Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Da bruciatore a gasolio a bruciatore a pellet

Salve a tutti.
Come da oggetto visti gli alti costi del riscaldamento a gasolio stavo
meditando la modifica da a gasolio a pellet...
In rete ho trovato diversi produttori, ma schede tecniche comparative
e/o consumi orari nulla! Ho mandato più di qualche mail ma tutti mi
hanno girato la risposta del rivenditore/installatore di zona che mi
chiedono un appuntamento per un sopralluogo. Prima di imbarcarmi in
visite a domicilio dell'installatore, anche perchè vorrei fare tutto
io come sempre, vorrei sapere se qualcuno di voi ha già eseguito la
modifica e, a spanne, dei costi del bruciatore e dei consumi.
Attualmente il mio impianto è composto da caldaia in basamento in
ghisa da 29'000 kcal con bruciatore a gasolio.
Costi attuali di riscaldamento circa 350 euro al mese:-((((((((
Saluti, DPZ

 Saluti, DPZ
Guarda se ti può servire
http://www.mainardis.it/Comparazione-costi-combustibil.12.0.html
-- 
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.

perchè non un bruciatore a legna?
attualmente hanno rendimento e autonomia notevoli, e la legna ha un
ottimo prezzo rispetto al pellet.
saluti

Quando 2-3 anni fa feci la stessa valutazione per sostituire
il bruciatore a gasolio con uno a pellet di legno, c'erano
due aspetti :
1) bruciando pellet si produce cenere che deve essere
rimossa. La caldaia deve avere un cassetto per la cenere e
la sua pulizia deve essere agevole.
Si produce cenere per circa il 3 - 4% in peso di legno. 
2) il bruciatore a pellets che avevo individuato produceva
una fiamma quasi verticale, diversa da quella del bruciatore
a gasolio che e' quasi orizzontale. La caldaia deve avere
spazio sopra il bruciatore per permettere alla fiamma di
bruciare correttamente, altrimenti maggior fumo e fuligine.
3) la potenza del bruciatore a pellets e', a parita' di
dimensioni, inferiore a quella a gasolio, inoltre ha una
modesta capacita' di regolazione. 
Ovvero, per avere la stessa quantita di calore devi tenere
acceso il bruciatore piu' a lungo.
Io ho poi rinunciato alla modifica e acquistato una caldaia
a pellets.
Dino


 Dino
Il tuo post mi è stato utilissimo!
A questo punto mi tocca rivedere l'idea di "conversione".
Saluti a tutti.

 Saluti a tutti.
Dimenticavo.....che costi hai sostenuto per la caldaia a pellet???


scusate l'ot... ho visitato il sito della mainardis, quanto potrebbe
costare una soluzione come questa? 
http://www.mainardis.it/Esempio-di-realizzazione.35.0.html



Ho installato la nuova caldaia nell'ottobre 2005, il costo
della sola caldaia completa di bruciatore da 20kW fu di
circa 6.000 euro.
Spesa totale piu del doppio, considerando l'accumulatore di
acqua calda, il serbatoio del pellet con coclea di oltre 3
metri, le modifiche all'impianto idraulico/elettrico e la
mano d'opera. Il costo dipende da quale soluzione scegli,
dallo spazio a disposizione, volumi da scaldare, latitudine,
etc. Ovvero si puo spendere di meno o di piu'.
Dopo un anno di utilizzo, calcolai che avrei recuperato
l'investimento dopo 6 anni (al prezzo del pellet di allora)
incluso la detrazione sull'IRPEF.
Ritengo che la caldaia a pellet debba essere installata e
utilizzata in modo diverso da quella a gas/gasolio.
Lo scorso anno avevo scritto alcune considerazioni
su "Gougle  - gruppi  - infopellet" cerca i post con il mio
nome. Troverai anche utili commenti di altre persone.
Se necessiti di altre informazioni, chiedi o scrivimi
Dino



ho postato la risposta ieri, ma non ne vedo traccia. Ripost
nel 2004 un impianto simile a quello mostrato nel sito della
mainardis, senza pannelli solari ma predisposto, costo
14.000.
avevo scritto qualche cosa sulle caldaie su Google, Gruppi,
Infopellet, fai una ricerca con il mio nome. 
Dino