Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora sulle dimensioni canna fumaria

Ciao a tutti,
il mio problema è il seguente: ho una caldaia a tiraggio naturale Beretta
28KW installata in una villetta monofamiliare che utilizza una canna fumaria
con diametro120mm: le aperture per l'aria sono a norma (sono una voragine e
non vi dico cosa entra quando fa freddo) ma ho fondati motivi per ritenere
che una caldaia di siffatta potenza (prima c'era una Ocean 20KW) non possa
essere installata con una canna fumaria come quella che ho io. La prima
volta che gli ho sottoposto il problema mi ha detto che non c'entra molto il
diametro in quanto il tiraggio è sufficiente (dalla sua misurazione il
valore in Hpa era -0.02 che a me dice poco) d'altra parte non credo che
rispetti le norme in materia.
Stasera avrò un incontro con un l'idraulico in quanto vuole verificare la
dimensione della canna fumaria (si vede che non si fida di quello che gli ho
detto io), qualcuno sa darmi un riferimento specifico in modo tale da
sschiaffarglielo sotto il naso una volta per tutte?
Mi sono smazzato una serie infinita di norme UNI-CIG dalla 7129 in poi ma
non c'è nulla che mi dica in maniera chiara che il diametro della canna
fumaria deve tenere conto anche della potenza della caldaia...non ho
elementi  per dirlo, ma credo che il tiraggio sia appena sufficiente e con
un apparecchio a tiraggio naturale in cucina non mi sento sereno...pertanto
il mio obiettivo è quello di farmela ritirare per installare una a tiraggio
forzato che necessita di diametri minori.
Grazie per gli aiuti, anche i precedenti che mi sono stati dati su questo
tema.
Ciao

 Ciao
prego ciao
marco

 (è il mio mestiere).
Allora, partendo dalla sommità della caldaia (come se la guardassi di
fronte), il tubo di scarico sale per 50 cm circa (vado a memoria), poi gira
a 90 gradi per una lunghezza di 1 metro) a destra e con un altra curva a 90
entra nel muro (in orizzontalecon un tratto di 50 cm) da cui deduco che,
dentro il muro, c'è un altro angolo a 90 verso l'alto.
La canna fumaria attraversa il primo piano e arriva sul tetto dove il camino
non arriva (per circa 50 cm) al colmo del tetto. Lunghezza canna fumaria
dall'entrata del muro al tetto: direi 4-5 metri.
So che, nel caso di mera sostituzione, la norma non prevede la verifica
della canna fumaria...un altro idraulico mi ha confermato che una caldaia da
28kw non può essere intallata con una canna fumaria da 12cm di diametro: non
a caso, il manuale Beretta prevede 14cm di diametro come scarico fumi dalla
caldaia.
Il che mi fa pensare che il tubo da 14 che esce dalla caldaia entra nel muro
dove il diametro è 12cm...quindi devono per forza aver usato una riduzione
no?
Grazie per ogni altra dritta che mi puoi dare per tener testa a 'sto
idraulico....:)


dal calcolo risulta sottodimensionata di bestia!
per funzionare correttamente dovrebbe avere un diametro di almeno 150mm.
attenzione che le caldaie a camera aperta possono causare seri problemi in
caso di riflusso dei fumi nell'abitazione!
con una canna di quelle dimensioni puň funzionare solo una caldaia a camera
stagna, ma non credo che l'idraulico te la sostituisca a sue spese. per
quanto riguarda la verifica della canna, anche in caso di mera sostituzione,
l'installatore deve verificare almeno che non ci siano riflussi in ambiente
(verifica che va fatta ogni due anni dall'assistenza con l'analisi fumi).
in bocca all'idraulico!
ciao
marco

 sschiaffarglielo sotto il naso una volta per tutte?
ma come mai non ti sei rivolto ad un professionista termotecnico?
Ogni volta che si sostituisce una caldaia ( e Gnaropeloso te lo puo' 
confermare) DEVE essere presentata una relazione tecnica  e non basta il 
semplice parere dell'idraulico di turno per mettersi in regola con norme e 
leggi.
Secondo me, se tu hai interpellato direttamente l'idraulico per la 
sostituzione, ti avrebbe dovuto far presente questa cosa e magari ti 
avrebbe risolto lui il problema trovandoti un termotecnico.
In questo caso la responsabilità della mancata presentazione della 
relazione tecnica mi sembra ricada sul committente e forse anche 
sull'idraulico ( non mi ricordo gli estremi ma da qualche parte lo 
archiviata).
Facci sapere come e' andata ( anch'io faccio lo stesso lavoro di 
Gnaropeloso e talvolta ti trovi a litigare con gli installatori per motivi 
del genere)
Ciao
Rudi