Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifoni tradizionali e caldaia a condensazione

Meglio tenere la mandata a 45-48 gradi tutto il giorno o tenere la 
mandata alta sui 60 per meno ore al giorno?

 alta sui 60 per meno ore al giorno?
 
Le caldaie a condensazione condensano anche con mandata a 70
perche' viene usata l'acqua di ritorno.
Quindi non ti fare troppi scrupoli sulle cose per sentito dire.
Devi fare delle prove in giornate equivalenti e verificare
come consumi meno in rapporto al benessere.
Io mi trovo bene in questa stagione con mandata 50, poi alzo
progressivamente e di solito verso Natale
arrivo a 58-60.
A fine gennaio di solito arrivo a  65. Poi ridiscesa fino a 50
a fine marzo.
Con 12-14 ore giorno di funzionamento e termostato a 20 gradi.

> Meglio tenere la mandata a 45-48 gradi tutto il giorno
 
boh, ma occhio che il risparmio del metano non lo mangi fuori di 
corrente con le ore aggiuntive della pompa....
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 Con 12-14 ore giorno di funzionamento e termostato a 20 gradi.
 
Ieri ho acceso per la prima volta per tutto il pomeriggio. In casa 
avevo 17.8 gradi. Dopo alcune ore sono arrivato a 20 nella stanza piu' 
calda e a 19.00 dove ho il cronotermostato.
Mandata a 43 gradi...

 le ore aggiuntive della pompa....
 
eh su questo non ho idea di quanto possa costarmi...

 Con 12-14 ore giorno di funzionamento e termostato a 20 gradi.
 
mi diresti per favore come hai impostato il cronorermostato?

 mi diresti per favore come hai impostato il cronorermostato?
 
Dalle 6 del mattino (la sveglia e alle 7) sino alle 12
e dalle 16 alle 22.
Sabato e domenica 8-22

 Sabato e domenica 8-22
 
Dovrei capire se consumo di piu' a tenerla spenta fino alle 16 e fare 
riscaldare nuovamente tutta l'acqua o lasciarla accesa con mandata piu' 
bassa...

 a fine marzo.
 
è quello che fa in automatico.. la sonda esterna...
 
IO CONSIGLIO SEMPRE ABBINAMENTO CONDENSAZIONE ( CALDAIA ) e sonda esterna
 
per le tradizionali turbo... la sar della chaffoteaux con sonda
e termostato ebus2
 
cmq anche a mano .. è la stessa cosa e va bene, la sonda esterna
di adegua in fretta alle variazioni climatiche improvviste... tipo
che hai regolato di mattina e di sera ti arriva un favonio +10 gradi
e hai l mandata a 63 quando basterebbe la 53 ad essere li... e
regolarla a mano
 
MARIO DELLA JULIA



Sono in affitto non posso modificare e mettere una sonda esterna...


 
10 EURO IN FAI DA TE...
 
mdJ


ute...@esempio.net
 ha usato la sua tastiera per scrivere :

Per la sonda esterna volevano 300 euro + manod'opera.
Soldi buttati se solo hai voglia di fare da solo
e ne hai la possibilita'.

 e ne hai la possibilita'.
 
ma esiste una tabella che mi dice in base alla temperatura esterna come 
mettere la mandata?

 e ne hai la possibilita'.
 
 
LO SO lo so... guarda... ogni giorno.... poi se vai dal dottore
ne senti di gente che se ne approfitta... spudoratamente...
che mi viene da piangere.... a volte penso che un italiano
dovrebbe far finta di fare l'immigrato clandestino... cazzo..
si mette a vendere patate bollite e salsa davanti al posto
giusto e si fa i soldi e non rompe il cazzo nessuno... così....
 
MDJ


 mandata alta sui 60 per meno ore al giorno?
 
c'è una stupidità di fondo in questa richiesta
 
la temperatura di mandata non dipende dalle ore di accensione, ma dalle 
dimensioni dei caloriferi
 
più elementi =  acqua meno calda
 
pochi elementi = acqua molto calda

mandata alta sui 60 per meno ore al giorno?
 
Meglio la prima, sempre che si riesca a riscaldare l'ambiente.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 pochi elementi = acqua molto calda
 
Non e' stupidita'..e' ignoranza in materia. Io non faccio il 
termotecnico.
Mi sono trovato un impianto esistente in un appartamento che ho preso 
in affitto...tutto qua...cosa ne so io se sono tanti o pochi gli 
elementi?

 Meglio la prima, sempre che si riesca a riscaldare l'ambiente.
 
