Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Wattmetro LIDL e tariffa bioraria sera [lungooo]

Finalmente, dopo un paio di anni, ho terminato un progetto che da tempo 
avevo nel cassetto: inserire il wattmetro LIDL nel quadretto 
nell'appartamento, subito a monte dell'impianto elettrico, onde potere 
controllare i consumi indicati dal Telegestore ENEL (in Germania dicono: 
"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" cioe' "fidarsi e' cosa buona, 
ma il controllo e' meglio" ... che ricorda il "fidarsi e' bene, non 
fidarsi e' meglio" italico :-).
Infatti, come qualsiasi esperto di elettronica digitale vi potra' 
confermare (se gia' non lo sospettate), quando dei valori, delle 
misurazioni sono registrate in forma digitale, e' probabile e possibile 
che errori di sistema o manipolazioni possano modificarle in modo 
arbitrario. Quello che temo e', ad esempio, le manipolazioni 
fraudolente, ove un maleintenzionato, crackando il semplice protocollo 
ENEL modifichi in modo graduale i valori incrementando i consumi cosiche 
uno non possa accorgersene facilmente, a vantaggio di altri 
utilizzatori. L'esperienza storica della SIP (precedessore di 
Telecomitalia, per chi e' giovane) insegna che tali pratiche, specie da 
parte di dipendenti corrotti, non sono pura fantasia.
La soluzione usata e' inserire una presa schuko nel centralino, usando i 
supporti per guida DIN (nel mio caso prodotti Gewiss GW26410 e GW20205, 
ma anche altre marche hanno articoli simili):
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/File/Jpg/GW10006795A_p.jpg
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/File/Jpg/GW10006699A_p.jpg
ma avrei anche potuto usare un GW96512 (forse era meglio, ma per fortuna 
i cavetti da 4 mm2 entrano anche nei morsetti del GW20205):
http://www.gewiss.com/irj/go/km/docs/FILE/Jpg/GW10013828A_p.jpg
Con il tester poi ho verificato dove e' finita la fase ed ho segnato con 
un pallino il lato del foro corrispondente.
Poi ho collegato un robusto cavetto dai morsetti a monte dei 
magnetotermici nel centralino ad una spina Scame SC1302063
http://www.scame.com/DocumentiEsterni/images/FAMIGLIE/1302063.JPG
che ho verificato accettare nei suoi morsetto cavetti di sezione di ben 
6mm2 !!! Perche' usare un cavetto 2x6 mm2 ? Perche' essendo una spina 
mobile ogni tanto potrebbe essere spostata con il rischio di fare 
saltare qualche trefolo. Con un 6 mm2 ho sufficiente riserva di portata 
da potere tranquillamente sopportare 3 kW nonostante qualche trefolo 
tranciato e senza problemi di surriscaldamento (che vuole dire energia 
persa) alle alte portate.
Ho prima di chiudere il guscio ho segnato con un pennarello il polo 
corrispondente alla fase. Ho inserito il wattmetro e poi la spina, 
faccendo coincidere il polo della fase con il foro segnato relativo alla 
fase. Questo e' importante perche' se infilate la spina rovescia, 
scambiate fase con neutro ed alcuni tipi di magnetotermici non 
funzionano piu' bene e con le caldaie a gas ad accensione elettronica 
non funziona piu' l'accensione.
Tra parentesi, nel centralino non c'era alcun cavo di terra (non essendo 
normalmente necessario, ed ho dovuto quindi farlo arrivare dalla scatola 
sottostante. Infatti, la presa schuko e' provista di contatti di terra e 
non volevo rischiare che in futuro qualcuno (impresa edile ?) si 
collegasse direttamente a tale presa, supponendo che la terra fosse 
collegata. Percio' e' meglio che la presa sia pienamente operativa, 
inclusa la terra.
Naturalmente quanto scritto fino ad ora non e' per il fai-da-te, ma e' 
per istruire il vostro elettricista su quello che volete avere :-)
