Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: riduttore di pressione + vaso espansione?

ciao!!
 
ho acquistato un riduttore di pressione così da poter ridurre la pressione in ingresso al boiler;
(per chi ha seguito il vecchio 3d, il riferimento è questo 
http://tinyurl.com/oak5h88
)
 
sulle istruzioni, alla voce "prescrizioni di sicurezza", leggo: "qualora il riduttore di pressione venisse installato all'entrata di boilers, bollitori, caldaie o serbatoi di acqua calda è indispensabile l'applicazione, dopo il riduttore, di un vaso di espansione per uso sanitario anche se vi fosse già installata una valvola di ritegno"
 
qualcuno mi sa spiegare il motivo di questo?
io ho preso il riduttore come alternativa al vaso... allora tantovale che metta il vaso di espansione e basta, no?
 
 
-ice-


ciao
se metti solo il vaso a espansione la pressione varia come la pressione 
di linea e ributta indietro acqua (vietato) quando la pressione di linea 
cede,
se metti la valvola di non ritorno e il vaso di espansione la pressione 
sale al valor massimo
se vuoi fare un impianto fatto bene, filtro linea, regolatrice di 
pressione vaso di espansione e valvola di non ritorno (normalmente 
presenta con valvola di max press).
 
ciao primula
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 presenta con valvola di max press).
 
vorrei fare il minimo indispensabile per risolvere il problema del boiler che di notte perde acqua dalla valvola di sicurezza;
questa valvola (che include il non-ritorno) l'ho già sostituita ma il problema è rimasto;
perchè non potrei mettere semplicemente il riduttore immediatamente prima (a monte) della valvola di sicurezza?
 
 
grazie
-ice-


Io direi di si: se è minore la pressione in ingresso, sarà minore anche la pressione sulla valvola di sicurezza, pur rimanendo invariato l'aumento di pressione dovuto allo sbalzo di temperatura. Difatti, facciamo conto che adesso ti entrino 5 bar e ci sia un aumento di 2 bar dovuto allo sbalzo di temperatura: se per esempio la valvola scatta a 7 avrai il gocciolamento, ma se farai entrare soli 4 bar, avrai solo 6 bar e la valvola non scatterà.
 
 
Giovanni

 Io direi di si: se è minore la pressione in ingresso, sarà minore anche la pressione sulla valvola di sicurezza, pur rimanendo invariato l'aumento di pressione dovuto allo sbalzo di temperatura. Difatti, facciamo conto che adesso ti entrino 5 bar e ci sia un aumento di 2 bar dovuto allo sbalzo di temperatura: se per esempio la valvola scatta a 7 avrai il gocciolamento, ma se farai entrare soli 4 bar, avrai solo 6 bar e la valvola non scatterà.
 
 
esatto, è il ragionamento che facevo anche io!!
ora vorrei solo capire perchè nelle istruzioni dicono di NON farlo...
 
(non potrebbe essere perchè, in generale, l'aumento di pressione dovuto alla dilatazione termica del fluido vanfica di fatto la stabilizzazione introdotta dal regolatore di pressione???)
 
grazie
-ice-


L'importante è che sia a monte della valvola di non ritorno... lo potresti anche mettere subito all'uscita del contatore. L'aumento del volume dell'acqua all'interno del boiler rimane per forza circoscritto al suo interno, proprio in virtù di detta valvola.
 
 
Giovanni

 circoscritto al suo interno, proprio in virtů di detta valvola.
 
Se lo mette subito prima del boiler non serve a niente, e questo se sapete 
come lavora un regolatore di pressione, ecco perchč impongono l'uso del vaso 
di espansione. Se invece lo mette alcuni metri di tubatura prima non ci sono 
problemi, cioč all'ingresso dell'acqua nell'impianto. 
 
 

 Se lo mette subito prima del boiler non serve a niente, e questo se sapete 
 
nel tuo caso l'idraulico ha messo solo il vaso d'espansione o ha piazzato anche filtro e riduttore?
 
grazie
-ice-

 presenta con valvola di max press).
 
viste le varie seccature che possono saltare fuori alla fine farò come mi hai suggerito tu; ho preso un vaso da 2lt che ho trovato in sconto; quando lo monto deve essere in una posizione particolare? come quota intendo... cioè lo devo mettere per forza con l'ingresso acqua in alto e posizionarlo più basso rispetto alla mandata?
 
grazie

 problemi, cioè all'ingresso dell'acqua nell'impianto. 
 
 
Ho letto con interesse questo thread perché ho appena scoperto che
 anche il mio scaldabagno elettrico gocciola talvolta dalla
 valvola di sicurezza.
Ma, visto che l'idraulico aveva installato anche un rubinettino
 per poter chiudere il flusso prima del flessibile di ingresso
 dell'acqua fredda, mi chiedevo se per provare ad attenuare il
 problema non potrei semplicemente girare di un tot la manopola
 per ridurre un po' la pressione di ingresso dell'acqua.
Oppure non servirebbe?
 
 
-- 

 Oppure non servirebbe?
 
 
Non servirebbe.
 
 
Giovanni

 
 
 
 Lo sospettavo :)
 
Nel frattempo l'idraulico pare aver risolto sostituendo la valvola
 di sicurezza con un tipo ad alta pressione, che però ha dovuto
 regolare con una brucola, perché all'inizio perdeva anche la
 valvola nuova.
 
-- 

Io non capisco perche' bisogna montare il vaso d'espansione sull 'acqua fredda e non su quella calda dato che se gocciola e' perche'aumenta la pressione scaldando l'acqua e questa pressione e' tenuta dalla valvola di ritegno dentre lo scaldabagno.. Se gentilmente qualcuno esperto mi rispondesse sarei molto contento grazie

 Io non capisco perche' 
 
non hai quotato il testo cui la tua risposta è riferita
 
perciò non si capisce nulla di quello che stai dicendo,
 
è molto probabile che tu come molti altre vittime di google gruppi, stia 
ripsondendo ad un messaggio molto vecchio