Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: differenziale puro o mt

avendo una fornitura da pannelli fotovoltaici di 5,8 kw,ho steso una nuova 
linea per il garage/laboratorio.
volendo proteggere la linea da sovraccarichi e dispersioni ho pensato di 
metterle a monte un differenziale e un magnetotermico
avendo a monte della linea principale un mt da 32 ampere,e volendo avere nel 
laboratorio un max di 4,5kw, quale potenza per il differenziale e quale per 
il mt considerando che alla stessa linea sono collegati anche un mt da 16 a 
per il cancello e un mt da 10 a per  un faretto alogeno ?
mi conviene un differenziale puro + mt separato o un insieme dei due?
grazie 
 

 grazie
 
ciao.
 
Lo 
 


 
linea monofase 220v,lunghezza 10 metri,cavo adatto già interrato


 linea monofase 220v,lunghezza 10 metri,cavo adatto già interrato
 
e qui non mi aiuti molto:
 
sappiamo che la linea è la classica monofase e va bene.
 
sappiamo che la lunghezza è 10 metri e va bene, non ci limita troppo nella 
scelta della sezione del cavo e delle protezioni.
 
allora, se già mi dici che è interrato allora do per scontato che sia un FG7 
ma se non mi dici che sezione c'è li io non ti so dire che protezione 
occorre, mi spiace.
 
il dato 4,5 kW non è significativo.
 
aiutami ad aiutarti.
 
ciao.
 
Lo 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jjcja0$e4k$1...@nnrp-beta.newsland.it...

sezione 2,5


mi conviene un differenziale puro + mt separato o un insieme dei due?
 
Io li ho sempre usati separati. 
Per quel che ne so, se sono uniti, quando scatta non sai quale dei due
sia stato, e quindi e' meno immediato risalire al problema.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 sia stato, e quindi e' meno immediato risalire al problema.
 
I dispositivi di protezione magnetoremica differenziale integradi sono 
obbligati a segnalare in qualche maniera quando č intervenuta la protezione 
differenziale e quando č intervenuta la magnetoremica
 
ogni costruttore ha un po il suo metodo ma ma solitamente si capisce quando 
č intervenuto il differenziale perche lo si vede.
 
ciao.
 
Lo
 

 sezione 2,5
 
Accidenti meno male che era "cavo adatto" siamo proprio giusti giusti...
 
allora per una linea monofase interrata in cavo FG7 3g2,5mm2 da tabella del 
costruttore ha una portata massima di 25A direi che la protezione 
magnetoremica che ci vuole non deve superare i 25A, così si soddisfa il 
requisito richiesto dalla normativa Ib<=In<=Iz.
 
Direi però che 20 A sarebbe il taglio più adeguato per avere un po di 
margine perchè non sappiamo le condizioni a contorno che possono influire 
negativamente sulla portata dato che le tabelle si riferiscono a condizioni 
ideali e cioè che in pratica non si verificano mai.
 
anche perche in quanto a caduta di tensione siamo probabvilmente anche li 
vicini al limite.
 
Aggiungo che se lo avessi dovuto fare io per quel tratto e per quell'impiego 
non sarei stato a guardare l'euro e avrei messo ALMENO un 3g4mm2.
 
ciao.
 
Lo
 

 intervenuto il differenziale perche lo si vede.
 
Davvero?
 
Interessantissimo.
 
Io non l'ho mai capito.
 
Ho la linea delle prese della cucina protetta da un MT+Diff, non di 
quelli composti con i due blocchetti interconnessi ma proprio un 
oggetto monolitico.
Ha una sola levetta di riarmo, quindi il fatto che sia scattata non mi 
fa capire chi abbia deciso di intervenire.
Poi c'è il pulsantino di test, ma non si muove da solo.
 
Sarei molto interessato a capire cosa dovrei guardare.
 
Tempo fa mi era scattata un paio di volte usando il tostapane.
Ho capito che era una dispersione per accumulo di briciole all'interno, 
perchè mi sembrava impossibile che provocasse un sovraccarico. Ma 
teoricamente avrebbe anche potuto essere un cortocircuito. Come avrei 
potuto capirlo?
 
Alberto
 
 

 Sarei molto interessato a capire cosa dovrei guardare.
dipende dal modello, ma in quello che ho montato io si fa così.
 
 
ciao.
 
Lo 
 

 cosa vuol dire che non si muove da solo?
 
Nel senso che serve per fare il test, non è che cambi posizione da solo 
a seconda di come scatta.
 
Alberto
 
 

 
 
"Loris_ro"  ha scritto nel messaggio 
news:jjcn4v$gbp$1...@nnrp-beta.newsland.it...

ringrazio tutti per le delucidazioni,ho messo (dopo il differenziale a monte 
da 32 A ) un differenziale puro da 25 A e, a seguire , un magnetotermico da 
20 A per il laboratorio,un 16 A per il cancello automatico e un 10 A per il 
faro