Una aggiunta necessaria e' fissare una piccola lampada con stelo 
flessibile (alogeno, normale o led, etc.) in modo da illuminare il 
display del wattmetro. Infatti i centralini sono spesso in luoghi male 
illuminati.
Adesso arriviamo alla parte fai-da-te. La programmazione del wattmetro. 
Infatti ho scoperto che e' un vero e proprio gioellino, una volta preso 
pratica della tortuosita' inevitabile della sua programmazione.
Ecco come si programma se avete la tariffa bioraria sera, onde potere 
separatemente la misurazione dei consumi separatamente per le due fasce 
orarie. Ritagliate e stampate la parte seguente: e' un consiglio ...
Per cominciare dovete assolutamente impostare l'orario ed il giorno 
della settimana il piu' correttamente possibile, altrimenti ci saranno 
errori nelle misurazioni nel passaggio da una fascia all'altra.
Suggerisco iniziare premendo con la punta di una penna biro il 
pulsantino di reset indicato con una R. In questo modo il wattmetro si 
azzerra e si carica con le impostazioni di fabbrica. Infatti e' 
possibile che estraendolo ed inserendolo vada in tilt.
L'impostazione dell'orario e' bene spiegata, ma le riporto per chi 
avesse perso le istruzioni oppure le voglia stampare piu' leggibili (ci 
vuole la lente di ingrandimento per leggere l'originale ... :-)
Impostazioni dell'ora e giorno
1)Premere il tasto SET: sul display appare CLOCK SET e lampeggia in 
alto, sulla prima riga una sigla di due lettere che indica il giorno. 
Nell'ordine sono SU (domenica), MO (lunedi'), TU (martedi'), WE 
(mercoledi'), TH (giovedi'), FR (venerdi'), SA (sabato).
2)Premete il tasto SELECT finche' non lampeggia la sigla del giorno attuale.
3)Premete il tasto SET per confermare la selezione: adesso lampeggiano 
le due cifre indicanti l'ora.
4)Premete il tasto SELECT fino a che non appare l'ora attuale. Ricordate 
che se tenete premuto costantemente, la visualizzazione continua ad 
incrementare velocemente, senza costringervi a continuare a cliccare.
5)Premete il tasto SET per confermare l'ora: adesso lampeggiano le due 
cifre indicanti i minuti.
6)Premete il tasto SELECT fino a che non appaiono i minuti giusti.
7)Premete il tasto SET per confermare i minuti.
Impostazione della tariffa locale nel caso della Bioraria Sera di ENEL 
(con la fascia ore vuote tra le 19:00 e le 01:00 di ogni giorno).
Per rilevare i costi della corrente occorre dapprima impostare la 
tariffa della propria abitazione. I costi per un kWh possono essere 
rilevati dalla propria bolletta.
1)Mettersi in modalita' visualizzazione Volt. Attenzione, la procedura 
seguente funziona anche da altre pagine di visualizzazione, ma in 
ulteriori pagine, avra' l'effetto di azzerare i valori memorizzati (come 
l'allarme di supero potenza o il consumo accumulato), percio' per 
evitare questi “incidenti” e' meglio abituarsi a partire per la 
programmazione sempre da questa pagina.
2)Tenere premuto il tasto Function per 3 secondi: sul display apparira' 
COST/kWh. A questo punto siete invitati ad inserire il costo per kWh 
della fascia in cui vi trovate all'ora dell'impostazione. Per esempio, 
se eseguite la seguente procedura prima delle 19:00, state per impostare 
il costo per kWh delle ore “piene”. Se eseguite questa procedura dopo le 
19:00 (ma prima delle 01:00), state per impostare il costo per kWh delle 
ore “vuote”. Forse e' meglio tagliare la testa dal toro e mettiamoci 
d'accordo che la seguente procedura viene fatta prima delle 19:00 (se 
non riuscite a tornare dal lavoro prima delle 19:00, fatte la 
programmazione al mattino o scegliete un giorno festivo :-). Inserire 
valori esatti purtroppo non ha molto senso, per chi ha la tariffa a 
