Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cambio contratto Enel da 3 a 4,5

Buongiorno,
 
vorrei cambiare il contratto enel da 3 Kw
a 4,5 o anche 6.
Bisogna cambiare qualcosa nell'impianto?
In particolare pensavo agli interruttori
generali e ai differenziali del quadro.
Vi allego foto di quello che ho ora,
a questo devo aggiungere anche un generale
piu' differenziale che si trova
esterno appartamento e che serve i Box.
Inoltre ho un magnetotermico da 16A per
il climatizzatore che non so se sia
in serie al differenziaole da 16 del quadro
o in serie direttamente sul generale.
Grazie per ogni suggerimento.
 
http://i42.tinypic.com/20jjvkh.jpg
 
 
 

 Bisogna cambiare qualcosa nell'impianto?
 
No, semplicemente pagare.
 
 

 No, semplicemente pagare.
 
Sicuro del no?
Scusa, non me ne intendo tanto ma
supponiamo che ho tutti i carichi
sul 16A,
allora 16x230 = 3,68 KW
quindi se ad eempio cio' lavatrice e
lavastoviglie accese, ovvero 4Kw
quel differenziale mi salta,
oppure mi sbaglio?
 
 

> 
http://i42.tinypic.com/20jjvkh.jpg
 
 
Incredibile quante marche "sconosciute" di magnetotermici ci siano ,
comunque per 6Kw ti serve di superare almeno il C20 e portarlo a C25 (C32 sarebbe il suo ma richiede il 6mm), comunque devi rivedere anche i cavi dal contatore 
al quadro e dal nuovo magnetotermico ai sotto gruppi (se non cambi gli altri magnetotermici non devi toccare nulla altro).
 
Giulia
 
 

Incredibile quante marche "sconosciute" di magnetotermici ci siano ,
 
Pero' questi combattono la schiavitu' e il traffico di umani.
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/PolicytoCombatSlaveryandHumanTrafficking/index.htm
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

Dopo dura riflessione, Giulia ha scritto :

OK, grazie, ma il mio dubbio
sul clima permane.
Se per caso il magnetotermico del climatizzatore e' in serie
al magnetotermico  da 16A devo portare anche questo
a C25 giusto? mentre quello del clima puo' restare 16 penso.
 
I cavi dal contatore al quadro dovrebbero essere da 4mm,
cambiarli e' un casino ci sono 50 metri almeno di canaline
che non conosco proprio.
 
 

lascia tutto com'�(soprattutto il contatore/contratto enel) , prima di 
ammazzare qualcuno... 
 
 

 ammazzare qualcuno...
 
Perche' ammazzare?
Devo aumentare il clima da solo
si ciuccia 3KW.
 
 

 Bisogna cambiare qualcosa nell'impianto?
 
Il quadro ed i suoi elementi di sicurezza devono proteggere tutto ciï¿œ 
che sta a valle, a prescindere dalla potenza contrattuale.
Siccome il contatore, qualunque esso sia, per definizione non puï¿œ 
essere utilizzato come elemento di sicurezza, la protezione attuale che 
tu hai deve giï¿œ essere dimensionata per ciï¿œ che c'ï¿œ a valle.
Quindi tu a monte puoi mettere anche un contratto da 100kW, tanto il 
quadro non potrï¿œ mai assorbire piï¿œ di quello per cui i magnetotermici 
interverranno.
 
Quindi il cambio di contratto ï¿œ solo ed esclusivamente per poter 
assorbire di piï¿œ, quando l'impianto di suo sia giï¿œ predisposto.
Per dire, io ho un quadro dimensionato per 5kW, con un generale da 25A, 
ma per molti mesi ho avuto un contratto da 3kW.
Poi ho fatto il cambio a 4.5 ma solamente con la telefonata.
 
