Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Preventivo CALDAIA... help!

Salutone a tutti!
Approfittando della bella stagione ho deciso di effettuare
il controllo dei fumi della caldaia, una OCEAN OS-2201 
di 16 anni... ebbene, secondo il tecnico il CO e' 3400 ppm 
(limite 1000) e quindi senza appello sentenzia di sostituirla.
In passato aveva pulito bruciatore e altro, ma non stavolta.
Mi propone quindi una JUNKERS ZWA 24 / 1KM 23 a 1350 euro +IVA
installazione e collaudo inclusi.
Gli chiedo cosa costerebbe l'eventuale riparazione della vecchia
caldaia: mi viene del tutto sconsigliata, e il preventivo e'
- sostituzione pacco lamellare
-      "       bruciatore
-      "       valvola a 3 vie
-      "       boilerino
-      "       pompa
totale euro 800 + iva. E' innegabile che la caldaia i suoi problemi
li ha, molto spesso il rivelafumi si allarma e la manda in blocco,
ma mi sembra assai caruccio, anche se sono del tutto profano.
Qualsiasi vostro consiglio e/o suggerimento sara' preziosissimo. 
Grazie!


@@CUT@@
...16 anni... che consiglio vuoi ... rottamala
Sko

 
Dando questo per assodato... la spesa richiesta e'
secondo voi ragionevole? Grazie!

Coltrane ha scritto:

Si può far di meglio...io due anni fa, di fronte a preventivi a mio
parere esosi, ho acquistato da me due caldaie Ferroli, una da parete e
l'altra da pavimento, top di gamma, poi me le son fatte montare dal mio
idraulico autorizzato, alla facciazza chi mi aveva chiesto cifre
spaventose, tra manodopera e rincaro del materiale.

Io do per scontato che tu stia osservando caldaie stagne e magari pure
a condensazione: costano un po' di più ma risparmi nel tempo.
Inoltre ti dico anche che io non aspetterei di essere avvelenato dalla
caldaia che scarica male...
Daniele
Coltrane ha scritto:


 ...16 anni... che consiglio vuoi ... rottamala
E quella che tengo a casa di 18 anni ? oO puo' essere pericolosa per caso?
Dove trovo il misuratore? 

 Dove trovo il misuratore?
Di solito ce l'ha - con relativa sonda - chi analizza i fumi...
per caso hai una Ocean pure tu?

 ma mi sembra assai caruccio, anche se sono del tutto profano.
per quanto riguarda il problema del CO, il pacco lamellare, la valvola a 3
vie, il boilerino e la pompa non c'entrano assolutamente nulla !
Se la caldaia emette troppo CO c'è un problema di combustione dovuto alla
scarsa presenza di ossigeno nella combustione, basta controllare il
bruciatore, pulirlo se necessario e regolare la "carburazione". Se la
caldaia è stagna o a tiraggio forzato va controllata anche la ventola di
aspirazione fumi posta in alto e verificato che il tubo di aspirazione
dell'aria sia intasato.
Se poi devi cambiare anche gli altri pezzi significa che:
1) pacco lamellare: vuol dire che arriva poca acqua calda ai rubinetti
(molto probabilmente lo scambiatore è intasato di calcare)
2) valvola a 3 vie: vuol dire che la caldaia non commuta correttamente da
termosifoni a acqua sanitaria (magari d'estate quando apri l'acqua calda
si accendono anche i termosifoni oppure con i termosifoni accesi non ti
arriva l'acqua calda).
3) pompa: vuol dire che questa perde acqua oppure si è bloccata (in
quest'ultimo caso la caldaia andrebbe subito in blocco).
Se e solo se hai questi problemi vanno sostituiti i relativi pezzi.
Con questo non voglio convicerti a tenerti la vecchia caldaia, solo fai
attenzione a chi vuole venderti qualcosa ad ogni costo.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 attenzione a chi vuole venderti qualcosa ad ogni costo.
Di nuovo ri-GRAZIE: ora cosa mi suggerisci di fare? chiamare un altro
tecnico e spiegare gia' telefonicamente il problema del CO e richiedendo
espessamente la "terapia" da te descritta???
mumble mumble...

 espessamente la "terapia" da te descritta???
Io chiamerei un'altro tecnico per fargli sistemare il problema del CO che
comunque può essere una cosa pericolosa, specie se la caldaia è installata
in ambienti poco ventilati. Per il resto se la caldaia funziona io
cercherei di tirare avanti ancora qualche anno.
