Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Perdite dai caloriferi

Casa (e caloriferi) di 6 anni di vita.
Da qualche giorno diversi caloriferi hanno iniziato a perdere piccole gocce 
dai rubinettini dello spurgo (quelli che si aprono per far uscire l'aria).
L'acqua trafilata č poca ma non č giusto che succeda!
La pressione dell'acqua č, in base al manometro della caldaia, nella norma.
Il fenomeno si evidenzia di notte quando i caloriferi si raffreddano mentre 
di giorno i rubinettini pare siano asciutti.
Come devo operare per risolvere il problema?

Utente ha scritto:

Io ho montato sfiati automatici da 3/8" evitando quindi ogni operazione di
spurgo!
http://www.officinerigamonti.it/Extra/News/pubbliche/it/NovitaWord_file/image019.jpg
ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Come devo operare per risolvere il problema?
Cambiare i rubinettini?
-- 
Saluti da Verona



Infatti temo sia l'unica possibilità....ma se così fosse la mia prossima 
domanda riguarderebbe la modalità di sostituzioni degli stessi!
E' un'operazione che posso fare anche io o ci vuole un idraulico?
E' sufficiente chiudere un calorifero alla volta, svitare il vecchio 
rubinetto e applicare il nuovo oppure è necessario svuotare l'impianto e 
seguire particolari procedure per fare "un buon lavoro"?

 seguire particolari procedure per fare "un buon lavoro"?
Devi chiudere sia il rubinetto sopra che il detentore (altro rubinetto) 
sotto.
Per sigillare il filetto dello sfiato nuovo usi la solita canapa+pasta



http://www.officinerigamonti.it/Extra/News/pubbliche/it/NovitaWord_file/image019.jpg
...
Urka, qua ho una domanda 4U. Ti risulta che questi rubinetti col tempo si
"seccano"? Nel senso: io so che passa l'aria finchč l'acqua, bagnando non
so cosa, lo dilata tappando giustamente lo sfiato. Ecco, mi hanno detto
che col tempo si alterano e perdono. Alla fine sono piů un problema che
una soluzione. Signor Felix, qual č la sua opinione in proposito? Ci dica,
ci dica... :)


 ci dica... :)
Sono sfiati con galleggiante in pratica una pallina di gomma che in
presenza
di acqua e pressione sale in alto e chiude una uscita, li ho montati da 6
o 7 anni e non ho avuto nessun problema ne necessita' di manutenzione.
ciaofelix:-)
P.S. Penso che potrebbero non funzionare a`dovere in caso di pressione
     scarsa ma in questo caso credo che di problemi ce ne sarebbero altri.
     Ovviamente vanno montati in verticale io ho interposto una curvetta a
     squadra,in ottone cromato, da 3/8"


"Utente" ha scritto:

Io comincerei a verificarne il serraggio a freddo, sia della filettatura fra 
valvola e termo, che del rubinettino.
Repo 

 domanda riguarderebbe la modalità di sostituzioni degli stessi!
se parliamo di impianto autonomo, apri la valvolina e fai uscire quel po' 
d'acqua finchè la pressione dell'impianto scende e non esce più nulla. 
Questo se i caloriferi sono sullo stesso piano, se invece sei su due piani 
potrai farlo (in modo così semplice intendo) solo su quelli di sopra (che 
poi sono magari gli unici che ti perdono perchè più frequentemente si 
manovra la valvolina di spurgo).
Mk

 
Con ogni probabilità non funziona più il sistema d'espansione nella 
caldaia: chiama il tecnico.