Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rumorosità termosifoni

Ho di recente cambiato caldaia, e la prima cosa che ho notato è stato il
fatto che i termosifoni non fanno più rumore. Prima era un concerto
continuo, e spesso mi trovavo nella necessità di aprire la valvolina per
far sfiatare l'aria; dopo un paio di giorni puntualmente l'aria si
riformava.
Tutto ciò mi ha fatto riflettere, e alla fine sono giunto all'assurda
conclusione che l'aria in qualche modo ce la doveva "mettere" la caldaia
stessa, perché io ero sempre lì a toglierla; la cosa interessante è che il
problema probabilmente non dipendeva dall'età della caldaia, perché mia
sorella ha da poco cambiato casa e con la nuova caldaia ha lo stesso mio
problema.
Secondo voi da cosa può dipendere?

 Secondo voi da cosa può dipendere?
Probabilmente scambiatore di calore della vecchia caldaia alla frutta:
perdeva acqua (che si vaporizzava, quindi non ti accorgevi dello
stillicidio).
Archi

 Secondo voi da cosa può dipendere?
Forse la caldaia nuova possiede un sistema migliore di  eliminarla (un jolly 
automatico piu' efficiente).
Negti impianti di tipo a vaso d'espansione chiuso (quelli presenti nei nuovi 
impianti) l'aria viene introdotta quando ripristiniamo la pressione di 
esercizio reintroducendo nuova acqua.
Quando si ripristina il livello bisogna avere l'accortezza di riempire il 
circuito aprendo un filo d'acqua perche' l'affluire veloce del liquido nella 
stozzatura del rubinetto favorisce la formazione delle microbolle.
Generalmente se c'e' un dispositivo di disaerazione nel punto piu' alto 
dell'impianto il problema dell'aria non dovrebbe esistere.
A volte una modifica dell'impianto che non tiene conto delle corrette 
pendenze dei tubi puo' coinvogliare e trattenere l'aria in uno specifico 
punto. 

 stozzatura del rubinetto favorisce la formazione delle microbolle.
???????????
Di grazia, da dove mai si materializzerebbe la miscela di gas
azoto/ossigeno/anidride carbonica/gas rari in un flusso di acqua (H2O) in
una condotta chiusa?!?!?!
Anche ammesso e non concesso che la turbolenza sia tale da provocare
localmente fortissimi innalzamenti di temperatura e l'ebollizione del
liquido, avrai semmai bolle di VAPORE ACQUEO... che un miliardesimo di
secondo dopo tornano in equilibrio termico e tornano ad esser acqua...
L'aria, quando entra, lo fa attraverso un qualche "buco" dell'impianto:
tipicamente, nello scambiatore di calore o nel vaso di espansione.
Archi

 tipicamente, nello scambiatore di calore o nel vaso di espansione.
Se le valvoline vengono spurgate con l'impianto funzionante e la pressione 
dell'impianto scende la depressione creata dal circolatore sul tubo del 
ritorno fa si che entri dell'aria nell'impianto.
Nei vecchi impianti a circolazione naturale e a circuito aperto questo 
fenomeno era ovviamente piu' ricorrente...si cercava allora di limitare i 
passaggi strozzati nell'impianto.
Hai notato che nei vecchi impianti non esistevano valvole di 
intercettazione?
:)

L'aria negli impianti di riscaldamento viene prodotta dalla pompa di
circolazione, quando si mette in moto crea dei vortici che producono delle
microbollicine d'aria che poi si accorpano in un'unica bolla d'aria. Una
volta che la pompa č avviata poi aria non se ne forma piů.
Usualmente quest'aria viene eliminata dalla valvola di sfiato aria, se
perfettamente efficiente.
Per il problema del rumore dei termosifoni invece uno dei motivi principali
č il malfunzionamento, la rottura, o l'assenza di un adeguato vaso
d'espansione. Questo associato all'aria prodotta dalla pompa, accentua il
rumoreggiare dei termosifoni.
Potresti fare una prova. Quando l'impianto č fermo e i termosifoni sono
freddi da un po' di ore, apri la valvolina di sfiato del termosifone piů
alto se esce acqua l'impianto sembrerebbe a posto. Se esce aria c'č un
guasto alla valvola di sfiato o la pompa ha troppa prevalenza. Se invece
entra aria mi preoccuperei di far controllare il vaso d'espansione. Per
capire se l'aria entra o esce devi aprire la valvolina con un accendino
acceso sotto: se la fiamma viene soffiata esce, se viene aspirata entra.

 ritorno fa si che entri dell'aria nell'impianto.
--------------
ciao.. vi vedo ferrati in materia... e siccome ho spurgato quest'anno
gią tre volte l'impianto (caldaia Vaillant nuova installata un anno fa)
a questo punto mi suggerite come mai entra l'aria nel mio impianto
ed infine quale č la maniera migliore passo-passo per fare un ottimo
spurgo dell'aria...penso che interesserą molti...
ciao e grazie