Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Stufa che fa le bizze

Saluto tutti,
Ho da poco acquistato una stufa piazzetta mod 920 che mi fa letteralmente
impazzire:
sporca il vetro con facilità,
dopo averla accesa, per un pò fa fiamme altissime dopo, senza variare i
registri queste fiamme si spengono, la stufa rimane latente per un pò e
dopo, sempre senza intervento alcuno, riparte a bruciare alla grande.
se la apro quando ha le fiamme non c'è problema mentre nelle altre fasi
spesso e volentieri mi rigetta fumo in casa.
il canna fumaria è in acciaio inox da 16 cm, alta ca 7 metri, senza curve
ed inserita all'interno di una canna in refrattario, il comignolo e di
quelli alla veneziana, 1,5 metri sopra al colmo della casa.
Che cavolo può essere ? premesso che la stufa e di quelle con la porta
grande e messa in verticale (
www.piazzetta.it
) e quindi, col senno di poi,
è più soggetta a perdere fumo all'apertura; quello che non riesco a
spegarmi è lo strano comportamento del fuoco: non si spegne mai ma passa
da incendio tipo inferno di cristallo a braci sonnolente e fumose.
Se qualcuno ha idee o esperienze: saranno ben accette.
Saluti Paolo
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Se qualcuno ha idee o esperienze: saranno ben accette.
Esperienze di questo genere (per fortuna) non ne ho mai fatte, ho un
caminetto della Piazzetta e va benissimo.
Sono andato a vedere sul sito  qual' è la tua stufa.
L' uscita fumi è da 15 e tu hai un camino da 16, ben isolato, lungo
direi che ne avanza,  comignolo oltre il colmo, per cui qui dovremmo
essere in regola.
Nella descrizione leggo che parla di regolazioni dell' aria primaria e
secondaria, suppongo che ci sia quel dispositivo chiamato
POSTCOMBUSTIONE.
Per caso all' uscita dello scarico c' è una valvola a paletta, collegata
meccanicamente con lo sportello, che si chiude parzialmente quando
chiudi lo sportello?
Io proverei a controllare se la chiusura e l' apertura di questa paletta
non abbia qualche difetto di montaggio o altro.
Per il problema sbuffo di fumo  quando apri lo sportello, sempre che
questa valvola esista, tieni presente che devi aprire lentamente,  per
non provocare una depressione improvvisa che scombina tutto il tiraggio.
Non so a cosa altro pensare, se scopri il difetto.....facci sapere.
Fabbrogiovanni.

 Fabbrogiovanni.
Dimenticavo: siccome tanta aria esce dal camino, tanta ne deve
entrare.....esiste una presa d'aria sufficente a non mandare in
depressione la casa, vero?
Fabbrogiovanni

FabbroGiovanni wrote:



Si, la stufa è dotata di una valvola sullo scarico ( il "registro" ) ma è
manuale, non è collegata alla porta.
Per quanto riguarda la presa d'aria: si, c'è, non fosse altro perchè il
falegname si è dimenticato di montarmi il paraspifferi sotto le porte ed
ho una fessura che ci passa un gatto.
Un bel mistero comunque, anche perchè nelle fasi in cui c'è fiamma, sembra
che la stufa tiri anche troppo ( la fiamma tende a staccarsi dalla legna"
mentre qundo no c'è fiamma si fede il fumo roteare all'interno della stufa.
Attendendo lumi, invio cordiali saluti.
paolo.


ho appena comprato un caminetto della piazzetta che ho posizionato e che
adesso mi accingo a rivestire, la piazzetta  mi ha dato dei tubi
pesantissimi da 3 mm di acciaio alluminato o qualcosa di simile e con questi
tubi ho tribolato a fare tornare i raccordi e ad imboccarmi morale mi sono
dato al tubo flessibile da gas in acciaio e sono andato decisamente meglio,
il dubbio e' ho fatto qualcosa di orrendamente sbagliato? Chiedevo al
fabbrogiovanni anche se ha montato il kit multifuoco e se si' come si trova
ne valeva la pena?

