Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: regolazione valvole termosifoni: detentori ecc... non ci capisco molto

Salve a tutti,
l'anno scorso mi hanno consegnato la casa nuova ma ho il "serio" dubbio
che l'impianto non sia mai stato regolato.
Mi spiego meglio:
- l'impianto serve una casetta a schiera di tre piani (terra, primo,
sottotetto e anche interrato);
- la caldaia è montata nel sottotetto (una baxi Luna In Fi 340, senza
possibilità di regolare la velocità della pompa);
- ci sono due collettori, uno al primo piano ed uno a piano terra, dai
quali si diramano gli anelli (6 al primo piano e 5 a piano terra) privi
di by pass;
- ciascun anello serve un solo termosifone (o scaldasalviette) ed ogni
anello è comandato da una testina/valvola elettrica della Caleffi
comandata dai termostati: uno per ciascuna stanza (nel caso della sala
o del bagno grande un termostato comanda due testine/due anelli
contemporaneamente);
- per motivi assurdi del costruttore le valvole sui termosifoni sono
del tipo vecchio: con i due tubi posizionati in basso dallo stesso lato
del termosifone,
- le valvole installate sono della Caleffi (serie 455) e sono adatte
sia agli impianti con più radiatori in serie (definiti dal manuale
"monotubo") sia ad impianti con un solo radiatore per anello (definiti
"bitubo" dal manuale Caleffi).
Ecco il quesito: queste valvole hanno, oltre alla manopola di chiusura,
due regolazioni con due brugole coassiali: una regola quanta acqua
passa direttamente nel radiatore e quanta procede nell'anello (per i
radiatori in serie) e l'altra è il detentore... e qui vado in crisi...
Nell'impianto ho trovato un misto di cose: alcune valvole erano
regolate in modo tale che tutta la portata passasse nel radiatore (e mi
sembrava la cosa più corretta visto altrimenti parte dell'acqua calda
torna in caldaia senza avere fatto alcun lavoro), ma altre erano
settate come se avessi vari radiatori in serie sullo stesso anello
(cioè solo il 50% dell'acqua calda passa nel termosifone, la restante
prosegue nell'anello e, nel mio caso torna in caldaia).
Poi c'è il discorso dei detentori... io non so come regolarli (tutto
aperto è lo standard?).
Il quesito è dunque questo: qualcuno mi può dare qualche dritta per
regolare e rendere il più efficiente possibile il mio impianto?
Conoscete queste valvole?
Io pensavo di far passare tutta l'acqua di ciascun anello nel suo
termosifone (perchè mi sembra assurdo non "sfruttare" parte dell'acqua
calda che torna in caldaia) e per quanto riguarda i detentori pensavo
di aprirli tutti, che ne dite?
Ah, dimenticavo il tutto è nato perchè un radiatore faceva del rumore
diffuso (soprattutto quando partiva da solo) e sfiatandolo esce solo
acqua, quindi avevo verificato se c'erano delle regolazioni sulle
valvole (scoprendo che erano state regolate in modo confuso secondo
me).
Scusate le lungaggini, ma ho cercato di fornirvi il maggior numero di
informazioni sul mio caso.
Vi ringrazio anticipatamente per tutte le risposte che vorrete farmi
avere. 
Ciao, Marco

 regolare e rendere il più efficiente possibile il mio impianto?
Per prima cosa devi stabilire se ciascun radiatore funziona su
circuito monotubo o bitubo.
Da come ho capito i radiatori funzionano in bitubo (cioè ciascun
radiatore è singolarmente attestato sul collettore di zona), ad
esclusione di quelli della sala grande e del bagno dove in entrambi
i locali ci sono due radiatori in serie (configurazione monotubo).
Se è così, le valvole di ciascun radiatore vanno settate per le due
configurazioni.
In configurazione bitubo, svita completamente la "brugola" grande
per arretrare il cannotto.
Il contrario in configurazione monotubo.
Per quanto riguarda il detentore (che è regolato dalla "brugola" piccola),
va fatto un "bilanciamento" dell' impianto, anche empiricamente,
controllando che la temperatura dei radiatori sia simile in tutti quando
la valvola di regolazione manuale è completamente aperta.
Inizialmente puoi aprire il detentore a piena portata (brugola piccola
tutta svitata) di tutti i radiatori, e chiudere parzialmente in quelli che
scaldano di più se noti disuniformità di temperature.
Cordialità.
                  Paul

                   Paul
Grazie infinite per il tuo aiuto,
marco

 Non so se ho capito bene e se ho scritto qualche cavolata...
Hai capito benissimo.
Non ti preoccupare per la regolazione.
Apri tutto, e poi, quando la temperatura ambiente è andata a regime,
controlla se vi è un ambiente sfavorito oppure uno o più  in leggero
eccesso di temperatura.
In codesto (od in codesti), puoi chiudere progressivamente
il detentore.
Cordialità.
                  Paul