Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione caldaia alta

Oggi mia moglie mi chiama al lavoro per dirmi che la pressione della 
caldaia(manometro) era a zero.
Al rientro ho ricaricato l'impianto e poi richiuso la manopola del 
rubinetto.
L'ago del manometro della caldaia saliva lentamente e con regolarità,ogni 
tanto davo alcune nocche sul manometro,improvvisamente si è portato a 3 bar 
e mi sono preoccupato: ho spento quindi la caldaia.
Ho iniziato a svuotare dalla valvolina di spurgo di un termosifone,avrò 
tolto una decina di litri di acqua,ma la pressione rimaneva sempre a zero 
(cazz..).
Ho aperto il rubinetto dell'acqua calda del lavandino della 
cucina,lasciandola scorrere,e giustamente la pressione sul manometro 
diminuiva,ma appena chiuso il rubinetto il manometro riprendeva a salire. Ho 
allora chiuso il rubinetto "generale" della caldaia,per intenderci quello 
che porta l'acqua fredda e lentamente si portata a 1,5 bar (valore 
ottimale).
Devo chiamare un tecnico ?
Il rubinetto generale va tenuto sempre aperto o chiuso,come è adesso ?
Com'è che il manometro si è fermato al valore nominale di pressione ?
grazie 

come immaginavo,tenendo chiuso il rubinetto generale che immette acqua 
fredda alla caldaia e aprendo il rubinetto acqua calda del lavandino,la 
pressione diminuisce,fino quasi ad azzerarsi.
C'è qualcosa che non va,perchè se apro il generale,la pressione 
aumenta,anche se il rubinetto di carico della caldaia rimane chiuso. 

 a écrit dans le message de news: 
5OqDk.159513$FR.4...@twister1.libero.it...

Ciao si è bucata la membrana che fa la detezione della pressione tra il
circuito di riscaldamento e l'acqua calda.
la membrana non costa molto ma l'intervento ti verra a costare intorno
ai 100 - 150 euro
Ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:GaqDk.159494$FR.4...@twister1.libero.it...

Dal racconto mi sembra che la caldaia abbia il vaso di espansione rotto o 
privo di aria.
E' un oggetto ordinariamente verniciato di rosso e sta messo quasi sempre 
tra la caldaia e il muro (per vederlo occorre smontare il pannello anteriore 
della caldaia). Da qualche parte ha una valvolina per gonfiarlo simile a 
quella che c'è nella ruota di una macchina. Premendo lo spillo centrale 
dovrebbe uscire aria. Puoi provare a gonfiarlo con una pompa a circa 1,5 - 2 
bar. Per gonfiarlo porta la pressione del circuito a 0 poi gonfialo e 
controlla che al termine del gonfiaggio la pressione del circuito sia a 0 e 
quella del vaso d'espansione sia a 1,5 - 2 bar. Poi porta la pressione del 
circuito alla pressione standard a cui la tieni e prova a vedere cosa 
succede. Quando un circuito idraulico è completamente pieno d'acqua si trova 
a una certa pressione iniziale a freddo, se lo scaldi l'acqua dilata e la 
pressione sale. Il vaso d'espansione serve a tenerla costante fornendo un 
punto di sfogo all'acqua che spinge per la dilatazione.
Buona serata!
       Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it

E> Ciao si è bucata la membrana che fa la detezione della pressione tra
E> il
E> circuito di riscaldamento e l'acqua calda.
cazz...se è quella che già mi hanno sostituito l'anno scorso,porc...p... 

ti ringrazio,ma non me la sento proprio di aprire ed intervenire su questo 
dettaglio,solo che mi stanno girando i maroni e sto pensando di sostituire 
l'intera caldaia.Cosi almeno ne sceglierņ una che non si fa aspettare per 
riscaldare l'acqua. 

