Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: spunto pompa sommersa e contatore enel

Domanda: se ho un contatore enel da 1.5KW ce la faccio a far partire una 
pompa sommersa da 1.1KW tenendo conto dello spunto iniziale? Grazie

 pompa sommersa da 1.1KW tenendo conto dello spunto iniziale? Grazie
 
Ascensore idraulico da 1,5KW, e va come una lippa, pero' ignoro se ha 
elettronica, ma non penso proprio. 
 
 

 pompa sommersa da 1.1KW tenendo conto dello spunto iniziale? Grazie
 
se è 1,1 KW elettrici, OK
 
se è la Potenza all'asse abbiamo 1,3Kw elettrici, al limite c'è da rifasare il Cosfì, ma ce la fai con 1,5KW di contatore, anche sullo spunto
 
saluti

 pompa sommersa da 1.1KW tenendo conto dello spunto iniziale? Grazie
 
considera che per brevi periodi,puoi assorbire una potenza + grande
di quella nominale, senza che il limitatore intervenga.

se la potenza contrattuale è di 1,5 Kw la potenza disponibile sarà comunque superiore, almeno 1,7-1,8 kw. Di solito sui motori di quel tipo è indicato sia l'assorbimento max che la potenza resa . in ogni caso guarda quanti Ampere assorbe il motore. fino a 6A di pompa non dovresti avere nessun problema. 
ciao. :)


Si, però.
Però dopo un po' la nostra pompa sommersa si riempirà di fanghiglia, 
sabbia e schifezze varie. Lo spunto aumenterà. A quel punto chi lo sa? E 
quando si verificherà "quel punto"? Ah, boh. Murphy dice: quando potrà 
fare il maggior danno possibile.
Se è una applicazione critica (ci sono freezer sullo stesso contatore, 
oppure la pompa ferma crea danni da allagamento di entità notevole, 
giusto per esemplificare), io cercherei un contratto di quelli con bassi 
costi fissi e potenza libera oppure una pompa meno potente. Oppure due 
pompe più piccole (se lo spazio lo consente) da accendere in momenti 
distinti (in sequenza?).
 
-- 
Ciao!
Stefano


La corrente di spunto è circa 6 volte la nominale ( in normale
funzionamento , a regime per capirci) per qualche secondo , oltre si
rischia di bruciare il motore.

 distinti (in sequenza?).
 
Intanto grazie a tutti.
Il contratto l'ho cercato, per quello ho optato per 1,5KW.
La pompa la userei si e no una volta all'anno per cui ho la necessità di 
tenere bassi i costi fissi. Con 1,5KW l'Enel mi dice che costa sui 120 
euro/anno, mentre con 3,5KW starei sui 330 euro/anno.
Con quel che risparmio in bolletta ne trovo di soluzioni :-)
A proposito si, la pompa mi serve per evitare allagamenti, ma non a casa 
mia. Praticamente è alla base di uno scivolo e serve per portare su 
l'acqua piovana che si raccoglie in una vasca da circa 1mc (dislivello 
di circa 3m), ma solo quando il pozzo perdente collegato non ce la fa 
(scatta valvola di non ritorno). In pratica una volta all'anno 
esagerando... anche se con queste piogge le frequenze stanno aumentando.
Avete qualche prodotto interessante da consigliarmi?

 Avete qualche prodotto interessante da consigliarmi?
 
No, spiacente. Il consiglio comunque è di prendere un buon prodotto (3 m 
di prevalenza non sono pochi) e farlo pescare a qualche cm dal fondo. 
Almeno il grosso delle porcherie non verranno aspirate.
 
-- 
Ciao!
Stefano

 così: informati bene...
 
Sarebbe una manna ma credo si applichi al residenziale prima casa, e 
purtroppo non è il mio caso, è un immobile intestato a una società...

 non ritorno). 
 
Prima di avventurarmi in proposte alternative, di quelle che possono 
salvare capra e cavoli, quanti sono i mq. di area su cui piove e la cui 
pioggia va a finire nel pozzetto servito dalla pompa?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 grosso delle porcherie non verranno aspirate.
 
Concordo sulla scelta di un buon prodotto, idem sul mettere un paio di 
mattoni sotto alla pompa.
Discordo sull'aggettivo assegnato alla prevalenza, sono solo 0,3 bar:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 pioggia va a finire nel pozzetto servito dalla pompa?
 
Direi che stiamo su circa 50mq

7jona7 ha detto questo giovedì :

Ok, allora mi avventuro e provo a savare capra e cavoli:-)
 
Non conosco i dati della tua zona, ragioniamo in base a quelli della 
Padana Valley.
 
Qui piovono mediamente 1.000 mm. di pioggia all'anno.
In totale, su 50 mq. fanno 50 metri cubi da smaltire.
 
Facciamo finta che il pozzo perdente non esista, quindi tutta acqua da 
pompare via.
 
