Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto elettrico

Siamo in questa situazione:
https://postimg.cc/67BTF8yJ
 
 
ho comprato questo:
https://tinyurl.com/y4lpctba
 
gewiss GW27003
per metterci dentro, questo:
https://tinyurl.com/yyncqrym
 
gewiss 4Box 4B.G20.H21
e questo:
https://tinyurl.com/y5otnlkm
 
gewiss 20571
 
come li collego ?
questo e' il dietro del frutto attuale:
https://postimg.cc/FkhQdwB0
 
 
guardando la foto a dx la presa e sx l'interruttore,
ce la facciamo ?
 
felicepago
 
denghiu in advange
.

Sembra che 
felic...@yahoo.it
 abbia detto :

Intanto hai comprato un interruttore unipolare, quando prima avevi un 
deviatore.
Quindi potrai montare la presa universale con gl istesso colori che hai 
adesso, ma non l'interruttore per la luce (se non perdendo la 
funzionalità deviatore)

ce la facciamo ?
 
A quel che vedo, non è un interruttore, ma un deviatore.
La luce che hai li viene comandata anche da altri punti?
Comunque non vedo problemi, colleghi i fili allo stesso modo ai frutti
nuovi. 
Semmai al posto dell'interruttore nuovo che ci hai fatto vedere, devi
prendere un deviatore.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 funzionalità deviatore)
 
cioe' accenderei e spegnerei solo da quel punto ?
l'altro punto dall'altra parte del garage, 
sarebbe tagliato fuori ?
 
cosa devo prendere che vada bene su quel frutto ?
 
non me lo cambiano al leroy vero ?
 
 
felicepago
 
2euri
.

 prendere un deviatore.
 
esatto :(
 
sigla ?
 
 
felicepago
 
canzonissima
.

non me lo cambiano al leroy vero ?
 
Secondo me, si.
 
Gi 
 
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 Secondo me, si.
 
più che altro non saprei cosa farmene :(
 
ma tornare la per 2 euri, managgia l'innioranza
 
ci sono stato per 37 euri di roba,
mi scoccia tanto ritornarci per 2 euri
sono in smartworking, e a bologna
ce divo andare apposta, altrimenti dovo lo trovo,
quello che mi serve ?
 
 
 
felicepago
 
inniorante
.

non me lo cambiano al leroy vero ?
 
Questo sta a te scoprirlo.


ma tornare la per 2 euri, managgia l'innioranza
 
La prossima volta vieni qui a chiedere prima, e non dopo.


 GW 20576
 
l'ho pure tenuto in mano !
 
ma l'interruttore era "scartato" ed ho potuto provare se entrasse
nella scatola magica, metterlo in borsa e' stato n attimo
 
al tipo ho detto, mi serve un interruttore,
e lui:
vadi vadi fantocci
 
 
felicepago
 
ugo
.


Premesso che l'impianto non è a norma anche perché i conduttori sembrano 
alimentare lampade e prese con una unica linea (tralascio i motivi 
tecnici) c'è un ulteriore problema.
La situazione attuale pare alimentare una presa senza alcuna 
interruzione ed una deviazione che comanda una o più lampade.
Se questo corrisponde al vero l'interruttore acquistato non va bene 
perché potrà interrompere la fase della presa ma nella scatola non ci 
sarebbe posto per il deviatore.
Perché tutto funzioni come adesso bisogna prevedere un deviatore che 
avendo tre morsetti andrà collegato come quello attuale.
La scatola a tre posti non consente di inserire il nuovo interruttore e 
quel tipo di presa.
La soluzione, SEMPRE FUORI NORMA, potrebbe essere quella di inserire 
l'interruttore acquistato ed una normale presa bipasso o prendere una 
scatola a quattro posti.
A seconda della scelta si decideranno i collegamenti i collegamenti che 
non sono difficili ma lo ribadisco sono FUORI NORMA.
From

 La prossima volta vieni qui a chiedere prima, e non dopo.
 
chiesi e dimenticai, tipo a gennaio us,
ma non ricordo se si arrivò a interruttore/deviatore
 
ricapitolando, per 4box, alemno a vederlo e' uguale,
per il DEVIATORE, i 2 marroni tornano al loro posto,
e il rosso fa da fase ?
 
come nella foto dell'esistente lo porto da una parte all'altra
 
 
felicepago
 
pico
.

e il rosso fa da fase ?
 
In teoria si, ma può darsi che i morsetti siano disposti diversamente.
Per sicurezza controlla con un tester


 sarebbe posto per il deviatore.
 
ergo compro un deviatore, e amen
 
 
felicepago
 
2 euri
.

 Per sicurezza controlla con un tester
 
io il tester ce lo avrei pure, ma come e cosa dovrei controllare ?
CHIEDO al limite spegnerebbe invece di,accendere
per dire tasto sopra/sotto invertiti ?
 
mica salta nulla ?
 
 
felicepago
 
bubka
,

mica salta nulla ?
 
Ma tu ne capisci qualcosa, di elettricità?


 Ma tu ne capisci qualcosa, di elettricità?
 
questa e' roba mia:
https://postimg.cc/MfBQsP0P
 
 
 
 
felicepago
 
sanscrito
.

 .
 

 per questo dicevo, se inverto I DUE MARRONI al limite
 
sbajato NERI


non trovo foto retro del deviatore gewiss :(
 
Quando ce l'avrai, posta foto.


 Quando ce l'avrai, posta foto.
 
riguardando la MIA foto LATO presa -> 4box
sono nel panico :)
dal cavo binaco a mro esce Blu marrone terra,
all'inizio mi sono detto bene, basta metterli
nel 4box
 
ORA VEDO che nella presa attuale ci entrano un rosso, fase ?
e 2 grigi
 
li riporto pari pari nel 4box ?
https://postimg.cc/LncqXFKn
 
 
 
felicepago
-


https://postimg.cc/LncqXFKn
 
 
Direi di si. Al massimo puoi lasciarli staccati a turno, così scopri a
cosa vanno a finire perchè non funziona più 
Vedi la comodità di avere 2 buchi per contatto nella presa nuova.


 e questo:
 
Non puoi proprio evitare, di usare questo...robo, eh...?
Una scatola che abbia due slot in piu' e mettere due Schuko vere 
(oppure, uno slot in piu' e metti una Schuko e una 15/10) non c'entra?
 
 
 
sandro

 (oppure, uno slot in piu' e metti una Schuko e una 15/10) non c'entra?
 
da una vecchia discussione, doveva essere questa;
https://groups.google.com/forum/#!msg/it.hobby.fai-da-te/9IBFg-L-Ols/jXS-vshPDAAJ
 
 
ma trovandoCela davanti, io e gentil consorte,
abbiamo accorciato con il solo 4box, e DEVIATORE,
3 posti meno ingombrante e . . . tanto negli
ultimi 20 anni ci hi sempre e solo messo un
utilizzatore per volta, qui posso mettere PERSINO
2 prese italiane !
altrimenti solo schuko
 
 
felicepago
 
.


Non e' per il rischio di collegare due utilizzatori e superare il carico 
ma proprio per l'articolo, che non mi solletica nemmeno per collegarcene 
uno e nemmeno per meta' carico...mi da' l'impressione di essere un 
oggetto raccapricciante, per come sembra costruito.
 
 
 
sandro