Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia a condensazione oppure no

A detta dell'idraulico basta quella tradizionale (
app.to
 al II piano, non 
particolarmente freddo in inverno rispetto ad altre abitazioni in zona).
Dice che le caldaie a condensazione costano il doppio e il gioco non vale la 
candela.
Voi cosa ne pensate? 

è meglio che il tuo idraulico si aggiorni ! 

 ha scritto nel messaggio 
news:49b6e6b6$0$692$5fc...@news.tiscali.it...

Non è da escludere che il tuo idraulico abbia informazioni che tu non ci hai 
passato:-)
Esempio: se il riscaldamento fosse a termosifoni, magari dimensionati appena 
appena al pelo, a cui dovremo dar da bere acqua a temperatura abbastanza 
elevata, la condensazione non condenserà un bel niente e mangerà tanto gas 
quanto quella tradizionale.
Se però te la senti di avventurarti nelle pratiche burocratiche, e sempre 
che tu abbia capienza fiscale, con quella a condensazione potresti usufruire 
della detrazione del 55% e alla fine del quinquennio potremmo scoprire di 
aver risparmiato.
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:49b6e6b6$0$692$5fc...@news.tiscali.it...

che se hai un sistema di riscaldamento tradizionale e tieni la temperatura
dell'acqua dei termosifoni piuttosto alta, non risparmi nulla.
alberto 

 dell'acqua dei termosifoni piuttosto alta, non risparmi nulla.
Scusate ma questa non la capisco.
Ho sempre pensato che la caldaia a condensazione recuperasse il calore 
latente di evaporazione dell'acqua dai fumi di scarico e ciò dovrebbe 
essere  indipendente dalla temperatura di mandata dell'impianto.
Qualcuno mi spiega gentilmente...

martello ha scritto:

Come non detto ... ho capito ... sono abbastanza bravino ...

 Qualcuno mi spiega gentilmente...
Non te lo spiego, ma ti faccio riflettere...:-)
Hai presente d' inverno l' appannamento dei vetri  delle finestre
quando qualcuno ci alita sopra ?
Cioè il "fiato" che si condensa sui vetri ?
Perchè d' estate i vetri non si appannano ?
Cordialità.
               Paul

paulhass ha scritto:

In ogni caso il gap di rendimento si dovrebbe avere nel momento in cui 
si riesce ad emettere fumi a temperatura inferiore ai 100 °C.
Il che 'almeno teoricamente' dovrebbe essere possibile con temperature 
di mandata anche medio alte a patto che lo scambiatore abbia superficie 
sufficiente anche perchè si riscalda l'acqua di ritorno che è più fredda 
di quella di mandata.
Un ulteriore riduzione della temperatura di mandata permette un 
incremento del recupero di calore  ma sicuramente di entità minore 
rispetto al precedente dato il basso calore specifico dei fumi.
Certo è che se le temperature di mandata sono molto basse (utilizzabili 
solo nei pannelli radianti) anche questo incremento di rendimento può 
diventare 'importante'.

Quindi io che ho i classici termosifoni potrei non ammortizzarla a breve la 
caldaia a condensazione, giusto? 

 precedente dato il basso calore specifico dei fumi.
Non e' il calore specifico dei fumi che e' in gioco, ma il calore latente
di vaporizzazione dell'acqua presente nei fumi.
Una caldaia a condensazione lavora bene con temperature di mandata
non superiori a 65-70 gradi. Oltre questa temperatura ha lo stesso 
rendimento
di una caldaia tradizionale. 

 ha scritto nel messaggio 
news:49b6e6b6$0$692$5fc...@news.tiscali.it...

Non credo costino il doppio, di piu' si.
Una caldaia a condensazione va sempre bene
purche' i tuoi radiatori siano ben dimensionati
per poter lavorare a temperature di mandata
basse, tipicamente da 45 a 65 gradi.
Se sono stati dimensionati in origine per lavorare
a 75 gradi e' probabile che debbano essere
ampliati, oppure compri una caldaia normale.
Dopo 2 anni di osservazione posso dire che il risparmio
e' del 20% con caldaia a condensazione ed avendo
un comfort migliore perche' mantenendo piu' bassa
la temperatura di mandata si deve aumentare
 il tempo di accensione dell'impianto quindi si ha maggior
omogeneita' termica durante la giornata.

 rendimento
Se è così vuol dire che la media delle caldaie a condensazione non 
riesce ad abbattere la temperatura sotto i 100 °C se il fluido termo 
vettore ha temperatura sopra i 70 °C.

 la caldaia a condensazione, giusto?
Direi ... dipende ... ma altri sono più bravi di me ... io ho appena 
capito ...