Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sezione conduttori per prolunga

Ciao a tutti, in particolare agli elettricisti del NG ;-)
Devo farmi una prolunga di una decina di metri.
Posa libera (è una prolunga...).
Cavo a 5 poli isolato in PVC.
Temperatura ambiente inferiore ai 25°C.
Corrente: 3*16A.
Le mie tabelline dicono che 1.5 mmq bastano. Confermate?
Io a occhio avrei detto 2.5 mmq.
Saluti Boiler

Sě, un cavo FROR 5G1,5 č adatto allo scopo da te indicato.
Perň io per carichi superiori ai 3kW utilizzo sempre il 2,5.

Sě, un cavo FROR 5G1,5 č adatto allo scopo da te indicato.
Bene. Risparmio anche un qualche soldino ;-)
Ciao Boiler


Sì ma tieni presente che la morsettatura del cavo deve essere fatta a regola
d'arte. Spesso si utilizzano sezioni maggiori del necessario per ovviare a
morsettature mediocri.
Quando si toglie il rivestimento del cavo si deve fare attenzione a non
tagliare qualche filino di rame.
Poi nel morsetto non è consigliato inserire direttamente il cavo di rame ma
utilizzare delle boccole d'alluminio in modo che la vite del morsetto non
schiacci il rame quasi da tranciarlo.
Te lo dico perché utilizzare un cavo da 1,5mmq morsettato male equivale, in
pratica, ad avere un cavo di sezione minore.

 Io a occhio avrei detto 2.5 mmq.
Io, vista la lunghezza esigua, la farei da 2,5... anzi no, la farei da 1,5 
ma in cavo H07RN-F :-) Porta più corrente (oltre 20A nel tuo caso) ed è 
flessibilissimo, ideale x una prolunga "di lusso"... te la invidieranno 
tutti ;D
Enrico.

tutti ;D
Se devo dar sfoggio di classe, ho un collegamento di un paio di metri
fatto in H07BQ-F ;-)
Boiler



Preso nota.
Grazie
Boiler

 fatto in H07BQ-F ;-)
uhm... deve essere proprio di gran pregio se non l'ho mai visto da nessun 
grossista :-)
Che cavo č? :-)
Cmq sei peggio di un genovese... potevi spenderli quei 10 euro... :P
Enrico.

Cmq sei peggio di un genovese... potevi spenderli quei 10 euro... :P
Vero. Sono svizzero ;-)
Boiler


http://i2.tinypic.com/t9i0r9.jpg
Allora sono ilsolitosprecone perchè tutte le mie prolunghe, ma sono solo 3
fili, sono fatte con quel cavo, roba anche da 50 m, ma c'ha una rigidezza
nella mano di arrotolomento che me l'aveva fatto sembrare un cavo di scarsa
qualità, se lo cogli con l amano sbaglaita so cavoli acidi farlo stare
arrotolato, come con le cime in kevlar per le drizze delle vele.
--
Ciao
Caron Dimonio = Insubrico = Diego
http://www.banti.net
ICQ 32090712
“Non vale mai la pena che un uomo di prim’ordine sprechi il suo tempo a
sostenere l’opinione della maggioranza. Per definizione, ce ne sono già
tanti che se ne fanno carico.”
Godfrey H. Hardy – Apologia di un matematico


wrote:


Ciao a tutti, in particolare agli elettricisti del NG ;-)

Io valuterei anche il tipo di carico. Le tabelle dicono soltanto quale
è la massima dissipazione ammissibile per quel cavo per uso
continuativo, ma la caduta di tensione a parità di sezione e
assobimento rimane la stessa, indipendentemente dalle caratteristiche
del cavo (forse un po'meglio il superflessibile). Se il tuo carico è
essenzialmente resistivo (lampdine, stufe o assimilabili) le tabelle
vanno bene, ma se devi pilotare motori, meglio la regola del 3 amperes
per mm2: un cavo di sezione piccola provoca in fase di spunto una
elevata caduta di tensione e questo rischia di accociarne la vita (del
motore, non del cavo).
AndreaS

motore, non del cavo).
È possibile che ci debba attaccare anche motori trifase, ma certamente
non da 3*16A.
Boiler

Allora sono ilsolitosprecone perchè tutte le mie prolunghe, ma sono solo 3
Non è spreco, è materiale di qualità che durerà molto piu' a lungo di
una prolunga in PVC. Non per niente nei cantieri vengono usati
praticamente solo quei cavi lì (assieme agli H07RN-F).
Boiler

Io ti consiglio il 2,5 mm2 sei troppo al limite, io mi ricordo che il 1,5 
portava sui 14A e il 2,5 mm2 19A.
Questo per non avere cadute di tensioni e temperature elevate