Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: migliorare efficienza riscaldamento

Ho una vecchia caldaia che, pe riscaldare decentemente la casa, ha
bisogno di essere regolata a circa 80°.  Unito al fatto che chi ha fatto
l'impianto l'ha fatto a casa già costruita e ha messo i tubi sul muro
esterno, pochi centimetri sotto l'intonaco, questo immagino porti
l'impianto ad avere molte più perdite di calore di quante ne avrebbe se
funzionasse a temperatura più bassa.
 
Quindi pensavo che, quando si romperà la caldaia (ha gia molti anni),
forse ne dovrei prendere una ad alta efficienza, o addirittura a
condensazione, e aumentare il numero degli elementi dei caloriferi.
 
Tutti i caloriferi sono messi in modo che è possibile aggiungere circa
il 30% di elementi, forse senza neanche bisogno di aggiungere staffe.
 
Immagino che se volessi aumentare gli elementi dovrei riverniciare
tutto, forse potrei farlo senza smontarli, in quseto caso gli elementi
li potrei agigungere da me.  Se invece dovessi smontare tutto, sarebbe
un lavoro troppo grosso per me da solo.
 
Come faccio a capire se varrebbe la pena economicamente?  Suggerimenti
su metodi di calcolo semplificati o raffinati, o magari programmi già
fatti?

 li potrei agigungere da me.
 
Puoi aggiungerli anche senza smontarli, a patto che i termosifoni non siano 
incassati nella solita rientranza del muro, serve un po' di spazio in testa 
per infilare la chiave tira-niples.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


ciao pot----
 
l'impianto è a GAS, immagino, lA PRIMA cosa da vedere, nel calcolo e
nel pensiero di rinnovamento è questo... SE TROVI O NON TROVI... un
tecnico che
 
TI SALVA LA CANNA FUMARIA
TI SALVA IL TUBO GAS
TI SALVA L'AREAZIONE
TI ALLACCIA L'ACQUA SCARICO CONDENSA SE CONDENSI.
 
altrimenti ragionamenti... UNA condensing costa 1000
eruo in piu... mandandola ad alta temperatura, non arrivi
a rendimenti maggiori del 100 percento.. ma in alcuni comuni
potresti scaricare i fumi a parete, salvando la canna fumaria..
nel senso di risparmiarla.
 
  per il programma di capire i rendimenti e presupporre gli interventi 
costi e benefici... io suggerisco docet... è un software che usano
i certificatori energetici e stimano i consumi al variare dei
parametri, ma per essere VERAMENTE OK NELLE STIME... devi disporre
di una marea di parametri , ampiezza mura... parametri caldaia...
m2, dispersioni, altezze, caloriferi.. etc etc ....
 
io potrei dirti pressapoco... gli interventi .. quali puoi fare,
in economia e cosa risparmi... oppure rispondere poco poco alla
tua domanda...ma SERVONO LO STESSO PIU PARAMETRI... se vuoi. ti
metto l'elenco...
 
:
potenza tua caldai
rendimento caldaia
acqua calda
bollette e consumi degli ultimi anni
cap o gradi giorno del tuo comune
acua sanitaria , bagni e consumi.
tipo caloriferi alluminio , ghisa.. colonne e interasse.
numero stanze e numero finestre
orientamento zona gionrno e zona notte
apporti ulteriori
QUNATE ORE SI VOGLIONO VIVERE IN CASA
sistema di regolazione .. cronotermostato, sonde o bizona.
TEMPERATURA CHE MANTIENI IN CASA.
 
