Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riparare tubo gas dopo c...zata

Ero alla ricerca di un tubo di scarico interrato ...  trovato.
La plastica era rotta in un punto e tutto era pieno di terra. Con un 
seghetto inizio a tagliare la parte lesionata per sostituirla ma dopo un 
po' di resistenza scopro che in realtà quel tubo conteneva due tubi di 
rame che portano il gas dalla bombola all'abitazione.
Mi sono accorto che con il seghetto ho leggermente inciso uno di questi 
quel tanto che basta a sentire il sibilo di fuori uscita.
 
Come si può intervenire per un "rattoppo" ovviamente a bombola staccata?

Intanto chge arrivano risposte più competenti pensavo come prima cosa 
staccare il tubo dalla bombola, aprire i fornelli e soffiare nel tubo 
(lato bombola) con un compressore in modo da svuotarlo da residui di gas.
Poi ho il dubbio se sigillare il taglietto con una resina epossidica 
(tiene? che pressione avrò nel tubo?) o brasare con ... stagno? 
argentana? ....
 
Il taglio sul tubo è veramente minimo, poco più che un graffio.

Come si può intervenire per un "rattoppo" ovviamente a bombola staccata?
 
Lo tagli del tubo poi fai la giunta con qualcosa di questo tipo qui
http://www.emmeti.com/portal/it/prodotti/termo/tipologia/19_productTipology/famiglia/1932_productFamily/
 
 
Li trovi normalmente dai rivenditori di roba idraulica, dovra' essere
adatto alla misura del tuo tubo.
 
Poi dove c'e' la giunta dovrai mettere un pozzetto, le giunte del gas
devono restare ispezionabili.
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Lo tagli del tubo poi fai la giunta 
 
Volevo dire qualcosa del tipo: tagli tutto il tubo poi fai la
giunta...


 
http://www.emmeti.com/portal/it/prodotti/termo/tipologia/19_productTipology/famiglia/1932_productFamily/
 
 
Ti ringrazio ...
Proverò a trovarlo, a Bologna non dovrei avere problemi ...
Non capisco però come funzionano. C'è bisogno di filettare o fare 
qualcosa di particolare o funzionano grosso modo come quelli per l'acqua?
 

qualcosa di particolare o funzionano grosso modo come quelli per l'acqua?
 
Quello era solo un esempio, ne esistono diversi tipi.
Quando lo prendi, fatti spiegare dal venditore come funziona quel tipo
specifico che hai preso.



chi fa sé fa per tre, cioè poi gli tocca far due tre lavori, 
considerando quello che rompe... :-D

 di particolare o funzionano grosso modo come quelli per l'acqua?
 
Io non lo ringrazierei troppo...
 
Non si possono fare giunte nei tratti interrati, per ovvi motivi.
 
Il tubo va brasato forte, chiama un idraulico e che poi ripristini pure la 
parte di corrugato rotta. 
 
 


e allora xchè dare dei consigli?, se non si padroneggia la materia.
1) non si possono fare giunte gas non ispezionabili, salvo ad 
elettrofusione sul polietilene, ma non è il nostro caso.
2) il problema (anche se uno volesse fare come da te suggerito) non è il 
giunto che non costa un tubo, ma la pinza a crimpare, e dubito che te la 
prestino, se la devi comprare spendi meno a chiamare l'idraulico.
 
Mio consiglio: chiama l'idraulico che ti metta un manicotto di rame a 
saldare.
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

elettrofusione sul polietilene, ma non č il nostro caso.
 
Mi pare di avere scritto anche:
Poi dove c'e' la giunta dovrai mettere un pozzetto, le giunte del gas
devono restare ispezionabili.
 



va bene,
ma io non farei un pozzetto dove se ne può fare a meno,
poi uno in casa propria può fare ciò che vuole :-)


 devono restare ispezionabili.
 
Questo mi era sfuggito. 
 
 

> Come si può intervenire per un "rattoppo" ovviamente a bombola staccata?
 
Fai una brasatura debole(stagno stagno/piombo) con un pezzetto di tubo di egual diametero, come si facevano 20 anni fa (e non danno nessun problema dai retta).
 
Pulisci tutto bene e usa flussante di qualita'.
 
 
Giulia
 

 ha scritto nel messaggio 
news:m3806n$pv7$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...

Lascia che chiami l'idraulico che di danni ne ha già fatti abbastanza... 
 
 


Bisognerebbe vedere l'entità del taglio, se c'è solo una lieve
incisione sono sicuro che una pezza ricavata da un tubo di rame
qualunque saldata ad argentana [dopo esserci assicurati che i
tubi siano vuoti dal gas] risolve definitivamente LA PERDITA
..per quanto riguarda risolvere il lato legislativo passo la palla..

 ha scritto nel messaggio 
news:03ea743d-69b7-4147...@googlegroups.com...

---------------
 
Per il lato legislativo a far le cose bene c'è da tirar su tutta la tratta 
interrrata e sostituirla, ma io eviterei fosse un problema mio.