Dante wrote:

     L'importante e'che il tubo d'acciaio,sia coibentato,sia per evitare
     il fenomeno,condensa che per mandare in temperatura piu'rapidamente
     la canna stessa,ma come mai non hai preferito il tubo inox,piu'leg-
     gero?
     ciaofelix


e' inox anche questo che ho adoperato io ma e' corrugato in maniera che e'
stato molto piu' semplice raccordare la canna col camino, insomma con curve
aperte o chiuse e raccordi vari non sono stato buono di infilare l'imboco
della canna fumaria, ho pčero' delle perplessitą sulla durata nel tempo del
tubo

"Dante" <gio...@XXXhotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:_OA%9.172581$AA2.6...@news2.tin.it...

Non sono sicuro di aver capito bene, proviamo a ricapitolare:
I tubi in acciaio alluminato di cui parli sono quelli di collegamento
dall' uscita del caminetto alla canna fumaria ?
Invece di questi tu hai usato uno di quei tubi flessibili in ACCIAIO
INOX - no alluminio, vero?
Che io sappia, e se il fissaggio di questo flessibile non è a rischio a
causa delle dilatazioni, non ci dovrebbero essere problemi.
A essere pignoli il bel tubo rigido liscio è meno soggetto all'
aggrapparsi della fuliggine.
Inoltre quando in futuro lo dovrai pulire è sempre più sicuro infilare
un bastone o una spazzola o qualsiasi altro mezzo adatto in un tubo
rigido che in un serpente.
Non ho presente cosa sia il "kit multifuoco"
Ti descrivo sommariamente il funzionamento del mio, in funzione da 4
anni, di cui sono pienamente soddisfatto:
E' il tipo d'angolo, il più piccolo della Piazzetta.
Il ventilatore è posto sotto al piano di fuoco, aspira l' aria dalla
controcappa che passa in una intercapedine posteriore e la soffia da due
uscite poste in basso, 4 velocità preimpostabili.
Quando non voglio sentire il rumore lo tengo spento e il ciclo si
inverte, l' aria calda esce dalla bocchetta in alto, per convezione
naturale.
Con temperature esterne intorno allo zero la caldaietta a gas  lavora
dalle 7 alle 10, il caminetto lo accendo alle 8 e tenendolo acceso tutto
il giorno è sufficente per mantenere i 20 gradi (sono circa 120  mq).
Consumo approssimativo: 50 ql. di legna all' anno.
L' unica miglioria che intendo apportare: nel tubo di collegamento c' è
una serranda regolabile che praticamente deve rimanere sempre aperta al
massimo.
Intendo riuscire a toglierla in modo da avere il tubo perfettamente
libero per comodità di pulizia.
So già che per farlo dovrò infilarmi dentro a mo' di anguilla e uscirne
tutto nero.
Se hai altre domande rimango a disposizione.
Fabbrogiovanni.

Dante wrote:

        Fabbrogiovanni ha anticipato la mia risposta sui tubi.
        Dalla tua descrizione del lavoro,non hai potuto coiben-
        tare!
        ciaofelx


 wrote in message
b1lqdo$v7o$1...@news.newsland.it...



una ne avrei........io ho deciso di rivestire il camino con i blocchi di
Leca tagliafuoco classe 0 (ne ho aggratis) ma ce' chimi dice che risèetto al
cartongesso c'e' un rischio crepa maggiore ti risulta?

 cartongesso c'e' un rischio crepa maggiore ti risulta?
La controcappa del mio l' ho "fatta fare" in cartongesso, ma in cantina
ho un altro camino rustico.
La cappa di questo l' ho "fatta da me" in tavelloni di cotto, intonacata
mettendo una rete metallica elettrosaldata maglia mm. 5 x 5 e non ha
fatto una crepina.
Fabbrogiovanni

 Tieni presente che i miei 50 ql. sono legname da edilizia,......?????
      Poi ci si lamenta degli alti costi,dei costruttori!!!... :-((((
      ciaofelix


diventero' presto un felice possessore di motosega Husqvarna pallets di
tutto il mondo tremate
PS: spero di non farti concorrenza :-)

 ha scritto nel messaggio
news:Ra60a.83844$YG2.2...@twister1.libero.it...

Non dimenticarti le Timberland e la camicia di flanella a riquadri
scozzese, il bravo boscaiolo si riconosce anche dall' aspetto:-))
Fabbrogiovanni