Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Anodo sacrificale tubo acqua interrato

Mi accorgo in casa della sorella di recente fabbricazione che c'è un tubo 
che porta l'acqua in giardino dal bagno che viaggia interrato nudo e crudo, 
senza stravolgere il tutto (perchè di scavare non se ne parla, dice la 
sorella, non capendo i cazzi a cui si sottoporebbe se marcisse il tubo)  ha 
senso mettere un anodo sacrificale?
 
Il tubo finisce in un pozzetto (io vedo solo quello che si vede nel 
pozzetto) cioè 3 cm di tubo piu' il rubinetto, ma il cognato (informatico, e 
lo scrivo di proposito) dice che il tubo stesso è interrato senza alcun 
rivestimento, non capisce un cazzo, ma ha ottimo spirito di osservazione e 
ha seguito i lavori.
 
Ha senso per preservare il tubo mettere un anodo sacrificale?
 
Se si, come lo collego?
 
Sotto il rubinetto ho la terra (terreno) e sempre umida (questo non mi 
piace), l'anodo va collegato con un cavo?  Uso una treccia inox e metto 
l'anodo nella terra?
 
Oppure va collegato direttamente sul tubo? Puo' stare anche in aria?
 
Zinco (come il tubo)?  Magnesio?
 
 
Non ne so niente, grazie.
 
 
 


 
Per quello che vedo a casa mia, il tubo dell'acquedotto (1") è il solito 
zincato, interrato, poi c'è quello che viene in casa, zincato, interrato.
Sono lì dal 1955, tali e quali.
 
 
 

 Mi accorgo in casa della sorella di recente fabbricazione che
[...]
 
A casa mia dal contatore acquedotto alla chiave generale di arresto corre
un tubo interrato, il solito ferro zincato, nudo e crudo. E' stato li' per
un 50/55 anni, ed e' stato cambiato in occasione di altri lavori; appariva
un po' arrugginito ma decisamente in discrete condizioni. A mio parere
avrebbe retto altri 50 anni.
Quindi il mio consiglio e': lascia li' :-)
 
Piuttosto stare piu' attento al rischio gelo (se gli inverni sono rigidi)
verificherei profondita' di interramento e presenza tratti esposti.
 
ciao
hicks
 
 

 wrote in news:ogj6ef$rgq$
1...@news.albasani.net
:

Sicuro che non era rivestito tipo con catrame? Io i tubi dell'acqua vecchi 
interrati li ho visti in quel modo lì.
 
 
-- 
Giuliano
 
alias Giuli el Dabro
 
"Prima de parlar tasi"

 vecchi interrati li ho visti in quel modo lì.
 
Qualche risposta non la ha nessuno? 
 
 

 ha senso mettere un anodo sacrificale?
 
ha senso se e relativamente alla corrosione ad umido il tubo di acciaio 
zincato, formasse delle coppie galvaniche con altri metalli piu` nobili 
(elettronegativi ad es. rame) in poche parole il metallo meno nobile 
perderebbe materiale in una reazione elettrolitica che lo vede come 
anodo, da qui` il sacrificio programmato di un metallo ancora piu` 
elettropositivo come il magnesio.
 
quindi prima andrebbe verificato se c'e` questa reazione e soprattutto 
tra chi o cosa, per poter mettere in atto le dovute contromisure, magari 
non serve nulla perche e` presente un tratto isolante (basta anche un 
metro di polipropilene), mentre se ad esempio fossi in vicinanza di una 
trazione elettrica in c.c., (tram, treno)  potresti temere piu` le 
correnti vaganti che la corrosione ad umido.
 
 
tempi addietro prima che entrassero in uso distribuzioni di gas ed acqua 
in materiali isolanti, l'azienda poteva mettere in atto protezioni 
catodiche impresse... cioe` con un apposito generatore innalzava con una 
tensione negativa il potenziale del tubo... oggi credo lo faccia piu` 
solamente qualche azienda del gas, che effettua la distribuzione con 
tubi in acciaio rivestiti (in fibra e catrame), perche` nella mia zona 
fui contattato da due figuri che con modi spicci mi ingiunsero di 
scollegare il collegamento equipotenziale da me effettuato (fatto 
effettuare), come prescritto dalle Norme, perche` gli  annullavo la loro 
protezione catodica, ho cosi` scoperto che quello che credevo un 
raccordo era a tutti gli effetti un manicotto isolante, ma soprattutto 
che le Norme dovrebbero in qualche modo segnalare che quello che 
prescrivono (importazione di potenziali lontani e pericolosi) potrebbe 
non essere cosi` universale, come nelle loro tavole esplicative.
 
Morale se la distribuzione idrica fosse fatta in polietilene ed in casa 
ci fosse un tratto isolante (polipropilene verde o celeste) io non 
cercherei altro, eventualmente  i manicotti isolantice li metterei io 
stesso :-)
 
bye

nn ha scritto:

Minchia che risposta!
 
