Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Compatibilità motore condizionatore

Salve,
 
ho un vecchio condizionatore marca Argo per il quale la parte esterna è 
completamente arruginita (sta di fronte al mare) e basta un minimo di 
umidità che va in corto.
Posso sostituire la parte esterna con una qualunque marca? o esiste una 
compatibilità che si deve verificare con la parte interna? (split)
Grazie

 
"amura" <aa...@ppppp.iiii> ha scritto nel messaggio 
news:jsuolo$qug$1...@speranza.aioe.org...

Certo che... NO!    :-)
 
Si montano sempre Compressori Frigo Domestici per "congelare" Celle Frigo 
dei Magazzini Generali!
 
Certo ci vorranno "anni" prima che giungano in temperatura.... MA vuoi 
mettere il "risparmio"! 
 
 

 Certo che... NO!
 
ma devo cercare il modello identico o basta che vengano soddisfatte 
particolari specifiche?
Grazie ciao
 

 
"amura" <aa...@ppppp.iiii> ha scritto nel messaggio 
news:jsuq60$uva$1...@speranza.aioe.org...

Se lo Split interno è da 9.500 ci andrà un compressore per 9.500...
Se fosse da 12.000... ci andrà un compressore per 12.000...
La"Marca" non significa nulla (tanto sono tutti "comperati" da qualche 
costruttore che li fa per tutti...)
 
Da qualche parte ci sarà pure una"targhetta" con i dati relativi... 
 
 

> Posso sostituire la parte esterna con una qualunque marca?
Considerando i costi , quello che proponi di fare non ha economicamente senso...........
 
Giulia

 senso...........
 
Condivido, ne compri uno nuovo, comprensivo di tutto, e spendi meno del  
tempo e rischio di far cio' che hai in mente.
 
-- 
=============================================================
Alberto Rubinelli - Fondazione "Museo del computer" Onlus
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 1856032   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
ne...@museodelcomputer.org
 
Web : 
www.museodelcomputer.org
 
-------------------------------------------------------------
Aiutaci, dona il tuo 5x1000 alla nostra fondazione.
Codice fiscale 94064520037
=============================================================

 Da qualche parte ci sarà pure una"targhetta" con i dati relativi...
 
ecco il modello AGE 26RH
 
qui le specifiche:
http://i49.tinypic.com/16ao8s9.jpg
 
 
Se puoi dirmi che compressore devo prendere (con quali specifiche) vedo 
se trovo qualche residuo di magazzino, non vorrei superare i 100€ 
possibilmente data l'età della macchina. E' stato installato nel 2004.
Grazie ciao
 
 

> Condivido, ne compri uno nuovo, comprensivo di tutto, e spendi meno del tempo e rischio di far cio' che hai in mente.
 
Ho adattato il tubo piccolo da (3/8) sotto traccia al 12000 cinesino da 200 euro per portarlo a 1/2 , e' una settimana che gira a 
manetta e non fa una piega pero' ho  preso un :
 
http://www.supersamastore.it/condizionamento/raccordi-fruste-rubinetti/raccorderia-sae/bochettone-raccordo-ridotto-3/8-1/2
 
 
per evitare le vibrazioni , anche se il problema e' eventualmente solo dell unita' esterna.
 
 
Giulia
 

 tempo e rischio di far cio' che hai in mente.
 
vorrei riuscire a trovare un fondo di magazzino per 100 € o poco piu'.
Devo accenderlo sporadicamnete, ho già il riscaldamento a gas e non 
vorrei spendere troppo.
Nell'altro post ho messo le specifiche del compressore, se potete dirmi 
cosa devo cercare vedo se trovo qualche invenduto da qualche parte.
Grazie ciao
 

> Nell'altro post ho messo le specifiche del compressore,
 
Allora meglio fare al rovescio , dicci cosa hai trovato e noi ti diciamo se va bene .........
 
Giulia

 se va bene .........
 
non ho cercato ancora niente perchè non so qual'è la specifica da 
considerare? solo i BTU? e se si devono essere esattamente 8.90/11.000 
(Raffrescamento/Riscaldamento) o va bene un valore che si avvicini?
 
 
 

 Grazie ciao
 
e poi per la ricarica del gas comeintendi fare dato che non vuoi spendere 
molto?
 
ciao.
 
Lo 
 

 spendere molto?
 
per l'installazione mi rivolgerò ad un tecnico ovviamente
 

devi trovare una unità esterna che:
 
1 abbia la stessa pontenza termica
 
2 se la vecchia funzionava anche come pompa di calore anche questa deve 
prevedere tale funzionamento idem se inverter
 
3 il gas regrigerante deve essere il medesimo
 
4 gli attacchi mandata e ritorno gas devono essere gli stessi.
 
ciao.
 
