Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perché la pressione aumenta dopo che l'autoclave a staccato?

Allora, abbiamo l'autoclave condominiale che attacca a 4 e stacca a 5 bar. Mi sono accorto che, anche a pompa spenta, la pressione sul manometro sale spesso (non sempre) fino a 6 bar.
A me sembra una cosa impossibile... difatti la prima volta che me ne sono accorto davvero non credevo ai miei occhi. Però se lo fa una ragione ci deve pur essere.
Ma quale? A meno che, per qualche oscuro motivo, qualcuno immetta acqua diretta sul circuito dell'autoclave... magari attraverso qualche bypass dove non funziona la valvola di non ritorno? 
In effetti c'è un altro dettaglio che renderebbe l'ipotesi verosimile: l'acqua dell'autoclave passa da un addolcitore e ultimamente abbiamo riscontrato che  quest'ultimo non funziona più bene come prima. Difatti, visto che l'acqua è durissima, se a valle dell'addolcitore avviene una miscelazione con l'acqua diretta, è chiaro che poi aumentano i gradi di durezza, anche se l'addolcitore funziona correttamente. 
Ammesso che questa sia l'unica spiegazione, come si fa a scoprire dove è questo bypass difettoso? Fra l'altro mi pare strano che ci possa essere, dal momento che nella nostra città è proibito.
Però, ora che ci penso, c'è un condomino che ha fatto un modifica agli allacciamenti del lavello cucina: prima aveva un miscelatore a tre vie: diretta e calda e fredda addolcite. In pratica ha tolto quello a tre vie e ne ha messo uno a due vie: acqua diretta e acqua calda addolcita. Mentre l'acqua addolcita fredda l'ha mandata solo alla lavastoviglie.
Ora mi chiedo: cosa succede quando questo miscelatore miscela quella diretta (a 6 bar) a quella addolcita a 5 bar? Può essere che quella diretta, essendo a pressione maggiore, torni indietro nel circuito dell'acqua dell'autoclave?
Mi parrebbe che l'unico modo per farla tornare indietro fosse aprire il rubinetto e tapparne l'uscita... ma, se questa è aperta, l'acqua non dovrebbe prendere il percorso con meno resistenza?       
 
Che ne pensate?
 
 
Giovanni

 dovrebbe prendere il percorso con meno resistenza?
 
Corretto.

 Corretto.
 
Bene. Però adesso risiamo all'inizio: perché la pressione aumenta a pompa spenta?
 
 
Giovanni

 
CUT
 
Problemi di facile soluzione...a te mai. Oltre a suscitarmi una
 grande simpatia, mi fai anche un po' tenerezza.  Vorrei esserti
 di aiuto, ma ne sono tecnicamente incapace. Auguri.
Giorgio
p.s.: Io rimango della mia idea.
 
 
-- 

 pompa spenta?
 
Mi pare di capire che l'aumento di pressione a pompa spenta non la disturbi
piu' di tanto, ma per lei e' importante come un indizio per capire come
mai l'acqua a momenti viene fuori dura come quella dell'acquedotto.
 
A questo punto occorre capire come e' l'impianto modificato del condomino.
Perche' se ha messo un miscelatore da doccia tra acqua dell'acquedotto ed
acqua calda addolcita, e poi a valle un rubinetto (magari con secondo
miscelatore) allora poi potre immaginare una situazione del genere
(con il primo miscelatore aperto, ma l'acqua non passa all'ugello a
causa del secondo rubinetto.
 
La modifica e' stata "fai-da-te" oppure e' passato un idraulico ?

 La modifica e' stata "fai-da-te" oppure e' passato un idraulico ?
 
Naturalmente, rigorosamente in fai-da-te. 
 
 
Giovanni