Ipotizziamo, da bravi pessimisti che più pessimisti non si può, che 
tutta questa pioggia venga giù in soli 10 giorni.
 
Avremo 5 mc. di acqua da sollevare di 3 metri.
 
Voglio essere ancora più pessimista, questi 5 mc. piovono in sole 5 
ore.
 
Concludendo: avremo 1 mc/ora da pompare.
Proviamo a prendere una pompa da 500 Watt,tipo questa:
http://www.elettroutensilionline.com/elettropompa-sommersa-domo-7vx-b-lowara.html
 
 
A tre metri sposta molta più acqua di quella che 
super-pessimisticamente abbiamo calcolato.
 
E con 500 Watt abbiamo risolto l'inghippo del contatore di bassa 
potenza.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Residenziale forse. Prima casa, sicuramente no.
 
-- 
Ciao!
Stefano


Si, per carità. Ma ho visto con i miei occhi pompe "da 20 metri" per 
usare la tua equivalenza, non riuscire a superare 1 m di dislivello. Per 
questo consiglio "buona".
 
-- 
Ciao!
Stefano

 consiglio "buona".
 
Oggi mi arriva questa, da mettere al posto dell'altra che non siete 
riusciti ad aiutarmi ad aggiustarla:
http://www.amazon.it/gp/product/B00IJZLUXO/ref=ox_ya_os_product
 
 
Vista da fuori è bella, speriamo che anche dentro sia abbastanza buona.
E se non sarà ottima pazienza, fra pochi anni la potrò buttare sapendo 
che almeno l'ho pagata poco:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
Sarebbe una soluzione perfetta.
Proviamo a fare ancora meglio :-)
In base ai nostri conti, questa, che mi è "avanzata", può andare bene 
senza procedere a un nuovo acquisto? Leggo nell'etichetta che è il 
modello 30/80M
 
http://www.dabpumps.com/dep/ST_PULSAR_ITA.pdf
 

 
http://www.dabpumps.com/dep/ST_PULSAR_ITA.pdf
 
 
Assolutamente NO :-)
 
Questo è una pompa "sommersa" per acqua pulitissima, più o meno 
potabile.
Difatti, leggendo la descrizione troviamo:
Massima quantità di sabbia ammessa: 50 gr/m3
.
Al primo sporchino che ci entra si inchioda.
 
A te invece serve una pompa "sommergibile".
Meglio se nelle caratteristiche trovi "per acque sporche"
 
-- 
Fabbrogiovanni

 
 
Azz, grazie, stavo per fare la cappellata :-)
Cmq sono contento, avevo messo in preventivo almeno 400 euro.
Non capisco perchè in giro ci sono pompe di pari potenza che costano 
anche 1000 euro.

 Avete qualche prodotto interessante da consigliarmi?
 
Non esiste niente a motore (a scoppio) che faccia la stessa cosa e sia autoavviante con l'acqua alta
(anche integrata da pannello fotovoltaico per eventuale elettronica di controllo)?
 
 
Giulia
 
 


Immagino che la cosa che ti ha fatto andare al pulsante "Compra" e 
cliccare sia il corpo inox.
Peccato solo che la Al-ko sia particolarmente nota per la produzione di 
telai in alluminio (*Al*-ko...) leggeri per camper.
Poi, ormai, fanno di tutto...
Io, per dire, ho una tosasiepi fatta da loro ed è un autentico 
schiacciasassi. Sempre ammesso che non si stia parlando di 3 aziende 
distinte o di un'azienda che si è messa a sfruttare il suo buon nome 
vendendo roba prodotta da terzi. Magari in Cina? ;)
 
-- 
Ciao!
Stefano


Meglio ancora "acque sporche CONTENENTI FILAMENTI". ;)
 
-- 
Ciao!
Stefano

 1000 euro.
 
Ne bastano meno di 200.
Vedi questa, ad esempio:
http://www.amazon.it/LOWARA-Sommergibile-sporche-MONOFASE-GALLEGGIANTE/dp/B00H4B9UIG
 
 
Il marchio è una garanzia, così teniamo conto anche dei suggerimenti di 
Cordy.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 prodotta da terzi. Magari in Cina? ;)
 
Sicuramente la pompa in arrivo sarà cinese, ma la supervisione dei 
tecnici tedeschi non è da sottovalutare:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

Il marchio č una garanzia
 
Sperando che non si siano cinesizzati pure loro nel frattempo.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Sicuramente, no. Potrebbe, ecco. Mai fasciarsi la testa prima di 
romperla, no?
 
-- 
Ciao!
Stefano


 
Era una società con fabbrica a Padova. Era...
 
-- 
Ciao!
Stefano

 controllo)?
 
Esisterà senz'altro ma non credo sia una soluzione più economica.
E poi l'affidabilità: un motore termico fermo mesi partirà al primo 
colpo quando servirà?