Lo
 
"amura" <aa...@ppppp.iiii> ha scritto nel messaggio 
news:jsv23l$i7j$3...@speranza.aioe.org...


amura ha scritto:

Si, che ti chiederà sui 250 Euro... 
 
 

 4 gli attacchi mandata e ritorno gas devono essere gli stessi.
 
Ok, grazie.
 
Una curiosità: il compressore che è montato ora funziona anche se in 
giornate molto umide o quando piove va spesso in corto (è davvero molto 
molto arugginito, sta davanti al mare) ed è per questo che lo voglio 
cambiare sta quasi per cadere a pezzi.
Tuttavvia funziona molto bene per far fresco, mentre è davvero in 
difficoltà d'inverno a far caldo. Secondo te è perchè è scarico oppure 
va magari pulito?
Grazie ciao
 

 Si, che ti chiederà sui 250 Euro...
 
si certo, per collegare 3 fili e fare una ricarica di gas.
Già chiesto, mi prende molto meno
 

 Grazie ciao
 
ciao.
 
Lo 
 

amura ha scritto:

Mah... Sei un ligure eh? 
 
 

 Già chiesto, mi prende molto meno
 
Ma perchè ricaricare il gas?
Quello dovresti averlo dentro all'unità esterna (che appunto vuoi cambiare 
con una nuova), e il tecnico dovrebbe fare solo il vuoto, no? 
 

 cambiare con una nuova), e il tecnico dovrebbe fare solo il vuoto, no?
 
non lo so, non conosco il lavoro. So solo che per 70 € (in nero)il 
tecnico mi monta l'unica esterna. I supporti ci sono già, i cavi pure, 
credo che si tratti max di un'oretta di lavoro.
 
 

Sembra che amura abbia detto :

Mi sa che ti stai illudendo.
E comunque il problema non e' il compressore come
ti ha gia' detto il Luca, se va in corto e' nella parte elettrica
il problema.
 
 

 per l'installazione mi rivolgerò ad un tecnico ovviamente
 
Tecnico che sara' pagato ... somma con il costo del "fondo di magazzino"  
(che dubito troverai) e vedi che ti viene fuori un bel cinese. Ormai siamo  
sotto i 200 euro, quando ci son le offerte.


 fa una piega pero' ho  preso un :
 
Hai controllato anche la pressione, per veder come gira, o non hai il  
gruppo ? Giusto per vedere dove sta lavorando, anche se il linea di  
massima, visto il funzionamento soddisfacende, dovremmo esserci.


 quando ci son le offerte.
 
dove li trovo? online?
 

 dove li trovo? online?
 
ma lascia perdere on line ... centri commerciali ! li' si che trovi le  
occasioni.
Certo, questo e' proprio il periodo sbagliato :)
Io li compro sempre a settembre-ottobre.
Ad esempio alla metro in genere svendono le rimanenze


 
"amura" <aa...@ppppp.iiii> ha scritto nel messaggio 
news:jsv31o$ma0$1...@speranza.aioe.org...

Ho seguito fino a qui e ti dico la mia di opinione...
 
LASCIA perdere.
 
SE... l'Unità Esterna va "in corto"... il Compressore in se stesso non 
c'entra... NULLA in quanto completamente ERMETICO e sigillato!
 
Ovvero il corto sarà sui collegamenti... sul Ventilatore... sui cavi o sui 
passacavi.... MA NON nel motore!
 
L'Unità è da 9.000 Btu ovvero tra le più piccole in commercio (se non la più 
piccola!) e nuova (completa) ORA costa meno di un qualsiasi ricambio!
 
SE "sostituisci" il Motore (che non c'entra nulla!) ci devi fare la ricarica 
del Gas che come ti hanno già detto costa più del condizionatore (Gas + 
Tecnico + trasferta!)
 
La"potenza" del Compressore non è quantificabile dai dati tecnici in quanto 
"compresa" dell'assorbimento generale interno più esterno.
 
Comunque qualsiasi Compressore con tubi da 3/8" e da 1/4" può essere 
utilizzato... perché più piccolo non si può---
Occhio che che il resto delle prestazioni dovrà essere "compatibile".
 
Un ultima analisi: CONTROLLA tutti i cavi e collegamenti... ISOLALI da 
possibili Cortocircuiti e.... vai con Dio!
 
Quando "schiatterà"... lo butterai via e..... ciao. 
 
 

 Ad esempio alla metro in genere svendono le rimanenze
 
recepito ;)