Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termosifoni freddi

Ho una casa su due piani, al piano terra i termosifoni sono caldi
mentre al primo piano rimangono freddi.
Ho controllato nel collettore (vedi foto) e all'elettrovalvola arriva
corrente. I tubi di mandata e ritorno nel vano del collettore sono
caldi (non scottano) ma i tubi di rame ai termosifoni non si scaldano.
Ho sfiatato tutti i termosifoni (4 o 5 giorni fa erano in funzione) ma
non cambia nulla.
Potrebbe essere l'elettrovalvola? Se la dovessi smontare esce tutta
l'acqua dell'impanto?
grazie
http://picasaweb.google.com/marco.leasi/Varie/photo?authkey=5nn_mt5LoJg#5125983855190147026

 ha scritto nel messaggio
news:1193486583.2...@57g2000hsv.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:1193486583.2...@57g2000hsv.googlegroups.com...

Ciao, se il collettore e' caldo e i termosifoni spurgano bene potrebbe 
essere la pressione dell'impianto un po bassa, verifica che sia almeno 1.5 
bar (se la caldaia e al piano terreno), eventualmente prova ad aumentarla un 
po per vedere se conta.
Se vuoi smontare l'elettrovalvola (forse e' motorizzata) mi sa che ti esce 
lacqua quindi devi chiudere le valvole di intercetto, spurgare i termosifoni 
per azzerare la pressione e intercettarli tutti e smontarla, comunque un po 
di acqua ti uscira'.
Magari prova a sentire se l'EV si eccita (o gira).
Saluti da Drizzt. 

 Magari prova a sentire se l'EV si eccita (o gira).
Ho messo l'orecchio e non l'ho sentita partire, ma ho fatto lo stesso
con quella
del piano terreno ed anche li non ho sentito nulla.
Alla fine mi sono deciso a smontarla (ho fatto le foto che poi vi
allego).
Tolta l'EV si nota un "rubinetto" con molla simile a quelli che ci
sono in alcune fontane,
(quando premi esce l'acqua mentre quando togli la mano si chiude).
Non è uscita nemmeno una gioccia d'acqua.
A questo punto ho provato a preme per circa un minuto (è duro da
premere e scotta :) )
e sono andato a toccare i termosifoni........ si stavano scaldando.
Per tamponare il problema ho legato il rubinetto in modo che sia
sempre aperto, poi vi
posto foto di collettore ed EV cosi vediamo se riusciamo ad aggiustare
quella.
Saluti

 Non è uscita nemmeno una gioccia d'acqua.
http://picasaweb.google.com/marco.leasi/Varie/photo?authkey=5nn_mt5LoJg#5126988778753163234
A questo punto vorrei provare a smontare l'elettrovalvola e capire se
si può riparare.
http://picasaweb.google.com/marco.leasi/Varie/photo?authkey=5nn_mt5LoJg#5126988972026691570

miomakako ha scritto:

Belle foto... non si vedono i fili, ma immagino che ci siano e che tu 
abbia già verificato che arrivi il comando per aprire 
l'elettrovalvola... :-)
Quindi diamo per scontato che l'elettrovalvola sia "andata". Mentre ti 
procuri il ricambio, puoi scaldarti (oggi qui piove e fa freddo) 
mantenendo premuto il pulsante dell'elettrovalvola con una fascetta per 
tubi, un pezzo di filo di ferro od altro strumento atto a tener premuta 
la molla. Temo che per rimontare la ev nuova dovrai vuotare 
l'impianto... :-( almeno al piano superiore. Facce sapè...

 ha scritto nel messaggio
news:1193720345.3...@50g2000hsm.googlegroups.com...
A questo punto vorrei provare a smontare l'elettrovalvola e capire se
si può riparare.
http://picasaweb.google.com/marco.leasi/Varie/photo?authkey=5nn_mt5LoJg#5126988972026691570
Quella che mostri non è l' elettrovalvola, ma solamente la testina
elettrotermica. Per capire se funziona, devi inserire nel foro
che si vede un' astina, oppure l' asta di profondità di un calibro.
Dai tensione ai morsetti, ED ATTENDI 2 MINUTI.
Se la testina funziona vedrai che l' astina si sarà sollevata.
Il tutto avviene silenziosamente, non c' è nulla da udire.
Ad ogni modo, e mal che vada, le testine sono normalmente
vendute come ricambi.
Cordialità.
                Paul

 vendute come ricambi.
La testina è quella che vedo tengo in mano nelle ultime due foto?
In che negozi le posso trovare? A questo punto non vado in un negozio
di idraulica/sanitaria ma
dubito che possa trovare da un elettricista.
grazie

 In che negozi le posso trovare?
Magazzini di materiale termoidraulico.
Cordialità.
               Paul

 ha scritto nel messaggio
news:47291174$0$17943$4faf...@reader1.news.tin.it...


 riporta qua, tutto anche marca e codici.
110 ... 230 V - 5 VA
5T50 - IP31
RBM (made in Italy)
MVA 21
C101
NON APRIRE - NON RUOTARE
TEMPO DI PARTENZA A FREDDO 120 SEC
(scritto anche in inglese).
In mattinata vado in negozio e sento quello che mi dicono.

 In mattinata vado in negozio e sento quello che mi dicono.
La testina è questa :
http://www.rbm.eu/it/it/cap3_09.html
Garanzia 3 anni....
Cordialità.
                 Paul

> La testina è questa :
http://www.rbm.eu/it/it/cap3_09.html
Proprio quella. Ieri l'ho comprata: 69 € (sessantanove)
quando me lo ha detto mi è venuto un colpo. Io mi aspettavo un
quindicina di € al massimo.
Problema risolto.