Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: prolunga cavo elettrico

Devo usare una sega elettrica in un angolo lontano da casa ma ho
una prolunga con avvolgicavo da 40m che non � sufficiente, posso
attaccare a questa una seconda prolunga da 40m in modo da avere
un totale di 80 ?   O � una cosa poco sicura?
R 

 un totale di 80 ?   O ï¿œ una cosa poco sicura?
ï¿œ poco sicura se:
1) piove sopra i collegamenti scoperti tra le prolunghe...
2) tagli il cavo con la sega...
3) qualcuno inciampa nei cavi o negli avvolgitori...
eliminati questi pericoli, vai.
-- 
Se pareba boves
alba pratalia araba
albo versorio teneba
et negro semen seminaba

 un totale di 80 ?   O ï¿œ una cosa poco sicura?
Conoscendo le sezioni dei conduttori delle prolunghe, e l'assorbimento 
dell'elettrosega, si potrebbe dire qualcosa.
In linea di principio, comunque, l'elettrosega dovrebbe succhiare 
1.800W (se ricordo bene la mia), quindi meno di 10A, le prolunghe ben 
fatte hanno conduttori da 1.5mmq, quindi non avresti nessun problema.
Perï¿œ se le prolunghe sono dei cancheri da mercatone, e quelle 
avvolgibili spesso lo sono e hanno conduttori miseri, 80 metri iniziano 
a essere tanti.
Oltretutto le avvolgibili hanno anche dei contatti interni che a me 
piacciono fino ad un certo punto...
Mettiamolo cosï¿œ: se ï¿œ per una volta una tantum, e il cavo non sta mai 
vicino a qualcosa che possa infiammarsi (carta, paglia, legna), prova 
pure.
Se invece ï¿œ un lavoro che ti potresti trovare a fare spesso, fai una 
cosa fatta bene (come ho fatto io): vai alla Comet, compri una matassa 
di cavo 3x1.5 da 100mt, una spina 16A e una presa volante 
Schuko/bivalente, in 5' monti spina e presa alle estremitï¿œ, e avrai 
l'oggetto piï¿œ universale del mondo.
Pesante come un treno, ma sicuro e versatile.
Io la matassa l'ho trovata con la guaina arancione, molto molto utile 
quando si lavora in zone sgarrupate o nelle selve di inizio stagione...
Alberto

un totale di 80 ?   O � una cosa poco sicura?
Ogni tanto durante l'uso prova a sentire se il cavo e le spine si
riscaldano.
Se sono caldi, li lasci raffreddare.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 
Io terrei molto conto della caduta di tensione,come minimo metterei 2,5mmq
di sezione.
-- 
erik christille
presidente e fondatore del V.R.G
valle d'aosta retrocomputing group


Dalla Rete:
http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
L Lunghezza del cavo bipolare
V Tensione di alimentazione
W Potenza apparecchiatura
DU Caduta di tensione accettata
Esempio con 1.800 W e Delta V -5 V
L  metri      = 80 mt
V  Volt       = 220 V
W   watt      = 1.800 WW
?U   volt     =   5V(-5V)
------------------------------
Sezione minima cavo
4.7127272727273  mm�
------------------------------
Con Cavo da 1,5 mmq:
Carico massimo 550 W....   ;-(
L  metri   = 80
V   volt   = 220
W   watt   = 550
?U   volt  =  -5 V
-------------------------------
Sezione minima cavo
1.44  mm�
--------------------------------- 

 ha scritto nel messaggio 
news:4c03f477$0$40281$4faf...@reader2.news.tin.it...


 
Non a caso la normativa prevede una caduta massima del 4%,oltre che ad
essere
pericoloso,l'utensile a capo(la motoserra da 1800w)perde parecchio di
potenza.


 Ma bisognerebbe calcolare andata piï¿œ ritorno (160 mt!)
Io ho rifatto i calcoli e mi torna 4.2mmq considerando 160m di linea.
S=rho*L*2*I/dV = 17E-9*80*2*7,8/5 = 0,000042432 mq = 4,2 mmq
Ricordo che da m^2 a mm^2 bisogna moltiplicare per 10^6.