Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: spostare radiatore

Ciao, nel mini appartamento che sto sistemando, avrei 
intenzione di togliere un radiatore
(è un comunissimo termosifone in ghisa); ed eventualmente 
installarne uno su un'altra parete.
Però un idraulico (del quale non mi fido molto) mi ha detto 
che dove è attualmente questo
radiatore anche dopo che è stato tolto, non si possono 
tagliare a filo del muro i 2 tubi,
ma bisogna lasciarli sporgenti per un tot di cm.
A me sembra assurdo, perché se quella linea non serve più a 
nulla non vedo perché
dovrei lasciare a "vista" i due tranci di tubo.
C'è qualche motivazione plausibile, magari per una normativa 
di legge?
Grazie
Ciao
Walter

 di legge?
     Ma quale normativa!....Molti artigiani sparano palle per darsi
    un'aria professionale.
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

w72 ha scritto:

Nessuna normativa, ovviamente.
Se, come immagino, si tratta di un vecchio impianto centralizzato con tubi
in ferro, togliere i due monconi di tubo che sporgono dal muro significa
svuotare l'intera colonna composta dagli appartamenti sopra e sotto il
tuo, rompere un pezzo di muro intorno ai tubi fino ad arrivare alla "T"
dove sono avvitati, svitare questi tubi, mettere al loro posto dei tappi e
quindi chiudere il tutto. Non e' un lavoro complicatissimo ma qualche
disagio lo crea.
Se invece parliamo di un impianto autonomo in rame le cose sono molto piu'
semplici.
Marco
Marco


ma bisogna lasciarli sporgenti per un tot di cm.
che tipo di tubi sono, in rame o ferro?
l'impianto e' singolo o condominiale?
se' e' un impianto condominiale a colonna montante puo' darsi che non
ci sia fisicamente lo spazio per tagliare i "monconi" sulla colonna
senza opere estensive che l'idraulico non intende fare (ad esempio i
due tubi possono essere troppo vicini fra di loro nella colonna
impedendo di tagliarli e risaldarli a monte e a valle, piu' troppo in
pelle per poter saldare il moncone all'altezza dell'uscita del
muro)...
-- 
    (iao!!oai)                                    (ICQ: 10860566)
    //.aurizio
[WARNING!: togliete _nessuno_ per rispondere]
    Coloro che sono disposti a farsi togliere alcune liberta' 
essenziali per ottenere un piccolo, temporaneo senso di sicurezza
non meritano ne liberta' ne sicurezza. [B. Franklin]


infatti, questo è il mio caso;
impianto autonomo con 5 radiatori in tutto;
a maggior ragione, nell'altra parete ho incassato al muro
il "ripartitore" dell'impianto di riscaldamento con
mandata e ritorno singoli per ogni radiatore, ognuno dei 
quali
ha la sua bella valvolina. Così posso escludere qualsiasi
radiatore dalla linea di partenza.
E' proprio per questo che non capisco il perché
questo idraulico mi abbia detto che lascia i tronconi fuori!
A questo punto vorrei ricontattarlo solo per capire il 
perché!
Grazie
Ciao
Walter
 

w72 ha scritto:


Lascialo perdere, evidentemente non ha voglia di farlo. Nel tuo caso il
lavoro è particolarmente semplice e abbastanza "pulito": nel ripartitore
(che in termini idraulici si chiama "collettore") devi individuare i due
tubi che corrispondono al termosifone eliminato; svitare i raccordi,
sfilare i tubi e mettere due tappi. Ovviamente devi prima svuotare
l'impianto agendo da un rubinetto  posto in basso di qualsiasi termosifone
o dallo stesso tubo che vuoi eliminare.
Una volta isolati i tubi li puoi tagliare a filo del muro.
