Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scossa elettrica su manopola doccia Forse OT

Salve, 
ho un problema a casa.
Dalla manopola della mia doccia ho sentito una leggera tensione
elettrica (una piccola ma persistente scossa),
l'ho notato quando un giorno avevo una serie di piccole abrasioni
sulla mano, e quindi ero piu' sensibile alle scosse.
Secondo voi devo preoccuparmi e far verificare il mio impianto
elettrico (che e' nuovo e conforme alla  46/90)
oppure puo' dipendere da una dispersione sulla tubatura idraulica
proveniente da altri
appartamenti nel mio condominio (ad esempio qualcuno che usa le
tubature idrauliche
per scaricare la presa di terra).  E nel caso come posso attivarmi per
far cessare il disagio/pericolo proveniente da altri appartamenti ????
Sono sinceramente un po' preoccupato..
Grazie 1000
Ale

 far cessare il disagio/pericolo proveniente da altri appartamenti ????
Hmmm... se anche fosse, le tubature dovrebbero comunque avere un
collegamento equipotenziale con la terra... e quindi non dovresti sentir
nulla lo stesso.
Azzardo: che ci sia un problema tra il collegamento equipotenziale del tuo
impianto idraulico e la terra?
Prova a controllare con un tester: tra un tubo qualsiasi dell'impianto e la
terra dell'impianto elettrico non dovrebbe esserci praticamente resistenza.
--
Saluti                                   Meneldil
"Neanche una goccia di sangue europeo per le guerre petrolifere del sig.
Bush"


Considera che ora si usano anche raccordi idraulici in PVC e quindi
l'equipotenzialità va a farsi benedire.....
Io cercherei la causa a casa di altri......

 per scaricare la presa di terra).
A proposito, mi dicono che questo giochetto e' perfettamente legale per
utilizzatori inferiori ai 3 KW: e' vero?
cia'
Max
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it


la sicurezza innanzi tutto eh? ..... e al diavolo la maggior 
probabilita` di fibrillazione in fase diastolica..... :-))
ciao max

 probabilita` di fibrillazione in fase diastolica..... :-))
Oh senti, sono rimaste cosě poche fonti di selezione naturale, al giorno
d'oggi... se eliminiamo anche quelle poche rimaste, rischiamo veramente la
sovrappopolazione!!!!    ;-)


 ha scritto nel messaggio
news:Jl64a.257384$AA2.9...@news2.tin.it...

Si e no.
Se vi sono parti significative di impianto in metallo, anche se isolate da
giunti o parti di impianto in PVC, andrebbero comunque
equipotenzializzate... quindi anche nell'impianto di terra del nostro amico
c'è qualcosa che non va.



Assolutamente NO!


Ah! Ma tu dici che dovrebbe essere "messo a terra" dall'idraulico e che
l'idraulico dovrebbe anche preoccuparsi di collegare elettricamente parti di
impanto isolate da giunti in PVC?
Ho come l'impressione che tu abbia visto troppi impianti industriali e pochi
impianti civili... :-)))
Hai presente il discorso che si faceva un po' di tempo fa su chi e come
ottiene l'abilitazione a rilasciare i certificati di conformità?.....
Purtroppo tra quello che "dovrebbe" essere fatto e quello che "viene" fatto
molto spesso (troppo spesso) c'è un abisso......
Saluti

occhio e' molto pericoloso e' successo anche a me e' da diplomato
elettricista
ti spiego come fare a scovare il problema prima che tu ci rimanga secco,
tieni presente che a parte la massa a terra difettosa potrebbe esserci un
utilizzatore
che ha la fase in corto con un cavo di terra e la tensione puo' trasmettersi
passando
per utilizzatori che sono collegati all'impianto idrico tipo caldaie boiler
ecc
Nel mio caso era la macchinetta del caffe che aveva una fase in corto con la
massa
per scovarla ci sono due modi 1 utilizzare un tester regolato sulla tensione
con un puntale
allacciato ad un rubinetto meglio se  quello dove hai preso la scossa e
l'altro puntale in uno
dei due fori della presa ( tranne quello centrale ) , lo colleghi nel foro
nel quale il tester ti indica
che c'e' tensione( se non hai un tester puoi usare una lampadina da pochi
watt)  e lasci attaccato,
a sto punto giri per la casa staccando una spina alla volta e controllando
il tester se c'e' ancora tensione
nel momento in cui non rilevi piu' tensione la spina staccata e' la causa
del problema
se nonostante tutto il tester segna ancora la presenza di tensione il
problema non e' nel tuo appartamento
Per altre informazioni
--
tak...@supereva.it
www.smokinguns.ven.cx

 elettricista
Che diploma č? :-))
[cut]

 impanto isolate da giunti in PVC?
No. Tocca all'elettricista, non all'idraulico.
E se l'elettricista ti firma la conformità e non ha controllato... 'azzi
suoi!   ;-)



Mene...... ma con un amico come te che bisogno c'e` dei nemici?? ;-))
ciao max


e` vero ma in parte.......
puoi uare l'acquedotto come dispersore di terra, nei sistemi di messa a 
terra  TT,  previa autorizzazione dell'ente gestore dell'acquedotto, non 
puoi usare i tubi metallici dell'impianto di distribuzione come 
conduttori di protezione (quelli giallo-verdi), non ci sono limiti alla 
potenza contrattuale, quindi anche un 6kW potrebbe avvalersi  di tale 
sistema.
Secondo le attuali normative l'impianto disperdente (sistema di 
dispersori o dispersore unico) deve fare capo al un nodo principale di 
terra, che puo` essere a piacere, una piastra, una barra od un 
morsettone, al quale si attestano tutti i conduttori equipotenziali 
principali (sigla EQP  sez.16mmq), e tutti i conduttori di protezione o 
dorsali di protezione (sezioni varie), questi prendono la sigla PE e 
devono essere obbligatoriamente di colore giallo-verde, come quelli 
equipotenziali.
Il conduttore che connette il dispersore al nodo principale di terra 
prende il nome di "conduttore di terra" e puo` non essere 
obbligatoriamente giallo-verde.
Come detto sopra, al sistema dei dispersori, puo` essere anche connesso 
l'acquedotto (non i tubi del gas) , oppure questo potrebbe costituire da 
solo il dispersore vero e proprio, anche se e` una scelta progettuale 
che personalmete non condivido.
ciao max

      Monta un giunto dielettrico all'ingresso della rete
      del tuo appartamento.
      ciaofelix
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 l'equipotenzialità va a farsi benedire.....
perché ? anche se un tratto in pvc interrompe la continuità metallica,
l'acqua di cui sono pieni i tubi non è deionizzata, dovrebbe condurre
piuttosto bene...

 ha scritto nel messaggio
news:b2roan$1gibjj$1...@ID-67234.news.dfncis.de...

Per condurre, conduce.
Ma non "abbastanza bene": l'acqua, sia pure con una percentuale di sali in
soluzione, non è un buon conduttore...
