Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: alimentazione caldaia murale

buon giorno e buoni capolavori a tutti!
nello scorso luglio ho dovuto sostituire la caldaia a basamento, una
thermomec (20 anni di vita) con una nuova murale: sant'andrea -
millennium B24 SE; alimentazione a metano, come la precedente,
ed eliminato lo scaldabagno che stava accanto.
fino a domenica scorsa avevo usato solo l'acqua calda. ho avviato
il riscaldamento con un termostato semi-volante collegato al cavo
bipolare della caldaia (l'alimentazione e' separata) ma e' tempo di
fare ordine!
la centralina della caldaia (ci ho sbattuto il muso all'inizio) e'
"sensibile" alla polarita' fase-neutro, cosa che ignoravo, poi un
amico ing. mi ha chiarito il motivo.
ora dovro' rifare il "mio" quadretto che comprende: interruttore
generale, orologio 24h, termostato ed altro interr. (a leva) per
"scavalcare" l'orologio ed infine 2 spie per il funzionamento in
automatico o manuale.
--> resta il problema della polarita' fase/neutro...
il tecnico ha detto che dopo un'interruzione da enel, al ripristino
potrei trovare fase/neutro invertiti... --> blocco continuo.
io metterei una presa subito a valle dell'interr. per invertire la
spina manualmente in caso di necessita'... puo' andare?
come alternativa ero gia' imbarcato nella ricerca di un commutatore
ma il mio amico ing. mi ha suggerito un semplice invertitore, il
classico ticino a 4 morsetti.  la corrente e' bassa (il manuale indica
in 145W l'assorbimento max della caldaia). 
la seconda soluzione e' piu' semplice ed elegante ...pero' dovro'
trovare il modo di coprire la levetta per evitare azionamenti
indesiderati.  cosi' su due piedi penso ad una mascherina in plex
sopra l'invertitore fermata con due leggiadre farfalline o pomelli
a vite di qualche pannello che trovero' in casa tra i miei vari
depositi e nascondigli!
sono orientato verso l'invertitore.
che ne pensate?
qualcuno ha una terza via?
grazie, massimo

 potrei trovare fase/neutro invertiti...
ma allora, io che ho sempre portato la fase sul contatto centrale dei
portalampada, credendo di seguire una normativa, mi ritrovo con l'impianto
rigirato? E il cercafase si accende sul nero?
SJ
-- 
-------------+
GIGAMAIL by X-Privat: 
http://www.x-privat.org/gigamail.php

A me pare stranissima questa cosa... Anzi secondo me non è possibile che ti
invertano fase e neutro! Tutte le volte che ho provato con il cercafase la
fase era sempre al suo posto, è assurdo che la girino!
Non può essere! Sennò come dice Surabaja Johnny tutte le accortezze che si
fondano sulla distinzione fase-neutro a che servirebbero?!?
Secondo me ti hanno informato male!

invertano fase e neutro! Tutte le volte che ho provato con il cercafase la
Potrebbe succedere che fase e neutro vengano invertite, ma è un evento
molto raro e improbabile .... di certo non voluto ...
In fin dei conti i contatori hanno comunque sulla morsettiera indicato
Fase e Neutro, e questi vengono sempre rispettati ...
Direi che in seguito ad un guasto, un tecnico poco accorto potrebbe
invertire fase e neutro, ma le probabilità sono pari a quelle di
portarti fase e fase (e quindi 380 volt) in casa, con le ovvie
conseguenze (già successo) !!
Quindi vai tranquillo con il quadretto della caldaia, perchè la fase
ed il neutro saranno sempre al suo posto !!
Luca

 potrei trovare fase/neutro invertiti...
BAlla colossale

 ma il mio amico ing. mi ha suggerito un semplice invertitore,
:)
Lascia perdere... se succedesse cosě facilmente quello che prospetta il tuo
amico l'Enel andrebbe in fallimento per risarcire i danni agli utenti... ;)
Saluti,
Enrico.

grazie a tutti voi (100% concordi)!
faro' il quadretto senza invertitore...
ciao, massimo