Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perchè la valvola di sovrapressione della cadaia perde sempre ?

Ciao e buon anno a tutti
ho una caldaia a gas per il riscaldamento/acqua sanitaria; la caldaia ha 15
anni.
Praticamente è da qualche anno che la valvola sull'entrata dell'acqua fredda
(quella che se non sbaglio dovrebbe servire a scaricare la sovrapressione
dovuta al riscaldamento dell'acqua) scarica goccie di continuo, al punto che
ho dovuto metterco un tubicino con un secchio da svuotare ogni qualche
giorno.
La valvola è stata sostituita dall'idraulico qualche anno fa; sulla manopola
sta scritto 6 bar, mentre la valvola riduttrice a monte è tarata a 3
bar,quindi probabilmente c'è qualcos'altro...
Quindi chi sa da cosa può essere? in alternativa qualcuno ha in mano un sito
che spieghi il funzionamento degli impianti di riscaldamento ?
 Grazie
Antonello

 Antonello
Il tuo idraulico non ha mai pensato che all'interno della caldaia c'è un
vaso di espansione e potrebbe essere scarico o bucata la membrana, secondo
me è questo il problema, fai sostituire la valvola di sicurezza e
controllare/ricaricare il vaso di espansione
 Se è una caldaia a basamento è probabile che ci siano due valvole di
sicurezza,una da tre atm. per riscaldamento e quella da sei per sanitario e
due vasi di espansione uno + grande per riscaldamento e il più piccolo per
sanitario
 ciao     edy

 ha scritto nel messaggio
news:UNpDd.18360$_E5.4...@twister2.libero.it...

Fai molto velocemente alcune verifiche, perchè corri il serio rischio di
trovarti la casa allagata.
In che condizioni è il riduttore di pressione?
Il problema potrebbe esser proprio lui; è un oggetto delicato, e va
periodicamente verificato, smontato e pulito. Altrimenti, non fa più il suo
dovere...
SE hai un manometro da qualche parte sul circuito dell'acqua fredda, o sul
riduttore, controllalo.
Se la pressione è troppo alta, chiudi l'acqua e sistema il riduttore.
SE non hai un manometro, chiudi l'acqua, corri a comprarne uno e montalo da
qualche parte.
Infine (ma è la prù improbabile): potrebbe anche essere un problema della
valvola di sovrapressione sporca o difettosa, oppure del boiler (se di
boiler si tratta...) tarato a temperatura troppo alta, o con il termostato
in sciopero... ma sono ipotesi molto meno probabili.
Saluti                Meneldil

 un sito che spieghi il funzionamento degli impianti di riscaldamento ?
A me lo faceva in due occasioni:
- vasi di espansione sgonfi (ricorda che le pressioni vanno controllate a
impianto NON in pressione)
- residui di calcare/sabbia finiti sulla battuta della chiusura della
valvola a molla (il rubinetto di sicurezza dovrebbe avere la molla che lo fa
alzare quando la pressione diventa troppa).
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
"Oggi lo spazio è splendido! Senza morsi né speroni o briglie, via, sul
vino, col cavalletto verso un cielo divino e incantato!"  (SemiCit.
Baudelaire)

 a 3 bar,quindi probabilmente c'è qualcos'altro...
Ho il tuo identico problema, ma per fortuna mia la cladai sta sul balcone
in un armadietto e l'acqua la raccolgo in un contenitore che anche se
trabocca non fa molti danni.
L'impianto idraulico di casa è tarato a 3 bar con riduttore centrlizzato
per la palazzina, sono tre bar verificati da me con un manometro, a volte
un po' meno, ma mai di più. Ho un secondo riduttore all'ingresso caldaia,
sostituito due volte. Il vaso di espansione è buono, verificato anche
quello. Non so più che fare...
La mia caldaia è una Rhoss con produzione acqua calda ad accumulo e
riscaldamento di casa.
Ho scritto alla Rhoss per lamentarmi dei continui problemi e loro hanno
minacciato di querelarmi in seguito ai miei sfoghi! Bella gente!!!
-- 
Antonio
"Il paradiso non sarà mai un paradiso se i miei gatti non saranno lì ad 
accogliermi"
http://it.f1.pg.photos.yahoo.com/ph/shy_1965/
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Antonello wrote:

Dopo averlo lasciato chiuso per almeno 1/2 ora, se apri il rubinetto dell'acqua
calda e vedi l'acqua uscire prima ad alta pressione poi piu' lentamente allora
hai poco da fare, e' l'acquedotto che ha troppa pressione, di notte poi si alza
ancora.
Il riduttore di pressione lavora quando hai assorbimento di acqua, con i
rubinetti chiusi lascia passare la pressione di acquedotto che puo' anche
superare le 6 atm.
Poi basta che ne esce un po' dalla valvola, calcifica e la valvola di
sovrappressione continua a gocciare.
Il Taccio

 minacciato di querelarmi in seguito ai miei sfoghi! Bella gente!!!
Miiiiiiiinchiaaaa.......quì ci esce una bellissima trasmissione "Mi manda
Rai3":
ma come, tu scrivi (e penso gentilmente, senza offendere nè minacciando di
fare cattiva pubblicità) alla Rhoss portando a conoscenza dei problemi della
caldaia e loro ti minacciano di querela?
Scrivi subito a Rai 3 e poi ridiamo :-)
PS: prima però vedi di essere sicuro che il difetto è insito nella caldaia e
non dipenda da cause terze altrimenti faresti la figura del peracottaio ;-)
Ciao e tienici aggiornati sugli eventuali sviluppi

 Ciao e tienici aggiornati sugli eventuali sviluppi
Al massimo sarò io a venire a chiedervi con quale marchio sostituire la
mia quando morirà :-)))
Ciao e grazie per l'attenzione!


 ha scritto nel messaggio
news:41DE7C14...@hotmail.com...


grazie, in effetti anni fa avevo sostituito il vaso di espansione del
circuito di riscaldamento; la caldaia è a basamento, quindi verificherò se
esiste un altro vaso di espansione
Antonello
