Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Anodo sacrificale?

Mi è stato posto il problema in un complesso scolastico degli impianti 
idrici delle cucine che ogni tot anni si bucano le tubazioni, i tubi sono 
evidentemente vittima di correnti galvaniche. Ora... come si risolve? La 
prima cosa che mi è venuta in mente è stata un'anodo sacrificale... ma come 
va installato? L'impianto idrico delle cucine è certamente collegato 
all'equipotenziale dell'impianto, quindi a terra... che si fa? Si piglia una 
piastra di zinco, la si sotterra in giardino e la si collega 
all'equipotenziale?... Non so perchè ma mi sembra un pò troppo facile sta 
soluzione :)
C'è un esperto del settore? :)
Notte,
Enrico. 

 soluzione :)
Che io ricordi... (ma non me ne intendo) la protezione richiede un metallo 
un tantino piu' pregiato (che si "consuma" in luogo dei tubi da proteggere).
Lo zinco e' una buona soluzione per la protezione superficiale, ma di solito 
si ricorre a qualcosa che garantisca una maggiore ddp (vedi mg) se non ci si 
avvale di una sorgente di f.e.m. addizionale.
Comunque ...
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_catodica
L'anodo si consuma... e quindi come metodo e' efficace ma "costoso", in 
quanto richiede di reintegrare periodicamente il metallo posto a protezione 
dell'impianto da salvaguardare. Quanto alla realizzazione ritengo che la tua 
ipotesi sia corretta. Poi bisognerebbe anche capire l'entita' delle correnti 
vaganti: se queste provengono da una sorgente di fem parassita, potresti 
ritrovarti con un impianto che consuma tanto di quel materiale pregiato 
posto a protezione, da preferire una soluzione con generatore attivo di 
f.e.m. e anodo di ferraccio infisso nel terreno (connesso al positivo del 
generatore). Il negativo del generatore di f.e.m. va invece connesso 
all'impianto protetto.
Sempre sperando che l'ora tarda non mi abbia fatto fare confusione...
Comunque tieni presente che nel caso privo di generatore, e' lo stesso anodo 
di mg che realizza un polo della pila. Se da qualche parte c'e' qualcosa che 
"rema contro", hai sempre una pila da mantenere carica... (reintegro 
dell'anodo). Per questo, se il fenomeno e' significativo e per varie ragioni 
non si preferisce eliminarne la causa, e' comunque preferibile (a mio 
parere) ricorrere al generatore esterno di f.e.m.
Ciao.
Mirko.

 come va installato?
Sei certo che si corrodono le tubazioni anzichè gli accumulatori idrici
(serbatoi, boiler, autoclavi, ecc) ?
E se sono le tubazioni, sono quelle interrate che si bucano ?
C' è una linea ferroviaria nelle vicinanze ?
Cordialità.
               Paul

> all'equipotenziale?... Non so perchč ma mi sembra un pň troppo facile sta 

A casa mia uno zufolo di circa 3 cm di diametro e 20 cm di lunghezza di
magnesio (?) e' stato completamente corroso in circa due anni.
Ipotizzo dunque che la sua presenza sia strategica per la salvaguardia
dell'impianto idraulico.

 dell'impianto idraulico.
probabile... però ho un dubbio, e cioè che l'anodo sacrificale si consumi 
comunque! Cioè hai creato una pila ed hai creato una corrente galvanica... 
evitando che si mangi i tubi, però l'anodo di magnesio si consuma, anche se 
magari in realtà in origine non vi fosse stato bisogno di installarlo... 
boh, credo funzioni così, a naso.
Ciao, grazie ancora..
Enrico. 

 binari.
Veramente te l' avevo chiesto anch' io, se nelle vicinanze c' era una
ferrovia.
Ma forse il mio interessamento al problema non è comparso scritto
sul tuo PC...
Se c' è una ferrovia, è possibile (se non probabile), un fenomeno
di correnti vaganti disperse.
Ma le corrosioni elettrochomiche delle tubazioni possono sussistere
anche in assenza di correnti disperse,  a causa di "pila voltaica"
(variazione di elettrolita, cioè del terreno), oppure di "pila galvanica"
(variazione dell' elettrodo, cioè dei materiali della tubazione).
Cordialità.
                Paul


Buona ricerca...
Ciao.
Mirko.
PS: per inciso mi hai fatto incuriosire e appena ho un attimo passo dai guru 
che si occupano di questi argomenti... chiedo ragguagli e poi ti sapro' 
riferire. Ad ogni modo mi pare di rammentare che esista una bibliografia 
esagerata in materia. 

 (variazione dell' elettrodo, cioè dei materiali della tubazione).
Già... grazie anche a te x l'aiuto, mi documenterò per bene, avrei potuto 
farlo direttamente ma mi piace sempre chiedere qui, è più piacevole :-)
Ciao,
Enrico.