Ecco questo e' uno di quei consiglio dei quali nel mio primo
post  avevo detto di trascurare.
Cazzo si deve tenere la temperatura di mandata che consente di
raggiungere la temperatura ambiente impostata dal temostato
usando meno gas possibile.
E questo lo si puo' determinare solo facendo PROVE PROVE PROVE.
Nessun impianto e' uguale ad un altro.
Cosa ne sappiamo di come sono coibentati i muri?
Se questi disperdono tanto con 45 gradi di mandata col cazzo
che si raggiunge il set point.
Cosa ne sappiamo se gli elementi dei radiatori sono sufficienti
ovvero dimensionati per caldaia a condensazione?
La maggior parte degli installatori sono dei manovali bulgari
ti cambiano la caldaia e se ne sbattono di ridemensionare
l'impianto.
Quindi Luke la deve smettere di chiedere consigli, puo'
solo PROVARE; PROVARE e riprovare.
E qui chiudo.

 E qui chiudo.
 
 
QUOTO... aggiungo regolare detentori e se con condensig
impostare in menu riciclo acqua riscaldamento post
off crono o termostato
 
negli impianti dei miei amici che l'ho fatto hanno
un ciclo aggiuntivo di 20 minuti di riscaldamento
dai termosifoni e un abbassamanto del consumo
dovuto allo sfruttamento del calore residuo...
questo nelle caldaie tradizionali è pur sempre
fattibile ma non consigliabile perchè si puo
condensare ... ma con le condensig è UTILISSIMO
per un esempio concreto 8 termosifoni a 3 fisso
cicli di 2 ore riescono a ridistribure il calore
residuo prolungando a 3 ore il riscaldamento
DUE ORE DI P... prodzione e 1 ora di H riciclo
 
MARIO DELLA JULIA


 DUE ORE DI P... prodzione e 1 ora di H riciclo
 
Non ho capito un cazzo.... >:|

Nessun impianto e' uguale ad un altro.
 
E' quello che diciamo in diversi.
 
Ripeto, anch'io: Luke, fai delle prove. E' inutile che tu continui a
fare domande che non potranno avere risposta.
 
Prova 45. La casa non si scalda? Prova 50. Ha fatto molto presto e
puoi accettare un po' d'inerzia: metti 48.
E cosě via. Il tutto varia con la temperatura esterna, non avrai una
temperatura ottimale per tutto l'anno.


 affitto...tutto qua...cosa ne so io se sono tanti o pochi gli elementi?
 
se vediamo un termosifone tradizionale (cioè non le scaldasalviette) ci 
accorgiamo che è composto da tanti elementi gemelli (colonnine) ed è il 
numero di questi elementi che individua quanto calore quel radiatore 
potrà trasmettere
 
(per capirci e come avere sempre la stessa lampadina e metterne un 
numero più o meno elevato, per illuminare un ambiente più o meno grande)
 
ovviamente il potere calorifico di ogni elemento è in funzione della 
temperatura dell'acqua che vi circola al suo interno
 
questa cosa ha un fondamento scientifico e si calcola "a braccio" o 
esattamente a seconda delle capacità che ha chi progetta l'impianto
 
ora sai più o meno come funziona
 
detto questo
 
avendo te un appartamento in affitto, il tutto sarà stato progettato a 
braccio ipotizzando una temperatura di mandata di 70°,
 
quindi la cosa migliore per il tuo caso è solo una: alzare o diminuire 
la temperatura di mandata dell'acqua della caldaia in funzione della 
temperatura ambiente esterna, di quella interna che riesci a raggiungere 
ed infine del freddo percepito all'interno degli ambienti
 
quindi parti con temperature basse direi non inferiori ai 50° per 
arrivare al max ai 65° nei picchi di maggior freddo
 
e siccome ogni impianto, ogni abitazione, fa storia a se, la regolazione 
dovrai raggiungerla da solo per successivi tentativi
 
lo stesso vale per la durata di accensione del riscaldamento, 
sicuramente un impianto tradizionale non è fatto per stare sempre 
acceso, quanto tenerlo acceso dipende da come vivi la casa
 

 temperatura ottimale per tutto l'anno.
 
E lasciare sempre acceso con una mandata sui max 45 gradi secondo voi 
potrebbe essere una soluzione?

 potrebbe essere una soluzione?
 
se lo scopo è far arricchire chi vende il gas si
 
poi dipende da come vivi la casa, perchè nulal i vienta di entrare e 
indossare il giubbotto anziché toglierlo
 
ora però dico una cosa seria
 
tutti gli inquilino hanno semrpe e solo lo stesso difetto: "spugnettare" 
la caldaia e tutti gli inquilini arrivano prima o poi a manometterla 
fino a danneggairla o se va bene a mandare in over il vaso di espansione 
provocando fuoriuscite d'acqua
 
il consiglio è: non toccare nulla

 il consiglio è: non toccare nulla
 
certo. Comunque ieri ho tenuto accesso tutto il giorno escluso il 
mattino a 40 gradi di mandata. Ho consumato 3 metri cubi di gas, in 
casa ho ottenuto 20 gradi e si stava bene.
Adesso a casa c'e' sempre qualcuno tutto il giorno...o faccio gelare la 
mia morosa o tengo sempre acceso (escluso la notte) con una mandata 
bassa per tenere costante la temperatura.
Come la vedi?