Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituzione interruttore camera da letto

Visto che l'interruttore di una camera non funziona bene avrei deciso di 
cambiarlo con uno nuovo solo che non sono sicuro su come collegare i fili 
che escono dal muro. In pratica l'interruttore comanda la luce insieme a due 
altri interruttori posti in due altri punti della stanza. l'interruttore 
vecchio, sul retro ha tre buchi, in uno è attaccato un filo marrone, mentre 
negli altri due 2 fili rossi. Il probblema e che sul nuovo interruttore ci 
sono 4 coppie di buchi, 2 sopra dove c'è scritto 1 e 2, e due sotto dove c'è 
scritto rispettivamente L1 e L2. Qualcuno può aiutarmi, please......
Grazie in anticipo e ciao.
-- 
Ciao,
Valerio

 scritto rispettivamente L1 e L2. Qualcuno può aiutarmi, please......
Impianto classico con due deviatori e un invertitore(commutatore)
http://www.fallotu.it/visart.asp?ArtNum=83&argNum=41&artTipo=url

scritto rispettivamente L1 e L2.
Questo puo' darsi sia un invertitore. 
Se hai a disposizione un tester, controlla quali entrate sono
collegate con quali uscite sia in una che nell'altra posizione del
pulsante, poi ce lo dici e vediamo se si puo' utilizzare.
Se non hai un tester, va bene anche pila e lampadina e un paio di
spezzoni di filo.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

negli altri due 2 fili rossi. 
2 parole per spiegare le differenze:
Pulsante: 1 entrata e 1 uscita, quando premi entrata e uscita sono
collegati, quando rilasci il collegamento si interrompe. Esempio:
campanello di casa
Interruttore: 1 entrata e 1 uscita, a seconda della posizione entrata
e uscita sono collegati o scollegati
Deviatore: 1 entrata e 2 uscite, a seconda della posizione l'entrata
e' collegata all'uscita nr. 1 oppure nr. 2, viene utilizzato quando si
comanda una luce da 2 punti.
Invertitore: 2 entrate e 2 uscite, a seconda della posizione sono
collegati entrata 1 con uscita 1 e entrata 2 con uscita 2 oppure
entrata 1 con uscita 2 e entrata 2 con uscita 1, viene utilizzato in
aggiunta ai deviatori se si comanda la luce da piu' di due punti.
Quindi prima di utilizzarlo, bisogna scoprire esattamente di quale di
questi si tratta.


Hai comprato un deviatore invece di un invertitore.
Il contrario, direi: ha preso un invertitore invece di un deviatore.
Va bene, a parte il fatto che ha speso probabilmente il doppio del
necessario. Direi, se ho capito bene la descrizione, che deve
collegare la fase (filo marrone) a L1 o a L2 e le due uscite (fili
rossi) a 1 e a 2. Per sicurezza, magari può fare una prova con un
tester o con una pila; comunque, anche se sbaglia, non dovrebbe
succedere nulla di pericoloso, mi sembra: è sempre solo la stessa fase
che se ne va in giro di qua e di là, se anche si ingarbuglia un po' al
massimo saltano fuori dei comandi psicotici, ma non dovrebbe crearsi
nessun corto circuito.
Se no, torna al negozio e vede se riesce a farsi cambiare
l'invertitore con un deviatore (e, soprattutto, a farsi restituire la
differenza).
Ciao.

 Il contrario, direi: ha preso un invertitore invece di un deviatore.
Se cosě č per farlo diventare deviatore basta collegare sull'1 il filo
marrone e pontcellarlo con L1, cosě facendo il 2 e L2 diventano i deviati ai
quali collegare i due fili rossi.


ma sono 20 anni che non si usa piu' lo schema con l'invertitore, oltre
i due punti di accensione si usano i passo/passo.
ciao
Fox Moulder lettura msg. solo nei we.
iw1dlw
“Uomo che ami parlare molto: ascolta e diventerai simile al saggio. L’inizio della saggezza è il silenzio”
Pitagora
gideNOR...@libero.it


Hai qualche schema di riferimento che spieghi come funziona ?
ciao


al posto di interruttori deviatori o invertitori metti quanti pulsanti
vuoi che eccittano la bobina del rele' passo/passo che si occupa di
accendere la luce.
tipico utilizzo in corridoi con molti punti da cui accendere .
ai pulsanti puo' oltrtutto arrivare fili del minimo diametro
consentito perche' il carico e' tutto a carico del rele'.
se vuoi uno schema dimmi se hai fidocad e provvedo.


 ha scritto nel messaggio
news:mMt1e.12582$IN.2...@twister2.libero.it...

Come ti hanno detto hai preso un invertitore.
Collega ill filo marrone da un lato e i 2 rossi dall'altro.

 ciao
No grazie ho capito.
La conosco solo che non associavo il termine passo-passo
ai relais.
ciao

 ai relais.
Infatti, io che sappia si tratta di un relè bistabile

Infatti, io che sappia si tratta di un relè bistabile
prova a chiedere un rele' bistabile in un magazzino di materiale
elettrico... :-)))))


 nessun corto circuito.
Grazie mille per il consiglio, ho fatto come hai detto tu e tutto funziona 
normalmente. Grazie anche a tutti gli altri che mi hanno risposto!
-- 
Ciao,
Valerio

 elettrico... :-)))))
Non so tu ma io l'ho chiesto presso un grosso distributore di materiale
elettrico e mi è stato dato.
Si chiama bistabile perchè ad ogni impulso di azionamento rimane stabilmente
nella posizione.

 i due punti di accensione si usano i passo/passo.
si', pero' occorre il posto dove mettere il rele'.
In un impianto gia' fatto - specie in un appartamento - non e' detto che ci
sia.
ciao, Piero

 i due punti di accensione si usano i passo/passo.
Ma chi l'ha detto?
A molti non piace il click del relè, specialmente in camera da letto di
notte, anche se adesso esistono i relè a stato solido silenziosi non è che
siano il massimo dell'affidabilità e molti preferiscono l'invertitore.