Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: collegamenti riscaldamento

 
          Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di qualche informazione o meglio di qualche conferma.
Ho un impianto di riscaldamento a pavimenti radianti e caldaia a
condensazione.
La casa è su due piani pertanto ci sono due circuiti separati ognuno con la
sua pompa di circolazione. Devo fare la connessione elettrica dell'impianto
ma è la prima volta che vedo un impianto del genere.
L'idea è questa: ogni piano avrà un termostato ambiente (o un
cronotermostato) che comanda un relè con 2 contatti NA. I due contatti del
relè interrompono uno l'ingresso T/A della caldaia e l'altro la fase
dell'alimentazione della pompa. In questo modo ogni termostato può comandare
indipendentemente dall'altro l'accensione della caldaia e della relativa
pompa.
Tutto giusto? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Grazie per l'attenzione.
Simone.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Aggiungo che l'ideale sarebbe ricorrere ad una regolazione della temperatura
"scorrevole" ossia poter variare anche solo di pochi gradi la temperatura
dei pannelli a pavimento in base alla temperatura esterna. In questo modo
potresti "rinforzare" il riscaldamento quando fa molto freddo oppure ridurlo
leggermente magari di notte quando tutti sono sotto le coperte.
Il riscaldamento a pavimento non gradisce molto i cicli on off tipici dei
termosifoni, perchč impiega molto tempo ad andare in temperatura. Mi spiego
meglio: č inutile spegnere completamente i pannelli per poche ore, molto
meglio ridurne la temperatura.
Ovviamente per far questo dovrai intervenire sul sistema di regolazione
della temperatura dei pannelli.
Ma scusa: ogni piano ha una pompa separata? altrimenti come fai a far
funzionare solo un piano alla volta?
Normalmente nei collettori che distribuiscono l'acqua ai vari circuiti del
pavimento (2 o anche + per ogni stanza) vengono installate delle
elettrovalvole per poter far funzionare solo la parte d'impianto
interessata. Se ha queste elettrovalvole ovviamente con il tuo termostato
dovrai comadare anche quelle.
Stefano T. (da un anno con il riscaldamento a pavimento)

 ha scritto nel messaggio
news:cng23p$6kc$1...@newsreader.mailgate.org...

Per fare ciň che scrivi  ogni collettore deve avere: centralina di
termoregolazione con relative sonde e valvola a tre vie motorizzata con
contatti ausiliari, per poter spengere la caldaia
-- 
 ciao     edy

 condensazione.
io ho un impianto a pavimento su due piani, ma per regolare la temperatura
dell'ambiente agisco esclusivamente sulla portata del liquido riscaldante.
Fai conto di avere una sorgente di acqua a temperatura costante, sulle
serpentine di ogni zona inserisci delle valvole che regolano la portata, le
valvole sono comandate dai termostati di zona. Portata zero e non scaldi
niente, 10 litri/min e hai una certa temperatura ambiente, 12 litri/min e
la temperatura ambiente aumenta... La caldaia si accenderà, modulerà la
potenza e si spegnerà automaticamente a seconda della richiesta di calore
che avverte. A seconda del dislivello e della portata, la pompa interna
della caldaia potrebbe, da sola, essere sufficente. Non ho risposto
esattamente alla tua domanda (tu parli di una regolazione "tutto-aperto
tutto-chiuso"), ma spero di averti fornito qualche indicazione utile nel
caso il tuo impianto non fornisca una termoregolazione ottimale.
SJ
-- 
-------------+
--
GIGAMAIL By X-Privat - 
http://www.x-privat.org/gigamail.php


 
Grazie e ciao, Simone


  ciao     edy
Basta una sola pompa, una sola termoregolazione, ma servono valvole su ogni
circuito collegate ai termostati ambiente.
Normalmente i collettori da cui partono i tubi che vanno nel pavimento, sono
predisposti per il montaggio di queste valvole che esistono anche in
versione con 4 fili dove due servono a dare il segnale di avvio alla caldaia
e alla relativa pompa.
La centralina (sensore di temperatura e valvola miscelatrice) per la
termoregolazione nel riscaldamento a pavimento č necessaria salvo non si usi
una caldaia specifica per questi impianti e che allora riesca a gestire
temperature dell'acqua di mandata inferiori ai 40 gradi.
Stefano T.

 Tutto giusto? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Direi proprio di si; una soluzione semplice ed efficace.
Naturalmente la temperatura dell'acqua di mandata la deve regolare la
caldaia in funzione della T. esterna.
.. evita di impostare i cronotermostati con molti cicli acceso/spento; uno
al giorno e' piu' che sufficiente.
Se le pompe hanno la variazione di velocita', imposta quella minima
necessaria a garantire la circolazione; cosi risparmi anche energia
elettrica.
Ciao,
F.