Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Schema a rele' per centralizzare 4 tapparelle

Ciao
finalmente ho finito lo schema rele' e volevo condividerlo.
Mi ero rotto le scatole di quei kit domotici che per alzare abbassare
4 tapparelle ti chiedono 350 euro... ho solo bisogno di abbassare 4
tapparelle con un pulsante.
Lo schema per la salita:
(e' identico per la discesa)
http://i1230.photobucket.com/albums/ee496/joyride76/8e5cbd9a.jpg
Prerequisito motori con finecorsa regolati
Legenda
R1-4 sono i contatti NA del rele' 4 poli 5A 220V
P1-4 sono i pulsanti locali delle tapparelle
RT e' un rele' temporizzato per proteggere i motori in caso di guasto
di un finecorsa
PC e' il pulsante centrale **
** potrebbe essere inparallelo un rele' 12 V se attaccato
all'antifurto :)
Costo (salita+discesa) 36 euro da un negozio di milano... per questa
volta affanbagno la domotica!
Stefano

 Stefano
Aggiungere un "fusibile"? 

 (e' identico per la discesa)
E' sbagliato, devi mettere due rele' doppio scambio nei pressi di ogni tapparella ,
e con gli opportuni collegamenti eviti che quando il pc attiva la salita qualcuno bruci secco il motore
attivando la discesa.
Sostanzialmente devi far passare la fase (suppongo che i motori siano a neutro comune) del tasto basculante (quello sotto la 
tapparella) attraverso le due prime meta' normalmente chiuse dei due rele' e utilizzare le altre due meta' alimentate dalla fase 
(normalmente aperte) verso i motori.
Se il pc aziona un rele' i pulsanti non hanno la fase e non possono essere azionati in modo sbagliato .
Giulia

 
http://i1230.photobucket.com/albums/ee496/joyride76/8e5cbd9a.jpg
Se ho capito bene vuoi automatizzare le aperture- chiusure tutte 
insieme magari azionate dall'antifurto.
Che succede se mentre le tapparelle si chiudono in automatico qualcuno 
schiaccia un pulsante manuale di apertura.
John Doe®

 schiaccia un pulsante manuale di apertura.
E' stata una prova coraggiosa: con i miei motori nulla evidentemente
hanno una protezione interna....
Certo che non lo rifarei ad inoltranza.
Giulia suggerisce proprio un modo per ovviare questo problema
inserendo dei rele' doppio scambio.


Sono consapevole del problema... sono convito che la soluzione e'
spigata anche bene.
Ma non ho capito una fava lo stesso, i rele' non sono il mio forte.
Ora mi metto con carta e penna decifrare cosa hai scritto, rileggendo
alla velocita' bimbo di 5 anni potrei capire...
I rele' doppio scambio sono comunque un piu' al disegno che ho fatto
vero?
Grazie intanto
Ste
PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino :)

> PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino :)
No, non ho voglia... chiamiamo:
a(salita) e b(discesa) i due rele'
   a/1 a/2 le due sezioni dello stesso rele a doppio scambio
     a/X/co il comune e a/1/o normalmente aperto e a/1/c normalmente chiuso della sezione X del rele
N neutro
F fase
p/c comune del pulsante (se il pulsante ha i due bottoni separati unisci i due ingressi)
p/a salita pulsante
p/b discesa pulsante
m/a salita motore
m/b discesa motore
m/n neutro motore
allora:
F <-> a/1/co
F <-> a/2/co
F <-> b/2/co
a/1/c <-> b/1/co
b/1/c <-> p/c
p/a <-> m/a
p/b <-> m/b
a/2/o <-> m/a
b/2/0 <-> m/b
eccoti il tuo schemino in fidocaN
Giulia


Sono consapevole del problema... sono convito che la soluzione e'
spigata anche bene.
Ma non ho capito una fava lo stesso, i rele' non sono il mio forte.
Ora mi metto con carta e penna decifrare cosa hai scritto, rileggendo
alla velocita' bimbo di 5 anni potrei capire...
I rele' doppio scambio sono comunque un piu' al disegno che ho fatto
vero?
Grazie intanto
Ste
PS se proprio hai voglia di buttare giu' uno schemino :)

 No, non ho voglia...
ora che l'ho fatto ho capito perche' non avevi voglia.
http://i1230.photobucket.com/albums/ee496/joyride76/e71f5334.jpg
si puo' risolvere con un rele' N poli (N=numero di tapaprelle) doppio
scambio
Quindi nel diagramma ci sono due rele'.
Dal mio fornitore un rele' 4 poli doppio scambio 220V 5A siamo a 14
euro... ma mancano rele temporizzati
Andata!
Ste

 ha scritto nel messaggio 
news:c893343c-ddb8-4d8d...@c20g2000vbv.googlegroups.com...

Anche qui i "Fusibili" non servono!
Pazienza scatter� il MT al raggiungimento dei 16 A. 

 Pazienza scatterï¿œ il MT al raggiungimento dei 16 A.
I motori anche cinesi sono autoprotetti (va bhe fidiamoci), un salvamotore costa troppo quindi rimangono i rele i
i fili da proteggere, che Fusibile ci mettiamo ?
Giulia

 ha scritto nel messaggio 
news:itajqj$pg5$1...@nnrp.ngi.it...

manca ancora il lato temporizzatore saltasse il segnale di un fine corsa....
modulo DIN regolabile o circuiteria con un NE555? o un condensatore di 
caduta e via? 

 caduta e via?
concordo... nello schema iniziale l'avevo messo qui per semplicita'
l'ho tolto.
Ad ogni modo il forum si chiama IT hobby fai da te... non it hobby
faccio tutto io :)
ai posteri un po' di lavoro!!
:)

 ciao sono interessato allo schema ma il link non me lo apre potresti inviarmelo cortesemente 
salvatore

Comando singolo più centralizzato come è lo schema...qualcuno lo sa..?

 Comando singolo più centralizzato come è lo schema...qualcuno lo sa..?
 
cercati su google "sonoff 4ch pro"
-- 
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Erano cinque: mi toccai le palle. [Paolo Pellegrino]