Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per Elettricisti & c.

Se su un libretto di istruzioni leggo:
" E' obbligatorio mettere a monte dell'impianto un'interruttore
bipolare con distanza fra i contatti di apertura di almeno 3mm"
Quale tipo di interruttore posso scegliere della serie
*magic-ticino*?
Ed ancora!: "cavo H05VVF oppure H05-VVH2" che cavi sono?
grazie! felix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 grazie! felix:-)
Cavo a norma armoniizzata con tensione di isolamento 300/500 V isolante in
PVC con guaina in PVC con conduttore flessibile per posa mobile.
Un cavo da prolunghe normalissimo ... direi.
Ciao Ezio

 Ed ancora!: "cavo H05VVF oppure H05-VVH2" che cavi sono?
http://www.cavifermi.it/H05VV-F.htm
...com'è che per gli altri usi google e per te no???
;-)))))))
--
ciao!
...nixs.....................................................................
.
ni...@lucchettolagirandola.it
togli la SERRATURA per scrivermi
............................................................................
...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
ma invecchia perché smette di giocare.
(George Bernard Shaw)

 Quale oggetto richiede ciň?
 
     Al collegamento di una caldaia!Termosanitaria.
     ciaofelix:-)


 ;-)))))))
     Perche' se qualcosa non va so con chi prendermela! Vuoi mettere! :-))
     ciaofelix:-)


 Un cavo da prolunghe normalissimo ... direi.
Il VVF; l'altro č una piattina, ma insomma siamo lě.
-- 
Cinghiale (31, 54, RM)
Punto 6 speed driver

      ciaofelix:-)
Mi sa che l'hanno sparata grossa conoscendo in modo approssimativo le
normative elettriche.
Non preoccuparti ogni interrutore di qualità è adatto allo scopo.
Riguardo agli obblighi ... mi vien da ridere.
Comunque in buon interrutore e qualsiasi cavo commerciale.
Tutto con marchio CE ... naturalmente.
Ciao Ezio

martello ha scritto:



      Quindi quegli interruttori da incasso con la O rossa e la I verde
      vanno bene! Grazie felix:-)


       vanno bene! Grazie felix:-)
Vanno da Dio.
Ciao Ezio

 Ed ancora!: "cavo H05VVF oppure H05-VVH2" che cavi sono?
H  --> armonizzato, conforme alle norme europee
05 --> 300/500 V (tensione nominale)
V  --> isolante in polivinilcloruro (pvc)
V  --> guaina in pvc
F  --> conduttore a corda flessibile per 
       posa mobile
H05VV-H2 --> cavo flessibile piatto isolato pvc 
             (a due conduttori)
http://www.icelcoop.com/listini/Cavi%20distribuzio
ne.htm
-- 
Bye!
  Scossa
per rispondere togli LaCorrente
e-mail: 
maLaCorren...@tiscali.it

 grazie! felix:-)
H05VVF :
(H) cavo a norma armonizzata, (05) con tensione nominale
di impiego 300/500 volt, (V) materiale dell' isolante in PVC, (V) materiale
della guaina esterna in PVC, (F) tipo dei conduttori a corda flessibile
per posa mobile
H05VVH2 :
(H) cavo a norma armonizzata, (05) con tensione nominale di impiego
300/500 volt, (V) materiale dell' isolante in PVC, (V) materiale della
guaina esterna in PVC, (H2) cavo piatto con anime non divisibili.
Cordialità.
             Paul

   1 modulo
       Questo credo che vada proprio bene! 
       Grazie felix:-)


 
Non sono elettricista, ma mi sorge un dubbio.
Un interruttore con una grossa distanza di apertura non potrebbe 
servire, oltre che per garantire l'isolamento a tensioni elevate, ad 
assicurare il quenching dell'arco quando vengono aperti carichi che 
succhiano correnti elevate (magari fortemente induttivi)?
Ciao Boiler

 succhiano correnti elevate (magari fortemente induttivi)?
Può darsi, ma in una normale caldaia domestica dove trovi questo tipo di
carichi?


 carichi?
Era una curiosita', non mi riferivo al problema di felix.
Ciao e grazie Boiler

 carichi?
Quando va' in corto!
Ciao