Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mandata e ritorno impianto riscaldamento...

il problema è semplice: devo montare una caldaia nuova su un vecchio
impianto.
come faccio a riconoscere la mandata e il ritorno dell'impianto di
riscaldamento , cioè dei tubi che vanno poi ai collettori e da qui ai
termosifoni?
 
- dei due attacchi da 3/4 che escono sotto la caldaia qual è la
mandata e quale il ritorno?
 
- dei collettori da cui partono i tubi in rame che vanno ai
termosifoni, quale dei due è la mandata? quello piu in alto o quello
piu in basso?
 
- i tubi da 12 che escono e dove si attaccano i termosifoni, la
mandata dovrebbe essere quello in alto, e il ritorno quello in basso,
giusto?
 
son quelle piccole cazzate che se non le hai mai fatte, non ne hai
idea... :-)
 
fuzzy

mandata e quale il ritorno?
 
Se la caldaia � ancora in funzione, partendo da fredda ci sar� un tubo che 
si scalda subito, quello � la mandata.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
TRANQUILLO FUZZY...
 
a meno chhe non la vuoi cambiare da solo :) che allora ti spiego un
paio di trucchetti :) confermo fabbro..... ce la fanno .)
 
vabbhe per tranquillizzare... in ogni caso... per quello... aprono
lo chassis... e vedono .... il tubo che esce dallo scambiatore �
MANDATA... poi possono trovare anche il manuale on line  e controllare
senza smontare schassis...  poi posso guardare dentro i tubi come
sono.. dove c'� piu caldo c'� mandata.. poi possono guardare la pompa...
dove c'� pompa c'� ritorno.. poi possono guardare un termometro , dove
piu caldo ... mandata.. poi possono guardare i collettori e i 
termosifoni , ritorno = detentore.... mandata = valvola...
i colori... magari sono sengnati rosso e blu... oppure A ... ANDATA
M MANDARA  E R RITORNO
 
ma sta tranquillo
 
ciao
 
mario


@te e Fabbro  - la vecchia caldaia non c'è piu da tempo, ci sono solo
i due tubi in rame da 22mm con attacco da 3/4, non so quale dei due è
la mandata e quale il ritorno....
 
caldo e freddo non ho modo di farlo, i tubi sono vuoti , il circuito è
tutto aperto e svuotato.
 
:-)
 
fuzzy

 Fabbrogiovanni
 
eh eh eh  :-)
la caldaia non c'è, il circuito è vuoto...
 
fuzzy
 

>>>>>>>>>>>>
 
Ahia, allora ci dobbiamo ingegnare:-)
 
Dovessi farlo io, che non sono un idraulico, comincerei a smontare valvole e 
raccordi a termosifoni e distributore e soffiando aria compressa arriverei a 
trovare i vari percorsi.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 ha scritto nel messaggionews:a3121249-6993-4c8a...@x13g2000vby.googlegroups.com...

si , è tutto smontato... l'unica conferma che mi serve allora è sapere
che il tubo superiore dei termosifoni è quelloo di mandata (cioè dove
arriva l'acqua calda).
 
fuzzy


 
 
nel senso che circola aria?... no.. eh.. ma chi � il matto ?
che ti ha fatto una cosa del genere.... andavano lasciati pieni
e con dentro del glicole.....
 
ora possono essere corrosi.... dentro... vanno trattari prima
di rimetterli in moto....
 
CMQ NON PREOCCUPARTI lo stesso, lo capiscono da giro che fanno
se han un minimo di visibilit� che si capisce, il tubo del ritorno
ha una quota piu bassa rispetto alla mandata.. mandata sbuca prima,
anche in un collettore prima entra mandata poi ritorno....
 
ma tutto sommato... post pulizia... ci soffiano... e stabiliscono
loro da che tubo esce , e ti usano mandata e ritorno.
 
ciao
 
mario

arriva l'acqua calda).
 
Affermativo, si conferma:-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


 
Non so nulla, ma perchï¿œ dovrebbe essere cosï¿œ? L'acqua calda tende 
naturalmente a salire. Se la facciamo partire giï¿œ alta, il radiatore 
resterï¿œ caldissimo sopra e freddo sotto.
 
 
-- 
Siamo indubbiamente superiori agli animali, e forse anche ad ogni altra 
forma vivente eventualmente presente nell'Universo. Nessuno ï¿œ in grado 
di produrre e far rotolare una palla cosï¿œ grande come noi Scarabei 
Stercorari.

il radiatore rester� caldissimo sopra e freddo sotto.
 
Potrei obiettare che nei moderni impianti la circolazione non � pi� "a 
termosifone" ma l'acqua viene fatta girare da una pompa, per cui potremmo 
entrarla e uscirla a piacere, che tanto circolerebbe ugualmente.
 
Poi, che l'acqua calda tenda naturalmente a salire non lo metto in dubbio ma 
prova a pensare cosa succede appena l'acqua entra nel radiatore: comincia a 
cedere calore al metallo, e man mano si raffredda, per cui non sar� che 
raffreddandosi tende naturalmente a scendere? :-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

 raffreddandosi tende naturalmente a scendere? :-)
 
Non so se ï¿œ  scientificamente corretta, ma questa spiegazione mi piace. 
Dove devo cliccare?  :-)
 
-- 
 
--
 
Ciao Furio
 
 


 
 
MA SAI FABBRO ... CHE NON CI AVEVO MAI PENSATO....
 
eh... ï¿œ vero... io sapevo.. ma non il perchï¿œ,
o meglio solo che la saliva .. la calda e sotto
la meno calda .)
 
mo ho tutto .)
 
chiaro
 
ciao
 
mario

 "danilob" <ta...@non.va.invalid> ha scritto nel messaggionews:51268618$0$40364$4faf...@reader1.news.tin.it...

ovvio.
entra in alto calda, mano a mano cede calore e si raffredda e scende
in basso, mentre altra acqua piu calda viene immessa in alto.
se entrasse dal basso l'acqua tenderebbe a salire ma si raffredderebbe
prima di raggiungere la sommità che rimarrebbe perennemente fredda.
 
fuzzy


 
L'acqua scende se sotto di se trova acqua piï¿œ calda, ma non ï¿œ questo il 
caso: l'acqua in alto, essendo piï¿œ vicina alla mandata, sarï¿œ sempre piï¿œ 
calda dell'acqua piï¿œ bassa.



 
  fuzzy io raccomando , una chiusura volante dei circuiti e lavaggio
impianto... se dentro la aria ha circolato .. � possibile che
sia entrato qualcosa o che poi con il passaggio di calda.. si porti
in circolo ... dello sporco.... guarda e chiedi agli esperti ... se
vale la pena o possibile prima montare l'impianto nuovo e poi
spurgarlo o lavarlo... non lo so se possibile.. se si sarebbe 
lavotavivamente meglio mettere i termosifoni , la caldaia e lavare
l'impianto prima di mettere in moto la caldaia.... oppure mettere
un defangatore.. pulibile.... che ti bloccasse eventuli residui
prima di entrare in caldaia.
 
ciao
 
mario