Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: flusso scarso

buongiono a tutti, ho da poco comprato un piccolo appartamento e ora
dovrei fare qualche lavoretto per sistemare alcune cose che non vanno.....
una è questa... quando apro i rubinetti,sia del bagno che della cucina,
cioè tutti, l'acqua all'inizio fuoriesce con una certa pressione, ma poi
dopo pochi secondi si affievolisce è diventa un filino... 
ho controllato che non fosse un problema di tutto il condominio, ma dagli
altri condomini tutto ok... non capisco cosa possa essere...
l'acqua arriva ma deboole... se qualcuno ha un'idea..grazie
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Sembrerebbe che la pressione statica c'è, quella dinamica no:
- serranda principale da aprire completamente?
- incrostazione dei tubi (età del palazzo/impianto)?
ciao, ziggio

 - incrostazione dei tubi (età del palazzo/impianto)?
Io propendo per gommini dei rubinetti da sostituire (magari quello del 
rubinetto principale).

 ciao, ziggio
..allora, intanto grazie per l'attenzione..
si ho controllato la valvola principale , quella prima dei contatori
ed è aperta al massimo.
 la palazzina è del 1995, quindi diciamo recente,
i tubi credo che siano di acciaio zincato.
potrebbe essere qualche valvola da cambiare?
ciao


Ulx ha scritto:


cioè??
la rubinetteria è abbastanza nuova, almeno sembra....
ciao


 questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuitohttp://
www.newsland.it/newssegnala
 gli abusi ad 
ab...@newsland.it
Ciao, visto che il difetto lo fa su tutti i rubinetti potrebbe anche
essere il contatore, se si incrosta e le palette non girano piu'
libere si abbassa il flusso, quando i rubinetti sono chiusi si
ripristina la pressione nel circuito appena li apri per un attimo esce
normalmente poi il contatore non girando bene non riesce a fare
passare tutto il flusso richiesto.
Apri un rubinetto e guarda come gira poi li apri tutti e vedi se gira
allo stesso modo altrimenti se possibile prova a scollegare il
contatore sull'uscita che va verso l'appartamento e vedi se cosi' gira
bene.
Saluti da Drizzt.

 altri condomini tutto ok...
E' ovviamente un problema di portata 'lontano' dai rubinetti.
Cioè, se la portata fosse ridotta vicino ai rubinetti (diciamo ad 
esempio nei filtrini o nei raccordi), avresti il filino sempre, tanto 
all'inizio quanto dopo dieci minuti, visto che i tubi a monte non 
avrebbero problemi a sostenere una portata bassa.
Invece tu hai qualcosa che riduce la portata, in un punto relativamente 
lontano dai rubinetti.
Potrebbero essere incrostazioni, ma serve qualche decina d'anni con 
tubi metallici, per avere un problema così grave.
Quindi guarderei le serrande di intercettazione o il contatore.
Alberto

 Saluti da Drizzt.
ciao, mi sembra una buona idea, faccio questa prova.
�nel caso sia quello il difetto devo avvisare la societ� dell'acqua
immagino....
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 


immagino....
Se il contatore e' della societa', si.
Se avete invece i contatori interni per suddividere la spesa, ed e'
uno di quelli, dovrai pensarci tu.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


Opzione:
prova a guardare dove i tubi escono dal muro: se vedi il flessibile che 
parte a 90 gradi dal tubo, e sulla parte finale di questo c'è una specie di 
tappo svitabile, allora lo sviti e dentro ci trovi una retina anticalcare. 
Mettila a bagno nel viakal o altro, strofina bene e rimontala. Ricordati di 
chiudere bene la valvola dell'acqua prima di fare tutto ciò.
Fulcap 

....allora.... è proprio il contatore andato... dovrò chiamare la società
dell'acqua e farlo sostituire.
mille grazie a tuttiiiiiii!!!
