Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: difficile passaggio cavi elettrici

problema semplice..
devo passare due cavi elettrici da 1,5mmq
in un tubo corrugato che ne contiene già altri 
ma non è pieno, infilo la sonda, ma arriva solo
fino ad un certo punto.. (tra l'altro fino a quel punto
scorre anche bene)
avete qualche idea per tentare di passare?
dimenticavo, quello è l'unico passaggio..
-- 
Bye
Frabar6

 ha scritto nel messaggio
news:fdiac1dphmteru6ph...@4ax.com...

E fare il percorso inverso ?
Ungere un  po' la sonda.
R

 R
olio sulla sonda.
se non riesci cosi' , l'unico metodo sbrigativo è di allacciare la sonda
ai fili esistenti e tirarli tutti dall'altra parte, poi aggiungere gli
altri fili, ungerli con olio minerale e tirare la sonda dalla parte
opposta. 
In tutto ci vogliono ad esagerare 5 minuti.
Metodo funzionante!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 opposta.
Giusto, ma al posto dell'olio minerale io ho sempre visto usare acqua
saponata, sarà forse perché evapora meglio e soprattutto non è
infiammabile??
Repo

 avete qualche idea per tentare di passare?
potresti individuare un filo esistente che scorre bene (provi a tirarlo da
una  e dall'altra parte) e usi quello come guida, sfilandolo.
Ovviamente poi rinfili 3 fili anzichč 2.
Ovviamente se l'operazione non riesce la prendi in tasca in maniera doppia
:-))
Ciao!
Ah, ungi bene! O con liquido apposito o con borotalco. A volte ho usato
anche il sapone liquido, e va da dio, il problema č che quando si asciuga
rende difficile l'infilaggio di altri fili...
Ciao!

Ungere un  po' la sonda.
gia', ma quale e' il prodotto migliore ?
-- 
Bye
Frabar6

Metodo funzionante!
eeh magari,
ho provato anche questa, 
ma i fili esistenti non danno segno di muoversi..
-- 
Bye
Frabar6

rende difficile l'infilaggio di altri fili...
mi sa che provero' o con l'olio o con l'acqua saponata ;-\
grazie
-- 
Bye
Frabar6

 niente.. ma non ha funzionato..
Non per scoraggiarti, ma se i fili esistenti non si smuovono per niente la
vedo dura... quanto è lungo il tratto?

mi sa che e' una curva... pericolosa 
A me e' capitato che un insetto ci aveva fatto dentro il bozzolo.
Ho dovuto bucare il muro per sturare il tutto.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

Frabar6 ha scritto:



un altro tentativo è di metterci molto borotalco all'ingrasso del tubo e
con un compressore o un aspirapolvere al contrario ,soffiarlo dentro al
tubo fino a quando non esce nebulizzato dall'altra parte. Poi provare a
tirare i fili o infilare la sonda.
Ma quanti anni ha questo impianto? i fino sono a treccia o unico filo di
rame?


vedo dura... quanto è lungo il tratto?
gia', lo so che e' un casino..
speravo davvero che qui, in mezzo a tutti voi
che ne sapete una piu' del diavolo, riuscissi
a trovare una soluzione..
il tratto e' lungo circa 20 metri,
e' in verticale, e mi sa che il blocco
e' in una curva abbastanza stretta, dove
si accumulano tutti gli altri fili.. 
-- 
Bye
Frabar6

rame?
lassa sta'..
l'impianto e' nuovissimo, solo che e' stato fatto
da una manica di minchioni (ops..scusate)
il mio intervento e' proprio per fare una modifica
e migliorarne l'utilizzo... 
bah.. 
-- 
Bye
Frabar6

 scorre anche bene)
a parte tutti i consigli che ti hanno dato gli altri amici, ti posso solo  
dire di provare con gli appositi lubrificanti per cavi, a volte fanno  
miracoli. Io ho sbloccato delle tratte di anche 40 metri (ditemi voi chi  
e' quel pazzo che fa tratte di 40 metri senza niente)
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================