Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: il babno di casa

salve a tutti mi trovo alle prese con la costruzione della prima casa
,ora ,so benissimo che mi devo rivolgere da un idraulico speccializzato
,purtroppom con quello che costano non posso permetermeli quindi se
qualche buon amico può darmi delle idicazioni ,ad esempio quanto
devono essere grandi le tracce per la vaschetta del bagno ,o anche
quanto devo fare grande il buco dello scarico del bagno ,quanto devo
mettere in alto il rubinetto doccia .
accetto anche un consiglio su qualche sito che schematizza il tutto
,compreso achel'impianto eletrico

antonel...@tiscali.it
 ha scritto:

Bhe lo schema dell' elettrico e' di una semplicita' mostruosa per il 
bagno... se non ci sono scaldabagni elettrici o lavatrici.
Se ci sono prevedi una linea forza separata e relativo interrutore 0/1 
per la sezione della lavatrice.
Idem per l'eventuale boiler.
Il resto e' normale, un punto luce a soffitto, un punto luce a muro per 
la specchiera, una linea di servizio per la specchiera.
Interruttore esterno per la luce principale.
Piu' che altro vanno rispettate le distanze dai sanitari, la norma 
prevede la suddivisione in zone : 0,1,2,3 per l'eventuale posizionamento 
delle prese o apparecchiature.
La zona 0 e' quella che in parole povere occupa la vasca da bagno,
La zona 1 uguale ma come altezza sino a mt. 2,25
La zona 2 60cm dal perimetro dalla zona 0 e 1
La zona 3 il resto
Ora in zona 0 nessun apparecchio o presa (idromassaggio a parte , con 
relative clausole)
Idem per la zona 1 e 2 se non un eventuale scaldabagno e o illuminazione 
che pero' in questo caso deve essere IPX4 e collegato senza presa. 
(meglio spostare entrambi per i costi e i problemi estetici)
In zona 3 ci metti prese , lavatrice, scaldabagno, specchio illuminato 
ecc.ecc.
Stesse disstanze se si tratta di una doccia.
Ciao
Kep

antonel...@tiscali.it
 ha scritto:

Non e' una cosa semplice da spiegare...prima di partire devi avere 
chiaro in mente quali sanitari dovrai utilizzare e la loro disposizione, 
e' fondamentale per stabilire la misura degli attacchi.
Quindi la prima cosa e' una pianta del bagno e il tipo di sanitari che 
intendi montare.
La posizione della colonna montante e' quasi sempre vincolante per 
posizionare il wc, poi segue la scelta del piatto doccia o della 
vasca...la disposizione del bidet e del lavabo e' conseguente.

antonel...@tiscali.it
 ha scritto:

Dimenticavo, se per l'impiano usi tubi metallici e c'e' presenza di 
vasca o doccia devi collegare i tubi ad un equipotenziale di terra 
supplementare.
Ciao
Kep

 supplementare.
Questa accortezza tecnicamente non l'ho mai capita...anche perche' mi 
intendo di tubi e non di elettricita' :)
So solo che una volta mi chiamo' una signora dicendomi che aveva un buco 
sulla vasca in acciaio...poi rompendo il pannello frontale in muratura 
mi accorsi che su una staffa avevano collegato il filo di terra.
Bisogna collegare i tubi con il filo di terra in qualsiasi situazione?
In passato mi e' capitato piu' volte di notare, quando ancora non 
c'erano le norme sulla sicurezza degli impianti che imponeva l'obbligo 
di avere di un impianto di terra proprio, che all'interno degli uffici 
collegavano la "terra" delle apparecchiature ai tubi del termosifone.
E spesso ho pensato che le forature dei termosifoni in lamiera 
dipendessero proprio da quell'abitudine...

 dipendessero proprio da quell'abitudine...
Potrebbe anche essere.
Ciao
Kep

 ,purtroppom con quello che costano non posso permetermeli..............
    Spero pero' che troverai chi ti firmera' il certificato di conformita'
   impianti!
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it