Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegamento generatore di emergenza

Ciao a tutti, vivo in alta collina (800 m slm) ed è già capitato
 che in caso di neve la luce venga a mancare anche per
 giorni.
Voglio dotarmi di generatore monofase. 
L'idea è quella di attaccare il generatore ad una presa del garage
 così da alimentare tutta casa. Tuttavia in questo modo bypasserei
 il differenziale generale. Potrei ovviare montando un
 differenziale in una scatola volante da mettere tra il generatore
 e la presa del garage.
Ho solo un dubbio sulla terra. Devo mettere il generatore a terra
 in qualche modo? Sono già predisposti per l'allaccio a terra? Ho
 bisogno che il neutro sia a terra o sbaglio? 
Grazie.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

Grazie. 
 
Aspetta a ringraziare io fossi in te mi munirei di un quadro ats e chiamerei un elettricista, con la corrente non si gioca normalmente a maggior ragione non lo si fa in questi contesti

   bisogno che il neutro sia a terra o sbaglio?
 
Sbagli.
Hai bisogno di un elettricista.
 
 
 
sandro

Non va bene come dici. Sotto il contatore metti un commutatore è
 una spina CEE maschio. Il commutatore deve escludere in toto Enel
 e passare al ge, alla spina vai con il cavo dal generatore.


L'idea è quella di attaccare il generatore ad una presa del garage
 
Dicci l'indirizzo esatto di dove si trova la casa, cosi' potremo
starne ben lontani.
Noi ci teniamo alla nostra incolumita'.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Alla "spina" ?

Sembra che Tizio.8020 abbia detto :

Oh yes:-)
 
Quando il commutatore è commutato su ENEL la spina è isolata.
 
Quando il comutatore è commutato su SPINA per avere corrente ci devi 
infilare la PRESA della prolunga che parte dal generatore.
 
-- 
Fabbrogiovanni

infilare la PRESA della prolunga che parte dal generatore.
 
 
ammettilo... la tua quando fai domande sull'elettricità
è finta modestia...

e7...@ru.ru
 scriveva il 19/11/2017 :

Eh no, questa non era difficile, non ci sono cose tipo impedenza, 
resistenza e altri valori a me sconosciuti.
Trattasi di puro concetto meccanico, del tipo se chiudo un rubinetto e 
ne apro un altro è facile sapera da quale tubo uscirà l'acqua:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni


Questo è ciò che ho fatto io:
Gruppo elettrogeno 5kW
Commutatore 40A con 0 centrale
Lampada spia riportata anche in alloggio per sapere quando è tornata 
l'ENEL per scendere e ricommutare.
 
https://s18.postimg.org/umy7h1pxl/Gruppo_emergenza.jpg
 
 
Ciao
Albo


Un changeover manuale... il problema pero' non e' rimediare uno schema, 
quanto piuttost assemblare insieme le apparecchiature senza fare piu' 
danni di quanti ne fa un blackout...
 
 
 
sandro

 sandro
 
Guarda che sia lo schema che il quadretto l'ho fatto io.
 
https://s33.postimg.org/nea92uaj3/Quadro_gruppo.jpg
 
 
Albo


Ovviamente l'avete realizzato per conto vostro.
Quindi tutto va bene.
Nessuno ti certificherà un impianto del genere.

 Guarda che sia lo schema che il quadretto l'ho fatto io.
 
Evidentemente sapevi farlo... se uno chiede qui, invece, forse e' meglio 
che non si cimenti e si faccia assistere da un pratico.
 
Come mai, i moduli Dehn...?
 
 
 
sandro

il Sun, 19 Nov 2017 12:24:06 -0800 (PST), "Tizio.8020"

non ti piace il connettore mobile invece di un cavo in morsettiera?
 


Risponditi da solo: "cosa succede se qualcuno sfila il connettore mobile mentre il generatore è acceso ? "
Una maniera per ovviare a questo sarebbe di avere sul generatore una "presa interbloccata".
Poi ripeto: a casa vostra potete fare tutto , tanto mica dovete certificarlo.

 sandro
 
Protezione contro le sovratensioni
 
Albo


Eh, grazie al...
 
Intendevo, se li hai messi per problematiche all'impianto locale o se 
per noie sull'energia elettrica della rete.
 
 
 
sandro

 
 
Che Torino fosse in montagna lo scopro solo ora. ;-) ;-)

Il 21/11/2017, carlo ha detto :

E tu pensa che Trento NON è in montagna per soli 8 metri :-)
 
-- 
Ciao Furio
 
Falco una volta...Falco per sempre!
A TESTA SOTTO!!!   (cit. 13°)

 Che Torino fosse in montagna lo scopro solo ora. ;-) ;-)
 
non per niente ci fecero le olimpiadi invernali no? :-D
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU