Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ricavare presa per esterno

Mi serve una presa da 16 in terrazzo. All'interno, dalla parte opposta, ho
una scatola con un interruttore (per lampada sul terrazzo con fili da 10) e
un frutto a 4 morsetti per la motorizzazione della tapparella: in un 
morsetto arriva il filo nero (poi un ponte lo porta al morsetto sotto) , due 
fili partono dai morsetti laterali (uno grigio sopra e uno marrone sotto ) e 
vanno al motore della tapparella assieme al filo blu e a quello di terra che 
arrivano ( questi due) dalla scatola di derivazione (fili da 16).
 
Pensavo di fare in questo modo:
foro il muro da dentro la scatola di casa ed esco fuori, stacco il filo nero 
che va al
frutto della motorizzazione, uso due spezzoni neri che collego con un
morsetto a cappuccio al filo nero poi infilo uno dei due spezzoni nel
frutto della motorizzazione dove si trovava prima;
taglio il filo blu e il filo di terra che vanno direttamente al motore e 
collego i due spezzoni ottenuti da ognuno con un altro spezzone dello stesso 
colore; infilo lo spezzone blu e quello di terra rimasti liberi assieme allo 
spezzone nero rimasto libero nel foro e li prendo
da fuori dove li collego al frutto della presa da 16.
Per avere una presa doppia (anche la tedesca) penso che dovrei collegare tre
spezzoni facendo un ponte con la nuova presa.
 
E' giusto? Aspetto le vostre correzioni.
La scatola esterna dovendo essere protetta dall'umidità deve essere di tipo
particolare?
 
Adesso però vorrei chiudere la corrente da dentro casa in modo da avere
corrente all'esterno solo se serve quindi forse devo mandare uno dei tre
spezzoni che vanno fuori, forse il blu, ad un frutto interruttore interno e
uscire con un nuovo spezzone che va  all'esterno?
 
Ultima domanda: se nella stessa scatola dentro casa ci solo un interruttore
per la corrente esterna, un interruttore per la lampada sulla terrazza e un
frutto per avvolgitore per tapparella ci sono problemi di interferenza o di
pericolosità?
 
Grazie a chi mi risponde.
 

 Grazie a chi mi risponde.
 
Prego
 
-- 
Marco DM

 accrocchio non sarebbe corretto.
 
Sì, sono separati.
Ma non capisco quale sarebbe il problema.
Il motore della tapparella dipende dal magnete delle prese e io utilizzo i 
fili del motore per una presa.
O forse non ho capito cosa intendevi dire.
 

 E' giusto? Aspetto le vostre correzioni.
 
Complimenti per l'ottima descrizione, fili e colori a gogò, ma non basta per 
dirti di preciso quali usare:-)
Dovessi farlo io, che non sono un elettricista:
 
1- Individuare in modo sicuro una fase e  un neutro da 16A, oltre alla 
regolamentare terra.
 
2-  Portare fase e neutro all'ingresso di  un interruttore interno BIPOLARE
 
3- Uscire dal bipolare, attraversare il muro ed entrare in una scatola tipo 
la 25503 di questa pagina:
http://www.elektrospecial.it/prodotti.php?c=IDROBOX&sc=SCATOLE%20DA%20PARETE%20IP55
 
 
Ora abbiamo 3 posti disponibili.
Un posto sarà occupato dal frutto italiano, e qui entriamo con fase, neutro 
e terra.
Dal frutto italiano usciamo  con  tre fili e li "entriamo"  nella presa 
tedesca.
Nulla vieta di fare al contrario, prima nella tedesca e poi nell'italiana.
 
Volendo la ciliegina sulla torta, potremmo usare il contenitore 25504 e nel 
posto libero inseriamo una spia che si accende quando l'interruttore interno 
è "chiuso".
Potremo verificare a occhio, spia accesa = c'è corrente, spia spenta = non 
c'è corrente.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 
 
 

 c'è corrente.
 
Questa è stupenda. Grazie dell'idea. 
 

 basta uno?
 
Ok, se proprio vuoi interrompere un solo filo assicurati che sia quello di 
FASE.
Domanda, se posso impicciarmi: sarebbe molto piů complicato portarci 
entrambi i cavi?
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

 entrambi i cavi?
 
Non ti preoccupare di impicciarti :-))
No, non sarebbe complicato ma non saprei dove mandare il secondo cavo :)
Non me ne intendo molto, ma un interruttore dovrebbe avere due morsetti. Il 
filo entra in un morsetto e dovrebbe (dico dovrebbe) ripartire dal secondo 
morsetto. L'altro non saprei dove metterlo. A meno che che non abbia capito 
cosa si intenda per interruttore bipolare. 
 

intenda per interruttore bipolare.
 
