Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemi con fornitura elettricità

Nella mia casa di campagna ho una allaccio di energia elettrica di una
piccola ex municipalizzata. Il contratto prevede la fornitura di 4,5 KW
(monofase)
La linea che giunge alla mia abitazione è di quelle antichissime che due
"cavacci" pendolanti fissati su malfermi pali in legno.
Problemi riscontrati:
1) In fase di installazione uno dei tecnici dell'azienda mi fece vedere che
solo collegando il trapano la tensione scendeva sotto i 180 Volt
2) In fase di edificazione i muratori si sono più volte lamentati che la
loro macchina per tagliare i mattoni con potenza di 3 KW lavorava male.
3) Ho cominciato a farmi l'impianto elettrico, con quattro lampadine da 100
WATT si nota un loro continuo anche se tenue "lampeggiamento"
sembrano gli abbassamenti di tensione che notavo qualche decennio fa in una
vecchia casa di montagna con cavidotto del primo dopoguerra.
La mia casa è abbastanza sperduta in campagna.
 Immagino che i miei 220 volt mi debbano essere forniti anche se assorbo i
4,5 KW pagati, tra pochi gioni la casa sarà abitabile e il fastidio potrebbe
diventare importante.
Mi dicono i pochi vicini serviti dalla stessa linea che il problema sembra
essere la vetustà della cabina che ci serve, ma questo deve essere un mio
problema?
Rischio qualcosa a livello di danneggiamento mie apparecchiature (PC
elettrodomestici etc.)
Coso posso pretendere dall'azienda?
leggo dalla loro carta dei servizi:
L'AMEA garantisce i seguenti valori delle grandezze fisiche caratteristiche
della fornitura :
a)   nelle reti di bassa tensione, la tensione monofase è pari a 220 volt e
quella trifase è pari a 380 volt con tolleranza del 10% in più o in meno
(secondo quanto prescritto dalla norma CEI 8-6 del 1990) ;
b)  La frequenza è pari a 50 Hz con tolleranza del 2% in più o in meno.
Grazie
Paolo B

 Coso posso pretendere dall'azienda?
Non ho mai avuto un'esperienza diretta in questo senso, tuttavia il tuo è un
caso di fortissima caduta di tensione (da 230V a 180V alimentando solo un
trapano!) e non credo che il fornitore possa restare indifferente, visto che
dovrebbe contenere le cadute entro il 10%, ossia minimo 207V.
Proporrei di tefonare immediatamente all'AMEA (di dov'è?) per combinare un
appuntamento con un tecnico.
Se si rendono latitanti, una raccomandata A.R. (e dita incrociate sulla
celerità della risposta)...
--
                                Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "via-tutto-questo")

(secondo quanto prescritto dalla norma CEI 8-6 del 1990) ;
Adesso la monofase č 230 volt e la trifase 400 volt ....
Chiama l'azienda ... magari prima al servizio guasti, e se non ottieni
nulla inoltra un reclamo .... 180 volt sono intollerabili ...
Alla massima potenza devono garantirti un -10% massimo.
Luca


E a questo punto l'impianto verrà adeguato entro tempi incredibilmente
brevi ;-)
Ciao Boiler

 news:cdqvov$1q7p$1...@newsreader1.mclink.it...
Rispondo a tutti:
Il problema in fondo č molto semplice: la cas č in zena semidisabitata e il
cavidotto č palesemente obsoleto cosě come probabilmente la cabina.
Il punto č: posso pretendere che per un solo utente (anche se importante
cone me .-)) ) loro spendano magari diverse decine di migliaia di euro per
aggiornare gli impianti?
Non č che mi mandano a quel paese e mi tolgono la fornitura?
Grazie
Paolo B


Di leggi e norme italiane non ne so nulla, ma ho il forte sospetto che
se fanno una cosa del genere si beccano la classica sodomia con
preservativo in carta vetrata.
Ciao Boiler

 preservativo in carta vetrata.
Nella mia ignoranza penso la stessa cosa, mi sembra particolare però che se
accettano un utente in una situazione come la mia poi sono costretti a
spendere cifre anche importantissime per rispettare un contratto a quel
punto per loro eccessivamente oneroso.
Grazie
Paolo B
P.S. E' palese che ci andrò a parlare direttamente, solo che la risposta
sarà che non ci possono fare niente perchè mica possono rifare una linea per
un solo cliente che rompe le scatole (le altre poche abitazioni servite sono
sostanzialmente disabitate).
Quindi vorrei cercare di capire se posso andare "minaccioso" :-)

 Quindi vorrei cercare di capire se posso andare "minaccioso" :-)
Il contratto l'hanno fatto e non ci sono gli estremi per loro per una
risoluzione in quanto l'eccessiva onerosità dovrebbe essere sopravvenuta e
causata da un evento eccezionale ed imprevedibile. Direi proprio di sì.
-- 
Difendi anche tu la libertà di scelta del ricevitore sat
Leggi i dettagli qui:
http://www.rtrsat.it/sky_solo_nds_.htm
https://btinf.homelinux.org/ihstdm-faq/tiki-index.php?page=ListaDelleFaq

 aggiornare gli impianti?
Vedi se esiste magari un singolo punto in cui la tensione cade. Sto in
campagna anch'io e la corrente aveva forti oscillazioni e flickeramenti
finche' si e' potuto individuare un punto su un palo dove i cavi erano
giuntati male.
Altrimenti che io sappia per uno solo bisogna dividere le spese, ossia non
te lo faranno gratis ma potrebbero metterti fuori un contributo piu' o meno
importante.

 importante.
Boh, io non riesco a capire il concetto. Mi vendono un contratto di
fornitura di 4,5 Kw, salvo poi scoprire che non sono in grado di darmeli,
allora vorrebbero un contributo per portarmeli.
Bada che gli ho già dato 800 Euro per l'allaccio.
Grazie
Paolo B

 Bada che gli ho già dato 800 Euro per l'allaccio.
Condivido.
Tu ti arrangi a valle del contatore, ma a monte del contatore... sò ca%%i
loro.
Saluti                Meneldil