Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: problema caldaia

Ciao a tutti io sono Gladiant e sono nuovissimo di questo stupendo NG . Cmq
sia non vi lascio perdere altro tempo e vengo subito al sodo . Ho una
caldaia cosmogas a metano che mi da da ogni volta che accendo i termosifoni
lo stesso problema cioe l'idromentro della caldaia sala vertigionosamente
arrivando anche a 4 e la caldaia comincia a perdere acqua !!! cosa posso
fare ??? aiutatemi vi prego vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta

 --
ehm scusami l'estrema ignoranza come faccio a scariarla ??

sempre scusandomi per l'estrema ignoranza ma la valvola con la scritta BAR a
cosa serve ??

 ha scritto nel messaggio
news:V9EL9.37606$lV4.1...@news2.tin.it...

probabilmnte è il vaso di espansione andato o sgonfio e tu vedi poca
pressione e carichi acqua che non manca invece

 ehm scusami l'estrema ignoranza come faccio a scariarla ??
Se tutte le caldaie sono uguali alla mia: fai scendere un po' d' acqua
da quel pomellino zigrinato che c' č in alto su un termosifone.
(se hai piů piani fallo da uno al piano superiore).
Quando il manometro č a zero, o quasi,  col rubinetto sulla caldaia
riporta la pressione al minimo previsto, come ha detto Esprit.
Eseguita questa operazione a impianto FREDDO, appiccia il fuoco e se
tutto č in ordine dovrebbe salire ma non abbastanza da far intervenire
la valvola di sovrapressione.
Buon caldo inverno.
Fabbrogiovanni.

ehm ... e come si risolve il problema del vaso andato a sgonfio sulla mia
caldaia (una cosmogas  modello BMS ) e poi la mia simpatica caldaia perde
acqua dal uscita con la valvola BAR anche quando invece non dovrebbe sulla
mia caldaia si sono solo 2 indicatori idromentro termometro e due manopole
modulazione del riscaldamento e quella termostato caldaia

ehm ... e come si risolve il problema del vaso andato a sgonfio sulla mia
caldaia (una cosmogas  modello BMS )?? poi la mia simpatica caldaia perde
acqua dal uscita con la scritta BAR anche quando invece non dovrebbe.
Sulla mia caldaia si sono solo 2 indicatori con lancetta(idromentroe
termometro) e due manopole
(modulazione del riscaldamento e quella termostato caldaia)

 modulazione del riscaldamento e quella termostato caldaia
E' normale che se c'č troppa pressione la caldaia perda acqua dalla valvola
di sovrapressione: ce l'hanno messa lě apposta...
In alternativa, potrebbe farti esplodere un tubo o il vaso di espansione
(non devi pensare a deflagrazioni devastanti: un tubo o un giunto si crepa,
e ti allaga la casa... ma la cosa finisce lě. Niente schegge, o funghi
atomici, o chissacchč... ;-) Quindi, tutto sommato, meglio che la valvola ci
sia e faccia il suo dovere.
Saluti                Meneldil

e da questa valvola BAR ora (che ho svuotato d'acqua tutti i termosifoni ed
ho lasciato aperto il rubinetto in modo che uscisse tutta l'acqua (che poi
non smette mai di uscire) )che esce aria che cosa significa ??? come posso
eliminiare questo problema perchè ho questo problema ?

 ehm scusami l'estrema ignoranza come faccio a scariarla ??
C'e' un rubinetto sotto (magari senza manopola ma solo col perno quadro, da
girare con una chiave) aprendo il quale ti allaga, quello e' lo scarico per
svuotare l'impianto.

 cosa serve ??
A misurare la pressione dell'acqua calda che gira nei caloriferi. L'impianto
e' vuoto e il bar segna 0. Apri il rubinetto di carico che fa entrare acqua
fredda dell'acquedotto e riempie l'impianto. Riempiendosi, la pressione
sale, quando arriva a 1 bar - 1.5 bar chiudi il rubinetto di afflusso.
Accendi la caldaia, per il noto principio del termomentro l'acqua calda si
dilata ed essendo chiusa nei tubi dell'impianto fa salire la pressione. Un
apposito "ammortizzatore" contenente una grossa bolla d'aria (il "polmone")
assorbe gran parte della sovrapressione. I bar aumentano, ma non troppo
(arrivano a 2 circa).
Se il polmone non ammortizza, la pressione sale moltissimo e una valvola di
sicurezza (come quella della pentola a pressione) si apre facendo
fuoriuscire dell' acqua (tipicamente bollente).
Se quando accendi la caldaia essa ti arriva a 3-4 bar (a quel punto
ovviamente la caldaia scarica, altrimenti comincerebbero a gocciolare tubi e
caloriferi dalle giunture), allora significa che hai il polmone che non
ammortizza, devi ricaricarlo d'aria con una pompa da bicicletta oppure
cambiarlo. Il polmone e' quel grosso affare rosso o verde con una valvolina
da gomma d'automobile in cima.
E' anche possibile che tu abbia messo troppa acqua nell'impianto, quanti BAR
ti legge  a freddo? Se a freddo ne hai gia' 2, fa in fretta scaldandosi ad
arrivare a 4 anche se il polmone e' OK.
Ciao