Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: installare un temporizzatore per luci

 accendere e spengere...
e se uno è spento l'altro comando è inutile!
per me è una configuarzione da evitare!
-ice- 

 Impossibile immaginare due interruttori cablati in parallelo?
no, è immaginabile ma non ho mai visto punti luce cablati così... si tratta 
semplicemete di un filo in più ed è più flessibile con i 2 deviatori
io cablo sempre così
-ice- 

ciao a tutti..
situazione: in un piccolo giardinetto ho 3 lampioncini che attualmente 
accendo con un interuttore stagno
posto all'esterno oppure con un interuttore situato in casa.. (sono 
interuttori non deviatori)...
vorrei mettere un temporizzatore di quelli anche esterni (non da 
pannello) in maniera da regolare manualmente l'ora dell'accensione e 
dello spegnimento.
vorrei metterlo all'interno della casa, come potrei fare ??
grazie 

 vorrei metterlo all'interno della casa, come potrei fare ??
dovrebbero esistere in formato "frutto" cioč da mettere nella placca dove 
c'č anche il deviatore
penso che occupi il posto di 2 frutti
cmq lo schema č relativamente semplice nel tuo caso... prendi un timer luci 
e lo metti al posto del deviatore di casa dopo aver eliminato quello esterno 
e cortocircuitato il filo che interrompe
quando arriva l'orario impostato il timer chiude un contatto (relč) ed č 
come se tu avessi commutato l'interruttore
alla peggio anche un timer esterno da montare a muro potrebbe andare ma 
esteticamente rende meno
in genere i timer da frutto costano un po' ma poi dipende anche dalla marca 
che hai per i punti luce in casa
-ice- 

 spegnimento.
si chiamano programmatori orari...
ma poi cosa fai, modifichi l' ora di accensione e spegnimento ogni mese? non 
č meglio utilizzare un crepuscolare con sonda o astronomico?

 ha scritto nel messaggio 
news:fc%ck.23462$Ca.1...@twister2.libero.it...

come fanno ad essere due interruttori?
in ogni caso, il temporizzatore non e' altro che un
interruttore che anziche' avere il comando manuale
ha un comando da orologio, quindi tu intercetti il filo
che viene interrotto e lo fai passare per il temporizzatore.
la situazione diventa piu' complessa, non tanto dal punto
di vista tecnico ma dal punto di vista "logico" se hai
due deviatori.  In questo caso infatti il temporizzatore
"da e toglie" corrente al circuito lampade, pero' se poi
"giochi" con i deviatore, rischi di tenerle spente...
alberto 

come fanno ad essere due interruttori?
È già la seconda affermazione del genere.
Impossibile immaginare due interruttori cablati in parallelo?
Accendo da un interruttore e spengo dallo stesso.
Medesima storia per l'altro interruttore.
Boiler

 ha scritto nel messaggio 
news:u769745ldm734qqtc...@4ax.com...

allo stesso modo potrebbero essere in serie...
quando uno e' acceso, dall'altro puoi di nuovo
accendere e spengere...  se sono in parallelo devono
essere tutti e due spenti per poter spegnere... le
possibilita' tecniche ci sono...
in ogni caso vale il discorso che l'interruttore orario
(che non e' un temporizzatore, giusto per essere precisi)
funge sempre da interruttore quindi lui sa qual e' il funzionamento
del suo impianto...
alberto 

 allo stesso modo potrebbero essere in serie...
Sě, ma per la connessione in parallelo riesco ad immaginarmi degli
utilizzi, per quella in serie no.
Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 del suo impianto...
-------------
grazie per le risposte....a dir la verità la casa è di mio figlio e non 
avendo smontato ancora nulla
penso a questo punto che siano 2 deviatori...cmq...
mi pare di aver capito dalla prima risposta di Ice che devo eliminare 
l'interruzione al deviatore esterno
cortocircuitando il cavo interrotto
ed all'interno montare il temporizzatore esterno o da incasso che sia
inserendo i 2 cavi del deviatore interno... giusto ??
Grazie giuseppe 

vorrei metterlo all'interno della casa, come potrei fare ??
Comunque qual'è il problema?
-non sai scegliere l'apparecchio;
-non sai come collegarlo (in generale);
-non sai come inserirlo nell'attuale impianto
-- 
Giorgio

 Grazie giuseppe
allora, all'esterno troverai , se e' un deviatore, due fili
che entrano e uno che esce... puoi unire i due fili
in uno e collegare questo nuovo filo "doppio"
all'altro. Dentro casa invece gli stessi due fili li
colleghi di nuovo insieme ed "esci" dall'interruttore
temporizzato, dove sei prima entrato con il filo
che entrava nel deviatore prima...
                 CASA                                        FUORI
linea  -----[TEMPOR] ============== [MORSETTO]--------  lampada
chiaramente sarebbe bene eliminare uno dei due doppi fili
del deviatore e lasciarne uno solo, ma sai mai che un
domani volessi "tornare indietro" potrebbe risultare scomodo
doverlo ripassare...
alberto 

 ha scritto nel messaggio
news:aYhdk.24039$Ca.1...@twister2.libero.it...

strano... ? ho spedito il post ieri.....
mi riquoto... ok per il programmatore orario....preferisco quest'ultimo
in quanto
noto che alcuni che hanno installato il crepuscolare quando in inverno è
una giornata
un po chiusa e scura si accendono le luci...
Ciao

-non sai come inserirlo nell'attuale impianto
come sopra ho intenzione di fare uno scasso nuovo, inserire una cassetta 
503 e far passare i cavi
sia per il temporizzatore sia i 2 esistenti per un'altra luce esterna 
dell'androne..
quindi quest'ultima fase mi è chiara..
Ciao e spero il messaggio arrivi oggi... in quanto domani WE ho 
intenzione di fare il lavoro...
Giuseppe

 dell'androne..
Nel caso che le lampade da comandare avessero potenza complessiva oltre i 
500W, oppure fossero lampade fluorescenti lineari oppure lampade a scarica, 
meglio mettere in abbinamento al timer, un contattore.
PS prove e cablaggi vanno fatti con interruttore generale e/o contatore 
spenti. Prima di operare su parti potenzialmente attive, va comunque 
verificato con un tester che i morsetti/i fili non siano in tensione.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote). 

 tensione.
Ok... l'ho detto... l'unico dubbio era il filo da escludere nel 
deviatore esterno..
Grazie 

 Legrand mostrato da te però per casetta 503..forse non esistono ??
Mai visti.