Ascolta esperto di tubi e galvani, secondo te in via del tutto precauzionale 
sto magnesio se uno proprio lo volesse mettere come e dove? Grazie. 
 
 

 sto magnesio se uno proprio lo volesse mettere come e dove? Grazie.
 
in genere vicino al metallo piu elettronegativo, in modo che le 
eventuali correnti galvaniche siano le piu` brevi possibile... ad 
esempio lo scaldabagno termo-elettrico ne e` dotato di serie... proprio 
perche` l'involucro e` in acciaio e lo scambiatore e` in rame.
 
se vuoi mettere qualche anodo di magnesio puoi farlo, ma sarebbe utile 
capire se ci sono metalli piu` nobili a contatto ed eventualmente 
collegare gli anodi di magnesio in quella zona.
 
ad ogni modo prima farei un "rilevo" degli impianti per capire lo stato 
di fatto (as-built) e poi magari ci ragionerei su... con l'ausilio di un 
bicchiere di birra o di rosso.
 
ciao
 

 ciao
 
Nella casa l'impianto č fatto col tubo verde di plastica lo spezzone fuori 
di ferro zincato, poi rubinetto d'ottone. 
 
 

 
 
Per farla breve: l'anodo sacrificale è fatto di materiale meno 
elettronegativo rispetto al metallo da proteggere.
Se guardi la tavola periodica, gli elementi meno elettronegativi stanno 
alla sinistra. Il magnesio è uno dei meno elettronegativi.
Lo strato di zinco che ricopre il tubo ha elettronegatività di 1.65; il 
magnesio di 1.31
 
Per farla ancora più breve: prendi una fascetta a stringere e la 
colleghi nel pozzetto al tubo zincato; ci colleghi un filo zincato fino 
al puntale di magnesio che conficcherai nel terreno e che sarà 
posizionato in un pozzetto a qualche metro da quello nel quale avrai 
fissato la fascetta.
 
Se non trovi il magnesio potresti usare anche una barra di alluminio, 
basta che non abbia trattamenti superficiali. L'alluminio è leggermente 
meno elettronegativo dello zinco.
 
 
Gianluca

Gianluca ha scritto:

2 domande:
 
- perchè a qualche metro di distanza, io ho solo quel pozzetto ci sono gli 
interbloccati intorno.
 
- Il magnesio non si puo' attaccare direttamente al tubo in aria, un collare 
ad esempio. 
 
 

 di ferro zincato, poi rubinetto d'ottone.
 
Credo che non ci siano problemi... a scanso di equivoci un manicotto 
isolante lato strada per scongiurare eventuali potenziali che si 
scarichino attraverso il tubo, sempre che la distribuzione non sia gia` 
in polietilene PN16
 
ciao
 

 esperto di tubi e galvani, 
 
perche' galvani vuol dire fiducia...
 
 
AHHAHA mado che ridere...

noquarter ha scritto:

Bella veramente! 
 
 

 Gianluca
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 
 
Il tubo metallico posto nel terreno saturo si comporta come una cella 
galvanica in cui il tubo è l'elettrodo e la soluzione nel terreno 
l'elettrolita.
 
Per proteggere il tubo interrato occorre collegarlo ad un elettrodo di 
materiale meno elettronegativo: l'elettrodo cederà elettroni che 
arriveranno al tubo da proteggere.
Il tubo si comporta da catodo: alla sua superficie si sviluppano 
reazioni di riduzione mentre l'anodo perde elettroni e si ossida, 
consumandosi.
 
Il flusso di elettroni che va dall'anodo al catodo è controbilanciato 
dal passaggio di ioni nell'elettrolita (soluzione salina nel terreno) 
tra catodo e anodo, chiudendo il circuito.
 
Se tu metti nello stesso pozzetto collegamento del tubo (fascetta) e 
anodo di fatto fai un cortocircuito e proteggi solamente la zona di tubo 
interrato intorno al collegamento e il resto del tubo, a distanza, può 
comportarsi a sua volta da anodo o catodo, anche in relazione al tipo di 
terreno che lo circonda.
 
Se invece l'elettrodo sacrificale lo metti a distanza riesci a 
proteggere una maggior lunghezza del tubo.
 
Soviet ha osservato che la minor elettronegatività dell'alluminio è solo 
teorica perché le reazioni che avvengono alla superficie un po' lo 
passivano, alterandone il valore.
 
Tutto questo è a livello teorico; può anche darsi che il tuo tubo sia 
già protetto, dipendendo la sua resistenza alla corrosione dal tipo di 
terreno che gli è intorno.
 
 
Gianluca

Gianluca ha scritto:

Ok, grazie mille per la tua competenza sei stato tecnicamente chiarissimo.