Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Coibentazione condotte aria calda

In casa mia ho un impianto di riscaldamento, installato da diversi anni, ad
aria calda.
L'aria viene trasportata nelle varie stanze attraverso condotte metalliche
che passano nelle cantine, sotto al pavimento, in zone quindi molto fredde.
Le condotte sono in lamiera verniciata coibentata all'interno da un sottile
materassino (sembra più una lieve imbottitura piuttosto che una
coibentazione).
Ritengo quindi di avere una grossa dispersione di calore e vorrei
coibentarle ulteriormente per migliorare la situazione.
Le condotte sono a sezione rettangolare con lati che vanno dai 20 ai 50 cm e
sono lunghe parecchie decine di metri, inoltre in molti punti, essendo
fissate sotto al soffitto della cantina, non sono facilmente accessibili da
tutti i lati.
Chi ha un buon suggerimento su come migliorare la coibentazione (con minima
fatica e spesa !?) : vernici speciali, schiume, materassini ......
grazie a tutti per l'aiuto
federico

 federico
 
     Se quello che tu chiami"materassino o lieve imbottitura" si pre-
     senta incollato all'interno e per uno spessore di circa 5 mm ,non
     si tratta di cibentazione,ma di un freno acustico,con funzione
     antirombo,necessario per insonorizzare le canalizzazioni metal-
     liche,tocca la condotta in funzione,se e'calda,confermi la mia
     ipotesi,se e'fredda tutto e' O.K.Fammi sapere poi ne riparliamo.
     ciaofelix.
     P.S. se calda,cerca di precisarne la temperatura.       
 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Grazie per la rapidità.
Eccoti qualche dato:
temperatura esterna delle condotte: da 28 °C a 22 °C a seconda della
distanza dalla centrale (misurata con termometro appoggiato sulla condotta,
quindi non precisa e probabilmente sottostimata)
temperatura vano cantina : 12 °C
temperatura aria calda algli ingressi in appartamento: da 35 °C a 31 °C a
seconda della distanza dalla centrale
temperatura dell'acqua allo scambiatore acqua/aria: 70 °C
grazie e ciao
federico

 federico
 
  La rapidita' deriva dal fatto che sono in vacanza,e questo,e'per me un
  piacevole ed allenante passatempo.
 
  Mi hai fornito dati chiari e precisi,probabilmente la temperatura in can-
  tina l'hai rilevata all'altezza degli occhi,al soffitto sarebbe stata
  maggiore,condiderando inoltre,che la canalizzazione e'aderente al sof-
  fitto,oltre all'irradiamento del calore nell'aria,c'e'anche dispersione
  del calore per induzione verso il soffitto stesso.
  L'intervento da te ipotizzato,e'indubbiamente utile anche in relazione
  al modesto costo dell'intervento,per il problema del canale aderente al
  soffitto:mollando progressivamente un paio di staffe alla volta dovres-
  ti ricavare lo spazio sufficente per inserire il materiale isolante,qua-
  lora questa strada non fosse percorribile,puoi utilizzare,dei rotoli di
  alluminio,(riflettenti)con sul retro un'isolante di modesto spessore,si
  collocano in genere dietro i radiatori messi sotto le finestre,per impe-
  dire la dispersione verso l'esterno,ce ne sono molti tipi.
  La parte rimanente,la puoi isolare con lana di roccia,trattenuta da fo-
  gli di polietilene,anche quelli neri della spazzatura.
  Il mercato ti offrira'molte soluzioni.
  Concludendo:ogni grado risparmiato,comportera un beneficio economico.
  ciaofelix
  tare la dispersione di calore verso l'esterno   


   >
grazie e buona vacanza
federico