Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia che va in blocco

Salve a tutti,
espongo un problema, confidando in qualche vostra indicazione del tipo:
"falla aggiustare subito", "falla aggiustare fra un po'", "cambiala".
Caldaia Riello di circa 14 anni (ma usata solo negli ultimi 6 anni),
sottoposta periodicamente ai controlli di legge. Fornisce acqua calda a
sanitari e riscaldamento. Nessuna "autodiagnosi". L'acqua e'
particolarmente calcarea. La pressione dell'acqua a freddo e' a 1 bar.
Negli ultimi 4 anni (in pratica, circa due anni dopo che la caldaia ha
iniziato ad essere usata) ho problemi di blocco caldaia.
Per "blocco caldaia" intendo quanto segue: rumore infernale (come se
dei pezzi metallici si muovessero dentro la caldaia), temperatura che
sale fino a 90-100, manometro dell'acqua che oscilla fra 1 e 3 bar,
bruciatore che si spegne e fiammella pilota che si spegne, sfiato di
aria/vapore dall'alto della caldaia, spruzzi di acqua che escono da uno
spurgo sistemato sul lato inferiore della caldaia.
Il problema si verifica solo nel periodo invernale (nel periodo estivo,
in cui viene impiegata la sola acqua calda sanitaria, il problema non
si pone).
Il problema non e' sistematico, ma, col passare del tempo, sembra
presentarsi piu' frequentemente (stiamo parlando di due volte in tre
giorni e , certi giorni, di piu' volte al giorno).
L'impianto di riscaldamento e' suddiviso in quattro zone pilotate da
altrettante elettrovalvole. Ho l'impressione, che quando la caldaia
deve alimentare contemporaneamente piu' zone, il problema sia piu'
suscettibile di presentarsi.
Aggiungo che non sembra sia presente aria nell'impianto: almeno non
esce dagli sfiati dei termosifoni e da quelli situati in prossimita'
delle derivazioni verso le varie zone. Non ho mai provato a sfiatare i
circolatori.
Inutile aggiungere che praticamente ogni anno, in occasione delle
verifiche, domando lumi al "tecnico" che si presenta (diverso ogni anno
anche se la ditta e' la stessa), ottenendo in cambio "aria fritta".
la mia descrizione vi fa venire qualche idea?
grazie e saluti
max

Possibile che in 4 anni non ti e' mai venuta in mente l'idea che fosse
il caso che un tecnico la controllasse? Non credo sia cosi' conveniente
scherzare con una caldaia. Cmq la descrizione e' chiarissima e il
problema e' palese, se la ripeti per filo e per segno ad un tecnico,
anche al telefono, lui gia' sa con che pezzo venire. In ogni modo -
ipotizzo - ti si deve essere rotta un pezzo della girante della pompa
dell'impianto di riscaldamento (questo il motivo per cui d'estate non
hai problemi). Il rumore di ferraglia che senti e' proprio dovuto dagli
urti delle pale della pompa contro questo oggetto (che potrebbe anche
essere altra parte metallica staccatasi dall'impianto in quei due anni
di non funzionamento) e le oscillazioni sul manometro sono dovute alle
vibrazioni generate dalle turbolenze della pompa sui tubi. Probabile
che la pompa ad un certo punto si blocchi e pertanto l'acqua non
circoli piu' correttamente in tutto l'impianto, con il conseguente
innalzamento della temperatura nello scambiatore. Fortunatamente (per
te e la tua famiglia) ci sono tutte una serie di protezioni che
intervengono in questi casi, fra queste c'e' una valvola che espelle il
vapore oltre ad una certa pressione/temperatura (sbuffi di vapore da te
descritti sopra alla caldaia) e una sonda termica, che in caso di
superamento di determinate soglie, blocca il bruciatore chiudendo
l'erogazione del gas. Ti rendi conto che basta che una sola di queste
due protezioni non intervenga in tempo e rischi il botto? Che fai, lo
chiami il tecnico? 
M.

