Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampada con luce regolabile

Ciao a tutti,
 
in una sala vorrei sostituire un interruttore "normale" (accendi-spegni) 
con uno di quelli che permette di regolare l'intensità della luce di una 
lampada che al suo interno ha una semplice lampadina a basso consumo.
 
Basterebbe sostituire l'interruttore che ho con qualcosa tipo 
https://cdn.manomano.com/sandasdon-regolatore-dimmer-a-manopola-220v-bianco-compatibile-vimar-plana-P-5902231-23865352_1.jpg
 
o c'è qualcosa in proposito che ignoro?
 
Grazie in anticipo!
 
Ovlas
 
 
 

lampada che al suo interno ha una semplice lampadina a basso consumo.
 
Dovrai sostituire anche la lampadina e metterne una dimmerabile.
Simbolo sulla confezione: 
https://ibb.co/jkRX9zg
 
 
 
-- 


Grazie, quindi solo lampadina dimerabile più quel tipo di interruttore 
regolabile: dovrei farcela pure io :-)
 
Ovlas
 

regolabile: dovrei farcela pure io :-)
 
In teoria dovrebbe funzionare al primo colpo. Se hai difficoltà, noi
siamo sempre qui.
 
-- 


Sembra facile.
Magari lo sarà ma se quello che tu hai chiamato "interruttore normale" 
fosse un deviatore o un invertitore la faccenda si complica.
 
Da ignorante in materia elettrica, quando ho provato a casa mia 
(accensione da tre punti) il regolatore funzionava bene solo in uno dei 
tre punti.
Messo sugli altri due incasinava la sequenza, hai presente che se 
spegni da qui poi non accendi più da là?
 
-- 
Fabbrogiovanni


Alternativa: montare una *Lampada telecomandata*, se ti basta la 
luminosità che offrono.

 regolabile: dovrei farcela pure io :-)
 
In realtà potrebbe esserci un ulteriore livello di complicazione (oltre 
al fatto che come ha detto il fabbro il tuo interruttore potrebbe non 
essere un interruttore) dato dal tipo di dimmer.
Quello nella foto che hai postato è un dimmer a taglio di fase 
ascendente (leading edge), cioè il classico vecchio dimmer che si è 
sempre usato per le lampade a incandescenza.
Le lampadine led dimmerabili solitamente preferiscono un altro tipo di 
dimmer... quelli a taglio di fase discendente (trailing edge), che a 
volte riescono a dimmerare anche lampadine led non dimmerabili.
 
Se accoppi una lampadina led dimmerabilie con un vecchio dimmer "leading 
edge" il funzionamento non è garantito. Quasi sicuramente funzionera nel 
senso che potrai avere una certa dimmerabilità della lampadina, ma ad 
esempio il range o la curva di regolazione potrebbe non essere 
ottimale/soddisfacente, oppure la lampadina potrebbe comportarsi in modo 
anomalo alle regolazioni più basse.
 
Infine i vecchi dimmer leading edge di solito tollerano solo lampadine 
led di bassa potenza (qualche decina di W mi pare). Quindi nessun 
problema se hai solo 1 lampadina, ma se hai un lampadario con 6-8 
lampadine è un altra storia.
 
Quindi se puoi prendi un dimmer "trailing edge".
 

 da qui poi non accendi più da là?
 
 
Forse per questo, un esempio a due punti
 
il dimmer deve essere messo nei punti X, altrimenti rompe lo scambio tra 
punto 1 e 2 (deviatori)
(al di fuori dei punti, che siano 2, 3, 4, ecc.)
 
 
 
          punto 1   (3,4, ecc)  punto 2
  °-- X-- ° ... ° ------------- ° ... ° ----X--|
            .                       .          °
rete        ... ° ------------- ° ...            lampada
 
                                               ° 
  °------------------X-------------------------|


Troppo difficile per me.
Quando ho aggiunto il dimmer ho adottato il metodo pratico e random: 
attorcigliamo i fili a caso e vediamo di nascosto l'effetto che fa.
 
Qualche volta non c'erano reazioni, altre scattava il salvavita, e alla 
fine ci ho azzeccato.
 
Solo che il posto dove funzionava aveva i tre posti già occupati e ho 
dovuto allargare lo scavo e mettere la scatola da 4 posti.
 
-- 
Fabbrogiovanni


https://images.app.goo.gl/j7nPXA3wGreJ5jHF7
 
 
Ma no dai, devi solo non stare in mezzo ai collegamenti tra i deviatori, o prima, o dopo.

Per leading edge intendi a innesco ritardato?
 
 
-- 
Vieni a trovarci su Youtube: 
https://www.youtube.com/mariachescioglieinodi
 

 ha scritto:

La bticino faceva un dimmer con deviatore 
https://www.amazon.it/BTicino-AM5702-Dimmer-deviatore-Bianco/dp/B00EXSZNT8/
 
In pratica lo metti al posto di uno dei 2 deviatori, con lo stesso
 collegamento.
 
-- 
non firmo niente !

 collegamento.
 
Ho preferito mantenere separati i comandi.
L'interruttore normale è più facile da comandare quando hai magari le 
mani impegnate, basta la punta del ditino, o il gomito.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto:

Anche quello, la manopola si preme come un pulsante, la giri solo
 per regolare la luminosità.


  per regolare la luminosità.
 
Questo lo so, ma la manovra è facile e immediata come far scattare un 
interruttore "antico" come il Bticino Magic?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 ha scritto:

È un pulsante da premere, per di più sporgente, che ci sarà mai di
 così difficile ?
:-)


  :-)
 
Che resistenza ha il pulsante da premere che tu affermi essere facile 
come l'interruttore?
 
-- 
Fabbrogiovanni


 
tutte queste domande per dire che non ti piace ?
amen 
 


Per me può anche finire qui, ma sei tu quello che ha gettato la spugna 
invece di rispondere alla domanda.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 Per leading edge intendi a innesco ritardato?
 
no è la porzione di semionda che il dimmer taglia.
 
Quella ascendente (leading edge):
https://tinyurl.com/2p9df6a5
 
 
O quella discendente (trailing edge):
https://tinyurl.com/yktfz7tm
 
 

Appunto: entra in conduzione in ritardo rispetto al passaggio per
 lo zero. 


   lo zero.
 
Ah beh sì non avevo capito ti riferivi al modo in cui vien fatto 
lavorare il triac per ottenere il taglio.