Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Contattori: cosa sono?  (lovato 11 bf16 10 220)

salve a tutti, cercavo un rele' che chiudesse un filo quando alimentato 
con la 220V.
Un amico mi ha passato il Contattore in oggetto, ma secondo me non serve 
allo scopo, attacca e stacca come un rele, ma porta la tensione nei 
morsetti sui quali fa il corto se non erro, forse dipende da come e' 
collegato (ci sono dei cavi che fanno dei ponti).
Non ho lo schema elettrico e quindi non so bene se si possa utilizzare 
allo scopo.  Voi che ne dite?
Ripeto che l'esigenza e' quella che quando alimentato (tramite un timer) 
    deve chiudere un altro circuito in modo che parta una pompa di 
aspirazione dell'acqua (deve solo chiudere un filo, non portare tensione 
su quel filo o altro).
Ora quel circuito viene chiuso con un semplice interruttore unipolare 
meccanico.
Grazie


bisogna vedere se il contattore come un relè è normalmente chiuso od
aperto.

comunque come definizione gergalņe il contattore č un relč di potenza e 
quindi il termini "contattore" e "relč" sono sinonimi.
ciao.
Lo 

 Lo
si in effetti è cosi ma visto che control non mi sembrava proprio
espertissimo non sono stato a chiarire cmq l'importante è risolvegli
il problema.

 aperto.
e' aperto quando non alimentato. Quando alimentato si chiude e manda in 
corto 2 morsetti, su quei due morsetti c'e' anche tensione (dato che se 
vi si collega una lampadina si accende).
Ora non lo ho sottomano, mi pare pero' che i 2 ponti collegano i 
morsetti di alimentazione del contattore con quelli di uscita dove 
misuro il corto e dove vi era connessa una lampadina (che appunto si 
accendeva)
Il tutto e' plausibile?
Che basti eliminare i 2 ponti?
appena lo ho sottomano faccio delle misure col tester

 morsetti sui quali fa il corto se non erro,
non riesco a trovare il codice preciso, ma mi pare che richiede 220v
in DC

 in DC
ma davvero? quindi non si puo' connettere alla rete domestica? eppure ci 
hanno acceso una lampadina...

 in DC
no no :-) sulla scatola sta scritto 220VAC 50 Hz


la lampadina si puo' accendere sia che la bobina sia alimentata in DC
che in AC
il carico viene alimentato da una linea diversa da quella che serve ad
alimentare la bobina!
p.s.: scrivi tutto quello che leggi sul cartone

secondo me dovrebbe essere un contattore BG06 con 1 contatto NA a
220VDC

 alimentare la bobina!
no, in quel caso il carico non ha un altra alimentazione (ci sono dei 
ponticelli ecc. ho spiegato nel post precedente)
Per l'utilizzo che devo farne io il carico e' comunque alimentato da un 
altra alimentazione

ah, quindi vorresti usare il contattore al posto di un interruttore
per aprire e chiudere un circuito...
immagiamo il filo spezzato in due parti dove c'era l'interruttore
unipolare
prendi un filo e lo metti nel morsetto di sopra del contattore; prendi
l'altro capo del filo e lo metti nel corrispondente morsetto di sotto
del contattore
poi alimenti la bobina (controlla se a DC o in AC) e dovrebbe
funzionare


non riesco a capire perchè non invio più i post

 ha scritto nel messaggio 
news:2656584b-b081-4f26...@b1g2000hsg.googlegroups.com...

Ma non ci credo !
Dove mai si usa
il 220 DC ? Forse su Marte.

 il 220 DC ? Forse su Marte.
in effetti hai ragione .io usavo contattori siemens sui treni per
azionare lo sbrinatore sportelli uscita laterali conducente

a catalogo c'e':
bf16c        contattori tripolari con circuito di comando in DC
bf16c 40   contattori quadripolari con circuito di comando in DC
bf16c 04   contattori quadripolari con 4 poli NC serie BF
bf16c 22   contattori quadripolari con 2 poli NA e 2 poli NC serie BF
il modello 11bf16 senza la lettera c pare non ci sia piu'

 allo scopo.
Lovato ->download->catalogo generale-> schemi.
Cerchi-> trovi -> metti in rete l'immagine -> la guardiamo.
Se ha dei ponti, potrebbe essere uno speciale per qualche macchinario, 
oppure semplicemente essere usato.
Comunque se:
-elimini tutti i ponti (dopo aver segnato come sono collegati, in modo da 
poter eventualmente ripristinarli);
-lo alimenti tramite i morsetti A1-A2;
-usi un contatto normalmente aperto per comandare il tuo circuito.
Dovrebbe funzionare.
I contatti normalmente aperti di solito sono numerati 1-2,3-4,5-6,ecc 
(quelli di potenza), oppure 13-14, 23-24, ecc (quelli ausiliari). Per il tuo 
utilizzo vanno tutti bene.
Gli unici da non usare sono quelli numerati 11-12,21-22,ecc, che sono 
normalmente chiusi.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).