Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Delucidazione su CALDAIA A METANO

Salve a tutti!
Di ritorno dalle ferie oggi,
mi sono fermato a salutare mia figlia che vive e lavora a Pisa
e ho constatato un problema che si verifica da qualche tempo a casa sua 
e per il quale ero
e sono assolutamente impreparato.
La sua caldaia funziona regolarmente per produrre acqua calda, ma, 
quando si cerca di miscelare l'acqua calda con la fredda, si sente un 
click e la caldaia si spegne e quindi arriva solo acqua fredda.
Si chiude la saracinesca dell'acqua fredda e la caldaia torna a fornire 
acqua calda.
:-((    ???   :-((
Sapete dirmi qualcosa che possa suggerirle di provare?
Puï¿œ essere ostruzione da calcare?
Mentre scrivo mi viene in mente che potrebbe abbassare di molto la 
temperatura impostata sulla caldaia, nel tentativo di usare solo acqua 
calda, senza doverla miscelare. Pensate sia  fattibile?
Cosa mi dite di altro?
Mi rispondete con sollecitudine, come generalmente fate?
C'ï¿œ qualcuno competente di Pisa che potrebbe dare uno sguardo alla 
situazione?
Se ï¿œ qualcuno amante degli animali, potrebbe avere in cambio una visita 
veterinaria,
dato che lei ï¿œ un oculista/veterinario...
bravissimo...    :-)
Grazie per quanto saprete dirmi,
duedue

 ha scritto nel messaggio 
news:4e371edd$0$15665$4faf...@reader2.news.tin.it...

La caldaia quando le arriva poca acqua al flussostato non fa partire la 
fiamma, diluendo da rubinetto la fredda con la calda diminuisci il flusso 
d'acqua d'entrata alla caldaia e la caldaia si ferma. Puoi fare due cose, o 
diminuisci la temperatura da termostato oppure una bella pulita alla 
serpentina da un termoidraulico 

 pulita alla serpentina da un termoidraulico
Grazie Suez.
Pensi che la pulita alla serpentina sappia farla anche la Ditta che le fa
la revisione ogni anno, oppure il "termoidraulico" ï¿œ qualcuno ancor piï¿œ 
specialistico?
Grazie, buona giornata, duedue

 pulita alla serpentina da un termoidraulico
Ciao Suez,
ho parlato poco fa con mia figlia, per dirle ciï¿œ che mi hai suggerito,
e ho scoperto qualcosa che non avevo capito nemmeno io, per cui la mia 
richiesta
ï¿œ stata certamente fuorviante.
La scoperta ï¿œ nel fatto che non avevo capito che il problema del "blocco 
caldaia"
all'apertura dell'acqua fredda si verifica solo nel miscelatore della 
doccia, mentre
il miscelatore del lavandino in cucina funziona regolarmente.
L'unico altro dato che posso fornire ï¿œ che i due miscelatori sono a distanza
piï¿œ o meno simile dalla caldaia.
Con questo nuovo dato immagino il problema cambi, vero?
Grazie.
duedue


Anche in bagno, nel lavandino, ï¿œ possibile miscelare l'acqua.
:-(
duedue

 
Io direi che la portata alla doccia ï¿œ troppo bassa... magari il nappo 
intasato di calcare, oppure le tubazioni ostruite. Puoi fare alcune prove di 
controllo della portata:
1) apri tutta l'acqua calda, fai andare l'acqua in un secchio e controlli in 
un minuto quanti litri sono passati..di solito almeno 10/11.
2) levi il nappo e fai la prova senza
Se cosi vedi che la portata e sempre bassa anche senza nappo, allora fai la 
stessa prova dal lavandino. Se dici che li va bene vuol dire che dipende dal 
miscelatore della doccia che ï¿œ intasato... Per pulirlo senza smontarlo devi 
fare un lavaggio inverso... Ma qui si apre un altro capitolo...:-)
Giovanni

 fare un lavaggio inverso...
Su Google ho trovato qualcosa su come procedere per il "lavaggio inverso",
ma non so se mia figlia puï¿œ rischiare di percorrere questa via, credo 
debba rivolgersi
a qualcuno del mestiere.   :-(
Grazie,
duedue

 Non l'ho trovato nemmeno con Google o Wikipedia. :-(
forse "doccino"?

 Non l'ho trovato nemmeno con Google o Wikipedia.   :-(
Da noi in toscana "nappo" si usa normalmente... perï¿œ credo che il nome piï¿œ usato 
sia "soffione"...
Giovanni


Magari mia figlia, che vive a Pisa ormai da parecchio, conoscerï¿œ il termine.
Per me, leccese, ï¿œ assolutamente sconosciuto.
Grazie comunque.
duedue