Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Delucidazioni sulla caldaia

Ciao, sempre per quanto riguarda il mio futuro prossimo appartamentino, 
devo far installare una caldaia per la produzione di acqua calda (il 
riscaldamento e' centralizzato).
Un amico mi ha offerto la sua caldaia a buon prezzo.
Sta di fatto che il proprietario di casa, per mettere in regola 
l'impianto, ha fatto creare dal muratore un nuovo camino, il quale pero' 
per qualche motivo che non ho capito bene (e' stato molto vago) mi ha 
detto che richiede una caldaia "turbo a camera stagna".
Ora vorrei davvero capire di cosa si tratta, se e' solo una sua 
invenzione o se e' vero. In cosa differisce una caldaietta normale da 
una a camera stagna turbo? Ripeto, si tratta solo di produzione di acqua 
calda, non di riscaldamento.
Grazie per eventuali chiarimenti...........
ciao
Alessio Sangalli

 ha scritto nel messaggio
news:bueb3o$g16hn$1...@ID-157791.news.uni-berlin.de...

La caldaia a turbo è una caldaia ermetica con un ventilatore che crea un
flusso di aria in ingresso e perciò anche un flusso di gas combusti in
uscita.
essendo ermetica in teoria la potresti mettere dove meglio ti aggrada.
per funzionare può prendere l'aria dall'ambiente ed in tale caso avendo un
collegamento con l'ambiente non risulterebbe più a funzionamento ermetico e
perciò potevi mettere anche una normale ad aspirazione..
anche le turbo a prima vista  dispongono solo di un tubo di scarico
in realtà il tubo è un doppio coassiale.
da quello interno escono i gas combusti, da quello esterno entra l'aria per
il bruciatore.
per il collegamento si usano tubi coassiali appositi e si sale fino al
comignolo.
in alternativa si mette uno sdoppiatore all'uscita della caldaia e così
avremo  i due tubi separati, uno di carico ed uno di scarico.
quello di carico potrebbe andare all'esterno dove può prendere aria
quello interno deve andare al comignolo.
questo a grandi linee è il mistero delle turbo.
per qunto riguarda il camino.
essendo proibito collegare più di una utenza in ogni camino, è necessario
che il tuo camino giunga direttamente al tetto e che solo tu sia collegato
alla tua canna fumaria. ( questo per evitare che il gas di scarico di un
appartamento possano invaderne un altro momentaneamente spento)
alle volte invece si fa una unica canna fumaria di maggiori dimensioni alla
quale accedono molte utenze che però devono essere sicuramente ermetiche ed
isolate dagli ambienti dove si vive.
ecco la richiesta di installare una turbo.
se devi solo produrre poca acqua calda potresti prendere in considerazione
anche un boiler rapido
ciao Abele

 anche un boiler rapido
che, se non erro, e' quello che il mio amico mi offriva...
ciao
as

 che, se non erro, e' quello che il mio amico mi offriva...
non credo io intendo uno scaldabagno elettrico di tipo rapido
il tuo amico ti propone una caldaia o uno scaldabagno a gas
verifica che il tipo di gas della caldaia sia lo stesso che hai in casa.
Ciao Abele

ma......fino a prima del tuo arrivo con cosa veniva prodotta l'acqua calda?
ritengo che sia un'incombenza del proprietario darti un appartamento fornito
degli impianti fondamentali.....
naturalmente salvo vostri accordi diversi....
penso comunque che con un'istantanea a gas da 10 l/sec vai tranquillo.
se non sei uno che sta un'ora sotto la doccia bollente puoi risolvere anche
con un istantanea elettrica.
ciao

 con un istantanea elettrica.
guarda, io di solito non uso molta acqua calda in effetti... certo che 
il gas a lungo andare e' piu' economico... adesso vedo, se questo tubo 
non mi viene a costare uno sfacelo vado con quella a gas altrimenti 
vedo. Grazie per il consiglio comunque!
ciao
as

 verifica che il tipo di gas della caldaia sia lo stesso che hai in casa.
qui non ti seguo: il gas che ho in casa e' quello fornito dall'ente del 
comune, che mi alimenta anche il fornello...
ciao e grazie!
as


lo so ma la caldaietta potrebbe essere a gas gpl
se invece era già installata in una casa in città non dovresti avere nessun
problema di collegamento
ciao Abele

 probabilmente il muratore ti ha fatto queste difficoltà per darsi un tono
Invece "probabilmente"  il muratore è molto bene informato !
Riporto un estratto delle prescrizioni del DPR 412 del 25.08.93,
Art 5, commi 9 e 10 :
"Si devono installare apparecchi di tipo C (cioè caldaie e scaldabagni
di tipo a camera stagna) in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione dell' impianto termico."
"Si possono installare apparecchi di tipo B (cioè a camera aperta)
solo unicamente nei seguenti casi :
Se la nuova caldaia sostituisce la precedente senza che comporti
una ristrutturazione dell' impianto termico.
Se la caldaia viene installata in luogo esterno (ad esempio un balcone).
Se la caldaia viene installata in un luogo tecnico adeguato.
Se risulta autorizzata dai regolamenti edilizi locali."
Cordialità.
              Paul

