Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: radiatore semifreddo parte 2

Salve, un paio di settimane or sono (il 23 novembre per la precisione) ho 
chiesto consiglio in merito ad un radiatore di un appartamento che si scalda 
solo in alto mentre la parte bassa rimane gelida.
Non c'è aria nell'impianto, la pressione è ok e gli altri 8 radiatori della 
casa sono caldi.
Mi si consigliava di controllare se ci fosse qualcosa che ostruiva: non c'è 
nulla.
A questo punto ho fatto il seguente tentativo: ho chiuso i 4 radiatori più 
grandi e vicini alla caldaia e il radiatore incriminato si è finalmente 
scaldato.
Il problema non sembra essere di potenza della caldaia perché il maledetto 
radiatore non si scalda poco e uniformemente ma molto solo nella parte 
superiore.
L'idraulico che ho interpellato dice che potrebbe essere la pompa della 
caldaia che non ce la fa: da notare che il radiatore è il più lontano dalla 
caldaia, circa 12 m di cammino (ma non so i tubi).
La soluzione quindi sarebbero due: cambiare la pompa o mettere le valvole 
termostatiche agli altri radiatori.
La prima soluzione è più economica ma mi è sorto un dubbio: l'appartamento 
in questione era prima usato come ufficio e nessuno si era lamentato di 
radiatori freddi.
Ho però appurato che almenop un paio tra i radiatori più grandi e più vicini 
alla caldaia erano tenuti chiusi poiché le rispettive stanze non erano 
utilizzate: a questo punto è possibile che il problema esista da sempre ma 
nessuno se ne sia accorto.
Una sostituzione della pompa potrebbe essere in tal caso insufficiente a 
meno di mettere una poma più potente dell'originale: è in genere possibile 
fare una cosa del genere?
Vi vengono in mente altre soluzioni?
Grazie ancora.

io metterei delle valvole termostatiche sugli altri termosifoni e
alzerei la temperatura della caldaia, poi proverei a misurare la
temperatora all' ingresso di ogni singolo termosifone ( tubo nella
parte alta ), se non è ancora uniforme cambierei la pompa della
caldaia, .....

 termostatiche agli altri radiatori.
Chissà come facevano prima delle valvole termostatiche? :-))
Fai questa prova.
Chiudi i detentori (quelli in basso, si chiudono con un cacciavite dopo aver 
svitato il tappo di protezione) dei 4 termo caldi. Se sei uno scrupoloso 
annotati quanti giri fanno, così alla peggio rimetti tutto come prima.
Apri completamente il detentore del termo freddo e dopo mezzora apri di un 
giro tutti quelli che hai chiuso.
A questo punto dovresti trovati con quello ex freddo che scalda e gli altri 
tiepidi.
Prova ad aprire i detentori dei 4 un po' alla volta, 1/2 giro per volta ogni 
mezz'ora, fino a quando hanno tutti la stessa temperatura.
Repo 



imho non ha senso :)
con le termostatiche rischi di avere le altre stanze meno calde e il
problema non risolto sul termo lontano 12mt;
si, alzando la temperatura del circuito radiatori poi bilanci il tutto
ma consumi anche di più!
per me la prova si può fare anche senza le termostatiche: tutti i
radiatori aperti e temperatura circuito radiatori al max
cmq per me il problema è la pompa... bisogna vedere se è
sottodimensionata per l'impianto in se oppure se ha "perso potenza"
essendo vecchia... magari gira più piano e in tanto che l'acqua arriva
all'ultimo termo ha già perso troppo calore e quindi quel termo lo
senti caldo solo nella parte superiore
se si trova una pompa di potenza superiore che monta oppure un bravo
idraulico che ha voglia e capacità di adattarne un'altra allora io
procederei così
-ice-

In 
0315a152-9c7f-4d1f...@x16g2000prn.googlegroups.com
,


me li faresti due mosaicini ?

 Grazie ancora.
si...elimina le valvole e metti dei passaggi diretti, collega 
direttamente il termosifone ai tubi con un gomito o una curva a rame. 
(dipende come sono i tubi).
Negli impianti a circolazione naturale per favorire il passaggio 
dell'acqua dalle tubazioni agli elementi scaldanti venivano realizzati 
dei passaggi diretti.

 passaggi diretti.
Magari perchč in un impianto a circolazione naturale, se permetti al primo 
che passa di chiudere un termo, ti sbilancia tutto, non per favorire il 
passaggio dell'acqua.
repo 

 passaggio dell'acqua.
Non parlo di impianto monotubo ma di un impianto "a pioggia" che 
funziona con tubi sovradimensionati, senza pompa e senza valvole...il 
tutto per favorire il movimento dell'acqua all'interno dell'impianto.

 dell'acqua all'interno dell'impianto.
Non capisco cosa tu intenda dire con "a pioggia" per quel poco che ne so gli 
impianti a circolazione naturale  sono quelli dove l'acqua si muove solo per 
il fatto che quella più calda tende a salire e proprio per questo devono 
essere ben bilanciati sulle perdite di carico, che non possono variare, come 
appunto nel caso della chiusura di un elemento.
Repo 

 appunto nel caso della chiusura di un elemento.
Ma la chiusura di un elemento non preclude la circolazione naturale se 
l'elemento e' un terminale e non un passaggio.
Per impianto a pioggia si intende un impianto in cui il collettore di 
mandata e' posto piu' alto e in pendenza rispetto all'elemento scaldante 
in modo che  l'acqua scenda e raffreddandosi prenda la direzione della 
tubazione del ritorno.
E' un tipo di impianto che relizzavano tempo fa negli edifici...la 
caldaia era alla base dell'edificio, una o piu colonne montanti rinuite 
in un anello salivano verticalmente e le pendenze dei tratti orizzontali 
favorivano la circolazione dell'acqua nei tubi.
Le parti terminali dell'impianto erano riunite e collegate alla rete 
d'aria posta nella sommita dell'edificio.

 Repo
prova come ha detto repo, i termo più vicini alla caldaia si
scaderanno ugualmente anche se il detentore non è tutto aperto, non è
detto che funzioni, io ho lo stesso problema e facendo così la
situazione non si è risolta ma è migliorata, dovrei cambiare la pompa
ma nella mia caldaia una più potente non ci va purtroppo, dovrei
cercarne una "adattabile"

 l'elemento e' un terminale e non un passaggio.
No, ma varia le perdite di carico.
Te lo chiedo senza alcuna spocchia, hai un'idea del concetto di perdita di 
carico?
Repo 

repo ha scritto:



si...ma se un elemento e' chiuso e non c'e' passaggio d'acqua come la 
quantifichi la perdita di carico?
E' come calcolare la perdita di carico su un termosifone inesistente.
Tu hai capito come funziona un impianto a circolazione naturale? :)