Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [Help] Predisposizione condizionatore

ciao a tutti,
sono nuovo del NG, ho cercato con google ma non ho trovato una risposta e
allora...
chiedo a voi (sperando di non essere OT)
sto acquistando una casa e vorrei chiedere la predisposizione per il
condizionamento.
alla fine di che si tratta?
l'appartamento č su 2 piani ed avevo pensato ad un sistema multi-split con
unitŕ esterna al primo piano
a cui collegare 3 unitŕ interne...(uso solo freddo)
come viene fatto questo collegamento, quanti tubi occorrono per ogni unitŕ
interna? di che sezione?
dal punto di vista elettrico? devo prevedere una linea dedicata con apposito
interruttore di protezione?
anche per le unitŕ interne?
se alla fine viene troppo costoso posso far mettere i tubi solo per il
passaggio dal primo al secondo piano
(magari vicino alla canna fumaria) e poi fare degli attacchi al volo quando
metterň gli split?
grazie x la pazienza.
Fabrizio

 metterò gli split?
Non ho ben capito..
Be ti dico che io a memoria ho speso 1000-1200 euro x codesta
predisposizione... (3 unità interne)

 metterò gli split?
     Ma se la casa e' in costruzione perche' non fai un unico impianto
    canalizzato, controsoffittando corridoio e disimpegno?
     ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

ti ringrazio per la risposta completa e rapida...
ma non ho capito una cosa... (che sono 2 in realtà)
il collegamente delle unità è "in parallelo" / "in serie"...
es.
A) ===|1|====|2|=====|3|
= 2 tubi
B)
===|1|
===|2|
===|3|
C)
altro?
il cavo elettrico serve per la potenza o per i segnali?
cioè che composizione deve avere? (es. 3x2.5mmq+T)
spero di essermi spiegato...
grazie. Fabrizio
PS: mi piacerebbe farlo mettere all'impresa come "compreso nel prezzo" ;)


ciao Felix, grazie per la risposta...
la casa in realtà è già costruita...
adesso dovrei fare solo alcune personalizzazioni (pavimenti,
rivestimenti...)
tra questi volevo far mettere la canna fumaria... e visto che si va a bucare
la soletta
volevo fargli passare anche i tubi del cdz, e se poi mi fanno tutto
"compreso nel prezzo": meglio! ;)
attualmente il riscaldamento è fatto con caldaia + termosifoni (classico)
+ integrazione del termocamino ad aria...
non vorrei andare ad aggiungere altre canalizzazioni...
Fabrizio

 rivestimenti...)
      Pensaci bene una sola unita' ti costera' molto di meno.



scusami, sono niubbo e non ho capito...
una sola unità di condizionamento o una sola unità
per caldo/freddo (senza camino)?
una sola unità canalizzata?
l'appartemento è 120mq calpestabili diviso su 2 piani (60 + 60)
come faccio a raffreddare il piano sopra? (che è anche una mansarda)
grazie ancora.
fabrizio

 come faccio a raffreddare il piano sopra? (che è anche una mansarda)
     In questo caso tutto e' piu' complicato! poiche' la canalizzazione
     dovrebbe passare in un tubo centrale.


 cioč che composizione deve avere? (es. 3x2.5mmq+T)
direi di si


perfetto!
quindi se faccio una cosa così dovrebbe fungere....
(unità esterna) ====== (unità 1 piano PRIMO)
          ======= (unità 2 piano SECONDO)
          ======= (unità 3 piano SECONDO)
(quindi faccio passare attraverso la soletta 4 tubi che dovrebbero essere 2
di una sezione x il gas e 2 di un'altra per il liquido)
quindi, concludendo.... faccio fare una colonna per la canna fumaria del
tipo
ooOoo  (2 tubi piccoli per lo split sx, canna fumaria diam. 20/25, 2 tubi
piccoli split dx)
grazie.ciao. fabrizio

 Fabrizio
Per la predisposizione devi far passare i tubi di rame che sono due per ogni
unita' interna, uno del 12mm circa e uno del 6 tutti interi senza saldature,
pero' prima chiedi al frigorista perche' in base alla lunghezza varia il
diametro poi col freon nuovo sono variate, devono partire dalle unita' interne e
arrivare all'esterno dove metti la motocondensante.
Poi devi passare i cavi dalla motocondensante fino alle unita' interne e sono se
non erro 5 o 7 fili da 1,5 mmq  per ogni unita' interna.
Poi per ogni unita' interna devi prevedere lo scarico condensa come pure per la
motocondensante che l'inverno fa' acqua.
L'alimentazione che prendi tramite interruttore diff. m/t dedicato deve arrivare
alla motocondensante e sara' minimo un 2*4 mmq piu' terra.
Poi come condizionatore prendi un trial, con il nuovo freon che non mi ricordo
il nome  rendono meglio a caldo che a freddo per cui prendilo a pompa di calore,
tanto solo freddo manco li fanno piu' perche' non ne vale la pena, dammi retta.
Se lo prendi ad inverter fai meglio di tutti perche' modulano la potenza del
motore, costano di piu' ma dammi sempre retta.
Riffa e raffa preparati sti sei o sette milioni.
Cmq ti conviene predisporre l'impianto poi il condizionatore vero e proprio te
lo monti con calma .
Il Taccio

 lo monti con calma .
dalle tue sagge parole mi sembra di dedurre che mi devo affidare ad un uomo
di fiducia.
l'intenzione era quella, fare la predisposizione e poi con calma il resto.
grazie ancora. fabrizio

 Il Taccio
I diametri del tubo cambiano in funzione della potenzialità della macchina
,3/8-1/4 per 7000/9000,1/2-1/4 per 12000
5/8-1/4 per 18000
Se saranno on- off alimentazione alla macchina interna e 5 fili alla
macchina esterna,se invece saranno inverter,alimentazione alla macchina
esterna e due fili all'unità interna ,ma essendo una predisposizione nel
caso on-off, un corrugato come linea e un corrugato all'unità esterna  nel
caso dell'inverter il contrario e nella predisposizione anche lo scarico
condensa dalle unità interne,
Tutte le macchine sono in parallelo con l'unità esterna
 ciao     edy