Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Blocco caldaia

Ciaoo ragazzi!ho una caldaia a camera stagna.e' totalmente in blocco con errore (pressostato sicurezza fumi).
Secondo voi cosa puo' essere!??

Secondo voi cosa puo' essere!??
 
Dal codice di errore si direbbe pressostato sicurezza fumi.
Indaga in quel senso.

 Ciaoo ragazzi!ho una caldaia a camera stagna.e' totalmente in blocco con errore
 
 
 
totalmente in blocco ' significa per te... che ci vuole
l'intervento passwoerd del manutentore ? oppure se togli
e ridai corrente.... si resetta .... e poi se accendi
acqua o fai il riscaldamento ti da errore ? sempre quello ?
 
 
perchè .... se è bloccabile... puoi controllare qualcosa...
ma se è un errore che blocca la caldaia ci vuole che esca
il manutentore. .. che poi non avrà niente di grave... è
superfluo... ma son fatte cosi....
 
ciao
 
mario
 

Secondo voi cosa puo' essere!??
 
Forse il pressostato sicurezza fumi.
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
 
sarà che mi sono un pocchetto invecchiato .... e rimbambito....
 
MA CAZZO NON L'HO CAPITA... STA BATTUTA.....
 
HAI RIPORTATO ? IL CODICE ERRORE --- E GLILO HAI RISCRITTO ?
 
ma berna.... non è ora di andare a nanna ? quanti anni hai ?

sarà che mi sono un pocchetto invecchiato .... e rimbambito....
 
Attento al tappo, potrebbe giocarti qualche scherzo.



 
 
non so.. a me sembra che lo hai preso per il culo....
gratis...
 
che ti ha fatto ? perchè hai fatto quella battuta ? ...
nemmeno lo capisco....
 
bho... sarà mega rimbambito io ... :(

gratis...
 
Bernardo è sempre il solito burlone. Non ci dar peso, sù.

 Secondo voi cosa puo' essere!??
 
smonta la carenatura della caldaia e guarda in alto dove c'è l'inizio del 
tubo dei fumi da qualche parte c'è un coso elettrico con i cavi che vi 
arrivano, questo "coso" è un pressostato che si riarma manualmente 
scuramente c'è una levetta da spostare con un cacciavite ti accorgi di 
averlo resettato perche sentirai un chiaro click quando lo resetti.
 
così la caldaia non sarà più in allarme e funzionerà di nuovo.
 
chiaro che se il pressostato è scattato bisognerebbe anche chiedersi perche.
 
anche se i falsi allarmi non sono nemmeno così rari specie sulle caldaie un 
po vecchiotte
 
ovviamente controlla lo stesso che non ci siano ostruzioni sullo scarico dei 
fumi.
 
ciao.
 
Lo
 


 
come un paradosso ... ti diranno che sei un troll....

 Secondo voi cosa puo' essere!??
 
avuto lo stesso problema,ho smontato e pulito il motore che spinge fuori i 
fumi ed � ripartita
fly
 
 

 Com�� fatto un pressostato con la levetta ?
 
il rpessostato ha un contatto elettrico come hai giustamente detto tu, 
segnala il tiraggio, quando il tiraggio manca il pressostato si stacca .
 
perche mancanza di tiraggio significa pressione troppo alta nello scarico.
 
anche se poi la pressione si normalizza il contatto rimane staccato e devi 
"riamrarlo" necessarimente a mano con la levetta.
 
un po come un interruttore elettrico, scatta quando c'� un corto circuito e 
se poi il corto circuito viene eliminato occorre comunque andare a tirare su 
manualmente "riarmare" l'interruttore
 
le termostufe idro a pellet sono identiche hanno lo stesso principio un 
pressotato di controllo del tiraggio da il consenso alla coclea per girare e 
caricare combustibile, se scatta lo devi necessariamente riarmare a mano.
 
spero di essere stato pi� chiaro questa volta.
 
ciao.
Lo 
 

 Lo
 
+++  come no -- + 1000

E quindi morale della favola,dove risiede il guasto??!0


 
 
PROBABILE IN UNA SCHEDA O IN UN CIRCUITO....