Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Vuoto nel circuito

Salve,ho comprato un condizionatore ,siccome vorrei montarlo da solo,l'unico
intoppo dovrebbe essere lo svuotamento dell'aria esistente nel circuito,ho
pensato di mettere un T con rubinetto ( da tappare ulteriormente )da cui
svuotare tutta l'aria.
Ora il problema e' la pompa per svuotare il circuito,ho pensato ad aspirare
l'aria per 15 minuti o piu' ,tramite un motore di un frigo,che ne pensate?In
giro c'e' gente che non lo fa proprio lo svuotamento e addirittura chi lo fa
facendo fuoriuscire un po' di gas.
La mia soluzione e' accettabile?
Grazie ad eventuali risposte
Alex da Salerno

 facendo fuoriuscire un po' di gas.
Senza dubbio la soluzione del compressore del frigo e' buona, io in 
passato ho ottenuto un vuoto molto spinto, per un laser mettendone tre 
in cascata.
Comunque (parere personale) io non rischierei di avere alla fine un 
impianto poco efficiente: non so nella tua zona, ma qui ho trovato un 
frigorista onestissimo che e' venuto a farmi collegamenti, svuotamento 
aria e rabbocco freon per un costo di 40.000 delle vecchie lire, che 
giudico piu' che onesto considerato che non ci ha messo 30 secondi :)
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320

Dalle mie parti per un istallazione ci vogliono min 150 euro e tenendo
presente che un 12000 btu l'ho pagato 350 euro,non voglio sfamare questa
gente.
Non e' un offesa a chi lavora onestamente,ma chiedere 150 euro per
l'istallazione minima,ovvero: tra le due parti non dev'esserci + di un m di
distanza,tutte le altre modifiche sono da pagare a parte e magari mi mettono
anche lo scarico con un tubo nella lattina al centro della
stanza...........direi che e' meglio che me lo monto io,almeno avro' la
soddisfazione di dire :l'ho montato io!!!! ;-)
ciao
Alex da Salerno
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 svuotare tutta l'aria.
E perchè lo metti se già c'è????

 ha scritto nel messaggio
news:12DGa.89368$lK4.2...@twister1.libero.it...

anch'io come te ho pensato di installare tutto da solo, visto anche che si
trattava solo di bucare il muro largo 50 cm e collegare le unita con circa
1,50 mt di tubo.
fatto tutto mi sono pero' fermato e ho preferito chiamare il frigorista solo
per appunto fare il vuoto.
bene , lo sai cosa ha fatto?
e venuto, sull'unita' esterna ha svitato leggermente il tubo superiore ( per
intenderci quello sul raccordo a due vie ) , dopodiche' ha aperto con la
brugola la valvola sul raccordo a tre vie ( quella sotto  nel mio caso ).
ha iniziato a uscire gas e dopo meno di un secondo aveva gia ristretto  il
tubo superiore.  operazione terminata!
ai miei dubbi  ha risposto dicendo che nel caso di condizionatori nuovi ,
dove la lunghezza dei tubi e' cosi corta basta la semplice spurgata.
inutile dire che ci sono rimasto di m........
per tanto cosi non serviva pregarlo, aspettarlo due  settimane e
............potevo fare tutto da me  .
ancora adesso mi chiedo se sia vero cio che ha detto o solo una sua
convenienza per fare piu' velocemente.
so perfettamente che la regola d'arte prevede il vuoto pero' ......per ora
funziona tutto perfettamente e forse non e' che ha tutti i torti.
se te la senti fai la stessa cosa ..............pero' se chiami un
frigorista almeno pretendi che attacchi la pompa ................
ciao

 giudico piu' che onesto considerato che non ci ha messo 30 secondi :)
in effetti e stato  onestissimo ma voglio chiederti una cosa allora ti ha
fatto il rabbocco del gas quindi significa che la tua linea gas supera i 10
mt quindi  e stato costretto ad aggiungere gas per ogni metro di linea in
piu ma a questo punto mi domando in una linea di piu di 10mt come ha fatto a
fare il vuoto in 30 secondi ????
io lo faccio di almeno due ore per essere sicuro premetto forse molti non lo
sanno ma il vuoto non serve ne a togliere l'aria nei tubi ne a togliere lo
sporco ma solo ed esclusivamente a togliere l'umidita che si puo creare nei
tubi mente si installa .
se invece e meno di 10 mt allora ti ha fregato sul gas o ne ha messo troppo
dentro
:-) ciao

 soddisfazione di dire :l'ho montato io!!!! ;-)
per la soddisfazione di dire l'ho montato io  ti capisco davvero perche
anche io sono come te mi piace fare da solo molte cose per una questione
personale per quanto riguarda sfamare la gente che installa i condizionatori
mi dispiace ma hai torto  vedi se vai su un qualsiasi centro commerciale ti
vendono la macchina e ti fanno l'installazzione massima di mt3 a 180 ? e
sembra regalato  per 150 gia sono stati piu che onesti io ne monto a
centinaia e ti assicuro che anche correndo in due persone ci metti almeno
tre ore tra forare il muro  passare i tubi collegare elettricamente farele
cartelle controllare perdite fare il vuoto poi considera anche il tempo per
collaudarlo per vedere se tutto e ok  pulisci il posto di lavoro richiudi il
buco metti il materiale  ( tubi staffe per  la macchina esterna ecc ecc )
chiedo 180? circa e  dormo tranquillo perche so che non abbiamo fregato
nessuno considerando il fatto che anno anche una garanzia sull'istallazione
voglio solo dirti questo si guadagna piu andare a salvare le macchine dei
fai da te  e a volte ti assicuro che fanno danni superiori al costo della
macchina che installarli :-)  il mio consiglio e questo  leggi attentamente
il manuale poi  fatti prestare  le attrezzature giuste per l'istallazione
( pompa vuoto cartellatrice ) poi montalo ma prima di accenderlo fallo
sempre fare dal centro assistenza perche cosi non perdi la garanzia perche
se leggi molto bene cio che scrivono  capirai che se dopo hai problemi non
ti coprono nulla  ciao :-)


 tubi mente si installa .
 
Io uso fare il vuoto quando lavoro con i laser, ma in genere non aspetto 
ore, diciamo qualche decina di minuti. 
Ma magari e' questione diversa, non saprei.
