Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttore contatore Enel che salta con i temporali.

Ho fatto questa domanda perché a me quando ci sono i temporali salta il differenziale in casa, mentre ad un mio amico, l'interruttore del contatore.
Naturalmente, l'elettricista, a me ha messo il differenziale a riarmo automatico, mentre quello del mio amico gli ha messo un apparecchio che gli riarma l'interruttore del contatore.
Per cui, mi/vi chiedo: è normale che salti il contatore? Magari gli interruttori dei contatori non sono tutti uguali?
 
Giovanni   


 
 
Quelli vecchi erano dei semplici magentotermici, per cui per scattare 
con un temporale ce ne vuole, queli nuovi sono magetoermici ma con una 
bobina di sgancio aggiuntiva comandata da un dispositivo elettronico, e 
qu� tutto � possibile.
 

 quï¿œ tutto ï¿œ possibile.
 
In pratica, dici che sui contatori c'ï¿œ un differenziale magnetotermico?
 
Giovanni
 
 


No, ï¿œ un magnetotermico tarato alto (32A o 63A, curva C) ma ha una 
bobina di sgancio a alncio di corrente che viene pilotata dalla parte 
elettronica del contatore, quando superi la potenza contrattuale per tot 
tempo impone il distacco. Puï¿œ essere difettosa e/o soggetta a disturbi.

 tempo impone il distacco. Può essere difettosa e/o soggetta a disturbi.
 
Per cui cosa occorre fare, interpellare l'Enel?
 
Giovanni


 
si, credo che te lo cambino senza tante storie.
 

 
"gio_46"
 
<Ho fatto questa domanda perch� a me quando ci sono i temporali salta il 
differenziale in casa, mentre ad un mio amico, l'interruttore del contatore.
Naturalmente, l'elettricista, a me ha messo il differenziale a riarmo 
automatico, mentre quello del mio amico gli ha messo un apparecchio che gli 
riarma l'interruttore del contatore.
 
E che sarebbe questo accrocchio che riarma l'interruttore del contatore?
Imho stronzata galattica e soldi buttati.
Se veramente scattava l'nterruttore da 63A con i temporali bastava spendere 
qualche centesimo
per telefonare al distributore di energia e sistemavano tutto, pi� facile di 
cos�......
sempre che tu abbia capito giusto :-)
 
 
 

 Imho stronzata galattica e soldi buttati.
 
si, li ho vosti, dei trabiccoli a batteria.
 
perï¿œ.. se quegli stronzi, al passaggio ai contatori digitali avessero 
dato un contatto pulito di presgancio, da gestire per distacco di 
carichi non prioritari, ma certo a loro non conviene, cosi ti rompi di 
scendere a riarmare e aumenti la potenza contrattuale, a loro sarebbe 
costato forse 4-5 euro a contatore (potevano anche venderlo come 
opzione, sarebbe stato un successo), oppure dovrebbe imporla il garante....

 un successo), oppure dovrebbe imporla il garante....
 
ok, ma il tipo parla di sgancio intempestivo durante fulminazioni, e non di 
sgancio per Potenza max superata,
se sgancia durante il temporale non � normale e te lo vengono subito a 
sostituire, il contatore non contiene
protezione differenziale.
 
 


 
ï¿œ quello che ho detto prima, questa ï¿œ una nuova considerazione.

 Giovanni
 
In alternativa pregare manitou'
 perche'i temporali non li mandi piu'.
 
 

In pratica, dici che sui contatori c'è un differenziale magnetotermico?
 
Un differenziale è una cosa, un interruttore magnetotermico è un'altra.
Non ci sono differenziali magnetotermici.
 
Quello del contatore è un interruttore magnetotermico grosso (che io
sappia, 64 A).

 sempre che tu abbia capito giusto :-)
 
Ho capito che al mio amico gli si è allagato il semiinterrato perché gli è saltato il contatore per un temporale e la pompa non è potuta partire. Il suo elettricista, che è quello che ha fatto tutto l'impianto della casa, gli ha messo questo dispositivo che riarma il contatore.
Comunque, dalle vostre risposte ho capito che la cosa non è normale, perché sul contatore non esiste differenziale e perciò avrebbe dovuto saltare quello di casa. Può essere che il differenziale in casa sia tarato troppo alto?
 
Appena ci parlo gli dico di sentire anche l'Enel...
 
Giovanni

 il differenziale in casa sia tarato troppo alto?
 
Può essere che il problema stia fra contatore e differenziale generale 
(improbabile), ma è ben più probabile che il contatore sia difettoso.
 
Alberto
 
 

> Non ci sono differenziali magnetotermici.
Sicuro sicuro ?
 
http://www.rexelonline.it/tmp/MAIN/EB_041_1.jpg
 
 
Giulia
 

 Ho fatto questa domanda perché a me quando ci sono i temporali salta il differenziale in casa...
 
Ho anch'io lo stesso problema (casa isolata in montagna, alimentata con linea aerea). Però ai vicini non capita, a quanto mi dicono.
Potrebbe essere il differenziale difettoso? O qualche minima dispersione nell'impianto di casa ?
Esperienze con i differenziali a riarmo automatico 8es. Restart della Gewiss)?
 
Aldo

 
A me l'elettricista aveva messo quello da te citato.. poi dopo pochi giorni è tornato e me l'ha cambiato con un Ticino F80/SG, perché disse che l'altro aveva dei problemi. Sono già 3 anni che l'abbiamo e per ora tutto ok.
 
Giovanni