Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Consiglio installazione climatizzatore

Secondo voi e possibile installare un condizionatore fisso da soli?
Grazie


Se dobbiamo fare una statistica tra i 2582,5 messaggi a favore ed i 2582,5
messaggi contrari (uno era neutrale) nel corso degli ultimi 3 mesi, si dovrebbe
concludere che a patto di avere sotto mano il numero di un onesto installatore
la cosa dovrebbe essere fattibile.
Bisogna innanzitutto verificare di essere almeno al 3° piano e che non vi siano
auto sotto la finestra o balcone, questo al fine di potersi liberamente
sporgere.
Verificato ciò, prendere una sedia, portarsi davanti al pc, accenderlo,
connettersi ad internet, e leggersi i messaggi presenti su questo ng   ;-PPPP
Saluti
Daniele
che tanto lo sa che non è vero :-DDDD

Se hai una buona manualita' e hai o puoi farti prestare gli attrezzi 
necessari, si.
Chiaramente suppongo non stai parlando della parte in opere murarie od 
elettrica, ma della parte idraulica.
Se sei un tipo meticoloso e paziente, anzi e' meglio se fai da solo, 
perche', l'esperienza degli installatori qualche volta e' rovinata dalla 
fretta o dalla stanchezza.
Naturalmente stiamo parlando di installare una coppia fornita in kit e 
non di un'assemblamento arbitrario (che richiede qualche calcolo e 
misurazione).
Ci sono due possibilita':
Kit (un'altro) di collegamento a lunghezze prefissate, precaricato di 
fluido refrigerante nella quantita' richiesta e con attacchi rapidi 
compatibili con il Kit split/compressore
Naturalmente per l'uso di questo kit anche split/compressore devono 
essere precaricati con lo stesso tipo di fluido. Quindi il kit e' meglio 
che sia della stessa casa produttrice.
Metodo professionale - attrezzi speciali necessari:
- pompa per il vuoto
- bombola con il fluido
- bombola con azoto per la pulizia dei tubi
- attrezzo per la formazione dei tubi ai giunti (flangia)
- cercafughe elettronico
Con questo metodo si puo' collegare qualsiasi impianto.
Attenzione si deve usare tubo di rame apposito sgrassato e disossidato, 
adatto per pressioni di almeno 30 Bar, non il comune tubo di rame per 
impianti di riscaldamento.
Non ho preso in considerazione la possibilita' che tu sporchi l'interno 
del tubo con sostanze impastate od oleose, altrimenti ci vuole anche un 
liquido detergente speciale.
Per darti una idea di come si lavora, prima di tagliare il tubo, si deve 
schiacciarlo con una apposita pina prima e dopo il previsto taglio per 
sigillarlo, in modo che dopo il taglio non possa entrare alcuna sostanza 
estranea. Una volta tagliato, conviene schiacciarlo ulteriormente e 
mettere del nastro isolante.
Una considerazione sui giunti: dove aria o acqua non passano, il freon 
puo' uscire ugualmente. Quindi il serraggio e' un'arte di per se' 
(stringere, senza spannare i filetti).
In ambedue i casi, visto che suppongo non hai esperienza, e' tassativo 
procurarsi il manuale di installazione di quello che hai. Infatti ci 
possono essere piccole cautele o particolarita' che dipendono dalla 
marca che hai. Gia' questa regola ti limita alla grandi marche (Carrier, 
Mitsubishi, etc.) di cui e' piu' facile procurarsi la documentazione.
Probabilmente la soluzione con i tubi precaricati e' la migliore nel tuo 
caso.
Ci sono anche vari consigli riguardo alla disposizione e posa dei tubi, 
per cui e' meglio che ci dici dove vuoi mettere le due parti (altrimenti 
dovrei farti un trattato per tutte le casistiche).
Mi raccomando anche senso di responsabilita'. Ogni qualvolta devi 
svuotre l'impianto, recupera il freon, non rilasciarlo nell'atomsfera. 
Oltretutto e' uno spreco, il freon di recupero puo' essere rigenerato 
(dai piu' grossi produttori) e ti costa meno che del freon nuovo. Quindi 
anche con i nuovi freon meno "inquinanti" ti conviene lo stesso.
Quanto scritto e' solo la premessa :-D
Pekilan


Scusa mi sai indicare i kit dove li posso trovare, e se ci vuove qualche
attrezo speciale per unire i tubi idraulici.
Grazie
"pekilan" <pek...@hotmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:cdkieo$2tl$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 attrezo speciale per unire i tubi idraulici.
Tagliatubi apposito, cartellatrice e a voler essere precisi servirebbe
anche la chiave dinamometrica.
Fabbrogiovanni.

 - cercafughe elettronico
Esiste anche il metodo semi professionale, con cui la stragrande 
maggioranza degli installatori hanno installato centinaia di 
condizionatori:
- kit con unita' esterna precaricata (il 90% di quelli in commercio)
- tubi coibentati in rame
- pompa del vuoto
- cartellatrice.
- cercafughe spray
In pratica niente azoto per il lavaggio e niente costosissimo cercafughe 
elettronico.
Ciao.Alberto.
-- 
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI               posted with Gravity 2.60b
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA (NO) - ITALY     ICQ 49872318
E-Mail : 
alb...@retrocomputing.net
  Tel. 0321 640149 
Web    : 
www.retrocomputing.net
      Fax  0321 391669 BBS  0321 392320