Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore - dubbi installazione

Ciao a tutti. Questo sabato mi monto il condizionatore (mono split r407
12.000 btu). Siccome non l'ho mai fatto, dopo attenta documentazione tra
internet e amici o ricevuto diversi consigli riguardo al vuoto.
Un amico installatore mi ha detto che fino a 5m di rame non è
indispensabile farlo (anche se sarebbe meglio). Altri dicono che anche
con un montaggio spalla-spalla ci vorrebbe. Io non ho ovviamente la
pompa vuoto e devo montare proprio 5m di linea. Che faccio?
Il manuale di installazione è molto dettagliato e chiaro e al
collegamento non nomina minimamente di fare il vuoto all'impianto. Dice
solo di aprire gradualmente i vari rubinetti, ecc...La quantità di gas
nell'impianto copre fino a 7 metri di linea frigorifera (dice il
manuale).
Il secondo dubbio puo' essere piu' banale. Lo split è installato sopra
lo stipite di una porta. Dietro il muro, nella stanza dove mettero la
canalina fino al muro di cinta, posso far salire lo scarico dell'acqua
di 10cm prima di farlo scendere verso il pavimento dopo 3 metri di
parallelo al soffitto? o rischio il non scarico dell'acqua dall'interno?
L'unità esterna sarà a pavimento, quindi comunque il dislivello totale
sarà di circa 2m tra lo split (in alto) e il compressore (in basso).
Grazie mille.
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG


Di solito la condensa esce per caduta dallo split, per cui non credo
che riesca "a salire" i 10 cm. Probabilmente ti si allaghera' sotto lo 
split. 

Non ti serve i vuoto e il tubo non può mai andare verso l'alto (potrebbe se 
fosse sempre pieno ma così non sarà purtroppo).
quando apri i rubinetti spennella con acqua e sapone le giunzioni così se 
perde fa le bolle e te ne accorgi (ormai è tardi ma almeno sai di avere un 
problema).
FLick 

 parallelo al soffitto?
Assolutamente no. 

 parallelo al soffitto?
L'acqua non va in salita, la risposta è NO.
Anche il *parallelo* sarebbe meglio che avesse una pur minima pendenza verso 
il basso.
-- 
Fabbrogiovanni


Assolutamente no..


 Non ti serve i vuoto 
Veramente io sapevo che con i nuovi gas il vuoto č assolutamente
indispensabile anche se la linea č molto corta.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 indispensabile anche se la linea è molto corta.
ha detto che ha il 407, col 410 già c'è meno tolleranza.
Tra l'altro è scritto sul manuale che fino a 7m è ok (io ho sempre sapuro 5m 
però, ma lui ne usa 5m).
l'aria alla pressione del gas si comprime, considera che l'aria che c'è nei 
5m di tubo sarà dell'ordine di millesimi rispetto al gas per cui non se ne 
accorge nemmeno il ciclo firgorifero. nell'unità è caricato più gas del 
normale per coprire il volume di quei 5m di tubo. Non c'è pericolo.
Inoltre se c'è spiegata la manovra per farla uscire sta ancora piu 
tranquillo (apri i rubinetti piano e lasci poco lenta una giunzione, poi la 
chiudi poco dopo, ma deve essere scritto come fare questo esempio è per dare 
l'idea).
FLick 

 verso il basso.
Parole sante :D
FLick 

Ciao, di che condizionatore si tratta?
Devo provvedere anch'io all'installazione di un condizionatore
12000 btu della innotec, solo che non c'è il manuale di installazione,
tu hai quello del tuo condizionatore o ne hai uno reperito su internet?!
Grazie
Davide 

 wrote in message
news:44b635d6$0$45315$
4faf...@reader3.news.tin.it

Ciao davide,
ho quello del condizionatore. Pero' se vuoi ne ho scaricato uno di un
altro
che è scritto altrettanto bene e dettagliato.
Ciao


Grazie a tutti per le preziose risposte!!
Tra oggi e domani allora vado a comprare i 6m+6m di tubi rivestiti (1/2
e 1/4)
e gli altri attrezzi che mi servono.
L'unico neo è che ho trovato una cartellatrice in mm e non in pollici
(differisce di
poco, per esempio 12mm anzichè 12,7). Rischio?
E come carotatrice userò una punta per trapano che ho visto da leroy
marlin.
Costa meno di 20 euro ma devo fare solo 2 buchi (una divisoria e uno
esterno,
entrambi in forati). Sulle istruzioni dice 80mm di foro....non basterà
un 65? 80 mi sembra
tantissimo...
Ciao ciao!


 tantissimo...
è per evitare di comprimere l'isolante e creare quindi un ponte termico tra 
i due tubi, fallo da 80 e riempi di schiuma poi rasa.
FLick 


Se mi mandersti in email quello che hai scaricato da internet mi faresti un 
favore
enorme! Togli REMOVE dall'indirizzo con cui ho postato!
Grazie mille