Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sifone su tubo scarico condensa climatizzatore

Ciao,
ho lo scarico condensa del climatizzatore che arriva sotto il
lavandino del bagno ed e' stato collegato allo scarico dello stesso
dopo il sifone quindi direttamente al tubo di scarico.
Dato che temo la risalita di cattivi odori, ho detto all'idraulico di
crearmi col tubo stesso una curva tipo sifone. Mi ha risposto che
facendo in quel modo l'acqua della condensa sarebbe risalita e
traboccata dal climatizzatore.
La condensa (goccia dopo goccia) cade per gravita' e per il principio
dei vasi comunicanti (curva sifone) il tubo della stessa non dovrebbe
riempirsi, vero?
L'idraulico mi ha detto una cavolata o c'e' del vero nelle sue parole?
Grazie

Ciro ha scritto:

L'idraulico ha detto una cavolata.Poi,a dire il vero,non serve nemmeno
il sifone:basta creare una sacca a V col tubetto di scarico ed il sifone
� gi� fatto.Ciao 
-- 

 ha scritto nel messaggio 
news:j79803$3ia$1...@news.nonsolonews.it...

NON credo proprio che l'Idraulico abbia detto una "cavolata"... ANZI!
In TUTTI gli Impianti si deve EVITARE di creare SIFONI altrimenti si 
"intralcia" il libero flusso oppure il liquido non passa!
Chiss� mai perch� mai hanno "inventato" gli...  SFIATI! (dis-areatori).
Certo che NON ne parlano sui quotidiani con le pagine rosa...   :-(


-- 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Anch'io pensavo che non ci fossero problemi.....
Faccio andare il tubo della condensa (che è un corrugato) dentro ad una 
tanica da 5 litri per raccogliere l'acqua per il ferro da stiro ecc.
Il buco dove entra il tubo è molto più grande del tubo quindi avrebbe dovuto 
traboccare senza problemi, invece, un giorno che mi sono dimenticato di 
svuotare il recipiente, il condizionatore ha cominciato a gocciolare in 
abbondanza.
Ho tagliato il tubo in modo che non rimanga infilato nell'acqua nemmeno 
quando il serbatoio è pieno e da allora non è più successo.
Morale.... immagino che essendo il tubo un corrugato, la resistenza 
dell'acqua a scivolare sulle varie pieghe diventi un problema e 
probabilmente il principio dei vasi comunicanti va a farsi benedire.
 
VitT
 
 

Nel caso dei condizionatori il principio dei vasi comunicanti non funziona!!
 
Tale principio funziona solo se alle estremità del tubo esiste la stessa pressione.
 
Nel caso del condizionatore la bocca del tubo vicino alla vaschetta è a pressione atmosferica mentre il tubo presente nel condizionatore è in depressione. Il motivo di questa depressione sta nel fatto che l'aria intorno alla serpentina (che crea condensa) è fredda e quindi ha una pressione minore di quella atmosferica. Quindi si crea una sorta di pompa che tira l'acqua su verso il condizionatore (pressione alta sotto e pressione bassa sopra). Se non si creano curve il tubo non è totalmente pieno di acqua e quindi l'acqua scende tranquillamente perché una quantità di aria percorre il tubo in senso contrario.
 
Se il tubo è totalmente pieno (curva nel tubo o vaschetta piena che copre la bocca del tubo) l'aria non può risalire e l'acqua riempe il tubo fino al condizionatore

 Nel caso dei condizionatori il principio dei vasi comunicanti non funziona!!
 
A chi stai a risponde ???!!
 
Giulia
 
 

Rispondo a chi ha problemi di acqua di condensa che esce dal condizionatore... A chi vorrebbe fare il sifone...