Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bombola gpl in casa

Come dicevo in un altro post (cattivi nessuno mi ha risposto :-) ) sto 
ristrutturando una stanza monolocale.
Dopo il problema del condizionatore si pone quuello dei fornelli,
ed avendo gia boiler e condizionatore elettrico pensavo ad una piccola 
bombola da 5kg di gpl.
Non sono riuscito a trovare la normativa però da quello che ho capito 
se non è sotto il livello del suolo è consentito tenere la bombola in 
casa vero?
Naturalmente con buco areazione..
-- 
I'm trying a new usenet client for Mac, Nemo OS X, since 0 days.
You can download it at 
http://www.malcom-mac.com/nemo

 ha scritto nel messaggio 
news:nemo-0804...@nemo.com...

Allora chi ha le stufe a gas a bombola GPL da 25Kg? 

Naturalmente con buco areazione..
Che io sappia � vietata l'istallazione di apparecchi a gas a fiamma
libera nei bagni e nelle camere da letto, visto che si tratta di un
monolocale....
pagina 10
http://www.unicei.it/sicurezza/documenti/impariamo_a_conoscere1_11.pdf
pagina 17
http://www.mbmitalia.com/new/userimages/sicurezza_impianti.pdf
http://www.architetto.info/printPDF.php?url=legge-print-452.html
Ciao
Steve

 Steve
io ho cucina a gas e stufa a gas quindi 2 bombole da 25 in monolocale,
fai tu...

 casa vero?
L'installazione di bombole (le normative le chiamano "bidoni singoli")
all'interno di locali è ammessa qualora non possibile l' installazione all'
esterno od in apposito vano contenitore, ed è soggetta alle limitazioni
seguenti:
- in locali di cubatura fino a 10 m3 ne è esclusa l'installazione
- in locali di cubatura oltre 10 m3 e fino a 20 m3 si può installare un solo
bidone singolo di capacità non maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni
previste da norme specifiche
- in locali di cubatura oltre 20 m3 e fino a 50 m3 si possono installare
fino a due bidoni singoli, per una capacità complessiva non maggiore
di 20 kg;
- in locali di cubatura oltre 50 m3 si possono installare fino a due bidoni
singoli, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
I bidoni non devono essere installati:
- in camere da letto;
- in locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici;
- in locali classificati con pericolo di incendio (autorimesse, garage, box,
ecc.).
I locali evono essere ventilati con le usuali aperture come precritto
dalla UNI 7129 (cioè le solite aperture grigliate, poste in basso
e bla...bla...bla..).
Cordialità.
                  Paul

 limitazioniseguenti:
precisissimo grazie.
Quindi niente bombola, vedremo se portarci il metano o mettere una 
piastra elettrica.
Ciao 


 piastra elettrica.
Il monolocale in questione è inferiore a 10 mq.?
-- 
Fabbrogiovanni

 Il monolocale in questione è inferiore a 10 mq.?
Il monolocale in questione, in quanto monolocale è probabilmente anche 
camera da letto.
Se leggi fino in fondo il post di paulhass recita:
 bidoni non devono essere installati:
- in camere da letto;
Per altro lo stesso problerma lo avrebbe con il metano, visto che nella 
camera da letto non è possibile nemmeno installare apparecchi a metano.
Direi che la piastra elettrica è l'unica soluzione che rimane.
Repo 

 Il monolocale in questione � inferiore a 10 mq.?
Lui parlava di metri cubi...  comunque saranno 20-25 mq
Per� essendo monolocale � anche stanza da letto quindi credo sia 
vietato.
Quindi le opzioni sono 3.
-Elettrico ma il contatore � lo stesso del resto della casa(4,5KW) e 
gi� devo aggiungere boiler e condizionatore.
-Faccio fare i lavori per farci arrivare il metano
-Basta una bomboletta da 5kg e le leggi sono fatte per non essere 
rispettate..


 metano.
Ah.. Anche nel monolocale dove sono adesso (ogni tanto vivo anche in 
case serie... :-) ) i fornelli sono a metano.
E la caldaia in bagno ci pu� stare?
Non � che i monolocali magari sono considerati diversamente e quindi 
non come camere da letto?


 rispettate..
Dal mio distributore di benzina vendono delle bombolette da anche 2 kg, 
quelle le puoi usare dove ti pare.
E te le carica lo stesso benzinaio con il gpl a 0.55 ;-)
-- 
dmax 



concordo con la piasta elettrica, i  monolocali sono di fatto anche
camere da letto quindi è sicuramente vietata l'stallazione di
apparecchi a fiamma libera secondo le UNI 7129 art 2.5.1.5 (anche se
esclude gli apparecchi di cottura e non ricordo dove erano i
riferimenti) e soprattutto di bombole secondo quanto riportato da
paulhass che è estratto dalle norme UNI-CIG 7131/72 art 5.4, a
prescindere dalla dimensione.
per chi vuole approfondire qui ci sono tutte le norme.
http://www.sicurezzaonline.it/nortec/unigas/unigas.htm