 il caso che un tecnico la controllasse?
Grazie per la risposta. Volevo solo precisare che la caldaia e'
sottoposta ANNUALMENTE ai controlli di legge da parte di ditta
autorizzata, e che quindi, annualmente, ho fatto presente il problema (
da quattro anni a questa parte quindi), ai vari "tecnici" che si
presentavano.
Quest'anno, per essere precisi, ho mostrato anche una videocassetta con
la registrazione dell'evento.
La risposta (l'ultima risposta, nel senso che le risposte sono cambiate
di anno in anno) e' che lo scambiatore potrebbe essere andato in malora
causa incrostazioni di calcare. E che non c'era urgenza di effettuare
sostituzioni.
Io il "tecnico" l'ho chiamato, gli ho spiegato e l'ho pagato.
Ammetterai pero' che dargli anche la soluzione era al di la' delle mie
possibilita'.
grazie ancora della tua spiegazione (spero di trovare "tecnici"
abbastanza umili da voler effettuare verifiche in tal senso)
ciao
max

 possibilita'.
Cambia tecnico allora, e di corsa .
Come diceva l'altro amico, con queste cose non si scherza.
Ed un tecnico, che ti lascia tranquillo, dopo aver visto pure la  
videocassetta ecc ... beh, lascialo perdere.
Ciao.Alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 8.50->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 la mia descrizione vi fa venire qualche idea?
Termostato di caldaia irregolare più  vaso di espansione bucato o
a zero pressione.
Falla controllare.
Cordialità.
                       Paul

 autorizzata,
e nonostante quei problemi ha passato i controlli?
incredibile
come se porto l'auto dal meccanico per la revisione, gli dico che non mi 
fungono i freni, e lui controlla solo i fumi di scarico

 possibilita'.
Fai bene a virgolettare "il tecnico", perche' penso che occorra fare un
po' di distinzione tra professionisti e ciarlatani. Un vero
professionista non ti farebbe mai passare la revisione annuale vedendo
quella situazione. Quanto meno nel suo interesse cercherebbe di
accaparrarsi il lavoro, invece hanno sempre brancolato nel buio senza
saperti darti una soluzione (e anche questo e' anomalo, perche' di
fronte all'ignoto, un ciarlatano che si rispetti ti avrebbe almeno
proposto il cambio completo della caldaia).
In bocca al lupo e accendi poco il riscaldamento :-))
M.

Tanto per concludere il thread, informo che oggi il circolatore ha
deciso di cominciare  a bloccarsi di brutto.
Fortunatamente sono riuscito a trovare un ricambista aperto (grazie
Riello!) e ho sostituito il circolatore per conto mio.
Smontando il vecchio circolatore ho trovato un'incrostazione vagante di
dimensioni tali che forse poteva giustificare incastramenti del
circolatore. E quindi, successive ebollizioni.
Per il momento, sembra che il tutto tenga.
"Le marche buone non sono quelle che non si rompono (che non esistono).
Ma sono quelle che anche se si rompono il sabato mattina ti consentono
di trovare il ricambio di cui hai bisogno :-) "
grazie e saluti
max

 di trovare il ricambio di cui hai bisogno :-) "
C'è anche da dire che i circolatori sono abbastanza standard... se non 
trovi quello originale ne metti un altro con caratteristiche simili. :-)
-- 
Cinghiale 

se hai risolto, meglio cosi', visto il freddo di questi giorni. Pero'
ti consiglio di farla vedere al piu' presto da qualcuno competente.
Anche il fatto che c'era un tocco di residuo non e' normale. Sarebbe il
caso forse fare un bel lavaggio disincrostante a tutto l'impianto.
Informati
M.

 circolatore. E quindi, successive ebollizioni.
Nessun circolatore che si incastri,  blocchi, rallenti, perda, si incastri,
bruci, fonda, esploda, vaporizzi, ecc. può giustificare un' apertura
della valvola di sicurezza o peggio l 'ebollizione dell' acqua di caldaia.
Falla controllare, oppure spiega in modo migliore gli inconvenienti....
Cordialità.
                       Paul