fasce di consumo, perche'  a) non abbiamo una tariffa unica, b) 
oltretutto queste tariffe cambiano ad ogni bolletta e quindi se 
volessimo usare un controllo fiscale dei costi in euro, dovremo 
modificare la programmazione dei valori ad ogni bimestre. Ho scelto di 
usare due valori indicativi, ma non esatti. Cioe' 0,20 cent/kWh per le 
ore piene e 0,15 cent/kWh per le ore vuote. Quello che a noi importa e' 
invece controllare i consumi in kWh. Fine della digressione ed andiamo 
avanti.
3)Premere SET
4)Selezionare prima cifra con SELECT  (non facciamo nulla)
5)Premere SET per confermare 0 e passare alla prossima cifra
6)Selezionare seconda cifra con SELECT  (non facciamo nulla)
7)Premere SET per confermare 0 e passare alla prossima cifra
8)Selezionare terza cifra con SELECT  (facciamo due colpi per avere 2)
9)Premere SET per confermare 2 e passare alla prossima cifra
10) Selezionare quarta cifra con SELECT  (non facciamo nulla)
11) Premere SET per confermare 0 e passare alla posizione della virgola
12) Premere SELECT fino a che la virgola si posizione ove si vuole 
(facciamo due colpi per portare la virgola davanti al due)
13) Premere SET per confermare la posizione virgola: sul display 
scompare COST/kWh si accende ON TIME e si mette a lampeggiare la prima 
riga con i giorni della settimana. Per ON TIME e  si intende i giorni e 
  l'ora in cui inizia la fascia con questa tariffa. Nel nostro caso, 
trattandosi della tariffa ore “piene” relativa alla Bioraria Sera sara' 
  tutti i giorni alle ore 01:00
14) Premere SELECT per scegliere la combinazione di giorni per i quali 
e' valida la tariffa 1. Combinazione disponibili SU, MO, TU, WE, TH, FR, 
SA, MO/TU/WE/TH/FR, MO/TU/WE/TH/FR/SA, SU/SA, SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA 
(scegliete l'ultima, passando tutti i precedenti)
15) Premete SET per confermare  SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA: sul display 
lampeggiano le ore
16) Premere SELECT scegliere l'ora (una volta per fare apparire 01)
17) Premere SET per confermare 01 e passare ai minuti.
18) Premere SELECT per scegliere  (non facciamo nulla)
19) Premere SET per confermare 00: sul display la prima volta apparira' 
PRICE2, le volte successive (quando volete aggiornare i valori) invece 
apparira COST/KWh. Se e' una “riprogrammazione” per passare al passo 
successivo, dovete premere una volta il tasto FUNCTION.
20) Premere FUNCTION: sul display apparira'  PRICE 2 (necessario solo se 
e' una riprogrammazione).
21)Premere SET
22)Selezionare prima cifra con SELECT  (non facciamo nulla)
23)Premere SET per confermare 0 e passare alla prossima cifra
24)Selezionare seconda cifra con SELECT  (non facciamo nulla)
25)Premere SET per confermare 0 e passare alla prossima cifra
26)Selezionare terza cifra con SELECT  (facciamo un colpo per avere 1)
27)Premere SET per confermare 1 e passare alla prossima cifra
28) Selezionare quarta cifra con SELECT  (facciamo 5 clic per avere 5)
29) Premere SET per confermare 5 e passare alla posizione della virgola
30) Premere SELECT fino a che la virgola si posizione ove si vuole 
(facciamo due colpi per portare la virgola davanti alla cifra 1)
31) Premere SET per confermare la posizione virgola: sul display 
scompare COST/kWh si accende ON TIME e si mette a lampeggiare la prima 
riga con i giorni della settimana. Per ON TIME e  si intende i giorni e 
  l'ora in cui inizia la fascia con questa tariffa. Nel nostro caso, 
trattandosi della tariffa ore “vuote” relativa alla Bioraria Sera sara' 
  tutti i giorni alle ore 19:00
32) Premere SELECT per scegliere la combinazione di giorni per i quali 
