Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pannelli solari termici e boiler elettrico per acqua calda si può fare?

Da quel poco che ho capito bisogna integrare l'acqua calda prodotta dai 
pannelli solari termici con un altro accumulatore, che sia a gas, a 
pompa di calore o altro. Dunque posso anche lasciare le cose come stanno 
e tenere il boiler elettrico?


Ha un boiler elettrico da 200 litri ?


No, in casa attualmente ho un boiler classico da 50 litri.

 ha scritto nel messaggio 
news:4f7b43d5$0$1383$4faf...@reader1.news.tin.it...

Il Serbatoio deve avere una "notevole" capacità e un ottimo grado di 
isolamento termico.
 
Difficilmente ciò potrà configurarsi in un Boiler Domestico.
 
Inoltre servono delle Pompe e Valvole di circolazione ed intercettazione 
"specifiche" per l'impianto Solare.
 
Il Boiler elettrico potresti tenerlo come "secondario" (surriscaldare 
l'acqua poco calda del solare) oppure come Emergenza in caso di acqua troppo 
fredda.
 
Comunque l'utilizzo del Boiler esistente è un falso risparmio e il gioco non 
vale la candela!
 
Se devi fare un impianto ex-novo fallo... con tutti i crismi. 
 
 


ciao
quindi un impianto minimo è , pannello solare (o 2 dipende dalla zona) 
con pompa comandata dalla temperatura del pannello, accumulo (50L per 
persona per numero GG di scorta prevista) poi uscita e inserito nel 
boiler elettrico prudenzialmente regolato a 50°.
 
ciao primula

 ciao primula
 
DIPENDE dal tipo di Impianto:
Se in "pressione" oppure "Atmosferico".
 
Nel primo caso č a pressione acquedotto... nel secondo a pressione 
dipendente dall'altezza del serbatoio e pertanto necessita di una 
pompa-autoclave.
 
NON tutti i Gatti sono... Bigi! 
 
 


No, o meglio... forse sì ma sarebbe inefficiente e "complicato".
Se ti fai mettere i pannelli solari quelli a tubo sottovuoto col loro
boiler accumulatore ti vendono come optional una serpentina elettrica
per scaldare l'acqua quando il sole non basta.
Ti costa una stupidata (massimo 60 euro!) e sei a posto.

 ciao primula
 
 
 
ciao primula.... esattamente i conti che faccio io, al minimo... ossia
se mia moglie FACESSE LAVASTOVIGLIE e non 4 volte GIORNO i piatti a mano
lavaggio e risciacquo... forse forse anche 30 litri giorno persona
per un 4-5 giorni di scorta... io con un 250-300 litri me la cavo :(
 
ma ahime ...
 
 
due pannelli, captazione 2 m2 l'uno, sud come esposizione, MALPENSA...
ce la farei ad essere ACQUA SANITARIA AUTONOMO ? CON UN 250-300 LITRI
DI ACCUMULO ?
OPPURE ? FATTO 100 LITRI GIORNO NECESSITA' PER 365 GIORNI.. COSA
CONVIENE ? 1 pannello e autoprodurre ? 65-70-75 % sparo a caso....oppure
passare 2-3 pannelli e + accumulo da 300 a 500 ? come fare i conti
per valutare queste situazioni - scelte ?
 
dividere costo ? per ?
 
riscaldamento , es lenga, gas, fasolio... rapporto a euro per ckal...
 
ma qui con l'acqua calda ? come faccio A FARE LA ECO LOGICA E ECO NOMICA
SCELTA MIGLIORE ?
 
CIAO
 
MARIO

 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe
 
 
 
Inclinazione ottimale �: 37 gradi
Irraggiamento perso annualmente a causa di ombre (orizzontale): 0.0 %
 
Mese 	Hopt 	Iopt 	NDD
Gen 	2530	66	457
Feb 	2870	56	361
Mar 	4260	46	237
Apr 	4540	29	110
Mag 	4710	16	16
Giu 	5500	12	3
Lug 	5870	16	0
Ago 	5550	26	4
Set 	4730	41	49
Ott 	3320	52	210
Nov 	2480	63	387
Dic 	2150	67	476
Anno	4050	37	2310
Hopt: Irraggiamento su piano ad inclinazione ottimale (Wh/m2/day)
Iopt: Inclinazione ottimale (gradi)
NDD: Numero di gradi-giorni di riscaldamento (-)
 
per semplificare l'energia ricevuta, calcolando la tua inclinazione e 
quando ti serve più acqua calda puoi ottimizzare l'angolo e l'accumulo,
considera però che in estate ce ne è troppa e in inverno poca quindi 
scegli un angolo appropriato e un accumulo che in dicembre-gennaio sia 
adeguato, se troppo grosso non riscaldi, se piccolo dura poco.
 
poi addestra le persone a non sciupare l'acqua calda perchè gratis....
 
ciao primula


Ancora piu' piccolo di quello che sospettavo.
 
