Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cappa aspirante dentro canna fumaria

Salve, devo istallare un forno a legna e una cucina con fuochi.
Visto che sono entrambi vicini ed ho una canna fumaria in acciaio da 200 mm che arriva fino a tetto, pensavo di convogliare la cappa della cucina dentro la canna fumaria magari inserendo una valvola che mi permetta di chiudere la parte della cappa quando utilizzo il forno a legna.
Può  funzionare? 
Che ne dite?
Grazie


Non dovrai mai usarli contemporaneamente, il rischio è troppo grosso.
Inoltre, l'aria della cappa potrebbe trovare più semplice uscire dalla 
bocca del forno se il tubo che porta al camino è molto lungo.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
www.tappezzeriagraziella.com
 

 Che ne dite?
 
E' una cazzata

 E' una cazzata
 
motivo?


è una soluzione tendenzialmente rischiosa, in particolare 
quando è acceso il forno a legna, NON sta funzionando la 
caldaia a gas, e la prima tira poco e magari il vento 
picchia sfavorevolmente contro la falda col comignolo.
 
In questi casi è pacifico che almeno una parte del fumo da 
legna possa percorrere a ritroso lo scarico dell'utenza a 
gas al momento inattiva, e entrare in casa.
 
Se poi questa si accende, prima di spurgare l'aria viziata e 
cominciare a tirare bene e spurgarsi, brucerebbe pure male 
essa stessa.
 
 
Il contesto non è identico, ma dai miei avevano installato 
male un piccolo termoconvettore a gas, con carico e scarico 
coassiali, semplicemente facendo il tubo interno (carico) un 
po' corto, tale che a certi regimi, specie in avvio (era a 
fiamma pilota, altra aggravante) aspirava aria già un po' 
viziata. Partiva male, in modo ritardato rispetto 
all'apertura del gas, e spesso faceva dei botti o grandi 
fiammate giallognole.
Il punto era che in certi momenti si alimentava con aria 
viziata, e quindi anche una combustione molto facile come 
quella del gas zoppicava.
 
 
Nel caso della canna comune, probabilmente sarebbe critico 
decidere chi debba attaccarsi più in alto e chi più in basso.
A naso attaccherei la legna più in alto di almeno un paio di 
metri, ma non sono affatto sicuro che sia davvero la scelta 
più prudente in realtà. L'unica cosa sicura sarebbe 
incamiciare almeno la legna sino quasi in cima.
 
Poi va un po' anche "a culo", nel senso che dipende da com'è 
orientato il tetto, che pendenza ha la falda, se il 
comignolo sbalza il giusto o meno, e da come tira vento. Non 
è bello affidarsi a variabili congiunturali per uno scarico 
fumi sicuro.
 
Io ho avuto per un certo tempo questa situazione : 
scaldabagno a GPL e stufa a legna nella stessa canna, e non 
ho avuto problemi, ma non c'è nessuna garanzia che vada bene 
in qualsiasi caso, dipende dai mmHg di depressurizzazione 
che si creano nei vari percorsi e da come batte il vento, se 
riesce a vincerli o meno.
Tu hai cmq un percorso aperto e inusato a tratti che fa 
comunicare la canna fumaria piena di fumi di legna con 
l'interno, e l'unica protezione è la naturale 
depressurizzazione.
 
Altra cosa : è un sistema anche un po' sprecoso nel senso 
che se la stufa a legna tira molto bene, oltre alla SUA aria 
di combustione, per trascinamento (un po' come in un tubo 
venturi) aspira anche un po' dall'alimentazione della 
caldaia a gas, cioè prende aria calda dell'ambiente e la 
butta fuori assieme ai fumi.
Nel complesso il sistema doppio si comporta come una stufa 
che a parità di calore generato aspira più aria interna di 
quella che le serve e usa, e la butta via fuori, per cui più 
aria esterna verrà poi aspirata nell'ambiente abitativo. 
Quindi non è proprio l'optimum anche senza avere il problema 
del "RIFLUSSO".
 
Se hai problemi di ricambio d'aria, ovviamente questo 
effetto collaterale non è negativo. Cmq bisogna tenerne conto.
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 falda col comignolo.
 
nel post non ho letto di caldaia a gas, magari era sottinteso e se così 
fosse il manutentore della caldaia dovrebbe rifiutare il lavoro perché 
l'impianto non sarebbe più a norme. (nemmeno a quelle del buonsenso)
 
 


si hai ragione, era una cucina a gas con cappa aspirante.
Ad ogni modo, lo scenario è assolutamente identico. Il 
tiraggio forzato della cappa protegge solo quando attivo. Se 
è attivo il forno a legna, a cappa spenta, etc etc, si 
possono presentare i problemi di riflusso.
 
E anche quelli da aspirazione nn voluta.
Cmq ... minchia ho una memoria di merda :)


Il 30/09/2017 09:37, Fausto ha scritto:

non si fa anzi è anche proibito
 
lo scarico dei vapori di cucina e non deve essere mischiato con i fumi 
di combustione
 
si va dalla sicurezza dell'impianto, alla durabilità dei materiali, sino 
al funzionamento stesso dello scarico (se ho attaccato uno scarico a 
pressione positiva nella stessa canna, posso ritrovarmelo nella cappa 
piuttosto che all'esterno)
 
di prassi se non si può far meglio lo si intuba dentro la stessa canna 
fumaria
 
 

 
 
mh.. si, sa di paciocco.

 
 
ok, tnx.
 
credo che con un 200 si potrebbe anche tentare, certo però che un forno 
a legna ha una temperatura dei fumi parecchio alta e francamente la cosa 
mi turberebbe un poco.

 mi turberebbe un poco.
 
basta usare un tubo idoneo es inox
 
semmai ci sarebbe da chiedere se quel tubo dovesse essere scaldato 
troppo cosa potrebbe accadere al tronchetto di innesto della cappa, ma è 
davvero un falso problema

Se invece non installo il forno, la cappa convogliata dentro al tubo da 200 che arriva  fino a tetto  (circa 5 metri di altezza)va bene? Può  funzionare?
Grazie