Alberto
 
 

 Bisogna cambiare qualcosa nell'impianto?
 
 
bisogna chiedere all'enel... o tramite il fornitore
di energia, nel caso , tu sia a mercato libero, di
fare variazione di potenza alla rete...
 
la rete mandera un preventivo da restituire firmato
e sul preventivo ci sanno le specifiche e le ispezioni
che faranno...
 
probabilmente... tra 3 e 6 ci sarï¿œ da cambiare il filo
al tuo contatore... se non c'ï¿œ da cambiare il filo...
allora la spesa sarï¿œ minima... come INTEVENTO DI VARIAZIONE
DI POTENZA.... ti sparo io, una cifra sui 30 euro per 3>4.5
e forse 45-50 euro  per 3>6
 
nel calso che dovessero aumentare i fili dalla cabina al
tuo contatore, potrebbe esserci una qualche spesa in piu
che TI COMUNINICANO E TI RICHIEDONO PER ACCETTAZIONE prima
di fare qualsiasi lavoro
 
 
tutte le spese ... sono iva esclusa
 
... poi pero attenzione che arriva il brutto... un contratto
4.5 residente .. costa come un 3.0 da non residenti.. e
un contratto 6.0 costa ancora di piu...
 
quindi per capirci... e AVVISARTI...NELLE BOLLETTE TI ENTRERANNO
TRA I 15 E 20 EURO AL MESE IN PIU  A PARI CONSUMI...
 
 
------------------
 
quello che io pero voglio dire... ï¿œ che se hai bisogno di tanta
potentza in continuo... non CAPISCO... il passaggio in aumento....
MA SE HAI BISOGNO DI POCO NEMMENO... e per poco tempo, il contantore
da 3.0 kw... permette di avere 3.0 di prelievo continuo , in
contunuazone per tutte le 24 ore....
 
per cui tu prelevi 3.0 per 24 = 72 kwh al giorno...
 
con un contraatto da 4.5 puoi prelevaee 4.5 per 24 ore
= 108 kwh al giorno.... sulla carta sono tanti
di differenza 72 a 108
 
ma come picchi... o come TRASGRESSIONE SUPPORTATA... CON
UN CONTRATTO 3.0 PUOI PRELEVARE ANCHE IL 30 PERCENTO
IN PIU PER DUE ORE CONSECUTIVE... QUINDI PUOI PRENDERE
PER DUE ORE ANCHE 3.9 K---- = 7.8 KWH.... poi fai trascorrere
due minuti... e per altre due ore consecutive riprendi 7.8 kwh
e cosi di continuo PUOI PRENDET= 93.5 KWH ....al giorno
 
LA DIFFERENZA TRA 93.5 PRELEVABILI E 108 .. vale 200 euro
di AUMENTO COSTI ALL'ANNO ?
 
 


 
 
pardon... andavo a memoria... nella realtï¿œ
i kwh prelevabili sono simili , tra  3.0 e 4.5
PERHCHE
 
Il contatore elettronico consente, per un
tempo illimitato, la disponibilitï¿œ di una
potenza superiore del 10% rispetto alla
potenza impegnata, sottoscritta a livello
contrattuale. Per esempio, per un
contratto da 3 kW ï¿œ possibile prelevare
senza limiti di tempo fino a 3,3 kW.
Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene
data la possibilitï¿œ di prelevare fino a 4 kW
per almeno tre ore. Se si preleva una
potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo
per il controllo della fornitura di energia
elettrica scatta entro quattro minuti
 
 
IL 3 KW CONSENTE 3.3X24 ORE CONTRO     4.5KW CONSNETE 5.0KWX24ORE
 
 
MA SUPERANDO 3.3 SI ARRIVAA 4 PER 3 ORE
POI si ritorna entro 4 minuti sotto 4 kw
e ripetendo l'operazione si arriva a 4 kw
tutto il giorno .. contro 5 del contratto 4.5
 
per cui la diffenza ï¿œ che si possono prelevare
24kwh al giorno in piu....
 
ma se uno non gli servono piu di 136 kwh al giorno
pare inutile avere il 4.5  perche il 3.0 rriva a 4
e costa 200 euro in meno all'anno...
 
cosi dicevo
 
ciao
 
mario


Grazie, Mario,  hai scritto tutto
molto bene e comprensibile, e tutto utile.
dovresti fare sempre cosi' e vedresti che la smettono
di darti addosso come troll.
 
