Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Canna fumaria stufa pellet da sistemare

Buongiorno
Ho qualche dubbio sul lavoro da me fatto su una canna fumaria in laterizio 
anche se ho seguito scrupolosamente le indicazioni del venditore.  
Allora ho una canna fumaria che da piano terra va fino al tetto e dentro
ci 
passa  un tubo per la caldaia a condensazione. Al primo piano nel
salottino 
ho messo una stufa a pellets  che con un tubo di acciaio va direttamente
nel 
comignolo sul tetto. Fin qui tutto a posto ma i problemi sono sorti nella 
pulizia estiva del camino. Sempre seguendo i consigli del venditore, che
tra 
parentesi  ha fallito, ho fatto uno sportellino a lato dell�entrata  del  
tubo della stufa per poter accedere al camino ma senza lo sportello 
d�ispezione del tubo inox poich� �le stufe a pellet non sporcano ne fanno 
condensa�.
Coglione fino in fondo non ho acceso il cervello e non mi sono informato 
bene ma per farla breve pulir la stufa � una tragedia. Ora vorrei sapere
da 
voi se � fattibile mettere una T in salotto dentro la parte in muratura
che 
va direttamente al piano terra con un tappo in fondo dove posso 
tranquillamente pulire dal tetto con il suo scovolo.
Questa sistemazione dal punto di vista del tiraggio della stufa si pu�
fare  
o � peggio che andar di notte???
Per finire in gloria sul tetto mi ha fatto tirare fuori il tubo dal 
comignolo e piegarlo a U rovesciato perch� �cosi tira meglio�. Posso a 
questo punto terminare il tubo senza piegatura dentro il comignolo???
Sicuramente mi sono spiegato a membro di segugio ma Fabbrogiovanni mi 
capir�!!
Saluti
Cadubris
 
 
-- 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 capirà!!
 
Ho capito e non ho capito, provo a tradurlo con parole mie, dimmi se vado 
bene.
 
Abbiamo la vecchia canna fumaria che ora fa solo da "contenitore"
Dentro ci abbiamo messo un tubo per la caldaia a condensazione, che da piano 
terra arriva al tetto.
Piccola divagazione: il tubo è di "plastica" ?
 
Poi ci abbiamo infilato il tubo metallico della stufa a pellet, dal primo 
piano al tetto.
Tubo che in basso finisce con una curva che esce dal muro, giusto?
 
Spiega perchè scovolare dal tetto è un casino.
Per motivi di fuliggine che esce dalla curva?
 
Suppongo che basti una pulizia annuale, dico bene?
 
Conferma/correggi le mie supposte e andiamo avanti.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 questo punto terminare il tubo senza piegatura dentro il comignolo???
 
Non ti tira? se tira lascialo cosi, eviti l'acqua in caso di forti 
acquazzoni....
se non tira togli la U allunga il comignolo di scarico e mettici un 
terminale adatto sopra, a palla rotante liscio decorato in base al diametro 
del tubo ne avrai per tutti i gusti. 
 
 

 del tubo ne avrai per tutti i gusti.
Non era per il problema di tiraggio ma perchè è dura scendere con lo
scovolo spazzacamino con il tubo flessibile di acciaio ad U.
Grazie per le dritte e attendo ordini


 Conferma/correggi le mie supposte e andiamo avanti.
 
Ed ora proviamo ad andare avanti, hai mi sento gi� male
Saluti e grazie


 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
Le stufe a pellet non hanno necessariamente bisogno di tiraggio naturale visto che l'espulsione è forzata elettricamente. E' per quello che è tecnicamente possibile (man non legalmente) fare l'espulsione a parete.
Una cosa invece importantisssssima, che non hai menzionato, è il reintegro dell'aria comburente nell'ambiente di installazione. Tu ce l'hai vero??? (I venditori spesso si scordano di dire questo piccolo dettaglio).
Per il resto ti lascio a ZinoZacker e al fabbro che li vedo ben lanciati.

 Ed ora proviamo ad andare avanti, hai mi sento già male
 
Su, non scoraggiarti:-)
 
Vedi il fidocad, in modo molto stilizzato, abbiamo (in nero) lo schema 
esistente e (in verde) la modifica:
[FIDOCAD]
LI 60 45 60 145
LI 70 45 70 145
LI 70 145 75 150
LI 80 150 85 150
LI 75 150 80 150
LI 60 145 60 150
LI 60 150 70 160
LI 70 160 85 160
LI 55 45 65 35
LI 65 35 75 45
LI 120 45 130 35 2
LI 130 35 140 45 2
LI 125 45 125 145 2
LI 135 145 135 45 2
LI 125 145 125 165 2
LI 135 145 135 150 2
LI 135 150 150 150 2
LI 150 160 135 160 2
LI 135 160 135 165 2
LI 125 165 125 215 2
LI 125 215 135 215 2
LI 135 215 135 165 2
 
Dato che lo scarico è in pressione il tubo che scende andrà tenuto chiuso 
sigillato sul fondo.
Non ho però idea se cambia qualcosa dato che ora c'è una curva raccordata a 
salire, dopo l'aria nella T impatterà contro il tubo verticale e non potendo 
scendere dovrebbe salire, ma potrebbe anche provocare rigurgiti cercando di 
tornare indietro.
 
Comunque, così facendo dovrebbe essere semplice scovolare dal comignolo.
La (poca) fuliggine te la troverai sul fondo, basterà aprire il tappo ed 
estrarla.
 
La stufa andrà comunque spostata, dato che dovremo pulire anche la gamba 
orizzontale della T.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 

 orizzontale della T.
 
Sar� fatto!!!
 
Ti ringrazio infinitamente per i consigli 
Saluti


 tornare come prima!!!!
 
Purtroppo non ti so aiutare.
Potresti andare a rompere le scatole a qualche venditore/installatore di 
stufe a pellet, facendo finta di voler comprare e raccontando un po' di 
innocenti bugie, del tipo "la stufa la comprerò fra qualche mese, ora sto 
predisponendo i tubi e avrei pensato di fare così e così, che dice, va bene 
o ci saranno problemi?"
 
Guardando questo a me viene da essere ottimista, dato che esiste e lo 
vendono, a cosa può servire un T se non a fare quello che noi vorremmo fare 
ma abbiamo dubbi? :-)
http://www.agrariagioiese.it/contents/it/d1048_CANNE_FUMARIE.html
 
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni