Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: resistore per far scattare magnetotermico

Tempo fa (molto tempo fa) qualche sgamato individuo aveva postato un trucchetto per migliorare la sicurezza degli elettricisti: mettere una spina con dentro un resistore in una presa vicino al punto in cui si lavora, in modo che nessuno potesse riarmare il magnetotermico nemmeno volendo.
 
Sapreste aiutarmi a dimensionare la resistenza?
Certo, eh, direte voi: dipende dal magnetotermico.
Beh, io mi figuro una resistenza che riesca a far scattare anche i magnetici più ottusi, ma non faccia danni su quelli più sensibili.
 
Ciao cari, grazie!

 i magnetici più ottusi, ma non faccia danni su quelli più sensibili.
 
Un magnetotermico sensibile non dovrebbe subire danni quando
scatta. Naturalmente c'e' la questione di chi sta provando
a riarmare il magnetotermico. Ho visto che i clienti insistono
piu' e piu' volte, senza capire che devono smetterla di torturare
magnetotermico ed impianto elettrico.
 
In ogni caso, un magnetotermico ha l'intervento rapido (che
suppongo sia quello desiderato) a circa dieci volte la
portata nominale. Quindi basta applicare la formuletta:
 
R = V / (In * 10) = 230 / (In * 10) = 23 / In
 
ove In e' la corrente nominale del magnetotermico.
 
La formula non e' esatta, perche' si dovrebbe tenere
conto del cosfi, etc. ma non ci serve una scienza
esatta per dimensionare questa resistenza. Quindi:
 
Se il magnetotermico e' da 25 A, sia ha 23/25 circa 1 ohm.
Se il magnetotermico e' da 10 A, sia ha 23/10 circa 2,3 ohm.
 
Ma oggi le potenze contrattuale vanno verso il 6 kW, quindi
troviamo anche:
 
Se il magnetotermico e' da 32 A, sia ha 23/32 circa 0,7 ohm.
Se il magnetotermico e' da 40 A, sia ha 23/40 circa 0,6 ohm.
 
Perche' una resistenza da 0 ohm, ovvero un ponte di rame,
puo' andare bene ? Perche' in realta' non riuscirete mai a
presentare "zero ohm" ai capi del magnetotermico, visto che
tra spina, morsetti e la linea elettrica, qualche decimo
di ohm ci salta fuori.
 
Il punto e' un altro: si deve sperare che tutti i morsetti
e capicorda dell'impianto elettrico siano stretti bene e
fatti a dovere. Inoltre la spina con il "ponte" deve essere
inserito bene (evitare percio' una presa bi-spina), senza
contatti incerti. Altrimenti, nel momento che arriva la
"sberla", potrebbe formarsi brevemente un arco con
conseguente modifica della struttura cristallina delle lame
di contatti (perdita' elasticita') e possibile ossidazione.

 di contatti (perdita' elasticita') e possibile ossidazione.
 
In ogni caso, se deve temere che qualcuno riarmi il
magnetotermico, cosa gliene importa dei danni all'impianto ?
 
PS: mettere un cartello o meglio un lucchetto al magnetotermico ?
O ci sono burloni ?
 


Non so se lo fanno ancora, ma... chi lavorava negli impianti per 
trazione elettrica, usava agganciare una barra in rame al filo sospeso 
del trolley e collegarla ad un binario, come protezione antiscemo.
 
Quando la barra assumeva l'aspetto del filamento di una lampadina, lo 
scemo era nei pressi dell'interruttore...
 
 
 
sandro

 O ci sono burloni ?
No, ma ci sono idioti. 
Chi suggerì il trucco raccontava per l'appunto di chi avesse tolto il cartello e aperto il lucchetto...
 
E comunque in casa mia non c'è l'occhiolo per il lucchetto :)
 
Ad ogni modo la risponsta "ponte in rame a 0 Ohm" mi mette a disagio, mi sembra troppo estrema. Seguirò il tuo ragionamento e rifarò i calcoli specificamente per i miei interruttori magnetici (a memoria dei banali C10 e C16).
 
Sul tubo qualche regazzino "suggeriva" anche di ponticellare una linea con la terra, con lo scopo di mettere al buio la scuola facendo saltare il differenziale (se imbrocchi l'orientamento giusto).
Funzionerebbe anche in ambito domestico, se ponticelli entrambe le linee a terra, ma in casa mia tirerebbe giù tutto, compresa la linea dei computer e del frigo, e quindi eviterei - ho lavorato tanto per poter sezionare ogni singola parete della casa!
 
Saluti

 dei banali C10 e C16).
 
E che potenza pensa di scegliere per i resistori ?
 
Consideri che se non sono abbastanza grossi, potrebbero
"esplodere" ...
 
...snip...

Infatti: per sopportare con sicurezza la corrente di c.c.,
 probabilmente servirebbe 1 ohm 1000W! Meglio il ponticello...
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

Comunque, il c.c. viene fatto sempre quando si lavora sulle linee
 ad alta tensione.


 "esplodere" ...
Esagerato. Un resistore non è un condensatore :)
Vabè, devo procurarmi i tempi d'intervento e le sensibilità.