Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: a proposito di miscelatori che miscelano dove non devono miscelare...

...vi racconto una piccola disavventura del FDT, magari un giorno può 
essere utile a qualcuna.
 
nell' appartamento che affitto al primo piano ho una camera con bagno 
disabili; il bagno è (era) dotato di una doccetta per wc disabili con 
relativo miscelatore come da foto 
http://www.idraulico-torino.com/wp-content/uploads/bagni-per-disabili.jpg
.
 
avevo inquilini distratti che dimenticavano aperta la levetta del 
miscelatore; la doccetta ha un rubinetto a pulsante che non è il massimo 
della tenuta, per cui ad un certo punto ho iniziato a trovare la 
pozzangherina di acqua sotto la doccetta.
e uno, e due, e tre... alla quarantesima volta che trovo la doccetta 
gocciolante e la leva aperta, svito la doccetta dal miscelatore assieme 
al suo tubo e ci avvito un tappo di ghisa...fine dei problemi pensavo, 
possono aprire e chiudere la leva a piacimento, da lì non esce più una 
goccia d' acqua, ed in effetti così era.
naturalmente gli inquilini non erano disabili, se non forse nel 
cervello, ma non avendo affittato come tali mi sono sentito libero di 
chiudere la doccetta.
 
un bel giorno mi arrivano altri inquilini dicendomi che l' acqua calda 
esce fredda, vado in caldaia è tutto ok, salgo in quel bagno ed in 
effetti l' acqua girata tutta sul caldo esce tiepida.
il giorno dopo, vado con il multimetro a sonda termometrica a misurare 
la temperatura e misura 45°, al posto dei 55° del settaggio.
chiamo il tecnico della ariston per il boilerone in avaria, quello 
misura l' acqua, è a 55° naturalmente.
bestemmie di fuoco, sto per congedare il tecnico quando quello, più 
sveglio di quel che credevo e di me certamente, mi chiede di visionare i 
miscelatori della casa...
boh...azzo c' entrano i miscelatori mi dico, cmq assecondo la sua strana 
richiesta.
 
ad un certo punto entra in quel bagno disabili e sentenzia "ecco il 
problema", indicandomi il miscelatore della doccetta tappato.
 
in pratica, succedeva quanto indicato nell' ottima guida linkata dal 
collega nell' altro thread sui miscelatori 
http://esperienzeutili.blogspot.com/2018/02/rubinetti-doccia-separati-si-puo.html
, 
solo che nel nostro caso è assente il tubo centrale, ma il risultato è 
lo stesso quando la leva del miscelatore è aperta, perchè la 
miscelazione avviene ALL' INTERNO del miscelatore.
se nessuno preleva acqua, non succede niente.
se qualcuno in casa preleva acqua calda, a secondo di quanto è aperta e 
dove è girata la leva (verso caldo o freddo) le acque fredde e calde 
dell' impianto si miscelano all' interno del miscelatore e vanno agli 
altri rubinetti, proprio a causa del tappo che avevo messo io 
improvvidamente.
il fatto che l' acqua fosse a 45° misurata da me e 55° misurata dal 
tecnico il giorno dopo, era dovuto al motivo che nel frattempo qualcuno 
aveva chiuso o girato alla c... di cane la leva di quel miscelatore.
 
bene, dopo lo spiegone del tecnico gli ho mollato la sua 50 eur per l' 
uscita, ho chiamato l' idraulico e gli ho fatto togliere il miscelatore 
sostituendolo con 2 tappi, problema risolto.

 la temperatura e misura 45°, al posto dei 55° del settaggio.
 
Tutto chiaro ma...45° per me sono già da ustione, chi accidenti riesce 
ad utilizzare acqua calda sanitaria addirittura fino a 55°, temperatura 
da lavaggi in lavastoviglie, piuttosto che per esseri viventi...
 
 
 
sandro

 ha scritto:

L acqua si miscela se no uno mette 2 rubinetti a bocca separata
 come a inizio secolo.
-- 
 
L'auto elettrica è come la diarrea, non sai mai se arrivi a casa...

 viventi...
ho 9 inquilini che verosimilmente fanno la doccia contemporaneamente nei 
3 bagni sopra (sono operai e bene o male arrivano quasi sempre assieme).
i 200 litri di acqua a 55° del boilerone a cumulo sono anche pochi, 
anche perchè in green mode ci mette in questo periodo quasi 3 ore per 
scaldarla tutta...
in effetti il display quando è tutta calda indica 7 docce disponibili...
una di queste sere mi aspetto il cazziatone...


Ok, di nuovo...ma visto che oltre i 35-36° (e sono già tanti) non vai, 
in una doccia o bagno qualsiasi, perché, arrivare fino ai 55° per poi 
scendere  di ben 20° a miscelazione pronta, invece che limitarsi ad 
avere al massimo una decina di gradi di differenza, giusto per avere il 
margine necessario alle varie tra tubi e rubinetti...?
 
 
 
sandro


Ah, ma c'è un accumulo...non è riscaldamento diretto.
Mi sembrava strano...
 
 
 
sandro

 Ok, di nuovo...ma visto che oltre i 35-36° (e sono già tanti) non vai,
 
e chi l'ha detto?
mia moglie mette il miscelatore alla temperatura massima, che io ho 
limitato a 47°
io in estate mi limito a 30 - 32° ma in inverno mi porto a 40°
Però la temperatura in bagno non supera mai i 20°.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 ha scritto:

Pure io, ma la metto a 40 estate e 42 inverno.
