Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scaricatore di sovratensione

Spulciando in un fallimento, mi sono portato a casa per 30 Euro un paio 
di scatoloni di roba, tutta nuova e ancora imballata, che mi serviva.
Giï¿œ che c'ero, e che non mi costava niente, ho buttato dentro anche 
alcune cose che non mi servivano, ma non si sa mai.
Un oggetto che sto studiando ï¿œ uno "scaricatore di sovratensioni", 
marca Hager, modello SP501, 15kA bipolare.
Dallo schemino allegato, sembra che ci vada collegata la linea subito a 
valle del magnetotermico-differenziale principale, e poi la terra.
Sostanzialmente dovrei derivare una fase ed un neutro dall'uscita 
dell'interruttore principale, attaccarli allo scaricatore, e poi 
attaccare una terra sotto allo scaricatore stesso.
A parte chiedere se ci ho preso con l'interpretazione dello schema, mi 
chiedevo se potesse servire a qualcosa in un impianto, come il mio, che 
subisce frequentemente sbalzi di tensione folli a causa delle industrie 
della zona...
Alberto
-- 
Friedrich Nietzsche: Un po' di salute ogni tanto ï¿œ il miglior rimedio 
per l'ammalato.

 della zona...
Per quanto riguarda lo schema, direi che ci sei, per quanto riguarda il 
tuo impianto, tieni presente che questo e' uno scaricatore, quindi 
destinato a scariche di natura atmosferica che poi arrivano in qualche 
modo anche sulla linea, non e' pensato per sbalzi di tensione.
-- 
================================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.aioe.org
 ThunderBird 2.0.0.21
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
================================================================

 linea, non e' pensato per sbalzi di tensione.
Quindi, diciamo che non serve a niente per le sovratensioni da linea 
esterna marcia, ma puï¿œ servire se, ad esempio, un fulmine mi scarica 
qualcosa in qualche modo dentro ad un conduttore dell'impianto...
Riepilogando, si puï¿œ dire che serve a poco, quasi a niente, ma che male 
non fa. Avendolo 'a gratis', e avendo qualche modulo libero sulla barra 
Din, posso anche pensare di metterlo e lasciarlo lï¿œ, giusto?
Oltretutto mi sono venuti 'a gratis' anche un volmetro ed un 
amperometro a lettura diretta (fino a 30A, oltre serve il TA).
Quasi quasi rinnovo una barra din tutta vuota nel quadro, e ci monto 
tutti i giocattoli nuovi...
Alberto
Alberto
-- 
Thomas Fuller: Ci sono persone che sono state considerate coraggiose 
perchï¿œ avevano troppa paura per scappare.

 tutti i giocattoli nuovi...
Beh, se li hai, direi di usarli, sono sicuramente utili. Se prelevi la 
tensione per i voltmetri prima del differenziale, mettici almeno dei 
fusibili di protezione.
Ciao.Alberto.


 ha scritto:
 > Alberto Rubinelli ha detto questo mercoledï¿œ :
 >> Albe Vï¿œ ha scritto:
 >>
 >>> [..]mi chiedevo se potesse servire a qualcosa[..] sbalzi
 >> di tensione folli a causa delle industrie della zona...
 >>
 >> [..]scaricatore, quindi destinato a scariche di natura
 >> atmosferica che poi arrivano in qualche modo anche
 >> sulla linea, non e' pensato per sbalzi di tensione[...]
 >
 > Riepilogando, si puï¿œ dire che serve a poco,
 > quasi a niente, ma che male non fa[....]
  - pagine 17-18 di questo pdf da 747 kB
 
http://www.heading.com.br/anexos/hager/conteudo/PROTECAO/PROTECAO.pdf
  ...ma bisogna vedere se lo hanno chiamato "scaricatore" perchï¿œ
  contiene un doppio scaricatore (o due scaricatori) a gas, o se invece
  contiene varistori. La differenza ï¿œ fondamentale, non tanto per il
  fatto che i varistori sono molto veloci e gli scaricatori a gas no,
  ma perchï¿œ gli scaricatori a gas una volta in conduzione ci rimangono
  perchï¿œ la tensione di innesco ï¿œ alta ma quella di regime ï¿œ bassa.
  Viceversa i varistori si limitano a seguire l'andamento della tensione,
  con una curva di variazione tensione/corrente grossomodo iperbolica.
  Poi, una volta stabilito cosa sono, bisogna misurare la
  tensione di lavoro e quella minima di intervento, allo scopo
  di sapere con precisione per quali sovratensioni usarli.
  Se per esempio si tratta di varistori che intervengono giï¿œ in
  modo massiccio intorno ai 300 volt alternati, ovvero a picchi
  di tensione di 400-500 volt, allora vanno molto bene anche
  per sovratensioni veloci di origine industriale, ma se
  queste sono molto frequenti i varistori si surriscaldano.
  Se si tratta di scaricatori a gas sono meno efficaci sulle
  sovratensioni veloci (in tal caso in assenza di varistori
  vanno abbinati a condensatori) ma con una tensione di intervento
  intorno ai 300 volt alternati potrebbero intervenire spesso
  sulle sovratensioni piï¿œ lente, stressando un po' la vita.
  Viceversa, sia che si tratti di varistori che di scaricatori a
  gas, nel caso che intervengano a tensioni molto maggiori
  sono di scarsa utilitï¿œ per le sovratensioni industriali.
  Che ï¿œ poi quello che diceva il Rubinelli.
  C'ï¿œ la possibilitï¿œ, infine, che non si tratti nï¿œ di
  varistori nï¿œ di scaricatori a gas ma di altri dispositivi
  di concezione piï¿œ recente e dalle prestazioni superiori.
  Comunque con 15kA non van bene per tutto l'impianto ma solo
  per singoli settori, o nei casi piï¿œ gravi singoli apparecchi
 > Alberto
  -*_ uniposta(at)
yahoo.it
  -*_ uniposta(at)
gmail.com


Cerca di avere una BUONA terra per�, quanto dista il tuo quadretto del pi� 
vicino dispersore? e qual'� la sezione della corda di terra?
Rischi che per una scarica atmosferica di carattere impulsivo con un fronte 
di salita velocissimo l'induttanza presentata dal conduttore di terra non 
sia irrilevantee vanifichi parte dell'utilit� delloggetto!
ciao
Rusty

 sia irrilevantee vanifichi parte dell'utilitï¿œ delloggetto!
Giustissimo, spesso si da per scontato che l'impianto sia decente.


Aggiungo solo che questi dispositivi vanno collegati il più a monte
possibile nell'impianto (l'ideale sarebbe fuori casa) e comunque
immediatamente dopo il contatore, per anticipare al massimo la
soppressione delle sovratensioni e tagliare i picchi al loro arrivo
(senza aspettare che siano già in circolo dentro casa).