 riscaldare l'acqua.
Fammi capire: quando č il momento di gonfiare i pneumatici della tua
automobile, tu la cambi?     :-)
Il controllo della pressione del vaso di espansione č un'operazione
normalissima, che si fa in cinque minuti con una pompa da bicicletta, e che
andrebbe fatto una volta all'anno...
Saluti         Archi

A> Fammi capire: quando è il momento di gonfiare i pneumatici della tua
A> automobile, tu la cambi?     :-)
certamente no,però non vorrei creare altri casini
Quel che non capisco è che anche aprendo a manetta il rubinetto generale 
posto sulla parete,sotto alla caldaia,non dovrebbe entrare acqua in 
caldaia,finchè il rubinetto di carico di questa rimane chiuso.
Eppure,il manometro se ne infischia del rubinetto di carico chiuso e 
comunica che sta entrando acqua in caldaia attraverso l'indice che si porta 
vicino al fondo scala. 

 a écrit dans le message de news: 
weuDk.70737$Ca.1...@twister2.libero.it...

Infatti il vaso d'espansione non centra nulla
serve a mantenere la pressione constante
nel circuito chiuso del riscaldamento !
il solo punto in comune tra i due circuiti
é la valvola d'inversione gestita dalla famosa
membrana.

E> Infatti il vaso d'espansione non centra nulla
E> serve a mantenere la pressione constante
E> nel circuito chiuso del riscaldamento !
E> il solo punto in comune tra i due circuiti
E> é la valvola d'inversione gestita dalla famosa
E> membrana.
e perchè 100-150 euro se costa poco? Mettiamo 30 euro per l'uscita...

 ha scritto nel messaggio 
news:PIuDk.159661$FR.4...@twister1.libero.it...

100 per 2 ore di lavoro il resto e' la membrana.

P> 100 per 2 ore di lavoro il resto e' la membrana.
2 ore ??????????? 

 membrana.
Concordo con la diagnosi, vista l'evidente perdita quando apre l'acqua 
calda, non vedo altra possibilita'.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.14
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

AR> Concordo con la diagnosi, vista l'evidente perdita quando apre
AR> l'acqua
AR> calda, non vedo altra possibilita'.
intendi perdite di pressione,vè ? 

seba ha scritto:

Si, ho letto tutte le tue dettagliate spiegazioni su quanto accade, e 
concordo con EDC sul problema.
E' l'unico punto dove entrano in comune i due circuiti


AR> Si, ho letto tutte le tue dettagliate spiegazioni su quanto accade,
AR> e
AR> concordo con EDC sul problema.
AR> E' l'unico punto dove entrano in comune i due circuiti
ok,allora mi terrò pronto 

seba ha scritto:



< il problema potrebbe essere proprio la valvola che non tiene e di
conseguenza continua ad immettere acqua nel circuito perciò se non te la
senti di mettere mano chiama il tecnico lui stesso ti dirà se la cldaia è
morta o se la puoi ancora utilizzare.
-- 
non discutere mai con un imbecille ti porterà al suo livello e vincerà per
esperienza.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 E' l'unico punto dove entrano in comune i due circuiti
Lo pensavo anch'io, fino a qualche mese fa... c'è (era in crosspost
fra it.hobby.fai-da-te e free.it.discussioni.caldaie) un thread mio di
maggio in cui racconto il combattimento contro la mia caldaia con lo
stesso problema, e alla fine era lo scambiatore di calore.
Consiglio all'OP di dargli un'occhiata :-).
Lo ritrovo su Google solo spezzettato, comunque l'inizio è qui:
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_frm/thread/16edd682354cf46d/aca2e9cc67e433cc
e il finale è qui:
http://groups.google.it/group/free.it.discussioni.caldaie/browse_frm/thread/fdc97f4abca4d7b7/b7376a3afb8d9867
Bye, G. 

cazzoooooooooo,avevo il rubinetto di carico ruotato in senso opposto,pensavo 
fosse chiuso e invece era aperto,mentre quello generale era...insomma una 
loro combinazione sbagliata che faceva sballare il tutto.
mņ vado a lavarmi ;-)