Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Piano cottura induzione e boiler elettrico, salta la luce?

Ho un piccolo appartamento di 42 mq che affitto nel periodo estivo nel quale vorrei mettere un piano di cottura a induzione al posto dei fornelli a gas.
La cosa che però che mi preoccupa è che salti la luce quando verranno utilizzati.
 
Il contratto che ho con il gestore è da 3 kW 
il piano cottura che volevo prendere ha una sicurezza che non permette di non superare i 3 kW alla 'massima potenza', cioè quando tutti i 4 'fuochi' saranno accesi (Candy Ci640cba/1), eventualità che però credo non avvenga frequentemente.
Inoltre nell'appartamento è , sempre acceso un piccolo boiler per l'acqua calda da 1200 W
 
E' praticamente matematico che accendendo i fornelli e il boiler insieme la luce salti?
 
Una soluzione è di variare il contratto e di portarlo a 4,5 kW ma chiedono delle cifre esose, sia per la variazione sia di aumento sulla bolletta e avrei volentieri evitato

 Inoltre nell'appartamento è , sempre acceso un piccolo boiler per l'acqua calda da 1200 W
 
ho piano a induzione (limitato 2.8) ed e' saltato il contatore solo quando lo uso col forno+microoonde dato che mi aveva superato i 4kw  :) ora sto piu' attento
 
il tuo boiler non assorbira' 1200w 24h. per sicurezza potresti temporizzarlo per spegnerlo quando si cucina (es 12-13  19-20)

 sulla bolletta e avrei volentieri evitato
 
Se l'impianto lo consente, si potrebbe inserire un gestore dei carichi, 
che in automatico spegne il boiler quando accendi il piano cottura.
 
 
 
sandro


Se la linea del boiler è indipendente e parte dal quadretto di casa 
potresti mettere un relè amperometrico che legge l'assorbimento del 
resto delle prese di "forza" e se supera un tot stacca il boiler, se il 
boiler non è indipendente un elettricista in pochi minuti ti tira 2 fili.
 
Insomma al giorno d'oggi c'è tutto per risolvere questi problemi.

 che in automatico spegne il boiler quando accendi il piano cottura.
 
Ecco, mentre scrivevo lo hai già scritto tu.
 


Allora manca solo una foto per campione...
https://www.vemer.it/it/catalogo/misura_e_controllo/rele_di_controllo/controllo_carichi/pc1r_ve475000
 
 
 
 
sandro

 Una soluzione è di variare il contratto e di portarlo a 4,5 kW ma chiedono delle cifre esose, sia per la variazione sia di aumento sulla bolletta e avrei volentieri evitato
 
e allora niente piano ad induzione
 
anche perché oltre a ragioanre sulla potenza del contatore devi anche 
ragionare sulla rete, cioè il cavo che dal quadro va al piano induzione 
è idoneo per la quantità di energia che vi dovrà passare ed è protetto 
da un magnetotermico?
 
poi ovvio queste preoccupazioni dipendono anche dal grado di intensità 
con il quale si cucina
 

 boiler non è indipendente un elettricista in pochi minuti ti tira 2 fili.
 
fammi capire questi
 
relè controllo carichi, fino a quanti dispositivi possono gestire?
 
inoltre presumo controllino la potenza subito dopo il contatore quindi 
possono essere installati solo sul quadro principale, giusto? 
(altrimenti scatterebbe cmq il contatore generale energia)
 
e sicuramente hanno anche "corsie" per i carichi che cmq non sono 
distaccabili..
 
esiste in rete uno schema di collegamente che un profano come me possa 
capire?

 capire?
 
https://www.ebay.it/itm/Rele-di-priorita-230V-da-0-5-a-6kW-/201804139726
 
 
inserzione tramite toride e` necessaria quando il carico principale 
assorbe una corrente superiore alla portata del rele` di priorita`
 
bye


La strategia e' a dir poco banale, per i modelli base: misurano 
l'energia prelevata e, quando si avvicina alla soglia impostata, 
distaccano il carico a loro connesso.
 
Nel caso in oggetto, al gestore carichi va connessa la linea diretta che 
va al boiler. Quando rileva l'accensione di qualcosa che fa superare la 
soglia impostata (non necessariamente il piano ad induzione), lo distacca...
 
 
 
sandro


Ci vuole una linea dedicata al boiler, il resto della misura si fa su 
tutto il resto della casa o se divise luci e prese sulle prese.
Gli strumenti lavorano a finestra e sono fatti in modo da prevedere 
carichi non lineari altrimenti ne venderebbero 3 all'anno...
In ogni caso il lavoro è meglio che lo faccia un elettricista anzi per 
legge deve farlo proprio solo un elettricista.
La linea per l'induzione la valuterà l'elettricista. Che poi non lo ha 
mica ordinato il medico il piano a induzione...

 
 
padon link sbagliato   
https://www.energiasolare100.com/images/prio1.jpg
 


 intensità con il quale si cucina
 
Il modo piu' efficiente per bollire una banale pentola d'acqua richiede
la massima potenza. Il problema diventa quando vuoi bollire 4 pentole
tutte insieme
 
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 Potenza! Per favore non confondere energia e potenza!
 
si ma a stra troppo a sottilizzare con l'uomo dell astrada (categoria 
alal quale anch'io appartengo) mi sembra solo uno spreco
 
l'importante è che capisca che non deve preoccuparsi solo del contatore 
ma anche di come arriva lì la "corrente"

Il 07/03/2019 09:28, Apteryx ha scritto:

Esiste tutto, ma tu vuoi imparare a pescare seduto in scrivania e la 
vedo lunga dura e difficile la strada.

Ho visto proprio oggi un modello della De Longhi (il modello PIN 61 TC) 
al quale possono essere settate varie fasce di potenza massima, 1 kW o 1,6 kW o 2,2 etc fino a 7,2 kW , chissà che possa essere una soluzione. 
Settandolo a 1,6 kW sommando l'assorbimento max di 1,2 kW del boiler dovrei rimanere al di sotto dei 3 kW della casa. 
Mi chiedo però se 1,6 kW possono essere sufficienti per cucinare..

Il 06/03/2019 18:22, R-64 ha scritto:

Non sarei così sicuro che la luce salti, di sicuro non immediatamente.
Le istruzioni sui nuovi contatori elettronici che si trovano facilmente 
in rete e dicono che si possono superare tranquillamente i 3,3 KW di 
potenza a disposizione anche per periodi prolungati fino a tre ore non 
consecutive.
Tali superi di potenza possono arrivare fino a circa 4,5 KW.
Perciò io farei una semplice verifica con dei carichi simili(ferro da 
stiro, phon, stufe elettriche) fino ad avere assorbimenti massimi di 
oltre 4 KW per 90+90 minuti consecutivi per constatare l'intervento del 
limitatore del contatore ma anche del magneto-termico dell'impianto di casa.
Diverso il discorso se ci troviamo con un contatore di vecchia 
generazione la cui soglia di intervento è molto più aleatoria.
 
From

 Mi chiedo però se 1,6 kW possono essere sufficienti per cucinare..
 
Si, è come avere una Ferrari limitata a 60Km all'ora, una figata...
 
L'unica cosa sensata è o alzare il contatore o mettere il relè 
amperometrico al boiler.