Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Collegare rele luci a ricevente

Ho un quesito elettrico da porvi, vorrei collegare le luci al neon del garage alla ricevente della basculante che ha un ingresso non utilizzato, cosi da poter accendere la luce con il telecomando (che ha il quarto tasto non utilizzato).
 
La ricevente è alimentata con 24vdc, i neon funzionano a 220v e sono azionati mediante un pulsante nei pressi della ricevente, il pulsante è collegato ad un relè nel corridoio.
 
Cercando una soluzione in rete mi sembra di aver capito che necessito di un rele ausiliario da mettere prima della ricevente.
 
Secondo voi come posso riuscire nel progetto e fare il figo con il telecomandino con amici e parenti?


Posta una foto della ricevente. Il semplice fatto che il telecomando 
abbia 4 pulsanti non significa che la ricevente abbia più di 1 canale.
Foto da aperta, eh?
 
-- 
Ciao!
Stefano


è facilissimo che la rx del motore del cancello abbia una uscita per le luci esterne, ma non indipendente da accendere a tuo piacimento, quanto temporizzata con il motore stesso. Che centrale hai? ciao.


Ecco una foto della ricevente, è stata aggiunta ultimamente per far funzionare i nuovi telecomandi, ha un'ingresso vuoto e mi è stato confermato dal tecnico.
 
http://it.tinypic.com/m/iy321v/2
 
 
il problema è che i rele sulla scheda penso non reggano la 220 delle luci e devo mettere un rele ausiliarlo, ma non so con quali specifiche e come


Ok. Hai anche un tester? Collega i due puntali ai due contatti liberi, 
con il tester regolato su almeno 250 V alternata (AC), poi aziona il 
telecomando. Pigia con calma tutti i tasti.
Non dovrebbe leggere nulla. Man mano, scendi con le portate, fino ai 10 
V circa. Continua a non segnare nulla? Bene. Passalo su Ohm (potrebbe 
anche essere un'omega). Dovrebbe indicare -1 (che sta per infinito) od 
avere la lancetta ferma. Aziona i vari tasti. Se cambia qualcosa, 
riporta che cosa succede:
- per quanto tempo cambia la misura.
- che cosa segna
- annotati quale tasto provoca il cambiamento.
In alternativa, trova il tipo del ricevitore e cercane un manuale.
 
Il relé andrà COMUNQUE interposto, probabilmente. Anche se non è detto. 
Potrebbe essere sufficiente mettere in parallelo il tasto del corridoio 
con i due contatti liberi della ricevente. Ma andiamo con ordine. 
Aspetto info... tu abbi pazienza. Non sempre sono qui.
 
-- 
Ciao!
Stefano


Ho programmato l'ultimo tasto del telecomando con la ricevente, mettendo i puntali del tester sui due contatti liberi della ricevente mi da continuità per mezzo secondo ogni volta che premo il tasto il tasto.
Basta questa informazione? grazie dell'aiuto


Si, basta. Confermo la diagnosi precedente, allora: basta mettere i due 
fili del pulsante in parallelo ai due morsetti. In questo modo userai il 
pulsante del corridoio o l'impulso del telecomando per attivare il relé 
passo passo che accende e spegne le luci.
SOLO UN DUBBIO MIO: stiamo effettivamente parlando di un pulsante e non 
di un interruttore? Cioè è una cosa che la premi e torna indietro, non 
di un interruttore che scatta in una posizione diversa? Scusa la 
domanda, magari offensiva, ma spesso capita che qui arrivi gente che si 
esprime come capita, mentre il pulsante per un elettricista è diverso da 
un interruttore.
 
-- 
Ciao!
Stefano


ti confermo che si tratta di un pulsante che una volta premuto torna in posizione iniziale, il mio dubbio riguarda la 220 portata alla ricevente, misurando tra i due cavi che arrivano al pulsante infatti leggo una tensione di 220. il rele sulla scheda penso non riesca a sopportarla o sbaglio?


Se riesci a leggere e trascrivere le sigle sul relé in questione ci
leviamo il dubbio. Tieni conto che la presenza di 220 V è solo 
apparente. E che una volta pigiato il pulsante del telecomando va 
istantaneamente a 0. E' ciò che genera l'impulso...
In generale ciò che preoccupa me è l'isolamento verso fase e neutro.
Tester su almeno 250 V AC e verifica che non ci sia tensione fra uno 
alla volta i contatti del relé e fase e neutro. A volte, pur di 
risparmiare 1 eurocent, i progettisti fanno cosa da sberle!
 
-- 
Ciao!
Stefano