Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dispersione di corrente

Ciao a tutti, vi sottopongo un problema relativo ad una dispersione di
corrente che la mia ragazza ha riscontrato in casa sua.
Un locale adibito a lavanderia è alimentato tramite un secondo contatore, di
potenza 1,5 kW, esterno alla casa.
Da qualche tempo a questa parte, quando si tocca la maniglia (metallica)
della porta d'accesso al locale si prende la scossa e questo succede sempre,
anche se la lavatrice non è in funzione.
La porta è di legno rivestita da entrambi i lati da una lamina metallica,
tipo porta blindata per intenderci.
Cosa bisogna controllare innanzitutto ?
Io partirei dalla presa a cui è collegata la lavatrice, non fosse mai che la
spina si è fusa ! Ma poi ?
Grazie,
Piero

Piero wrote:

Ma si prende proprio la corrente, o la classica scossa ovvero una carica
elettrostatica?
-- 
Benedetto Santarella 
www.ferramentatodisco.it

 Cosa bisogna controllare innanzitutto ?
Io come prima cosa prenderei un tester e misurerei la tensione tra la  
porta ed una terra sicura. se non esiste, pianti una puntazza dove puoi.
la cosa che puo' essere e' che non esista la terra e qualcosa sia stato  
messo attaccato alla struttura metallica del locale .
Ciao.alberto.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54 -> 
news.inet.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 potenza 1,5 kW, esterno alla casa.
Ma, a valle del contatore non c'è un interruttore differenziale (o 
salvavita, più comunemente)?
Se si, quando prendi la scossa dovrebbe scattare.
Se no, devi subito provvedere ad installarne uno 
(lavatrice=acqua+elettricità)!
Poi, vabbè, potrebbe essere elettricità statica e allora tutto quello 
scritto sopra non vale.
CiaociaoAlessandro 

messo attaccato alla struttura metallica del locale .
Oppure i filtri RFI della lavatrice, nel caso l'impianto di terra non
sia a regola d'arte.
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 Io come prima cosa prenderei un tester e misurerei la tensione tra la  
Suggerirei un tester a bassa impedenza oppure di misurare la caduta di 
tensione su una resistenza, altrimenti non distingui la porta sotto 
tensione dalla porta carica.
Ciao Boiler

 sia a regola d'arte.
Scusa, cos'è un filtro RFI?
Ciao,
Piero

 tensione dalla porta carica.
Un tester a bassa impedenza (tipo quelli analogici) non dovrebbe invece
falsare la misurazione?
Ciao,
Piero

 messo attaccato alla struttura metallica del locale .
La terra c'è, il problema prima non si presentava, farò le prove che mi
suggerisci.
Ciao,
Piero

 Se si, quando prendi la scossa dovrebbe scattare.
Si c'č, ma non scatta.
Ciao,
Piero

 elettrostatica?
Come le distinguo nella pratica?
Ciao,
Piero


In un certo senso, ma è una falsatura che tu vuoi.
Se ti indica zero vuol dire che la porta e sottoposta a cariche 
elettrostatiche o è in qualche modo attaccata a un partitore capacitivo 
(tipo i filtri di rete).
Se invece indica 230V, vuol dire che hai un contatto diretto fase-porta.
Ciao Boiler


Se prendi un colpetto come quando scendi dall'auto è carica elettrostatica.
Se toccandola senti un formicolio continuo allora c'è una dipsersione 
sulla porta.
Se subentrano crampo muscolare, blocco respiratorio, fibrillazione e 
morte è sotto tensione ;-)
Ciao Boiler

Scusa, cos'è un filtro RFI?
Sono i filtri per la radiofrequenza e i disturbi condotti.
In pratica sono dei condensatori tra fase e terra e neutro e terra.
Se non colleghi la lavatrice alla terra, la sua carcassa si portera' a
circa 110 V.
Se e' collegata a terra, ma l'impianto non e' fatto bene potrebbe
verificarsi quanto tu dici, ovvero il fatto di avere parti metalliche
sotto tensione.
Ciao


 In pratica sono dei condensatori tra fase e terra e neutro e terra.
Uhm... non penso proprio che mettano dei condensatori tra neutro e terra e
tantomeno tra fase e terra. Molto più probabilmente sono dei varistori che
servono alla protezione da sovratensioni.
I varistori hanno una piccola capacità, quindi possono polarizzare uno
chassis flottante (non collegato a terra).
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 tantomeno tra fase e terra. 
Invece sì, è prassi comune.
http://tinyurl.com/9u6bx
(PDF)
Questo è un esempio di tipico filtro di alimentazione.
Ciao Boiler

 Invece sì, è prassi comune.
Hai ragione.
A questo punto, però, quale sarebbe l'utilità di tali condensatori?
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

 
Evitare che disturbi in radiofrequenza generati dall'apparecchio (un 
esempio classico sono gli alimentatori switching dei PC) tornino sulla 
linea e vadano a disturbare altri utilizzatori.
Boiler

 linea e vadano a disturbare altri utilizzatori.
Ha senso. Io pensavo che le dispersioni degli switching fossero dovute solo
all'induzione sullo chassis dell'alimentatore.
Ciao,
-- 
Daniele Orlandi

servono alla protezione da sovratensioni.
Probabile che sulla scheda alimentatore dell'elettronica vi sia un
varistore, ma e' un'altra cosa.
Ciao!