Come dice il prefisso, BI-polare è il doppio di UNI :-)
I morsetti sono due in entrata e due in uscita.
Qui uno schemino chiaro:
http://img828.imageshack.us/img828/306/schemaj.jpg
 
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 

 
No, non sarebbe complicato ma non saprei dove mandare il secondo cavo :)
Non me ne intendo molto, ma un interruttore dovrebbe avere due morsetti. Il
filo entra in un morsetto e dovrebbe (dico dovrebbe) ripartire dal secondo
morsetto. L'altro non saprei dove metterlo. A meno che che non abbia capito
cosa si intenda per interruttore bipolare.
 
------------------------------------------------------------
Un interruttore "bipolare" ha 2 ingressi e 2 uscite.
Le 2 uscite andranno alla tua presa esterna, e ai 2 ingressi collegherai i 2 
cavi coi quali prendi corrente.
Per esempio: 
http://www.montalti.org/SHoP/index.php
 
page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1535&category_id=206&option=com_virtuemart&Itemid=50
 
VitT
 

 
http://img828.imageshack.us/img828/306/schemaj.jpg
 
 
Ottimo! A questo punto non importa nemmeno sapere quale sia il neutro e 
quale la fase.
Grazie mille!
Ciao
 
 

 quale la fase.
 
Anche se tecnicamente non importa è sempre bello sapere cosa si sta 
maneggiando.
Un oggetto indispensabile che non deve mancare nel taschino di chi gioca al 
piccolo elettricista:
http://shop.gruppoarea.info/elettronica/images/dbs/BZ/OW/3101588.jpg
 
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

Fabbrogiovanni ha scritto:

MINCHIA che accoppiata che fate voi 2!
 
Uno spettacolo leggervi, uno meglio dell'altro... 
 
 

 
http://shop.gruppoarea.info/elettronica/images/dbs/BZ/OW/3101588.jpg
 
 
Eh sì, concordo.
E poi nel taschino fa anche bella figura :-) 
 

 page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1535&category_id=206&option=com_virtuemart&Itemid=50
 
Non riesco a vedere l'interruttore, comunque ho capito. 
 

 
 
Non riesco a vedere l'interruttore, comunque ho capito.
 
---------------------------------------------------
Si è spezzato il link, comunque questo è un altro:
 
http://www.elettromeris.com/scheda_prodotto.php?r=823
 
 
VitT 
 

 spezzoni facendo un ponte con la nuova presa.
 
Ti hanno già detto tutto, aggiungo solo una risposta alla frase che ho 
quotato. Se ho capito bene, fuori vuoi avere una scatola con due prese, 
tipo questa:
 
http://www.illuca.com/Vari/DSCN2068.JPG
 
 
Io eviterei di portare fuori due serie di cavi per le due prese nella 
stessa scatola. A casa mia, per aggiungere la presa schuko ho fatto 
partire dalla morsettiera della presa esistente tre spezzoni di cavo che 
vanno nella nuova presa installata.
 
 
Ciao.
Luca.

 vanno nella nuova presa installata.
 
Sì, due prese accoppiate come quelle. Io comunque non porterei fuori due
serie di cavi. Una volta portati fuori i cavi (tre) per una presa, farei
ponte da quella verso la l'altra come hai fatto tu.
 

 ponte da quella verso la l'altra come hai fatto tu.
 
Ah ok, avevo frainteso quello che hai scritto.
 
 
Ciao.
Luca.

 O forse non ho capito cosa intendevi dire.
 
Cambia: la fase che hai sull'interruttore è protetta da un magneto-termico 
luci da 10A (spero per te), mentre i cavi della tapparella non so se sono 
protetti dallo stesso MT o da un altro apposito.
 
Se vuoi una presa esterna, al massimo la potrai mettere da 10A
 
Io, fossi in te e se avessi un minimo di conoscenza, cercherei nella scatola 
di derivazione i cavi che alimentano le prese e proverei a derivarmi da lì 
nela speranza che passino almeno ulteriori dua cavi da 2,5 mm nei tubi già 
utilizzati. Dico 2 soli cavi perchè per la terra, facendo uno strappo alla 
regola, potresti derivarti da quella che va al motore.
Strappo alla regola che molti correttamente mi contesteranno
 
-- 
Marco DM

 Strappo alla regola che molti correttamente mi contesteranno
 
Farò così. Grazie mille!