Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: che dimensione di cavo utilizzare?

devo cominciare a pensare all'impianto per il mio giardino,il numero di pali 
della luce in totale saranno 30 con lampade da 20 watt a basso consumo,le 
distanze da coprire dal contatore saranno da un lato 30 metri (per 
l'estremità più lontana) e dall'altra 90 metri (sempre per l'estremità più 
lontana),mi chiedevo se un 3x1,5mm potesse andare bene,grazie.
 

lontana),mi chiedevo se un 3x1,5mm potesse andare bene,grazie.
 
In attesa della risposta degli specialisti, io punterei su un
FG7OR 3x2,5
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

per una illuminazione in fin dei conti a bassi watt non � troppo il 2,5? A 
me avevano detto di utilizzare il 2,5 solo per alimentare l'elettro pompa 
sommersa,mentre per l'illuminazione era sufficiente un 1,5,ma ripeto questo 
� il parere di un venditore,non so fino a che punto prenderlo come oro 
colato.
 


Ma tenuto conto anche del cosfi prossimo a 0,5 delle lampade a basso 
consumo e supponendo (nel caso peggiore) che tutto il carico sia 
concentrato a fondo linea da 90 metri la caduta di potenziale non supera 
il 3%.
 
Poich� il carico � distribuito e supponendo che a monte la caduta di 
potenziale sia trascurabile direi che con 1,5 mmq te la cavi :-).
 
Se hai voglia di fare due conti di natura economica con un 2,5 risparmi 
ca. 1% di energia destinata alla illuminazione esterna.
 
Vedi tu se ti conviene dopo 30 anni di uso :-)
 

Vedi tu se ti conviene dopo 30 anni di uso :-)
 
mi sa di no,anche perchè i pali nella parte posteriore sono sistemati a fila 
di 3 ogni 7 metri,per cui alla fine mi ritrovo a 90 metri ad avere solo 3 
pali della luce per un totale di 60 watt,per cui vada per il cavo da 1.5mm 
:-D
 
Qualche altra opposizione prima che mi decida a fare l'acquisto? :-)
 

Marco ha scritto:

sei sicuro che sia un giardino? non è un campo da calcio??? :-)
 

>sei sicuro che sia un giardino? non è un campo da calcio??? :-)
 
si sono sicuro,capisco che le misure ti sembrano strane,esattamente è un 
appezzamento di terreno in cui per i primi 30 metri ci sta il giardino,poi 
in mezzo la casa occupa altri 10 metri in lunghezza ovviamente,ed infine nel 
retro,nei rimanenti 90 metri e tutto coltivato ad agrumeto :-)
 

Il 02/01/2013, Marco ha detto :

30 lampade sono un numero enorme, già che stendi il cavo potresti anche 
prevedere di sezionarle in gruppi, oppure di alternarle ABABAB in modo 
da poter scegliere quante luci accendere a seconda delle situazioni.
Ad esempio se fai il grande ricevimento e vuoi il giardino super 
illuminato accendi tutto, mentre per avere un po' di luce per sicurezza 
durante le ore notturne possono bastare anche un terzo delle luci.
Tanto il lavoro è stendere i corrugati ed i pozzetti, il costo del cavo 
alla fine diventa irrisorio.
A questo punto, se hai sezionato in due o più gruppi, il 3x1.5 ciascuno 
va benissimo.
Se invece fai un'unica tirata, visto che le distanze sono elevate e la 
potenza non è irrisoria, tanto vale mettere un 3x2.5 e dormi ipersereno 
(e se domani ti serve attaccarci una presa per fare dei lavori in 
giardino là in fondo, hai capacità a sufficienza).
 
A proposito, io quando ho tirato i cavi dell'illuminazione, ho steso 
anche un paio di cavi 3x1.5 dal quadro fino ai due pozzetti più 
lontani. Uno è ancora lì nel nulla.
L'altro invece mi è venuto comodo, ci ho messo una presa stagna e lo 
uso in estate per la pompa della piscina fuori terra e in inverno per 
le luminarie sugli alberi.
 
Alberto