Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone freddo

Ciao,
a casa di mia madre è installato (circa 15 anni fa) un impianto di
riascaldamaento autonomo che alimenta cinque termosifoni e fornisce
l'acqua calda sanitaria. Passo al problema.
All'inizio di settembre un primo termosifone ha smesso di funzionare e,
succesivamente, altri due termosifoni sono completamente freddi. Ho
provato a far uscire l'aria (effettivamente ce ne era) aprendo le
valvole di sfogo di tutti i termosifoni, ma l'unico risultato ottenuto
e che solo uno dei tre fuori uso si scalda e solo nella metà
inferiore.
Potete darmi una mano? Ho provato a chiamare un tecnico, ma mi dice cha
devo cambiare la caldaia, soluzione che, dato che l'acqua sanitaria
esce calda e che gli altri due termosifoni continuano a funzionare, non
mi sembra risolutiva (oltre che costosa).
Grazie mille.

Hello, 
mariano...@gmail.com
!
You wrote  on 26 Nov 2005 19:28:20 -0800:
 me> All'inizio di settembre un primo termosifone ha smesso di funzionare e,
 me> succesivamente, altri due termosifoni sono completamente freddi. Ho
 me> provato a far uscire l'aria (effettivamente ce ne era) aprendo le
 me> valvole di sfogo di tutti i termosifoni, ma l'unico risultato ottenuto
 me> e che solo uno dei tre fuori uso si scalda e solo nella metà
 me> inferiore.
Ma che c'entra la caldaia, a parte la pompa di circolazione che puoi sostituire se gli altri 2 riscaldano devono riscaldare anche gli altri.
Io credo che ci sia ancora aria in circolo o che comunque vi sia una ostruzione al circolo dell'acqua.
Io proverei a chiudere le valvole (sopra e sotto) di uno dei termosifoni e a smontarlo, controllare l'interno del termosifone, e verificare che l'acqua fuoriesca a pressione sia da sopra che da sotto.
E' importante che anche da sotto  esca perchè quello è il ricircolo dell'acqua fredda.
Naturalmente dopo essere certo che effettivamente non vi sia più aria in giro.
With best regards, pp.  E-mail: 
p...@invalid.it

inferiore.
- Dopo aver spurgato l'impianto hai rabboccato l'acqua?
- Se sì, quanto segna il manometro installato sulla caldaia 
(possibilmente ad acqua fredda e ad acqua calda).
- Riesci a capire se il circolatore (la pompa) funziona oppure no?
- I termosifoni che si scaldano come sono posizionati, rispetto alla 
caldaia? Sono i più vicini, i più lontani, i più in alto, i più in basso 
o cos'altro?
-- 
Cinghiale

 E' importante che anche da sotto  esca perchè quello è il ricircolo dell'acqua fredda.
Avevo iniziato a farlo con i primi due termosifoni facendo entrare
acqua a pressione da sotto e controllando che uscisse da sopra, dici
che devo controllare anche l'inverso? Comunque oggi provo a seguire le
tue indicazioni e controllo anche il terzo terzo termosifone.
Grazie.

 o cos'altro?
Tutti i termosifoni sono sono sullo stesso piano, i due che funzionano
sono nelle vicinanza immediate della caldaia, quello che ha smesso di
funzionare per primo è il più lontano.

circolatore funziona o devo fare altro?
Apri il frontalino della caldaia, individua il circolatore e appoggiaci 
un dito (ovviamente attento perché può scottare). Lì, se gira o meno lo 
senti in maniera netta.
-- 
Cinghiale 

 senti in maniera netta.
oppure apri il tappino del circolatore(dietro dove c'è l'etichetta) e con un
cacciavite a taglio gira delicatamente il rotore(la vite),ovviamente da fare
con caldaia spenta e corrente staccata.
se la vite non girava voul dire che il circolatore era bloccato quindi l'hai
sbloccato,se girava vuol dire che funziona o che non parte per condensatore
diffettoso,guasto o mancanza di corrente

 senti in maniera netta.
Il circolatore era bloccato, ora l'ho rimesso in moto (grazie anche a
Luca333 per le indicazioni su come fare), ma rispetto a prima ... non
è cambiato nulla e in più non mi viene più neanche l'acqua calda!?!
Il manometro segna zero (ho due lancette, una verde ed una rossa e sono
entrambe a zero).
P.S.: mi dicono che la sostanza simile a polistirolo che circonda la
fiamma sia amianto, vi risulta?

Io da sotto sento arrivare l'acqua calda, è normale?
In questo momento tutte le valvole di sfogo dei termosifoni sono
aperte, ma non cambia nulla.

 ha scritto nel messaggio
news:1133062100.6...@g49g2000cwa.googlegroups.com...
Ciao,
cut
 aprendo le
valvole di sfogo di tutti i termosifoni, ma l'unico risultato ottenuto
e che solo uno dei tre fuori uso si scalda e solo nella metà
inferiore.
di norma è la valvola superiore bloccata... svuota l'impianto, smonta la
valvola e guarda se il premistop si muove e se la guarnizione è integra ed
in posizione. di solito quella è la causa. Ovviamente controlla anche che il
detentore inferiore sia aperto!
John

Il circolatore era bloccato, ora l'ho rimesso in moto
ma adesso sei sicuro che gira liberamente?
(grazie anche a
Luca333 per le indicazioni su come fare),
prego
 ma rispetto a prima ... non
è cambiato nulla e in più non mi viene più neanche l'acqua calda!?!
hai toccato qualcosaltro?
Il manometro segna zero (ho due lancette, una verde ed una rossa e sono
entrambe a zero).
comunque una delle 2 deve segnare circa 1,2-1,6bar(quella del bollitore) per
ripristinarla dovrebbe esserci un rubinettino nascosto dentro la caldaia
l'altra non so(vedi manuale)
dopo aver ripristinato la pressione dovrebbe tornare tutto apposto,
se no come ti è consigliato nel post sotto di controllare le valvole
smontando termosifone per termosifone potresti chiudere prima una valvola e
poi l'altran e verificare con il rubinettino di spurgo se passa acqua o
no(naturalmente da fare con caldaia in pressione),cosi facendo verificare se
il cicolatore funziona chiudendo il rubinetto sotto e verificando l'aumento
di portata rispetto a quando hai perssione e valvola sotto chiusa.(da fare
con tutti i caloriferi)
ps:l'acqua calda entra nel calorifero in alto e esce sotto per tornare in
caldaia
pps:una foto?
ciao

Scusate ma in settimana non ho avuto molto tempo per passare a casa di
mia madre e fare tutte le verifiche che mi avete gentilmente
consigliato.
Proverò nel fine settimana, nel frattempo grazie a tutti per la
collaborazione.
P.S.: se riesco a risolvere non mancherò di pubblicare la siluzione.

 
Bingo!!!
Grazie e grazie a tutti.