e' valida la tariffa 1. Combinazione disponibili SU, MO, TU, WE, TH, FR, 
SA, MO/TU/WE/TH/FR, MO/TU/WE/TH/FR/SA, SU/SA, SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA 
(scegliete l'ultima, passando tutti i precedenti)
33) Premete SET per confermare  SU/MO/TU/WE/TH/FR/SA: sul display 
lampeggiano le ore
34) Premere SELECT scegliere l'ora (tenete premuto fino ad arrivare a 19)
35) Premere SET per confermare 19 e passare ai minuti.
36) Premere SELECT per scegliere  (non facciamo nulla)
37) Premere SET per confermare 00: sul display la prima volta apparira' 
AMP MAX, le volte successive (quando volete aggiornare i valori) invece 
apparira COST/KWh. Se e' una “riprogrammazione” per passare al passo 
successivo, impostazione del limite di carico, dovete premere una volta 
il tasto FUNCTION. Il passo successivo non e' necessario per i nostri 
scopi. Se lo saltiamo (tenendo premuto il tasto FUNCTION per almeno 3 
secondi oppure aspettando che in modo automatico, scaduto il tempo, il 
wattmetro esca dalla modalita' programmazione, la funzione non e' 
abilitata. Per completezza continuiamo la programmazione. Per un 
contratto di 3 kW un buon valore e' 13A.
38) Premere SET: sul display lampeggiano le decine di ampere.
39) Premere SELECT per scegliere (solo 0 oppure 1, scegliete 1)
40) Premete SET per confermare uno: sul display lampeggiano le unita' di 
ampere.
41) Premete SELECT per scegliere (fate tre clic per selezionare 3)
42) Premete SET per confermare tre: sul display lampeggiano i decimi di 
ampere.
43) Premete SELECT per scegliere (non facciamo nulla)
44) Premere SET per confermare 0: sul display lampeggiano i centesimi di 
ampere.
45) Premete SELECT per scegliere (non facciamo nulla)
46) Premete SET per confermare 0: sul display scompare SET ad indicare 
la fine programmazione.
47) Tenete premuto FUNCTION per almeno 3 secondi per uscire dalla 
modalita' programmazione.
Ogni volta che volete andare a controllare le impostazioni dovete fare 
cosi':
1)Tenere premuto FUNCTION per almeno tre secondi durante la 
visualizzazione della tensione: sul display appare PRICE 1 con il valore 
della tariffa (0,20 COST/kWh nel nostro caso) e l'ora di inizio (nel 
nostro caso  SU MO TU WE TH FR SA sulla prima riga e 01:00 sulla seconda)
2)Premere una volta FUNCTION: sul display appare PRICE 2 con il valore 
della tariffa (0,15 COST/kWh nel nostro caso) e l'ora di inizio (nel 
nostro caso  SU MO TU WE TH FR SA sulla prima riga e 19:00 sulla seconda)
3)Premere una volta FUNCTION: sul display appare MAX    LOAD sulla prima 
riga e AMP seguito dal valore in ampere (13,00 nel nostro caso).
4)Premere FUNCTION per tornare a vedere PRICE 1 o tenere premuto 
FUNCTION per almeno tre secondi per tornare alle pagine normali.
Scusate la procedura pedante, ma il marchingegno ha una logica un po' 
ottusa, percio' e'  meglio essere pignoli.
Trovo interessante l'indicazione di sovraccarico che attiva la 
segnalazione lampeggiante di MAX OVERLOAD in alto a destra in caso che 
ci sia stato un supero del valore selezionato (13A nel nostro caso).
Tenendo conto che sappiamo di avere una tolleranza da parte di ENEL di 4 
kW per alcune ore, questo puo' essere utile perche' il supero di 13A non 
e' detto che faccia scattare subito il contatore, ma puo' esserci utile 
per sapere che siamo ai limiti ed intervenire modificando l'uso degli 
elettrodomestici prima di trovarci il congelatore pieno di roba da 
buttare via.
Peccato che non ci sia alcuna uscita digitale di questa segnalazione, 
altrimenti si poteva comandare un rele' per staccare un elettrodomestico 
“pesante”. Ma che vogliamo per 10 euro ? :-)
Buon fai-da-te :-)
R.L.Deboni

