Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: installare addolcitore

volevo installare un addolcitore per l'acqua per evitare il calcare, e' un 
operazione che si puo' fare da soli o vi e' necessita' di chiamare un 
idraulico?, premetto che a me interessa solo preservare lo scambiatore della 
caldaia quindi penso di avere bisogno di un addolcitore non molto grande ( e 
costoso!!!), mi potete consigliare? grazie 

ciro ha scritto:

Io l'ho appen fatto. Beh, in effetti ce l'avevo giï¿œ, ma era vecchio, 
ogni volta che dovevo aggiungere i sali c'era da perdere un quarto d'ora 
per far sï¿œ che non gocciolasse e per di piï¿œ era troppo vicino alla caldaia.
Ho bestemmiato una giornata buona, perchï¿œ ho rivoluzionato il circuito, 
ma adesso credo che vada proprio bene!
L'addolcitore che ho montato io, di 'una primaria marca', ï¿œ da 1/2 
pollice. Quello vecchio era montato TROPPO vicino alla caldaia (proprio 
sotto!). Mentre sarebbe opportuno spostarlo, in modo da avere almeno un 
metro di tubo rettilineo subito dopo (si consente ai sali di andare in 
diluizione in modo corretto nell'acqua). Io ho aggiunto una valvola di 
non ritorno ed un rubinetto dedicato, perchï¿œ avendo la casa disposta 'in 
linea' ho linee molto lunghe (purtroppo).
Se hai domande specifiche, chiedi.
Perï¿œ dovresti saper montare in modo stagno i tubi, avere la possibilitï¿œ 
di far fare o saper fare pezzi di tubo opportunamente tagliati e 
filettati, canapa e pasta verde. E tempo e pazienza... q.b.!!!

 canapa e pasta verde. E tempo e pazienza... q.b.!!!
non ho mai visto da vicino un addolcitore, che tipo di difficolta' si hanno 
nel montarlo? ( in fondo si tratta di collegare solo due tubi...sbaglio?) 
so' tagliare e raccordare i tubi di rame credi che basti? inoltre siccome 
voglio salvare solo lo scambiatore della caldaia esistono piccoli 
addolcitori solo per questo scopo? che costi di gestione hanno?

 ha scritto nel messaggio 
news:4a21083e$0$18932$4faf...@reader2.news.tin.it...

Se vuoi ti vendo il mio .....  quella Merda nn ha mai fuzionato a 
dovere........ (nn funge il By-pass)
Cmq la risposta alal tua domanda  e'  positiva.....    Esistono addocitori 
per caldaia......


Per esperienza,evita tutti quelli che non siano specifici per acque
calde: succede che questi sali decalcificano sì (in realtà impediscono
solo che il calcare si attacchi ai tubi), ma siccome al di sopra dei
60 gradi molti di questi sali precipitano sul fondo della caldaia e ti
intasano lo scambiatore di calore fino a far uscire acqua fredda anche
con la caldaia accesa, è peggio la cura del male (poi bisogna aprire
lo scambiatore per pulirlo).
Anche esagerare nella dose fa insorgere lo stesso problema.
Informati bene su diluizione, dosi (che dipendono dalla durezza della
tua acqua) e limiti di temperatura di utilizzo dei sali che dovrai
usare.

 ha scritto nel messaggio 
news:4a20d58d$0$1116$4faf...@reader4.news.tin.it...

probabilmente ti basta un dosatore di polifosfati.
un addolcitore mi sembra eccessivo.

 un addolcitore mi sembra eccessivo.
Ecco,io intendevo proprio questo,ho confuso l'addolcitore col dosatore
di polifosfati, chiedo venia e prometto di non farlo più, confermo
però l'esperienza:un addolcitore ha necessità di manutenzione
periodica (rigenerazione delle resine mediante lavaggio in
controflusso con sale) ma non aggiunge niente all'acqua, i dosatori di
polifosfati (almeno quelli che ho visto io) aggiungono sali  che a
caldo precipitano e intasano lo scambiatore.

 un addolcitore mi sembra eccessivo.
Ecco,io intendevo proprio questo,ho confuso l'addolcitore col dosatore
di polifosfati, chiedo venia e prometto di non farlo pi�, confermo
per� l'esperienza:un addolcitore ha necessit� di manutenzione
periodica (rigenerazione delle resine mediante lavaggio in
controflusso con sale) ma non aggiunge niente all'acqua, i dosatori di
polifosfati (almeno quelli che ho visto io) aggiungono sali  che a
caldo precipitano e intasano lo scambiatore.
Si ma solo a temprature alte, l'acqua sanitaria, di solito, va mantenuta
sui 50 gradi e a questa temperatura i polifosfati vanno benissimo.

 caldo precipitano e intasano lo scambiatore.
Eh, eh... anch'io intendevo un dosatore di polifosfati. Un addolcitore 
non penso sia adatto all'impiego che descrivi (richiede consumi elevati 
d'acqua).
Io ho installato il modello base della Cillichemie con l'aggiunta del 
kit di bypass. Al posto del bypass puoi installare un rubinetto prima 
del dosatore. Come accennato, ne ho approfittato per aggiungere un 
filtro anti-sabbia. Purtroppo il mio palazzo � del '66 ed i tubi portano 
in circuito parecchia ruggine. Se vuoi ti posto una foto od uno schemino 
Fidocad del lavoro.

Cordy ha scritto:
http://www.cillichemie.com/doc_dosatori.htm
Io ho montato il secondo dall'alto.