 

 Incredibile quante marche "sconosciute" di magnetotermici ci siano
 
non sono un esperto ma quella li proprio nuova non mi ï¿œ, cmq ho il 
secondo da sx uguale uguale perï¿œ marcato moeller :-/
 
Ciao.
 
userid
 
 


 
 
toni... ma guarda che lo sanno... giï¿œ.. l'hanno
scritto che lo sanno che non sono un troll mA
CHE NON SARA MAI FINITA...
 
LE MERDACCE CIELLUNICHE FASCISTE , FROCCIE
E CAINE ... FIGLIE DI EVA TROIA... SI INVENTONO
TUTTO PER AVERE LIBERO IL NG... PER AVERE
LA DISPONIBILITA DEL NG , PER FINI PROPRIO,
PER REGOLARE LE RISPOSTE, GLI INVII, TU SEI
GERARCHICO ... E PRENDERE SOLDI PER LE CENE
DI INCESTO... COSI.. MESCHINI... MENO DI MENO
DI QUEL CHE CREDI
 
CIAO
 
MARIO

userid ha usato la sua tastiera per scrivere :

trovato l'inghippo, sulla scatola c'ï¿œ scritto si aeaton sia moeller :-)
 
Ciao.
 
userid
 
 

 Bisogna cambiare qualcosa nell'impianto?
 
solo 70 euro a KW
 

abruzzese ci ha detto :

Scusa?
Per il nuovo contratto o come tassa fissa
sulla bolletta?
 
 

 MARIO
 

Il 11/12/2013 10:16, Toni_Bigato ha scritto:

ma quanto costa sto passaggio?? io che lo avevo richiesto una vita 
addietro quando era a gratis e quei burocrati del cazzo dell'autoritï¿œ lo 
bloccarono

 bloccarono
 
ma figurati, mai stato gratis, salvo che a te avessero fatto un regolamento 
apposito,
negli anni 60-70 gli usi domestici pagavano sulla superficie, ma se volevi 
di pi� pagavi alla grande 
 
 

 quando era a gratis e quei burocrati del cazzo dell'autorità lo bloccarono
 
http://taglialabolletta.it/quanto-costa-passare-da-3-a-45-o-6-kw-di-potenza/
 
 
In regime di maggior tutela l’aumento di potenza implica i seguenti 
costi fissi:
- € 26,76 quota fissa per variazione potenza;
- € 69,04 per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta;
- € 23,00 quota fissa amministrativa.
 
Quindi per passare da 3 a 4,5 kw il costo fisso è di € 153,32 circa, 
mentre per passare da 3 a 6 kw il costo fisso è di € 256,88 circa.
 
Nel mercato libero, nonostante il prezzo lo fissi il fornitore, il 
costo di aumento potenza si aggirerà sulla cifre viste sopra, in quanto 
le quote di variazione potenza sono dovute al gestore di rete.
 
Tutti prezzi sono IVA esclusa.
 
-- 
 
Albus Dumbledore
 
 

 sulla bolletta?
 
Si paga solo al momento del passaggio, una tantum.
Ci sono anche altri costi, pero', non solo i 70 euro/KW.
 
-- 
 
Albus Dumbledore
 
 


 
 
bhe... io posso AGGIUNGERE questo... che a un mio amico che ha messo
la cucina a induziOne e ha chiesto il passaggio... gli han fatto .. quello
che dici... in dettaglio ok.. la variazione di potenza...
 
MA NEL SUO CASO.. DA CABINA A CASA GLI HAN MESSO FUORI 400 EURO
DI VAMBIO CAVI.. PRENDERE E ACCETTARE.. ALTRIMENTI NON FACEVANO
LA VARIAZIONE... COSI....
 
CIAO
 
MARIO


cambia il generale a C25, meglio se � 2 poli e non 1+N, bada che il clima 
abia il suo differenzialeMT, e non solo MT da 16A collegato direttamente a 
valle del generale 
 
 


come spese per il cambio,
devo fare la stessa copa pure io ed ho chiesto in giro.
Non perdere tempo a chiedre agli altri gestori che ï¿œ una tariffa 
fisasata dal gestore uguale per tutti
 

 deve giï¿œ essere dimensionata per ciï¿œ che c'ï¿œ a valle.
 
Ecco.