 
PER la tua domanda tubi, bisogna capire come mai vai a 80 gradi
e dove li misuri.. se in caldaia o ai termosifoni... in generale
nel calcolo dei consumi, ci sono tantissimi rendimenti... il tratto
tuo di mandata e ritorno esterno... o leggermente murato incide
SUL RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE.... ma non incide tanto nel rendimento
totale.. direi dal 5 al 10 per cento
 
 
per tua domanda caloriferi.. si numero elementi.. ma va capito..se
prima cosa c'è qualcosa che non permette al calore di mettersi in
distribuzione, capisci che se hai 1500 watt-- aumenti a 1800 ... ma
sei incassato in un mobile ... PERDI SEMPRE IL 50 % ---- OSSIA IL
CALORE IN STANZA FAI ARRIVARE 1500 E OTTIENI 750 ... SE NE FAI ARRIVARE
1800 E NE OTTIENI 900 ... MA TE NE SERVONO 1500 ..PER FORZA AVRAI
SEMPRE UN PESSIMO RENDIMENTO.. cmq i termosifoni con pochi euro li
compri nuovi, quello è il minimo problema... bisogna capire perchè+
vai a 80 ,
 
io prima comsumavo 4500-4700 m3 ora consumo 1700 m3 + 1000 kwh
elettrici che sarennero metti 200 m3 in costo--- risparmiare
si puo'... spendendo poco o spendendo tanto.. subito tutto.. o piano
piano ... insomma per rispondere alla velocità della luce....
 
usi in esterno dei tubi coibentati, elimini ogni dispersione dai
tubi, costo pochi euro al metro lineare, risparmi 8 per cento.
 
usi un cronotermostato efficente 0.1 grado e massima programmazione,
costo 150-180 euro risparmi un 8 per cento
 
tagli un grado alla temperatura interna, risparmi un 5-7 per cento
 
coibenti cassonetti tapparelle , risparmi un 3-5 per cento
 
cambio caldaia risparmi un 5-25 per cento
 
abbassi la mandata da 80 a 65 gradi e lo fai con aumento caloriferi
o coibentazione, risparmi un 10-20 percento a secondo della caldaia
 
chiudi un calorifero o una stanza.. abbassi in proporzione del
totale litri che passavano.
 
OVVIAMENTE... OGNI RISPARMIO .. NON SI CUMULA.. MA MIGLIORA I VARI
RENDIMENTI CHE COMPONGONO L'IMPIANTO, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, 
REGOLAZIONE ETC ETC...  E ALLA FINE.. PUOI PUNTARE TRANQUILLAMENTE
APPLICANDOLI TUTTI A UN RISPARMMIO COMPLESSIVO PARI AL MIO
4500-4700 > 1700+200
 
ah A T T E N Z I O N E... IMPORTANTISSIMO l'acqua sanitaria...
lA ACQUA CALDA DEL BAGNO .... qui bisogna ragionare benissimo...
perchè se a casa tua... consumi 100 ma 40 sono per la acqua sanitaria..
capisci che i vari risparmi partono da 60 .... non da 100 .... e i 
consumi resteranno alti... VA STIMATO IN PRIMIS LA TUA SANITARIA.
 
CIAO
 
MARIO

 MARIO
 
Ciao, ti rispondo cosi' non ti senti abbandonato.
troll di merda.
 
 

per infilare la chiave tira-niples.
 
Sì, non sono incassati.  Il dubbio è sulla possibilità di verniciare il
tutto decentemente senza smontarli, ma immagino che si possa fare.

m2, dispersioni, altezze, caloriferi.. etc etc ....
 
Intendevo un programma che sia gratuito, o a basso prezzo, o magari
utilizzabile via rete.
 
Grazie delle altre considerazioni.


 
ah ,, han messo la REGISTRAZIONE.. MA HAN LASCITO IL
GRATUITO...
 
http://www.energybuild.it/270611.html
 
 
scarica anche i manuali, cosi ti fai una idea esatta
sulla compilazione
 
ciao
 
mario

 tutto decentemente senza smontarli, ma immagino che si possa fare.
 
Dipende un po' come sono fatti, se riesci a infilare il pennello e a 
raggiungere tutte le parti visibili nulla vieta di pitturarli in opera, dopo 
averli allungati.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

averli allungati.
 
Bene, grazie delle dritte.

:

Grazie.  Ci guarderò appena deciderò di dedicarci un po' di tempo.