Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: accensione caldaia

Approfitto di voi per un'altro quesito.
Ho una caldaia a gas (ocean luna)ha gi� dieci anni (finora tutto bene), la
faccio pulire dal tecnico ogni anno (pulire..b� io lo chiamo senza offesa:
lavoro socialmente utile).
Mi sono accorta da un mese che se � spenta da circa un quarto d'ora quando
riparte (non ha la fiamma pilota)il primo colpo lo d� a vuoto (rumore del
pizo elettrico) poi parte regolarmente, ma ho come l'impressione che
faccia fatica in quel primo tentativo fallito.
Devo preoccuparmi?
un grazie anticipato a Voi tutti
Raffaella
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Raffaella
C'ï¿œ qualcoa che mi sfugge: se c'ï¿œ la fiamma pilota, il PIEZOELETTRICO ï¿œ 
un dipositivo manuale che serve solo per accendere la pilota.
Quindi, se la pilota ï¿œ accesa e tale rimane, quando la valvola gas si 
apre la caldaia deve accendersi, tuttalpiï¿œ con un piccolo botto se la 
pilota ï¿œ molto bassa.
Se invece ï¿œ elettronica, il rumore delle scintille che si odono 
provengono da un oscillatore elettronico che produce un treno di 
scintille, o vari treni, fino a che un sensore non sente che la fiamma 
si ï¿œ accesa: se nell'impianto ci fosse un pochino di aria potrebbero 
volerci un paio di tentativi, oltre si vï¿œ in blocco.

Raffaella
Nel primo tentativo,prova a tenere schiacciato un p� di pi� il
pulsante dell'apertura della valvola,prima di schiacciare il
pulsante del pizo elettrico,in modo da lasciar fuoruscire
eventuali sacche d'aria e poi rilasciare, dopo un p� che s'e 
accesa la fiamma pilota. Ciao
-- 
Questo articolo e` stato inviato dal sito web 
http://www.nonsolonews.it

> un grazie anticipato a Voi tutti
Guarda che ha detto "(non ha la fiamma pilota)" !! 

 a �crit dans le message de news: 
hkj953$kp9$1...@news.nonsolonews.it...

Sei  sicuro di aver ben capito la questione ?

 ha scritto nel messaggio 
news:hkj690$ub4$1...@news.newsland.it...

ciao Raffa
io farei controllare sia il filo che parte dalla scheda e va' all'elettrodo 
di accensione , e gia che ci sono lo stesso elettrodo che potrebbe essere 
incrostato o ossidato.
mia esperienza vissuta:
la mia caldaia aveva incorporato in serie nel filo HT una bobinetta o 
resistenza (non ho mai saputo cosa fosse ) che credo servisse come 
antidisturbo
per i primi due anni di utilizzo ci ha fatto dannare con randomizzate 
mancate accensioni, si sentiva il rumore del rele' che attiva il generatore 
di scarica ma dopo alcuni clik clak a vuoto la caldaia andava in blocco e 
non si accendeva.
poi i tecnici hanno sostitiuto il filo alta tensione con uno senza bobina o 
resistenza che fosse... e sono 12 anni che non perde un colpo 
all'accensione.
ciao
 

 volerci un paio di tentativi, oltre si v� in blocco.
rispondo qui un po' per tutti, mi sono sbagliata io a definire pizo
elettrico il rumore dell'oscillatore (E' ELETTRONICA!!!), credo sia
proprio cos�, che abbia come un po' d'aria ed abbia bisogno di un treno in
pi� per partire poi tranquillamente
Al limite posso far controllare il filo e la bobina come consigliato in
seguito.
Siete mitici e se mi sono spiegata male me ne scuso!


hkj953$kp9$1...@news.nonsolonews,it ...

La tua domanda ,mi ha riportato al testo e, rileggendo,ho capito
di aver letto male e di aver risposto peggio.Ti ringrazio per avermi
 dato l'occasione di correggermi,chiedendo scusa.Ciao 


 Sei  sicuro di aver ben capito la questione ?
    mi sa di no
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia ma invecchia perch� non gioca
 


sembra di si e sembra di no, non vedendola non posso dirlo con certezza
come prima ipotesi potrei pensare al freddo e all'abbassamento di pressione 
del gas e perci� potrebbe stentare nella partenza ,altra ipotesi pi� 
preoccupante la valvola gas in chiusura non ha una tenuta ottimale e si 
scarica durante i periodi di fermo,altra ipotesi umidit� e la scintilla 
(trasformatorino AT)si disperde in giro prima di arrivare all'elettrodo, 
valvola gas, di pi� da qui nin z�


 in seguito.
Controlla anche il vocabolario alla voce: "PIZOELETTRICO" potresti avere la 
sorpresa di NON trovarla !! ;))
Vale anche per altri....