Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fisica e riscaldamento fai da te

Ho da poco messo in funzione il mio nuovo impianto di riscaldamento con
caldaia a condensazione e radiatori in alluminio (8) con valvole
termastatiche, termoarredi tubolari (2), scaldasalviette tubolari (2).
Dai calcoletti che ho fatto, nell'impianto ci dovrebbero essere circa
100 l di acqua che con le temperature esterne attuali e con la
regolazione climatica impostata (1,6) escono dalla caldaia a 47º gradi
e vi rientrano con 13º in meno (misurati dal display della caldaia).
Il problema che riscontro e che l'impianto va subito a regime e quindi,
siccome l'acqua in mandata raggiunge subito la temperatura prevista, il
buciatore in circa 8 minuti si spegne per poi riaccendersi dopo circa
15 minuti a causa delle regolazioni di tempi di latenza impostati in
caldaia.
Premetto che la potenza minima del bruciatore e' di 14 kW, quindi il
comportamento rilevato non mi sembra tanto strano ma di contro si
registra un certo pendolamento della temperatura ambiente (sempre
intorno ai 18º) oppure, in giornate un puo' piu' calde il fatto che
alcuni radiatori non si accendano se non per 1-2 minuti: in ogni caso
il rendimento stagionale peggiora....
La fisica conferma quanto osservato:
ragionando solo sull'acqua contenuta nell'impianto, per un innalzamanto
di t di 13º su 100 kq di acqua occorrono 13º*100kg*4186J/ºkg=5,5 MJ.
Siccome la caldaia eroga al minimo 14 kW, per ottenere l'energia
necessaria occorrono circa 400 sec cioe' i circa 8 minuti per cui
rimane accesa.
Avete qualche suggerimento a parte l'apertura totale di tutte le
valvole termostatiche (cosa che mi fa perdere il controllo della
temperatura nei vari ambienti)???

 intorno ai 18º)
Non è freddo, 18 gradi dentro casa ?
 Max max 

Giustappunto ;-(

 Avete qualche suggerimento
Io vorrei dartelo, ma non ho capito qual' č il tuo problema.....:-)
Cordialitą.
                  Paul

 
Sinceramente non è tanto chiaro quanto spiegato!
Se il bruciatore funziona 8 minuti ON e 15 OFF alla potenza di 14 KW,
secondo la formula del valore efficace Veff=Vpicco*Radice Duty cycle
alias 14KW*radice 8/15
= 14kw*0,730= 10,22 Kw di potenza continua
Ma hai pochi metri quadri di casa!!!
Ora a che temperatura stanno gli elementi???
Quanti sono in tutti???
Qual'è la potenza irradiata dal singolo elemento (vedi dati costrutttore)???
Saluti
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Diciamo che il problema l'ho tenuto per me: chiedo scusa e lo dichiaro.
Vorrei trovare la giusta regolazione che mi permetta di tenere il
bruciatore acceso il tempo piu' lungo possibile, senza morire di caldo.
Grazie.

La casa e' abbastanza grande: sono circa 150 mq.
Gli elementi dovrebbero stare intorno ai 45º (acqua esce dalla caldaia
intorno ai 47º). Il totale degli elementi (quindi esclusi termoarredi
e scaldasalviette) e' di circa 40 pezzi con potenza unitaria irradiata
a Dt=50º di 184 W.
Aggiungo che i termoarredi e gli scaldasalviette disperdono circa 4000
W a Dt 50º.
Grazie.

 temperatura nei vari ambienti)???
Dalla mia super ignoranza ti dico:
-ma non sono pochi 45 gradi per i radiatori?
-non hai un termostato? Hai solo le valvole?

45º in linea di princio non sono pochi quando fuori ci sono 15º, lo
diventano se fuori ci sono 5 o 0º.
Il "termostato" ce l'ho ma non funziona in on-off ma regola la
temperatura di mandata in funzione di quella esterna.


Io sapevo che per i radiatori l'ideale sono 60 gradi, boh!
Ciao

 bruciatore acceso il tempo piu' lungo possibile, senza morire di caldo.
Non ho capito se il tuo impianto č dotato di regolazione proporzionale
con sonda esterna, oppure č semplicemente con temperatura scorrevole.
In ogni caso, se la tua caldaia č a fiamma modulante, il costruttore ha
gią previsto la riduzione della potenzialitą termica in funzione del carico
termico.
Lascia stare cosģ com' č, e goditi il tuo impianto.
Tieni presente peraltro che la differenza del rendimento istantaneo tra
funzionamento alla minima potenzialitą (guarda le caratteristiche fornite
dal costruttore, ma immagino sarą del 30% circa), e quella alla massima
potenzialitą (100%), non oltrepassa i 3 punti perecentuali.
Dal momento che la tua caldaia ha gią questa attenzione al rendimento
istantaneo migliore, direi che andare oltre significa parlare di frazioni
di punto, che equivalgono in termini economici a meno di uno sputo :-)
Cordialitą.
                  Paul

Il mio impianto ha una sonda esterna e la caldaia e' a fiamma modulante
14-22 kW. IL problema "era" che con alte temperature esterne, il carico
termico era cosi' basso che il bruciatore si accendeva e spegneva a
pie' sospinto. Ho risolto aumentando di poco la temperatura abiente da
raggiungere, portandola oltre i 20 gradi.
Da qualche giorno le temperature esterne sono calate e funziona tutto a
maraviglia (ho anche sistemato qualche spiffero dai cassonetti).
Posso farti una domanda?
Esistono riferimenti per poter impostare la curva climatica a seconda
della temperatura esterna? In altre parole per il mio impianto (sono in
Puglia) la curva migliore la devo trovare a tentativi? .Oops.. Ne ho
fatte due.....
Mi sono fatto qualche sega mentale anche perche' ho letto molti post su
caldaie che hanno regolazioni di potenza fino al 20% della massima,
mentre la mia non va al di sotto del 60%...:-))
Grazie per le tue risposte.

 mentre la mia non va al di sotto del 60%...:-))
Milioni di caldaie non modulano, e nessuno si lamenta.
E' vero che una caldaia modulante ha un rendimento leggermente superiore
ad una a fiamma fissa, ma insomma......
Io, ad esempio, ho la caldaia che modula a 2 semplici stadi (fiamma alta e
fiamma bassa), ma dormo tranquillo ugualmente :-)
Cordialità.
                     Paul