 nell'appartamento, subito a monte dell'impianto elettrico, onde potere
........ molti eccetera.....
Venendo al dunque ... Enel ci frega o no?
hai gia' una buona base di test?

 avevo nel cassetto: inserire il wattmetro LIDL nel quadretto 
...mega-cut...
Ottimo resoconto e ottima spiegazione; ma hai provveduto a sotituire 
l'alimentazione del wattmetro (a batterie LR44) con qualcosa di piu' 
"duraturo"?

 "duraturo"?
Se è connesso alla rete la batteria non è necessaria; funziona 
tranquillamente anche senza.
-- 
Ciao
Diego

 tranquillamente anche senza.
Mi spiace contraddirti, ma non e' cosi'.
Ce l'ho anche io e non ho mai notato tale caratteristica.

Ho appena iniziato, ed in ogni caso non credo che ENEL ci freghi :-)
Ed inoltre, ricordiamoci che il wattmetro non e' il massimo della 
precisione. Mi sa che dovrei mettere un wattmetro sopra l'altro (ci 
stanno) e fare la media :-)
E spero di non essere vittima di qualche buontempone ... ma controllo e' 
meglio (della serie dormire sereno tra due guanciali).
R.L.Deboni


Confermo Diego: senza batteria funziona perfettamente ... fino al primo 
blackout, ove si sprogramma completamente, perdendo l'ora, etc.
Le batterie servono a mantenere la memoria quando manca la corrente o la 
spina viene staccata per essere spostata altrove.
E suppongo che le batterie si scaricano solo quando il wattmetro e' 
priva di alimentazione.
In ogni caso, i wattmetri sono alimentati da un paio di anni (per altri 
usi). Percio' se le batterie sono un problema, lo sapro' fra pochi anni.
Per ora paiono tenere la memoria, anche per una mezz'ora (di piu' non mi 
e' capitato di lasciarle senza corrente).
R.L.Deboni


 Ce l'ho anche io e non ho mai notato tale caratteristica.
Riconfermo che funziona perfettamente anche senza batteria, con l'ovvio 
inconveniente di perdere le programmazioni di ora e costo/kWh se manca 
la corrente.
-- 
Ciao
Diego

 
Ok, riconosco che e' una possibilita' che non conoscevo.
Il mio e' quasi sempre staccato dalla rete, e lo collego solo per le 
misurazioni; puntualmente me lo ritrovo con le batterie scariche...

In tal caso conviene togliere le batterie, infatti, temo che il 
Wattmetro consumi intorno al Watt, che a 3 volt fanno almeno 333 mA 
24h/24h e non e' poco per due pile a bottone. Autonomia ? Forse un mese 
o due ?
R.L.Deboni


 misurazioni; puntualmente me lo ritrovo con le batterie scariche...
Allora non staccarlo dalla rete
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 istruire il vostro elettricista su quello che volete avere :-)
Il nostro elettricista, che è persona seria e qualificata, non ha tempo
da perdere con i gadget della Lidl, nè con gli accrocchi di prese,
adattatori, lampadinette varie da montare nel centralino.
Utilizzerebbe un misuratore di energia progettato e fabbricato apposta
allo scopo, e che possa fornire a lui, ed al suo cliente, le necessarie
garanzie di qualità, precisione ed affidabilità.
Un esempio :
http://www.abb.it/Product/seitp329/a4ba9356513594a7c12571d5004bee08.aspx?productLanguage=it&country=IT
Anche se improbabile, rimane possibile il caso di una ispezione
di un perito assicurativo o dei VVFF in caso di un grave incidente.
Vorrei vedere, in tal caso, la faccia di costoro quando qualcuno
fornirebbe l' informazione che un componente del quadro d' impianto
è stato acquistato al supermercato, ravanando nel cassone delle
offerte speciali tra le scatole dei pelati di pomodoro e le mutande.
Ma, dico io, siamo al delirio...
Cordialità.
              Paul

