Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che non scalda i terosifoni

Una signora molto anziana che vive sola ha la caldaia guasta.
Naturalmente, come  spesso capita, siamo al venerdì sera e
fino alla settimana prossima non potrà contare sul tecnico 
dell'assistenza. 
Trattasi di una caldaia istantanea Unical DUA piuttosto datata.
La caldaia funziona solo per ACS mentre per il riscaldamento è
praticamente morta. O meglio, il bruciatore si accende e dopo
pochi istanti si spegne.
I radiatori rimangono freddi e così pure i tubi di entrata e uscita.
 
Siccome nel condominio le caldaie sono tutte uguali, mi sono offerto
di dargli una occhiata e secondo me dipende dalla pompa di ricircolo
che non gira. Per cui le fasi sono queste: la caldaia si accende e
dopo poco si spegne; sta spenta alcuni minuti, poi si riaccende e
cosi via.
E' evidente che se non gira la pompa l'acqua non circola, arriva
subito alla temperatura impostata sul termostato e poi stacca.
 
Naturalmente che la pompa non giri è solo una deduzione logica, ma
verificarlo non è belle fatta.  Difatti l'unica cosa che ho potuto
controllare è che l'alberino della pompa fosse libero... e difatti
lo era. Però per vedere fisicamente se il motore gira occorre che
la caldaia sia accesa e funzionante.
Mentre, prima di levare il tappo alla pompa, ho dovuto scaricare la
pressione, con la conseguenza che senza pressione la caldaia era in
blocco e non potevo accenderla per vedere se la pompa girava... e ho
solo potuto costatare che l'alberino era libero.
Anche se non era difficile portarci due fili della corrente, per vedere
se la il motore girava, visto che la caldaia non era la mia mi sono
fermato li.
Ho rimesso il tappo, rimesso in pressione l'impianto e a malincuore ho
dovuto lasciare la signora al freddo.
Comunque anche avessi visto fisicamente che la pompa non girava, non
sarebbe cambiato niente, in quanto sempre la settimana prossima bisognava aspettare perché arrivasse il tecnico.
 
Secondo voi, oltre alla pompa che non gira, quali possono essere le
altre cause della mancata circolazione dell'acqua?
 
Possiamo escludere la scheda e la valvola deviatrice a 3 vie?
 
Mi ricordo che una volta lo stesso difetto l'aveva fatto anche la mia;
venne il tecnico della ditta che disse che dipendeva dalla valvola
termostatica... la cambiò e l'acqua non circolava ugualmente.
Allora venne il titolare della ditta, il quale vide subito che dipendeva 
dalla pompa che non girava... la cambiò e tutto ritornò a posto.
Francamente non capii quale era la funzione della valvola termostatica...
un po come il termostato sul radiatore dell'auto? Che non si apre 
finché l'acqua non è in temperatura?  
 
 
Giovanni


Dovresti riuscire a sentire se la pompa gira o no,inoltre se lo 
scambiatore acs è esterno. la pompa dovrebbe girare anche quando si 
preleva acqua calda.
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 dell'assistenza.
 
Che schiattasse!
 
Te devi andare dalle venticinquenni studentesse che convivono, le quali dopo 
avergli fatto ripartire la caldaia ti fanno per ringraziarti un bel 
chinottone a rotazione mentre una ti soffoca con la passera in faccia! 
 
 

dell'assistenza. 
 
Se tira fuori una quantita' sufficiente di banconote da sotto il
materasso, il tecnico arriva di corsa.
 
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

chinottone
 
Chinottone...non conoscevo questo termine per definire la pompa (di
ricircolo)! :-)
cicero®

 
tu?

 materasso, il tecnico arriva di corsa.
 
 
Esatto, e poi basta con ste vecchie!
 
Non se ne puo' piu', lui è iperattivo, magari non si alza piu' il ponte 
levatoio, ma ci sono altri modi di pennellare la platessa... 
 
 


Il rumore della pompa non si sente e anche toccarla è impossibile, da
quanto scotta. In compenso si sente un rumore tremendo e continuo
proveniente dalla ventola aspirazione fumi. Nella mia, che è uguale
identica, il rumore della ventola non si sente assolutamente.
Comunque ieri sono riuscito a contattare il tecnico dell'assistenza
il quale ha detto che secondo lui dipende dalla valvola deviatrice  
a 3 vie termostatica. Però non ho capito bene come funziona questa 
valvola termostatica.
Sembrerebbe che, quando si apre un rubinetto l'acqua calda, l'acqua
fredda che passa fa spostare tutto da una parte l'otturatore che devia al circuito ACS... però immagino che, viceversa, quando si chiude il rubinetto, ci sia una molla che lo fa ritornare in posizione riscaldamento. Oppure è al contrario?
La cosa mi fa pensare alle testine termostatiche sui radiatori: quando la testa chiude spinge l'alberino della valvola e poi, quando apre, l'alberino torna indietro tramite la molla. Si può fare questo parallelismo?
Ora, visto che per sostituire tutto il blocco della valvola a 3 vie si parla
di cifre alte (300€), mi stavo chiedendo se tali valvola non siano rigenerabili/riparabili. Se poi dentro c'è una molla, e questa fosse rotta
o mal funzionante, sarebbe troppo complicato cambiarla?
Fra l'altro tale caldaia basterebbe passasse l'inverno, poi c'è già in 
programma di cambiarla con una a condensazione.
 
 
Giovanni

 
Non o se sono tutte uguali, nella mia caldaia (sostituita 2 anni fa) la valvola a 3 vie aveva un piccolo motorino che funzionava a 220 volt attraverso la scheda elettronica. 
Quando veniva alimentata (mi sembra) che mandasse l'acqua ai termosifoni, quando non era alimentata una molla la riportava alla posizione iniziale.
Ho messo (mi sembra) perché non ricordo potrebbe essere il contrario.
Nelle mia si era rotto il gancio della molla tipo a spirale, che sistemai usando la prima spira della stessa come gancio.
Ha funzionato per diversi anni.
 
VitT


Nelle mie vecchie caldaie "Lamborghini" la "3 vie" aveva sì il motorino con riduttore, ma c'era anche un comando manuale per forzarne l'apertura: una levetta che spinta , apriva di forza il passaggio verso la parte "riscaldamento".
Era una roba del commercio, HOneywell mi pare, non marcata Lamborghini.
Magari c'è anche in questa.