Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Classi dei differnziali (era Re: temporali)

 writes:
M> Io ho appena comprato un ABB (ma lo devo ancora montare) ....
Qualcuno mi puo` spiegare (o indicare qualche link che lo spieghi) le
caratteristiche delle varie classi dei differenziali ? Vedo la classe A,
la AC, adesso la ABB... 
Grazie e saluti,
Luca Polo.
-- 
 /Luca Polo : 
Luca...@gest.unipd.it
 || Dipartimento di Tecnica e       \
| System & network administrator      || Gestione dei Sistemi Industriali |
 \
http://www.gest.unipd.it/~jake
      || Universita` di Padova -- Italy  /

 la AC, adesso la ABB...
ABB č una marca una marchio industriale: asea brown boveri (circa)
abbreviato ABB

 la AC, adesso la ABB...
Gli interruttri differenziali sia di tipo monoblocco che quelli associabili a
normali interruttori magnetotermici, sono suddivisi in due categorie
principali:
tipo AC  Apparecchi che garantiscono la protezione solo in caso di presenza di
correnti di guasto di tipo alternato, sono i normali differenziali che tutti
abbiamo in casa..... (ehmm.. almeno spero :-))
tipo A   Apparecchi che garantiscono la protezione in presenza di correnti di
guasto di tipo alternato e di tipo pulsante unidirezionale. sono quelli che
risultano insensibili ai disturbi.
Alcuni costruttori producono varianti al tipo A in modo da renderli coordinati
e/o selettivi nei confronti dei tipi AC e A cioe` il tipo AR (ad accumulo di
energia) ed il tipo S (selettivo di tipo A)
ABB sta per Asea Brown Boweri una multinazionale che raccoglie marchi italiani
prestigiosi come SACE ed Elettrocondutture.
ciao max

 writes:
MM> tipo AC Apparecchi che garantiscono la protezione solo in caso di
MM> presenza di correnti di guasto di tipo alternato, sono i normali
MM> differenziali che tutti abbiamo in casa..... (ehmm.. almeno spero
MM> :-))
In casa ce l'ho, ma appoggiato sul quadretto :-): mi da` problemi di
eccessiva sensibilita` e continua a scattare (ne ho gia` parlato il mese
scorso,  per cui non mi ripeto: approfittero` dell'installazione del
cancello nuovo per far fare qualche lavoro anche da questo lato).
...
MM> Alcuni costruttori producono varianti al tipo A in modo da renderli
MM> coordinati e/o selettivi nei confronti dei tipi AC e A cioe` il tipo
MM> AR (ad accumulo di energia) ed il tipo S (selettivo di tipo A)
Puoi approfondire un po' su questi due tipi ? Sono forse quelli ad
azione ritardata tipici dei quadri di edificio, di piano, ecc., o cosa ?
MM> ABB sta per Asea Brown Boweri una multinazionale che raccoglie
MM> marchi italiani prestigiosi come SACE ed Elettrocondutture.
Si`: l'ho capito al post successivo... :-)
Saluti e grazie.


 azione ritardata tipici dei quadri di edificio, di piano, ecc., o cosa ?
Il tipo AR e` selettivo e coordinato con differenziali da 10mA (credo che
l'accumulo di energia sia la causa del leggero ritardo che lo renda selettivo
nei confronti dei sensibilissimi differenziali a protezione fisiologica).
Il Tipo S e` a tutti gli effetti un tipo A con ritardo fisso  per il
coordinamento tra differenziali, nei quadri di distribuzione.
spero di essere stato utile
cioa max
P.S. se la tua sete di sapere non si e` ancora placata, dammi almeno il tempo
di rintracciare le norme  e di studiarmenle... :-))

Colgo l'occasione per dire che anche i semplici magnetotermici sono suddivisi in
caratterstiche di intevento, questo puo` avere un certo interesse  per i tipi di
differenziali accoppiati ad un megnetotermico dall'installatore.
Le differenze riguardano la caratteristica di intervento del dispositivo
magnetico, quindi esprime la reazione al corto circuito, che viene espressa in
multili della In (corrente nominale) dell'interruttore
caratteristica:
B   3-5     In     Prot. di generatori e cavi di notevole lunghezza
C   5-10   In    Cavi ed impianti con utilizzatori classici (quello di casa)
D  10-20  In    Cavi per utizzatori ad elevata corrente di avviamento
K  10-14  In    Idem come sopra
Z  2,4-3,6 In    Protezione circuiti elettronici
MA 12-14 In   Specifico per motori e privo del rele` termico.
I due valori indicati come Im1 ed Im2 rappresentano la fascia di indeterminatezza
della corrente di intervanto magnetico, un interruttore con  caratteristica C da
16A scattera` con correnti comprese tra 80 e 160A.
spero di aver fatto cosa gradita.
ciao max

 writes:
MM> P.S. se la tua sete di sapere non si e` ancora placata, dammi almeno
MM> il tempo di rintracciare le norme e di studiarmenle... :-))
Per ora penso  che basti :-).  Utile anche  la tabellina sui magnetoter-
mici: mi avrebbe fatto comodo un  paio di anni fa per capire in anticipo
le castronerie che hanno combinato progettista e installatori nel nostro
dipartimento, tipo non sapere neanche che gli alimentatori switching dei
computer  hanno correnti di  spunto enormi,  grazie a  quelle simpatiche
"piccole"  induttanze che  hanno...  risultato:  se manca  e  ritorna la
corrente,  scattano i  magnetotermici (dei  C10, anche  dove  era consi-
gliabile per lo meno un C16 o, come mostra la tua tabella, un D10).
Quello che mi brucia ancora dopo oltre  due anni e che per quanto uno ne
sappia o si dia  da fare per imparare, su quello che  non sai tutti gio-
cano a fregarti se appena appena possono... 
OK, basta cosi` che senno` piove... :-)
Grazie per le informazioni.
Saluti,
