Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: acqua come rimpie i tubi by-pass e quando si creano boile aria

1)
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2urb39k&s=4
schema di un filtro con by pass su impianto termico, quindi circolazione
forzata o semplicemente collegato con acquedotto pubblico per rifornire
l'impianto sanitario;
mi interessava capire nei 2 casi (circolazione su impianto chiuso e forzata
o su impianto aperto e non forzata) come riempie l'acqua i tubi e
soprattuto se se si creano bolle d'aria:
situazione valvole:
A B e C tutte aperte, il flusso si distribuisce in modo uniforme e in
uscita si creeranno bolle d'aria?
solo B chiuso si creano bolle? l'acqua riempie il tubo sopra fino a filo
valvola sopra?
A e C chiuse e sopra aperto, stesse questioni, acqua risulta sempre a filo
valvole e inconvenioenti bolle?
--------------
se il by-pass invece di essere collegato sopra come in figura fosse sotto
ci sono differenze, vantaggi? incide anche di quanto è distante il tubo con
(in figura sarà 10cm; ma es a 40 cm cambia qualcosa?)
2)
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2jfm5q9&s=4
su un filtro del genere ( piu' piccolo rispetto a quello dello schema siamo
su 2 cm di diametro)
la rete crea bolle d'aria e le particolari spigolature idem ?

 l'impianto sanitario;
Scusa, ma fermiamoci un attimo qui.
Cosa significa by pass su impianto termico? Stai parlando del circuito del 
riscaldamento? Questo può essere chiuso a circolazione forzata, oppure 
aperto a pressione atmosferica con vaschetta di espansione.
Poi dici "o semplicemente collegato con l'acquedotto per rifornire 
l'impianto sanitario". L'impianto sanitario o ha l'autoclave, o non la ha. 
E allora sarebbe direttamente collegato all'acquedotto....
Puoi esplicitare meglio il concetto? Poi caso mai andiamo avanti con le 
bolle...
Giovanni

 aperto a pressione atmosferica con vaschetta di espansione.
considerando una caldaia classica di ultima generazione
invece di disegnare due schemi identici e dire che uno va 
sull'attacco di ritorno dei termosifoni
e uno sull'attacco ingresso acqua caldaia
(ovviamente i filtri saranno diversi ma a me interessava capire cosa
succede  dentro i tubi )
quindi uno si troverà in un circuito per termosifoni chiuso, con pompa che
fa circolare l'acqua e il secondo gli arriva l'acqua dall'acquedotto

 fa circolare l'acqua e il secondo gli arriva l'acqua dall'acquedotto
io questo tipo di filtri li uso al lavoro ( industria chimica )
cominciamo da quello collegato all'acquedotto quindi in pressione ma 
senza pompa il bypass ti serve nel caso il filtro si sporchi per 
continuare ad avere acqua e chiudendo le due valvole smontare e pulire 
il filtro
come sapere se il filtro è sporco? specula visiva o doppio manometro 
prima e dopo il filtro
per quanto riguarda quello collegato alla pompa ti consiglio di metterlo 
dopo sempre con specula visiva o doppio manometro per avere un idea se 
il filtro è sporco
mettendo prima della pompa con il filtro sporco oltre a formare bolle di 
gavitazione rischi anche di bruciare la pompa perchè la fai andare a secco

 gavitazione rischi anche di bruciare la pompa perchè la fai andare a secco
nelle caldaie civili non è possibile mettere dopo la pompa perchè lapompa è
già dentro la caldaia; ma credo che abbiano un sistema di protezione almeno
spero; di sicuro c'è sulla pompa un disareatore; ma questo  lavorerà solo
per piccole bolle;
per il resto il by pass è indifferente se messo sopra o sotto?
e la sezione interna es quella del filtro
2)
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2jfm5q9&s=4
crea problemi di bolle? etc anche di flusso visto il percorso particolare?

 
il by pass nel caso di acqua ha poca importanza mettilo dove poi sarai + 
comodo per pulire il filtro
per le bolle se la pressione è costante tutto bene
come detto se il filtro si sporca  e nel tuo caso prima della pompa è 
possibile che nel tratto di tubo dal filtro alla pompa stessa si formino 
delle bolle con relativa gavitazione della pompa stessa