Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: foto su WWW

su 
http://digilander.iol.it/paopaura/
 ho inserito le foto tanto attese
del mio pannello solare........
Fatemi sapere .........
ciao
pao

Finalmente!
Mi complimento per la splendida realizzazione, curata in ogni particolare.
Forse ho trovato il sistema per farti incrementare nettamente il rendimento
energetico; se non erro, mi pare che i 50 Mt di tubo non siano termicamente
collegati al fondo (isolante, alluminio, rame??). In tal modo, la superficie
captante risulta essere solo quella sviluppata dai tubi, mentre il fondo,
nel tuo caso ha solo la funzione di produrre aria calda, che a sua volta
riscalda i tubi, ma con minore efficienza.
Sono convinto che se saldi sotto i tubi un pannello di allumino o rame
(essenziale il ponte termico), dello spessore di qualche mm, verniciandolo
di nero, otterresti una superficie captante nettamente superiore, a tutto
beneficio del rendimento globale.
A fronte di un maggior tempo di entrata in funzione (deve andare in
temperatura il tutto), ne risulterebbe una maggiore temperatura finale, una
maggiore produzione di acqua ed un maggior rendimento nelle giornate
invernali.
Ciao
Francesco

Aggiungo anche che,  ai fini della massima ottimizzazione, ti conviene
coibentare anche i tubi nel locale caldaia (sia linea calda che fredda)
Inoltre mi e' venuta un'idea; data l'estensione del pannello, sicuramente si
accumulera' una notevole mole di aria calda nella parte superiore; perche'
non uniformare la stratificazione della stessa, tramite un tubo in pvc nero,
posto all'interno,  con ad un'imboccatura un ventilatore (tipo vortice),
alimentato magari da un pannello solare fotovoltaico (conosco il costo si...
ma con il vantaggio che il funzionamento dello stesso sarebbe proprio in
funzione del irraggiamento solare).
Rinnovando i complimenti , anche per il pannello di controllo, ti chiedo;
per curiosita', a livello di materiale, quanto ti e' costato il tutto?
Ciao!
Francesco

 Francesco
ciao
pao

 Francesco
ciao
pao

 pao
Saluti
Francesco
p.s. scusami per il ritardo della risposta

 pao
Salutoni
Francesco

 p.s. scusami per il ritardo della risposta
scusa di niente.......
ciao pao

Per caso ho trovato questa interessante pagina
http://www.fermischool.net/ndenardi/solaese.htm
Saluti
Francesco

http://www.fermischool.net/ndenardi/solar.htm

 Francesco

 pao
Ciao
Francesco

 per aumentare di mezzo grado la temperatura del boiler.
Complimenti per la realizzazione.
Mi è piaciuta soprattutto la foto N° 8, quella in cui si vede,
davanti il pannello, anche....... tuo figlio.
Ho notato che  i pannelli sono incernierati sulla linea
mediana e baricentrica degli stessi, e bloccati con
un' asta pluriforata che fà da puntone. Immagino che
hai fatto questo per poter variare l' inclinazione degli
stessi sul piano orizzontale.
Questa è una condizione essenziale per poter utilizzare
gli specchi intensificatori.
Spero comunque che il tutto sia stato calcolato per l'
opportuna resistenza al vento.
Tieni presente che un vento a 100 Km/h esercita una
pressione dinamica su una superficie piana per circa
100 Kg/mq.
Allego lo schema di principio per l' applicazione degli
specchi ai pannelli solari.
                                                                I
                                                                I  specchio
alto
                                                                I
                                                              //
                                                           //
                                                        //
                                                     //    pannello
                                                  //
                                               //
       specchio basso ______ //
Come vedi si tratta di incernierare ai bordi inferiore
e superiore del pannello due lastre riflettenti, con gli
angoli opportunamente calcolati, che rimandano per
riflessione l' energia radiante incidente sugli stessi.
Tieni presente alcune cose :
- gli angoli di orientamento del pannello rispetto al
  suolo e quello degli specchi rispetto alla superficie
  del pannello sono molto importanti.
- l' angolo del pannello rispetto al suolo deve essere
  rettificato con una certa continuità (almeno una volta
  al mese)
- il punto debole del sistema (a parte i costi e la fragilità
  degli specchi), è la durata nel tempo della deposizione
  riflettente sul retro del cristallo, che deve essere
  opportunamente protetta.
- in mancanza di un inseguitore azimutale del sole, la resa
  ottimale si ha solo con il passaggio a mezzodì del sole,
  e decresce sia al salire che allo scendere giornaliero
  di questo nell' orbita celeste.
Se sarai veramente interessato, in seguito ti potrò calcolare
dimensioni e posizionamento degli specchi.
Ciao
       Paul

 Mooolto meglio aspettare anche i suoi consigli!
La lamiera c'è già, mi è parso di capire. E' una delle
due lamiere che costituiscono il sandwich isolante.
Certo che se la stessa fosse in contatto termico con
la rampa captante di tubi, sarebbe meglio.
Ma bisognerebbe saldarla agli stessi, magari solo
a brasatura dolce (stagno), il che presuppone che
la lamiera sia di rame.
Come dicono dalle mie parti :
" E' meglio accontentarsi dell' onesto,
   per non perdere il resto."
Comunque la lamiera di rame, spessore 0,6 mm,
si trova facilmente dai fornitori di materiali per
lattoneria.
Cordialità
        Paul

Carissimi, Paolo e Francesco....... :-))  
scusate l'intromissione, ma avrei bisogno di alcune delucidazioni perchè mi
accarezza l'idea di fare qualcosa anch'io.
A Francesco volevo domandare se i tubi (quelli in polietilene) che ha
impiegato sopportano bene le alte temperature e se influiscono sulla
qualità dell'acqua in uscita.Sembrerebbero l'ideale per un pannello solare,
non vanno nemmeno verniciati.
A Paolo invece, dopo aver visto qualche sua foto, volevo chiedere: è più
conveniente un sol pannello grosso oppure unità più piccole assemblate
insieme? Nella seconda ipotesi si montano in serie o parallelo?
Ciao.
-- 
Eugenio Nappi
capit...@tin.it

 
capit...@tin.it
Saluti
Francesco

Grazie Francesco,
le tue risposte mi hanno molto illuminato!
-- 
Eugenio Nappi
capit...@tin.it



noi ne abbiamo costruito una batteria a scuola...il 18 giugno li 
inauguriamo...se riesco metto qualche cosa sul sito della scuola 
(
http://www.itisvinci.com
 perennemente in costruzione)
Ciao,
Daniele

 <br>Spero che farai sicuramente qualcosa di meglio rispetto me
fortunatamente nonsono io quello che segue in primap ersona il progetto :-) 
Ciao,
Daniele