionata? Può essere questa la causa
dei continui guasti?
Oppure quelle moderne sono esagerate?
Ricordo che l'alloggio è su un solo piano, 120mq, al piano terra, in prov di
Torino (giusto per sapere che razza di inverni ci sono qui, oggi è -6°C).
La caldaia è da riscaldamento con acqua calda e accumulo in bollitore da
circa 50 litri.
Grazie mille, soprattutto per la pazienza! :-)
--
Antonio
"Il paradiso non sarà mai un paradiso se i miei gatti non saranno lì ad
accogliermi"
http://it.f1.pg.photos.yahoo.com/ph/shy_1965/
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Come è possibile?
Ciao,
effettivamente prima c'erano svariati modelli anche di piccola potenza, io 
ne avevo una da 10 kW (1 kW=8600 Kcal/h) mentre ora non se ne trovano da 
meno di 20-24 kW .
Non è un problema perchè il bruciatore è dotato di fiamma modulante per cui 
la caldaia si ridimensiona da sola in modo continuo sino al 40 % della 
potenza massima.
L' unico problema che potrai incontrare è che la canna fumaria del tuo 
appartamento potrebbe essere troppo piccola per smaltire adeguatamente i 
fumi: infatti specialmente quando si produce l' acqua calda sanitaria i 
bruciatori erogano una potenza di 24 kW e necessitano quindi di tubi di 
evacuazione di ~ 130 mm di diametro.
Se il tubo è più piccolo con grande probabilità scatterà  in continuazione 
l' allarme temperatura fumi: questo problema si risolve limitando la potenza 
massima del bruciatore oppure cortocircuitando il sensore fumi in modo da 
non far scattare mai l' allarme ( non si dovrebbe, ma se la caldaia è 
montata all' esterno...lo fanno tutti) .
G.C.


Anche perchè prima si tendeva ad avere un boiler separato per l'acqua 
sanitaria, oggi fanno tutto da sole... ;)
Se Vedemmu,
   Gian

 meno di 20-24 kW .
scusa la precisazione
1kW=860 kcal/h

 Gian
Ciao Gian, sono Antonio di IDAG :-)
E' vero che una volta si aveva una caldaia e un boiler separati, ma la mia
era tutta in uno con quella piccola potenza, piccola secondo me...
E dico "era" perchè sembrerebbe defunta... Ora, dovendo sostituirla, vedo
solo modelli con potenze quasi doppie, da qui il legittimo sospetto che la
mia caldaia combinata fosse sottodimensionata :-/
Ciao


 G.C.


 mia caldaia combinata fosse sottodimensionata :-/
Ciao Antonio, sospettavo fossi tu! :)
Se la caldaia vecchia ti serviva anche per fare acqua calda sanitaria 
istantanea, era decisamente sottodimensionata! Solo per il 
riscaldamento ci stai a pelo, probabilmente il progettista ha fatto la 
stima delle necessità energetiche rispettando la legge 10 (il che 
significa stare al freddo :)  ).
Al giorno d'oggi, con le fiamme modulanti, ha più senso fare caldaie a 
potenzialità maggiori, sia per l'acqua sanitaria che per il 
riscaldamento, anche perchè ai produttori costano uguale ma possono 
rivenderle a prezzi maggiori! :)
Se Vedemmu,
   Gian


Giusto !   Mi è scappato uno zero di troppo :-)))
G.C. 

 :-)
Sě, vai tranquillo.
G.C.