 Se la caldaia viene installata in un luogo tecnico adeguato.
che può essere anche la cucina con adeguata ventilazione e in questo caso ti do 
ragione perche da quello che ho capito lui ha solo delle feritoie in alto 
mentre dovrebbe provvedere anche a delle feritoie in basso di adeguata 
superficie.
--
ciao
jaje
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 superficie.
ok ma se facessi ste feritoie in basso, un bel bucozzo, sarei a posto 
anche a livello molto pignolo vero?
E' probabilmente per questo che il muratore mi diceva di mettere una 
TURBO, non il fatto del camino...
ciao!
as
PS a livello di cappa, installerei quella che filtra con il carbone 
attivo e reimmete nell'ambiente. Su un thread leggevo che forse questo 
tipo di cappa non e' a norma! Come stanno le cose!?

 superficie.
Sì, e così. Per maggior precisione :
Se l' apparecchio di tipo B è una caldaia adibita a riscaldamento, oppure
combinata riscaldamento/acqua sanitaria, si deve provvedere all' aerazione
DIRETTA del locale.
Definizione di aerazione diretta :
" Il locale deve avere un' apertura pari a 6 cm2 per ogni kW installato, e
comunque mai inferiore a 100 cm2, praticata direttamente sul muro verso
l' esterno. L' apertura deve essere il più vicino possibile all' altezza
del pavimento, protetta e non ostruibile."
Se l' apparecchio di tipo B è uno scaldabagno o stufa, escluso le
caldaiette, nei casi sia impossibile effettuare l' aerazione diretta
del locale, si può ricorrere alla ventilazione indiretta con prelievo
d' aria da un locale attiguo attraverso un' adeguata apertura
nella parte bassa della porta.
Tale soluzione è possibile solo se :
- il locale attiguo è dotato di ventilazione diretta.
- il locale attiguo non è adibito a camera da letto.
- il locale attiguo non è una parte comune dell' immobile o non è un
  ambiente con pericolo d' incendio, come un' autorimessa.
Cordialità.
             Paul

 era già dotato di una caldaia o scaldacqua a gas già installato.
hey non litigate per colpa mia. Magari posso averlo detto in un post 
precedente non in questo thread, magari ha visto il mio sito con le foto 
dell'appartamento, in effetti e' vero, prima c'era un inquilino con la 
sua caldaia ed ora ci sono io che devo mettere la mia. Il proprietario 
ha questa mania di non voler possedere caldaie ma di lasciarle mettere 
all'inquilino.
In ogni caso, tirando le somme, la cosa che mi ha detto il proprietario, 
di installare una turbo, non e' per il camino ma per la presa d'aria che 
non c'e'.
ciao!
as

piazza uno scaldabagno elettrico e risolvi tutti i problemi:
spenderai al massimo 100 -  150 euro, non serve ne canna fumaria ne presa
d'aria e lo puoi mettere dove ti pare, inoltre ingombra anche molto meno di
uno a gas.
quando lascerai l'appartamento lo stacchi e nte lo porti via !
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:buhi14$v5j$1...@lacerta.tiscalinet.it...

concordo
soprattutto perchè una persona sola non ha grandi consumi.
se metti uno rapido puoi far la doccia senza dovere attendere  che l'acqua
si scaldi.
ciao abele

appartamento possano invaderne un altro momentaneamente spento)
Nei condomini in cui ci sono le canne fumarie "ramificate", cosa vuol
dire?
In quelle canne ci possono andare caldaie normali a camera aperta?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo


no , solo turbo
quelle a camera aperta permettono ai gas di un qualsiasi condomino di
entrare negli altri appartamenti.
scusa il ritardo ma ero impegnato con una colonia di pinguini
ciao Abele


ti ho risposto di corsa perchè mi aspettavano i pinguini e forse non sono
stato chiaro.
devi guardare dentro al tubo dei gas di scarico.
se il tubo non è montato devi guardare in quel grosso buco che c'è sopra
alla caldaia .
ciao Abele

 ciao Abele
Scarico coassiale  100 / 60  Scarico sdoppiato 80/80
             ciao             edy