Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Distanza prese da lavabo in locale bagno

La legge 186/68  o CEI 64/8?? sono le normative di riferimento giusto? Nel 
caso mi è decisamente nebulosa la situazione :( ho trovato esplicite 
normative sulle zone di sicurezza da piatto doccia e vasca da bagno, mi è 
chiaro che nella zona di 60cm non si ci mette interuttori o prese, salvo BT 
SELV etctc,  ma per i lavabo come si ci regola? Non trovo un riferimento 
preciso che mi dica dal lavabo tu puoi mettere questo quello a tot distanza, 
non credo siano asoggettabili al livello di doccia e vasca, per questi due 
il pericolo è l'immersione nel liquido, per il lavabo bidet ecttc direi che 
la cosa è diversa no? Io pensavo di tenermi fuori dalla colonna verticale 
del lavabo tutto, questo si e anzi stare qualchd ecina di cm più in la, 
evitando interuttori e prese sui mobili appesi sopra etctc, ma cosi sarei a 
norma? Regola d'arte in mancanza di norme precise a me suona male :() 

 
Eh, eh... sai le matte risate che ci siamo fatti, tutte le volte che 
abbiamo iniziato un sistema Qualità, quando il cliente ci diceva "noi 
rispettiamo la regola dell'arte" e noi gli chiedevamo copia scritta?
Comunque: tieni ogni frutto elettrico ad una distanza di almeno 60 cm da 
ogni possibile erogatore di acqua (rubinetto o sciacquone...). E vivi 
tranquillo...
L'ideale sarebbe l'apposita presa da rasoio limitata in corrente. Che 
però non consente di collegare il phon (ad esempio).
Un'idea in più, per aumentare la sicurezza (mai troppa, imho) è mettere 
una presa servita da un differenziale dedicato da 30 mA. Che però costa...

 norma? Regola d'arte in mancanza di norme precise a me suona male :()
     60 cm dall'erogatore!    ciaofelix.

 una presa servita da un differenziale dedicato da 30 mA. Che però costa...
ne ho uno per ogni zona, uno per il frigo, uno per l'idro solamente e uno 
per il bagno ecchecavolo :)

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele felix. dal paese di 
fdisc...@bbip.it

Oppofferbacco....
ma è una norma  precisa?
cosi non ci sto propio a distanza dei miscelatori :( io ho trovato in rete 
che on eisiste una normativa precisa per i lavabo e altri sanitari, siolo 
per vasche e doccia.... :(
umhh 

 per il bagno ecchecavolo :)
Non dubito. Ma se sono da 0,03 non credo che stiano su... Quelli da 0,03 
(o 30 mA) si usano per le vasche di idromassaggio, le colonne doccia 
multi-funzione, e sono rigorosamente mono-utenza. Anzi: meglio tenerli 
il + vicino possibile alla presa da proteggere, altrimenti rischi di 
farti la barba in + rate... :-(
Ed "alzare" la presa fino al raggiungimento dei 60 cm? La butto lì, non 
avnedo presente il locale. Di solito fino al metro e 70 non ci sono 
grossi problemi ad usarla. Non starà benissimo, ma credo che il piano 
del lavabo sarà ad un metro (al max) da terra. ?

 multi-funzione, e sono rigorosamente mono-utenza.
Con le virgole e i "milli" non sono molto bravo ma mi pare che da 30 mA 
siano quelli che si usano normalmente.
Sbaglio?
-- 
Fabbrogiovanni

 umhh
Esatto, non mi risulta sia scritto da nessuna parte "tassativamente a 60 cm 
dalla fonte d'acqua!" :)
La legge dice 60 cm dai bordi di vasche da bagno e piatti doccia.
Ci vuole un pò di buon senso per interpretare la legge, cioè un conto è se 
tu ti stai alzando dalla vasca da bagno piena d'acqua ed azioni 
l'interruttore delle luci del lavabo oppure ti porti avanti e pensi "mentre 
esco da qui attacco già la spina del phon" :-D Un'altro conto è se tu sei 
davanti al lavabo e devi farti la barba.... che la presa sia a 80 cm o a 40 
dal rubinetto non cambia nulla. Ovvio non puoi metterla al centro del lavabo 
:) Però nelle immediate vicinanze si purchè non in un punto dove finiscano 
facilmente schizzi....
Ciao,
Enrico. 

 Sbaglio?
Non sbagli... e di solito è usanza per gli elettricisti metterne uno unico 
per tutto l'appartamento, e funziona, salvo restare al buio completo per un 
banale guasto.
Averne in numero maggiore ha l'utilità di evitare il black out totale, ma 
non determina alcun aumento della sicurezza per le persone...
Enrico. 

 del lavabo sarà ad un metro (al max) da terra. ?
Si ma la normativa dice di stare a 60 dalla colonna verticale non 60 dalla 
fonte dell'acqua :( altrimenti mi basterebbe alzare un pochetto per stare a 
posto....
il piano lavabo è a 85 il miscelatore qualche decina di cm piu in su...

 non determina alcun aumento della sicurezza per le persone...
ovvio ma giusta precisazione!! io l'ho fatto propio per non restare al buio 
o peggio trovarsi un frigorifero ch ecammina da sola...

 facilmente schizzi....
Direi che è come la vedo io :) ovvio che non la metterei mai sulla verticale 
della vasca del lavabo, ma almeno 40 e un po più in su....la regola del buon 
padre di famiglia eheh :)
grazie a tutti!!

Fabbrogiovanni ha scritto:

No. devo soffiare la testa (la tastiera funziona...): 10 mA.

 
Confermo non ci sono normative che regolino la distanza di prese dai 
lavabi (zona 3), solo dai piatti doccia e vasche da bagno (zona 0, 1 e 2)

 facilmente schizzi....
Avevo già risposto, ma alice mangia messaggi a colazione :(
grazie mille, anche per cosa ho capito è come dici tu, ovvio il buon senso 
anzitutto poi :)