Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: scaldabagno e timer

Ciao a tutti.
Vorrei montare un timer su uno scaldabagno.
Il timer è di quelli classici a cavalieri, con una spina e una presa
per inserire l'apparato da temporizzare.
http://www.lakewoodconferences.com/direct/dbimage/50201741/Weekly_Mechanical_Timer.jpg
Lo scaldabagno è collegato direttamente a un'interrutore bipolare che
è alloggiato in una scatola (bticino serie magic) a 3 posizioni.
Quello che volevo fare io è questa cosa qui:
Monto uno presa nella scatola.
Prendo i 2 fili dell'interrutore che vanno verso lo scaldabagno, li
stacco e li collego alla presa.
Sulla presa ci inserisco il timer (lato spina).
Nella presa del timer ci infilo una spina che faccio rientrare nella
scatoale e li vado a collegare ai fili verso lo scaldabagno.
Che ne pensate?
Più o meno una cosa così:
http://xs.to/xs.php?h=xs137&d=09124&f=timer_scaldabagno895.jpg
ciao e grazie.
sam--

 Piů o meno una cosa cosě:
Secondo me va beissimo ma se spendi qualcosa in piů  ( circa 70?) ti metti 
un orologio elettronico ultimo grido da quadro e non hai niente all' 
esterno; sono comodi e hanno la batteria di backup inoltre sono molto 
precisi e li programmi settimanalmente.
Pensaci. 


il materiale già ce l'ho tutto....
solo per curiosità, hai dei link per l'orologio elettronico ultimo
grido da quadro,,,,
ciao sam--

 
mmm... regge la potenza dello scaldabagno? Da vedere in foto, no. E non 
conosco orologi con interruttori da 2 e più kW. O ci mettiamo di mezzo 
un ottimo teleruttore (un relé) di potenza adeguata o diamo fuoco alla 
casa...

 mmm... regge la potenza dello scaldabagno? Da vedere in foto, no. E non 
Se vogliamo basarci sulla foto, c'è scritto 10-16A 250V. Quindi si, 2kW 
  li reggerebbe.
Come li reggono tutti gli orologi meccanici che sono dentro i 
termoconvettori... e non sono certo servoassistiti...

Axeman ha scritto:

Non oso mettere in dubbio la tua parola, ma credimi: sul mio monitor 
dalla foto non si legge nulla di quel che dici. Peraltro, fra 10 e 16 A 
la differenza mi sembra corposa. Non è che si riferisce solo allo 
standard della presa, eh???
E più in generale, la soluzione migliore è quella già in essere: meno 
contatti diversi, meno possibilità che qualcosa vada storto. Se proprio 
si vuol fare qualcosa di 'pulito', in quasi ogni serie civile esiste un 
orologio programmabile.
Es.:
http://www.vimar.eu/irj/go/km/docs/z_catalogo/GALLERY_IMAGE/timer.7368.jpg
Cablando opportunamente il tutto, non dovrebbero esserci problemi. Nel 
caso del prodotto in questione, dato che regge 800W occorrerà il 
teleruttore.

 teleruttore.
... e che vantaggi fornirebbe, nel caso specifico, rispetto ad un ben 
più modesto (ed economico) programmatore meccanico da centralino 
(presente in qualunque catalogo aeg, bticino, vemer, mge, abb, con la 
potenza richiesta senza bisogno di servorelè)? con 40 euro lo porti a 
casa, box compreso. Nella mia vecchia casa, che aveva il boiler 
elettrico, c'era proprio un programmatore giornaliero meccanico di 
questo tipo, che non ha mai dato problemi.


non ho trovato niente ma si tratta di un orologio standar da inserire in un 
quadro elettrico con funzioni simili a quello che hai già però la 
programmazione è settimanale per cui se ad esempio la Domenica vuoi farlo 
funzionare diversamente puoi farlo.

 più modesto (ed economico) programmatore meccanico da centralino 
leggiti Marco, 16 e 40, qui sopra... è settimanale. Lo adatti al meglio 
al tuo stile di vita. Col risparmio che ottieni, te lo ripaghi in breve 
tempo. In più è montato da un professionista e quindi non hai tutti i 
casini del sistema presa-spina, nel caso dell'oggetto proposto dall'op, 
doppio e ravvicinato.

 doppio e ravvicinato.
Beh questo è un altro discorso... :-)

 scatoale e li vado a collegare ai fili verso lo scaldabagno.
È quello che ho io per lo scaldabagno elettrico da 5 anni:
Presa con interruttore bipolare + timer + spina dello scaldabagno.
Nessun problema per il timer, che regge 16 Ah. Mentre lo scaldabagno ha
fili da 10.
L'ho preso a IKEA per pochissimi euro.
-- 
http://hectorstravels.blogspot.com/
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


wrote:

a me sembra che i timer meccanici montati sui caldobagno da 2000 watt
esistano, quindo non ci dovrebbere essere problemi.
o no?
sam--


wrote:

scusa, sono io che sono ignorante....
a che serve un teleruttore nel mio caso?
Riporto una definizione trovata
Con il nome di teleruttore sono intesi tutti quegli apparecchi
(interruttori, commutatori, ecc.) che possono comandare a distanza
mediante un pulsante che eccita e diseccita un elettromagnete,
provocando la manovra meccanica della parte mobile dell'apparecchio,
essi possono essere i seguenti:
1 - a corrente continua, e a corrente alternata
2 - bobina alimentata dalla stessa tensione di funzionamento
dell'apparecchio o da tensione diversa
3 - teleruttori ad aria
4 - teleruttori ad olio
ciao sam-- 


wrote:

ripeto anche qui.
il timer già lo possiedo.
e per lo scopo che mi prefiggo di usare, il fatto dell'assenza della
programmzione settimanale non mi cambia di una virgola la vita.
Se poi come dicevi sopra c'è un problema sicurezza è diverso.
ciao sam--

L'ho preso a IKEA per pochissimi euro.
grazie per la conferma.
ciao sam--

o no?
Dipende se il timer e' progettato per sopportare quel carico, oppure
no.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

no.
stasera leggo le caratteristiche e riferisco

stasera leggo le caratteristiche e riferisco
sul corpo del timer c'è scritto 16(2) 250 V.
sul foglio allegato: potenza max 3500 W.
ciao sam--