Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale che salta

Salve a tutti, ennesimo post in cerca di un suggerimento a un problema a mio
parere strano!
Mi capita spesso che durante la notte salti il differenziale ovvero proprio
quando il carico
e' al minimo, infatti non ho che pochi apparecchi in stand-by e non possiedo
boiler o altri utilizzatori.
La cosa strana e' che sia ieri che oggi, il differenziale e' saltato
esattamente alle 6.46 della mattina
(prima non ero certo dell'ora).
Abito in un condominio, e se prima pensavo a un problema elettrico in casa
ora mi e' sorto un dubbio
che ci possa essere tipo un crepuscolare del palazzo collegato in qualche
modo e che sia lui la causa.
Tra le altre cose sembra che salti solo a me su 18 famiglie!!
Avete qualche suggerimento per trovare la causa? Potrebbe essere colpa del
differenziale troppo vecchio (1975)?
Grazie mille per ogni eventuale suggerimento e scusate la lunghezza.
Branduich

 ora mi e' sorto un dubbio
    Che qualcuno ti fotta energia noo? >:->   ciaofelix.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

    Che qualcuno ti fotta energia noo? >:->
É la stessa ipotesi che mi è venuta in mente prima di pensare alla necessità 
di un esorcismo...?
bear 

 Grazie mille per ogni eventuale suggerimento e scusate la lunghezza.
Ho avuto un problema simile appena dopo la ristrutturazione.. solo che era 
"randomico" e avveniva solo quando accendevo la luce del garage, e manco 
sempre.
Si è scoperto (dopo mesi!) che il nuovo differenziale era più sensibile del 
precedente e che nel garage da anni c'era la mia fase e il neutro di una 
luce comune.. quando questa era accesa e io accendevo la luce nel garage il 
mio differenziale saltava.
Spesso quella luce era accesa.. quindi spesso capitava che mi saltasse 
tutto!
Per dire che probabilmente la tua intuizione è esatta e da qualche parte un 
tuo filo si attacca col filo del condominio..

Di notte c'è più umidità all'esterno, specialmente d'inverno, quindi
potrebbe essere qualche cavo elettrico che esce all'esterno per accendere
una lampadina sul terrazzo, una caldaia esterna, un interruttore esterno.
Il tuo appartamento è dotato di impianto di messa a terra a norma? Non
fidarti di riposte date da altri condòmini o dall'amministratore, nel dubbio
chiama un elettricista che controlli.
Tieni presente che quando un differenziale 0,03A salta non vuol dire che
all'improvviso c'è una perdita di corrente da qualche parte, ma potrebbe
darsi che normalmente ci sia una dispersione di 0,025A e in un certo momento
ci sia un'ulteriore dispersione di 0,01A che fa saltare il salvavita.
Per esempio a casa mia normalmente ci sono 0,02A in dispersione. Lo so
perché ho installato fisso nel quadro generale un rilevatore continuo di
dispersione con indicazione a led (colorazione gradante dal verde al rosso)
e di notte a volte è al limite dello scatto.
Siccome qualche volta capitava che saltava, ho sezionato l'impianto con 3
differenziali, così ora non saltano più.


Ok, ora attivero' esorcista e elettricista, nell'ordine, e provvedero' ad
eseguire
i primi controlli.
Grazie mille a tutti.
Branduich

esattamente alle 6.46 della mattina
Ho avuto un problema simile, generato da una commutazione Enel in una
sottostazione vicino casa.
-- 
Bye, Yorgos
To send me an email, please change loose with free

 esattamente alle 6.46 della mattina
Se sei sicuro che a quell'ora, dentro il tuo appartamento, non si accenda
o spenga nulla in modo automatico (interruttori crepuscolari, automatismi
vari, ecc..) la causa è sicuramente esterna; per esterna si va
dall'apparecchio del vicino fino alla cabina Enel dove spesso, ad ore
prefissate, vengono fatte operazioni che introducono disturbi sulla linea
elettrica. Dovresti risolvere sostituendo il differenziale con uno (sempre
da 0,03 A) ad alta immunità ai disturbi, il problema è che questi
differenziali sono piuttosto costosi e nessuno ti può garantire che
risolvi il tuo problema. Se trovi un elettricista disposto a farti la
sostituzione e a riprendersi il nuovo differenziale se il problema rimane
sarebbe meglio.
Marco


Il differenziale del 75, anche se funzionasse, fosse casa mia lo cambierei 
perchè a naso mi sta sulle palle... sono elettricista e mi piacciono quelli 
nuovi :)
Riguardo al tuo problema secondo me sui tratta di transitori in rete... cioè 
in pratica impulsi elettrici che si verificano sulla rete elettrica durante 
operazioni di manovra, commutazione, avviamento di motori e carichi 
induttivi di grande potenza. L'indizio che mi dice questo è l'orario sempre 
notturno, e le due interruzioni consecutive alla stessa ora...
Ci vuole un differenziale immunizzato ai disturbi...
Enrico. 

Il 16/03/2006, Barabba ha detto :

Quasi certamente è come ipotizzano marcoT ed Enrico.
E' un *problema* Enel; in realtà non possono (vogliono) fare nulla.
Ho avuto lo stesso tuo problema: scatto saltuario del differenziale ma 
sempre intorno alle 6:30 - 7:00.
Ora è da 6 mesi che ho montato un differenziale che non senta quei 
disturbi e non ho più scatti.
Per curiosità, mi dici da che zona scrivi?
-- 
Marco

 Per curiosità, mi dici da che zona scrivi?
Veramente grazie a tutti per le risposte, abito a Bologna, zona Savena.
Guardavo stamattina che il differenziale che attualmente monto e' un
bTicino Art.8125 - 25A 220V 15<I<30mA
Mi sapete indicare un modello che sia compatibile, come montaggio, al
precedente
e quali caratteristiche chiedere in modo che sia meno sensibile ai disturbi?
In rete non ho trovato nulla.
Buona giornata
Branduich

Barabba ci ha detto :

bTicino G8813A/32A.
Come vedi il mio è da 32A, penso comunque che l'articolo non cambi per 
il 25A
Io sono della zona di Vercelli; evidentemente è un problema molto 
diffuso che, secondo me, si è manifestato dopo l'avvento dei contatori 
elettronici.
Forse i vecchi contatotori, con le loro bobine, in parte diminuivano il 
problema.
-- 
Marco