Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: calcare nei tubi in rame

Se ti rispondo via mail privata pi potresti girare le risposte.
Anzi una volta che sei riusicto a risolvere il problema mi descrivi la
soluzione?
Grazie.
P.S. Io sono riuscito solo ha dare una disincrostata ai tubi. Come ?
Semplicemente lascindo spento il riscaldamento per 2 settimane....
si mi si sono ghiacciate le tubature, fortunatamente non è scoppiato nessun
tubo , ne termosifone. Solo 2 pompe. Non ti dico cosa è uscito fuori una
vilta sghiacciato tutto...
Una ditta che installa decalcificatori mi disse che dopo l'installazione di
un decalcificatore (quelli a sale + resine speciali) l'acqua stessa avrebbe
tolto gran parte del calcare.
A qualcuno risulta?


Non ho ben capito se parli di un impianto idrico o di riscaldamento.
Comunque provo ad aiutarti, cercando di fare chiarezza su alcuni punti
fondamentali neccessari ad evitare equivoci sul tema.
Si deve innanzi tutto distinguere tra impianti per acqua potabile e impianti
di riscaldamento. Anche se entrambi hanno problemi di depositi calcarei e di
corrosione, i primi convogliano un flusso d' acqua che non si rinnova e che
deve rispettare rigorosamente le caratteristiche di potabilità. Nei secondi
l' acqua in circolazione è sempre la stessa ( salvo reintegri occasionali ),
e le qualità alimentari della stessa sono ininfluenti.
IMPIANTI IDRICI
Per quanto sopradetto, si comprende che le incrostazioni calcaree sono di
gran lunga maggiori negli impianti di consumo ( specie acqua calda ) che in
quelli di riscaldamento, e quindi vanno combattute in diversa maniera.
Per il principio che prevenire è meglio di curare, si cerca di impedire la
precipitazione all' interno dei tubi dei sali di calcio e magnesio che,
grosso modo, sono i costituenti il calcare.
Ci sono tre sistemi:
- Manicotti ad induzione magnetica
- Dosatori di polifosfati
- Addolcitori a scambio ionico
Premetto che è bene conoscere a priori il valore della durezza dell' acqua
come fornita dall' Acquedotto.
Per questo, si telefona all' Ufficio Tecnico dell' Ente erogante o si adotta
il sistema fai da tè :
ci sono in commercio degli appositi kit di reagenti a titolazione che
costano poco e che permettono di determinare con semplicità il valore della
durezza.
A questo proposito, posso raccontare della mia sorpresa quando ho effettuato
le misurazioni a distanza di tempo l' una dall' altra sull' acqua di casa
mia: erano differenti, e non di poco, l' una dall' altra!
Solo dopo essermi informato ho realizzato che essa varia stagionalmente
 tipicamente in primavera più bassa ) in funzione dei bacini di raccolta.
Sapere il valore della durezza aiuta a scegliere la maniera di
neutralizzarla.
Manicotti ad induzione magnetica:
Non sono altro che delle calamite permanenti realizzate in forma di
manicotti forati con attacchi filettati gas, da inserire in linea a monte
dell' impianto o dell' apparecchio utilizzatore. Se ne trovano in commercio
in varie grandezze da 3/8" sino a 2" e più, ed anche per attacchi a tubi non
ferrosi. Il loro scopo è di creare un campo magnetico indotto nell' acqua,
il quale disturba per via fisica la formazione dei precipitati.
Personalmente non li ho mai usati. Sò comunque che sarebbe meglio usarli
vicino a ciascun utilizzatore anzichè uno solo centralizzato. Credo che il
loro impiego sia per acque non ad altissima durezza. Sono cari. Non
richiedono manutenzione alcuna.
Dosatori di polifosfati:
Come dice il nome, iniettano nell' acqua potabile una quantità controllata
di sali polifosfati, i quali chimicamente impediscono la precipitazione del
carbonato di calcio, evitando quindi le formazioni di incrostazioni
calcaree.Sono costituiti da un corpo da inserire in linea a monte dell'
impianto, tra 2 saracinesche di intercettazione (da chiudere per effettuare
le periodiche ricariche di sali). Consiglio di realizzare un by-pass sul
dosatore per eventuali problemi di manutenzione. Sono economici, ma
necessitano delle ricariche dei sali che si consumano. Il costo delle
ricariche è elevato. Il fabbricante più conosciuto è la tedesca Cillichemie,
leader dei trattamenti acqua ( ma ci sono ottime alternative ). A qualcuno
non piace l' idea di immettere i polifosfati nell' acqua da bere, anche se
ci sono ampie garanzie sull' innocuità del prodotto.
Addolcitori a scambio ionico:
Intervengono sulla durezza dell' acqua sostituendo al calcio dell' acqua il
sodio. Il funzionamento è abbastanza complesso, ma totalmente automatico,
rigenerazione delle resine delle colonne compresa. Sono cari e necessitano
delle ricariche di sale. Risolvono alla radice il problema della durezza, ma
a qualcuno non piace il gusto dell' acqua così trattata, e segnala altresì
la possibilità del formarsi di culture di batteri nelle resine delle colonne
di scambio ionico
Questi, in sintesi, i sistemi per addolcire l' acqua potabile al fine di
evitare il calcare negli impianti idrici potabili. L' acqua trattata
peraltro può conservare una carica di corrodibilità, che non centra nulla
con il calcare, e che dipende da varii fattori, tra i quali il contenuto in
ossigeno disciolto. Ecco perchè i boiler
sono protetti da corrosione con gli appositi anodi sacrificali in magnesio,
che vanno sostituiti quando consumati ( amanti del fai da te preparatevi )
Per gli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, così come per il lato
acqua degli impianti di condizionamento, i sistemi sono altri.
Mi accorgo peraltro di avere esagerato con la lunghezza del messaggio. Se a
qualcuno interessa l' argomento,  fatemi sapere.
                         Cordialità                 Paul