Allora, la capacita' dell'accumulo e' quello che decide
quanto il solare ci fa risparmiare.
 
Possiamo usare il solare per "ridurre" il consumo di energia
elettrica, grazie al "preriscaldamento" dell'acqua (la resistenza
elettrica lavora di meno, se l'acqua, quando accende il boiler, e'
gia', ad esempio, a 30 gradiC).
 
Oppure possiamo usare il solare per "sostituire" il consumo di
energia elettrica per quasi tutto l'anno, portando direttamente
l'acqua a 40-50 gradiC.
 
Insomma, si puo' anche fare il solare termico con un serbatoio
da 50 litri, ma non riesce a sfruttare buona parte della capacita'
dei moduli solari.
 
Per esempio, una bella giornata di sole non le serve a molto per
fare la doccia la mattina dopo, perche' durante la notte (a parte,
forse d'estate) il serbatoio si raffredda. O meglio, le serve
a risparmiare il "riscaldamento" dell'acqua, ma poi per 10 ore,
al resistenza deve continuare a tenere in temperature per
compensare le dispersioni di calore.
 
Tra l'altro, i serbatoi dei normali boiler elettrici non e' che
abbiano un'isolamento eccezionale, infatti, ancora oggi sono
progettati come quando l'energia elettrica costava pochi
centesimi (la stessa cultura tradizionale che fa costruire
i radiatori sotto le finestre, in un'incavo della parete
esterna ... un'orrore energetico).
 
Se lei vive sola o in coppia (50 litri mi fanno immaginare un
basso consumo) e siete disposti a spostare la doccia quando
l'acqua e' pronta (ad esempio, nel tardo pomeriggio e saltando
i giorni di maltempo), potete anche fare a meno di un serbatoio
solare.
 
In questo caso, supponendo l'ottica del risparmio sulla spesa
di impianto (non tutti hanno i soldi necessari per fare "l'ideale"
ed oggi le banche non prestano a chi non ha i soldi), 
l'impianto potrebbe ridursi ad un semplice tubo in PVC nero
da 8bar con un percorso a zig-zag (tramite curve a 180 gradi,
perche' il tubo e' troppo rigido per essere piegato ad angoli
piccoli), fissato ad una piastra nera di fondo tramite fascette.
Direi che uno sviluppo di 20 metri, con sezione 1 pollice
puo' bastare (equivale a circa 60 litri di acqua calda).
D'estate l'acqua puo' uscire bollente.
Nel resto dell'anno, tranne inverno, se c'e' il sole,
arriva al boiler con almeno 25-30 gradi, e basta poca energia
elettrica per portare a temperatura, ovvero, basta accendere
il boiler mezz'ora prima perche' l'acqua sia pronta per la doccia.
Prima, pero' occorre aprire il rubinetto, finche' non arriva la
prima acqua tiepida, altrimenti il boiler scalda prima
l'acqua fredda al suo interno.  Insomma, e' un po' macchinoso
da gestire.
 
Importante munire l'impianto di by-pass, perche' durante la
notte quell'impianto e' un radiatore che disperde il calore.
La valvola di by-pass puo' essere manuale o automatica,
con il controllo piu' semplice fatto da un timer orario,
regolato per escludere l'assorbitore solare durante le ore
in cui il sole non irradia. Una altra soluzione
e' usare un interruttore crepuscolare, che appena il sole
cala, gira la valvola.
 
Tassativo: almeno una volta alla settimana, si deve portare
il boiler a massima temperatura (sopra i 60 gradiC) per
sterilizzare eventuali colonie di legionella che si
sviluppano in condizioni di acqua tiepida stagnante.
 
E' un'approccio a basso costo (200-300 Euro in tutto, 100 Euro
se in fai-da-te), ma con parecchie limitazioni e problemi.
 
Da quanto scritto, avra' cominciato ad intuire come mai
un'impianto solare ha bisogno di un'accumulo apposito, etc.
 
Lei non ci ha detto quanto puo' permettersi o e' disposta
a spendere.
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]