Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ma scusate...

ma se un impianto elettrico è provvisto di salvavita
perchè un corto dovrebbe provocare un incendio?
non me lo spiego proprio
ciao

 non me lo spiego proprio
In attesa delle risposte tecniche degli elettricisti: se tu prendi in
una mano la fase e nell'altra il neutro il salvavita se ne sta buono e
tranquillo, fra sè e sè pensa: toh, hanno acceso una lampadina:-))
Fabbrogiovanni.

 non me lo spiego proprio
In effetti gli incendi causati da cortocircuiti diretti sono molto rari.
Il problema e' che spesso VVF e giornalisti danno come causa generica di un
incedio il "cortocircuito" ma nella maggioranza dei casi le cause sono da
cercare in sovraccarichi impropi delle line, es. classico cavo di prolunga
con ciabatta con collegate apparecchiature con una potenza impegnata
maggiore della portata della ciabatta, poi vengono i vari apparecchi e
elletrodomestici, tipo asciugacapelli, stufette, televisori ecc. ecc. che
spesso sono  causa di incendi per vari motivi (es. accmulo di polvere,
guasti generici)
In un impianto bt in ambiente civile a norma e' ben difficile che si possa
verificare un incendio all' interno dello stesso.
Ciao
Kep

 non me lo spiego proprio
Il termine "salvavita" è un marchio della b-ticino, in realtà si chiama
interruttore differenziale, in pratica deve aprire quando passa una certa
corrente (30mA) tra uno solo dei 2 fili della linea e la terra (ovvero tra
uno dei 2 fili il tuo corpo e la terra).
L'interruttore differenziale come ti ha detto Giovanni non apre se c'è un
corto tra i 2 fili per cui deve essere accoppiato ad un interruttore
magnetotermico tarato ad una certa corrente, se questo int. mag.term., che
deve proteggere più che altro i fili dell'impianto e i fili
dell'apparecchio, è calcolato male, può succedere che i fili si fondano e...

 non me lo spiego proprio
Le fiamme non si alimentano a corrente :-))
basta una scintilla da una presa sovraccaricata 
per innescare un incendio, poi anche se la 
corrente viene interrotta le fiamme divorano 
quello che trovano!
-- 
Bye!
  Scossa
per rispondere togli LaCorrente
e-mail: 
maLaCorren...@tiscali.it

 non me lo spiego proprio
salvavita è un termine fuorviante comunque ci sono quelli puri che nno hanno
lo sganciatore magnetotermico quindi se fai un corto per lui è tutto ok
Se ha lo sganciatore magnetotermico se la corrente di corto circuito non
raggiunge valori tali da farlo scattare ecco il fuocherello
Capita quando le line hanno una sezione veramente piccola non tanto in
ambito domestico ma in altri impianti
Linee di piccole sez DEVONO essere adeguatamente protette con magnetotermici
di idonea portata
Ci sono poi i falsi contatti che generano piccoli archi senza sovracorrenti



1) Il salvavita non c'entra niente con i cortocircuiti. per questo
c'e' il magnetotermico
2) Se la stampa parla di 'cortocircuito' e' perche' i giornalisti in
genere scrivendo su argomenti tecnici non hanno la minima idea di cosa
si tratti.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it


In effetti il differenziale "puro" (salvavita e` un marchio registrato 
dalla bTicino) ha un elevato potere di riduzione del rischio incendio, 
per il semplice fatto che come si manifesta il guasto a terra questo 
inteviene......
La stessa cosa, non riesce altrettanto bene al magnetotermico, se non e` 
coordinato con un impianto di terra, con resistenza dell'ordine del 
decimo di ohm, in fin dei conti un guasto a terra e` un corto fase-terra 
e puo` raggiungere valori di corrente elevati.
Quindi, in caso di guasto a terra su impianto privo di perotezione 
differenziale e con impianto di terra avente valori bassi, ma non 
coordinati col magnetotermico, la corrente di guasto puo` permanere per 
un tempo indeterminato e risscaldare il conduttore di protezione (PE 
giallo-verde), fino a provocare sovratemperature in grado di innescare 
un incendio.
Tornando alla domanda di nerbo, anche in condizioni di corto circuito 
fase-neutro potrebbe intervenire il differenziale, in quanto una non 
perfetta simmetria negli avvolgimenti del toroide, potrebbe produrre per 
correnti elevate come un corto franco, una corrente risultante tale da 
far scattare il differenziale....... questo e` tanto piu` vero quanto 
meno accurata e` la sua costruzione.
In conclusione un differenziale "puro" non e` certo costruito per 
intervenire in caso di corto circuito, ma in qualche caso potrebbe 
intervenire, contribuendo alla sicurezza.
spero di essere stato utile
ciao max