Se studiasse con attenzione leggi e le normative CEI, che sono indicate 
come descrizione di opere a "regola d'arte", scoprirebbe che tutto 
quello che e' a monte di una presa a norma, non e' vincolato dal 
rispetto dei requisiti sugli impianti elettrici. Percio' inserire una 
Wattmetro certificato CE dal produttore in una presa elettrica e' 
perfettamente lecito e regolare. Altrimenti Lidl non potrebbe vendere 
impunentemente un prodotto il cui uso e' sfacciatemente quello di essere 
inserito in una presa e oltre tutto con accettando potenze fino a 3,5 kW 
(cosi' si ricava con quanto e' scritto sulla confezione con 16A).
Poi quello che ci attacco a valle di questo wattmetro non ha piu' nulla 
a che fare con la leggi e norme sugli impianti elettrici.
L'intervento dell'elettricista e' necessario per la posa della presa. Su 
questo non ci piove. Ma all'elettricista' non importa e non deve 
importare che cosa poi ci si attacca a questa presa, anche se fosse 
l'impianto elettrico di tutta la casa :-)
E se qualcuno sta domandandosi le conseguenze di quanto scritto, la 
risposta e' si. Se il vostro impianto elettrico di casa non e' proprio 
il massimo della conformita' (ma almeno rispetta requisiti equivalenti a 
quelli validi per una apparecchiatura elettrica ed il suo cavo di 
alimentazione), potete scapolare l'adeguamento collegando il tutto 
tramite una spina su una presa a norma. Per esempio una soluzione del 
genere potete usarla nel garages, se avete plafoniere o lampade non piu' 
accettabili secondo la L.46/90 e successive. Fatte mettere una presa a 
norma, e alimentato tutto l'impianto "personalizzato" fai-da-te nel 
garages con una spina infilata in tale presa.
Si puo' dire tutto quello che si vuole, ma il perito assicurativo o dei 
VVF deve dimostrare che esista veramente un difetto, non presupponendolo 
semplicemente perche' "c'e' un'accoppiata spina/presa" ad interrompere 
la continuita' di tutta la rete.
Naturalmente il suo e' un commento "trabocchetto" perche' se viene 
chiamato un perito assicurativo o dei VVF e' ovvio che qualcosa deve 
essere successo.
Il punto e' chiarire che una presa posata a norma da un'elettricista 
qualificato ed una spina ben fatta, cablata dallo stesso e' altamente 
improbabile che siano la causa di un grave incidente. Per non dire 
impossibile, se chi ha lavorato ha le giuste competenze e applicato la 
buona diligenza.
In ogni caso, se qualcuno ha informazioni diverse (o aggiornate, le mie 
sono di sei anni fa) sono pronte a leggerle. Basta darmi un link o il 
testo da leggere e poi vi replico.
Cordialmente,
R.L.Deboni


 quello che e' a MONTE di una presa a norma, non e' vincolato dal 


Scusate il grave refuso (inverte il senso dell'affermazione).
Me ne ero accorto e stavo per segnalarlo ma poi ho aspettato per vedere se qualcun'altro se ne accorgeva: sigh!
--
Bye
         OldVitt

 qualcun'altro se ne accorgeva: sigh!
Dai, era chiaramente un refuso! Il senso si capiva benissimo ugualmente.
-- 
    A.''같 

Dai, era chiaramente un refuso! Il senso si capiva benissimo ugualmente.
E intanto siamo arrivati a due lettori...
--
Bye
         OldVitt

 E intanto siamo arrivati a due lettori...
Aggiungasi il presente, e siamo a tre.
Non molti, per quasi un giorno intero di pubblicazione.
Considerato pure che, parafrasando il seicentesco poeta,
 mi vien da dire :
"E' del Deboni il fin la meraviglia,
parlo dell'eccellente e non del goffo,
chi non sa far stupir, vada alla striglia! "
Cordialità.
             Paul

             Paul
Un Poeta... !!! :-)
-- 
dal volgare: e rima o non rima glielo spingo fino in cima...