Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: tubo di ritorno nelle caldaie a condensazione

 tubo del ritorno (che corre nel sottostante garage?). Maurizio
non capisco il problema
sono correlati il radiatore e la coibentazione?
puoi spiegarlo meglio?
ciao Abele


a quello che ho capito leggendo qua e la, le caldaie a condensazione 
vogliono l'acqua di ritorno alla temperatura piu bassa possibile 
(52/55C) in modo da agevolare il recupero del calore latente. Un saggio 
ed esperto di questo ng consiglia di sovradimensionare i radiatori.
grazie della attenzione, Maurizio

 ha scritto nel messaggio
news:buooak$92o$1...@canarie.caspur.it...
secondo me dovresti verificare la temperatura di ritorno dell'acqua.
Diminuire la temperatura dell'acqua di ritorno e' vantaggioso se il calore
sottratto e' in qualche modo utilizzato.
Se togli la coibentazione in un punto in cui i tubi sono esterni all'edificio,
ad esempio, otterrai di scaldare l'ambiente esterno e di mandargli poi fumi piu'
freddi. Totale: non cambia nulla. Comunque non lo farei.
Se invece i tubi in cui vuoi togliere la coibentazione sono interni
all'edificio, forse qualche vantaggio lo hai.
Se la temperatura di ritorno dell'acqua e' molto alta, e non ti permetterebbe di
sfruttare la condensazione potresti mettere termosifoni piu' grandi, o al limite
un radiatore in serie a tutto, chiaramente il calore del radiatore deve essere
sfruttato per scaldare qualcosa.

 grazie della attenzione, Maurizio
è sicuramente vero che più bassa è la temperatura dell'acqua che torna alla
caldaia, maggiore è la quantità di calore latente che si preleva dai fumi.
ma se l'aqua la raffreddi in modo artificiale per questo motivo ti trovi a
buttare i soldi perchè prima l'avevi scaldata.
il sistema economicamente valido consiste nell'abbassare la temperatura
dell'acqua di mandata
in questo modo riduci il consumo di gas perchè scaldare a 60 gradi costa
meno che scaldare a 80 gradi ed inoltre usi la caldaia a condensazione alla
sua temperatura di maggiore effcienza
se scaldi a 60 gradi avrai una temperatura più bassa in ritorno
se scaldi a 58 avrai una temperatura ancora più bassa in ritorno e così via
ma a forza di abbassare la temperatura di esercizio ti troverai con i
candelotti di ghiaccio al naso
allora devi raggiungere il compromesso tra:
temperatura acqua in mandata e relativa temperatura in ritorno
temperatura che riesci ad avere in casa in funzione della temperatura
dell'acqua in mandata
A partià di tempo di funzionamento della caldaia, se vuoi alzare la
temperatura in casa  puoi scegliere tra:
A)  alzare la temperatura in mandata
( maggiore costo del combustibile - molto facile da fare )
B)  sovradimensionando i termosifoni
( maggiore scambio tra acqua in mandata ed aria degli ambienti con
conseguente maggire riscaldamento -
acqua di ritorno meno calda  ed ideale  per la condensazione)
C)  coibentando convenientemente la casa .
( risparmio sul combustibile -
si può abbassare la temperatura dell'acqua in mandata e perciò anche in
ritorno mantenendo tuttavia un migliore confort  )
come vedi non esiste una sola soluzione
tutto dipende da una serie di valutazioni che possono variare secondo i
propri punti di vista e la realtà del prprio impianto.
se non sono stato chiaro chiedi pure
ciao Abele

 >
che lavoro   fai in brasile ?
non č che l'hai pilotato per essere "assolutamente necessario"  esserci
durante il carnevale?
ciao abele
Abele

 (52/55C) in modo da agevolare il recupero del calore latente.
Si ma cedendolo utilmente all'ambiente e non buttandolo via!!!!!!! robe da
matti..............

...

eh! eh!
http://www.aerov.jussieu.fr/projet/HIBISCUS/en/many/ballonsandinstruments.html#mir
ciao Maurizio

 L'ignoranza č grande e quindi ti prego di avere pazienza. Maurizio
collegando un nuovo radiatore in pratica aumenti la dimensione totale dei
radiatori, il risultato non cambia.
l'unico probblema che vedrei nel mettere un radiatore in serie al ritorno č
dato dal fatto che lui poverino non riceverebbe mai una parte dell'acqua
calda come tutti gli altri radiatori ma solo quella  meno calda del tubo di
ritorno.
inoltre bisogna considerare il diametro dei tubi usati.
La caldaia č solitamente collegata al colletore con tubi di un determinato
calibro, almeno 1/2 "  o  22. ed i termosifoni sono collegati al collettore
con tubi dal diametro piů ridotto.
se il collegamento al termosifone lo fai con un tubo dello stesso diametro
di quello della caldaia non avresti probblemi di portata,
se invece usi i tubi piů sottili che di solito arrivano ai termosifoni,
avresti una inutile riduzione di portata su tutti i termosifoni ed inoltre
quel termosifone non potrebbe mai essere chiuso , penalizzazione di bloccare
tutta la circolazione.
se vuoi mettere un ulteriore termosifone, fallo partire dal collettore.
se nel collettore non hai posti liberi , fagli mettere una prolunga sui due
collegamenti centrali..
ho capito bene?
sei andato in Brasile a gonfiare i palloni?
mica lo farai a fiato vero?
ciao Abele