Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto di riscaldamento misto

Salve. allora visto che ormai il discorso riscaldamento e' all' ordine
del giorno approfitto per porre un dilemma. Avendo la possibilita di
ristrutturare il pavimento del piano terra di una casa senza
riscaldamento . Posso fare un impianto classico a radiatori nel primo
piano e invece al piano terra un impianto di quelli a irradiazione dal
pavimento , il tutto usando una sola caldaia . I due circuiti dovranno
essere separati ? Un grazie in anticipo per le risposte . 
Ciao m.x. :-))

...


I due circuiti dovranno essere separati ? Un grazie in anticipo per le
risposte .
ovviamente in quanto il circuito dei termo lavora a 70 - 80 gradi, mentre
quello per irraggiamento lavora al massimo a 40 gradi
--
                                                      Paolo
Non nella conoscenza sta' la felicita'
ma nell'acquisizione della stessa

 essere separati ?
I due circuiti  "potranno" essere separati, ma non necessariamente
"dovranno". Dipende da te.
E' buona norma, comunque, suddividere l' impianto in più zone
funzionali ( zona giorno, notte, eventuali mansarda e/o scantinato)
ciascuna delle quali gestibili separatamente con un proprio organo
di comando (termostato) che attiva una singola pompa di
circolazione o una singola valvola di zona.
A fronte di un maggior costo iniziale di installazione, si avrà nel
tempo un maggior risparmio dovuto alla migliore flessibilità di
gestione.
Cordialità
       Paul

"dovranno". 
Posso anche sbagliarmi, ma i due circuiti DEVONO essere separati.
Infatti i termosifoni lavorano tra i 60° e 80° mentre il riscaldamento
a pavimento mi pare lavori attorno ai 30°. Ci vuole quindi una vasca
nella quale miscelare acqua calda e fredda per lavorare alla
temperatura scelta per l'impianto a pavimento.
marco
Manutengolo di        
Http://welcome.to/ihc
Tenuta di Costaprà - M. Zabot -Clavesana (CN) _____
  _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 ___|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_____|____  
http://welcome.to/costapra
  ___|__
 
http://members.xoom.com/fuet/

 temperatura scelta per l'impianto a pavimento.
I due circuiti possono benissimo lavorare insieme :
- quello dei radiatori con mandata/ritorno diretta
- quello dei pannelli radianti tramite valvola miscelatrice (senza
   nessuna vasca)
Hai ragione nel dire che devono essere separati, ma soltanto per
flessibilità di utilizzo (cioè per attivarne uno, l' altro o tutti e due
insieme).
Saluti
     Paul

...


circuiti.
... ed inoltre fa si che l'acqua più  fredda a 30° (entrata)  o 20°
(uscita) non ritorni alla caldaia raffreddando il tutto. Insomma in un
caso l'immissione di acqua fredda nell'impianto è continuo (valvola
miscelatrice) nell'altro solo ogni tanto per raffreddare il contenuto
della vasca all'inizio dell'azione di riscaldamento (se necessario, ma
non dovrebbe) o se la valvola di miscelazione fa passare troppa acqua
calda. 
Paul, nel caso di valvola miscelatrice la quantità di acqua nel
circuito continua ad aumentare, vero? Dove scarichi l'eccesso d'acqua?
Come fai per il liquido antigelo ?
Spero di essermi spiegato...


 marco
No Marco, non ti sei spiegato.
Negli impianti di riscaldamento l' acqua in circolo è sempre la stessa,
non c'è acqua che si rinnova.
La miscelazione avviene con l' acqua di ritorno dell' impianto, che ha
già ceduto parte del suo calore.
Paolo Marchetti lo ha già spiegato molto bene.
Cordialità
   Paul




 Scusa ma porti il pavimento a 40 gradi????
assolutamente no! io parlavo di temperatura di mandata max per l'impianto a
pannelli radianti, calcolando tutte le cessioni di calore si arriva ad una
temperatura max del pavimento di circa 25 - 28 gradi
