Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caminetto che beutta dentro fumo

 
          Salve!
Ho un grande problema con il caminetto!
Ho uno di quei caminetti chiusi, quelli in metallo, con
lo sportello davanti, tanto per intenderci.
Fino all'anno scorso andava tutto OK, e non c'erano problemi.
Quest'anno ha cominciato a buttare fumo dentro.
All'inizio ho pensato che la canna fumaria fosse sporca (era molto tempo
che non la ripulivo) e l'ho ripulita un po'. Ma non e' bastato.
La canna fumaria e' fatta di mattoni, e non c'e' il tubo dentro.
Ho notato l'altra volta dall'esterno che in alcuni punti
esce del fumo tra un mattone e l'altro della canna fumaria.
La cosa piu' sgradevole che ogni volta che apro lo sportello
per mettere dell'altra legna butta dentro sempre una sbuffata di fumo,
e io sono costretto ad aprire le finestre. Il fumo e' parecchio,
e prima non l'aveva mai fatto. Ho pensato che quando apro lo sportello,
forse si crea una corrente dagli "spifferi" nella canna fumaria a dentro,
ma non so se e' questo il problema.
Mi potete suggerire qualcosa (che non sia "passa al metano")????
Grazie!
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 esce del fumo tra un mattone e l'altro della canna fumaria.
L'ho ripulita un po' non basta, va controllata da cima a fondo.
Spiega bene anche come mai ci sone le fessure fra un mattone e l'altro.
Già che ci sei controlla anche che non ci siano:
- Nido di cicogna sul comignolo?
- Nido di altro uccello dentro alla canna fumaria
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni.


 poco.
Dieci anni non sono tanti per una canna fumaria, evidentemente è, come si 
suol dire, nata con qualche difetto:-)
Ammesso che non sia parzialmente ostruita il problema deriva da quelle 
fessure, l'aria che entra da lì raffredda i fumi,  il tiraggio va a puttane 
e in basso non c'è abbastanza depressione.
Se a questo aggiungi l'interno ruvido, canna sporca, non coibentata,  ecc. 
abbiamo una somma di fattori negativi.
Fabbrogiovanni. 

La differenza di pressione che provoca il tiraggio e' debolissima. In 
cammini normali (non le ciminiere da cento metri) basta poco per fermare 
  il fumo:
- l'attrito delle pareti interne troppo sporche (pulire con una bella 
spazzola da spazzacammino)
- il fumo si raffredda (il motore che fa girare il tiraggio naturale e' 
il calore del fumo) prima di uscire
- ci sono correnti che si oppongono (vento che deviato da ostacoli che 
arriva con angolazioni "sbagliate")
Il fumo che esce tra un mattone e l'altro e' male, molto male.
Perche' vuol dire che da li' puo' anche entrare aria fredda.
Sigillare tutte le fessure e riferire.
Con i cammini bisogna essere "pignoli" perche' basta poco perche' non 
funzionino piu' bene.
Pekilan


 abbiamo una somma di fattori negativi.
Quindi se ho capito bene la prima cosa da fare adesso e' chiudere quei
buchi.
Con un po'di cemento a presa rapida andra' bene???


 Con un po'di cemento a presa rapida andra' bene???
Sicuramente chiudere le fessure farà bene, cemento rapido, malta di sabbia e 
cemento, va bene tutto.
Fabbrogiovanni. 

 tiraggio.


 
Scusatemi se non ho risposto subito, ma per la serie le disgrazie non
vengono mai
da sole, mi si e' rotto il computer...
Allora... Un mio amico piu' pratico e' riuscito a salire sul tetto, ha
ripulito per bene
la canna con quello spazzolone, ho chiuso i buchi della canna fumaria con il
cemento...
E adesso tira che e' una meraviglia!!!!!!!
Grazie a tutti!
P.S.: solo che adesso un radiatore e' sempre freddo (lo faceva anche prima
pero'!)
Mi hanno detto che e' perche' e' l'ultimo, ma non penso possa essere questa
la causa...
I radiatori non sono installati per cosi' dire "in parallelo"??
Cioe' a tutti arriva l'acqua alla stessa temperatura??
Perche' se no, se fossero installati "in serie" se chiudo il primo, non
dovrebbero
funzionare nessuno degli altri, no???
Grazie di nuovo!!!!!!


Sono in serie (formano uno o piu' circuiti in parallelo).
E quando chiudi il rubinetto chiudi solo il flusso di acqua a quel 
termosifone, ma il rubinetto e' fatto in modo da lasciare passare 
l'acqua al tubo a valle. Puoi pensare al rubinetto "come se fosse" un 
deviatore, quando e' aperto, l'acqua viene fatta passare dentro il 
termosifone, quando e' chiuso, l'acqua passa direttamente da tubo a 
tubo, saltando il termosifone.
Pekilan
