Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tubi scarico di 30 anni e +

Allora, visto che chiedo solo e non aiuto mai nessuno, stavolta 
ricambio, anche se nessuno me lo ha chiesto.
Ho risolto nel mio appartamento il problema delle vecchie 
tubature di scarico del bagno che non sono compatibili e 
raccordabili ai sifoni di scarico dei sistemi con la guarnizione 
attualmente standard. Per vari motivi non avevo per il momento 
intenzione di spaccare tutto e far rifare l'impianto, quindi mi 
sono dovuto arrangiare.
Continuo ad ammorbare il ng e rubare banda spiegando tutto o 
vado solo su richiesta?
Ditemi voi, a disposizione!
Sciaobbelli
Inviato da 
www.mynewsgate.net

"GiòRimini" <6...@mynewsgate.ned.invalid> ha scritto nel messaggio
news:20031106...@mynewsgate.net...

e dai  diccelo
non farti pregare, sono curioso come una bertuccia
( e, considerando il post di MAX " non leggere è solo una prova" ,  credo di
essere in buona compagnia ) ;))
ciao Abele

 Sciaobbelli
Al momento non ho tubazioni o impianti vecchi, ma tu racconta, viene
sempre utile.
Fabbrogiovanni.

 ciao Abele
aaaa si si
quando si tratta di rimettere in sesto "roba vecchia" sono sempre
interessato
ciao
Max
p.s.
finalmente ho trovato un news server che funziona
Posted from X-Privat Free NNTP server - 
www.x-privat.org

Allora rispondo.
SITUAZIONE
dalla parete, invece di sbucare il bel foro perfettamente 
circolare dove infilare il tubo del sifone tramite il 
manicotto/guarnizione, sbuca il tubo di piombo, magari anche un 
po' schiacciato e ovalizzato e col margine tutto frastagliato in 
seguito alla rimozione della saldatura del vecchio sifone.
INGREDIENTI :)
1) tubo idraulico di gomma da giardinaggio di diametro inferiore 
a quello dell'interno del tubo in piombo, in modo da poterlo 
inserire, ma possibilmente largo abbastanza da non avere 
molto "gioco";
2) nastro autoagglomerante;
3) stucco elastico (non so bene come si chiami, è quello in 
strisce che mi era avanzato quando ho montato il lavello a 
incasso della cucina e che veniva fornito con il lavello stesso, 
sono strisce malleabili, confezionate tra due fogli di plastica 
trasparente, spero sia chiaro);
4) un raccordo di plastica di quelli usati sempre in 
giardinaggio che abbia da un lato un diametro tale da potere 
entrare nel tubo del sifone e dall altro lato un diametro che 
entri nel tubo di gomma.
PROCEDIMENTO
qualcosa avrete già intuito dagli ingredienti, comunque ho 
tagliato il tubo di gomma nelle dimensioni utili a farlo entrare 
per 3/4 cm. (o anche di +) all interno del tubo di piombo dello 
scarico; infilo un lato del raccordo nel tubo di gomma, ovvio 
che debba esserci meno gioco possibile, anzi, se sforza un po  
e  meglio. Con qualche giro di autoagglomerante, fermo il tubo 
di gomma con il raccordo in plastica, poi analogamente inserisco 
l altro lato del raccordo nel tubo del sifone e faccio aderire 
bene con qualche giro di autoagglomerante. Una volta ottenuto 
questo elaborato  imbuto , infilo il tubo di gomma, magari 
aiutandomi con un po  di grasso, nel tubo di piombo dello 
scarico a muro. Riempio gli eventuali interstizi con lo stucco 
modellabile, ed eventualmente lo plasmo in una sorta di corona 
tutto attorno alla bocca dello scarico. Avvito poi il sifone 
allo scarico del lavandino.
ACCORGIMENTI
ovviamente in tutte le fasi sono essenziali le misurazioni del 
tubo di gomma e del tubo del sifone, al fine di non avere 
sorprese in fase di assemblaggio. Inoltre se è ancora possibile, 
il tubo che esce dal muro andrebbe regolarizzato al meglio 
tagliandolo parallelamente al muro, sporgente di 5 mm. circa. I 
raccordi di plastica per idraulica esistono di innumerevoli tipi 
e diametri, ma essendo il cuore di questa procedura, il nostro 
va scelto con la massima attenzione. Alcuni hanno una 
filettatura che possiamo anche limare per fare entrare meglio il 
raccordo nei tubi. Con qualche trucchetto, come ad esempio 
eliminare con un seghetto eventuali sporgenze all esterno del 
raccordo, non avremo dei  masticoni  (...termine molto poco 
tecnico per descrivere ammassi indefiniti di materiale) quando 
raccorderemo i due tubi con l autoagglomerante.
Spero di non avere dimenticato nulla e di essere stato chiaro, 
se avete qualche perplessità, a disposizione.
Ola
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 se avete qualche perplessità, a disposizione.
       No! Assolutamente,ma se avessi usato un raccordo per sifone del
       tipo estensibile (fisarmonica)ed una guarnizione conica,non avres-
       ti fatto prima?
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

        ciaofelix:-)
avrebbe fatto prima, ma il tubo estensibile da più problemi di aderenze di
incrostazioni :-)
forse se usava un tubo adattato ed allargato in piombo (ovvero l'imbuto
avrebbe dovuto farlo in piombo sarebbe stato meglio
avendo identico coefficiente di dilatazione avrebbe tenuto meglio nel tempo
comunque dovrebbe tenere ugualmente

 incrostazioni :-)
      Verissimo! E' infatti indicato per situazioni difficili,ed ai meno
      esperti!:-)  ciaofelix:-)


guarda, io prima di arrangiarmi da solo ho chiesto a chi poteva saperne + di 
me, ma rivolgendomi a diversi negozi specializzati in materiale idraulico non 
mi hanno saputo dare indicazioni, non tanto sul flessibile (che ho usato, in 
materiale plastico, per lo stesso problema nel lavello della cucina), quanto 
per la guarnizione per raccordare il sifone al tubo di scarico, che a quanto 
dicono non esiste per tubi così vecchi. Il materiale che ho usato invece è 
disponibile nei vari Obi e Castorama, per cui ho dovuto scatenare la fantasia. 
Di farmi poi l'imbuto in piombo non avevo decisamente la possibilità, anche se 
non ho dubbi sul fatto che possa tenere più a lungo. Comunque la mia esigenza 
non era, come ho anticipato, di tipo definitivo, più avanti dovrò fare 
abbattere un muro e rifare l'impianto, ma nel frattempo non so bene x quanto, 
devo lavarmi :) !!!
Ciao a tutti e grazie x i consigli e per il confronto
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 devo lavarmi :) !!!
      Nessun dubbio circa l'ingegnosita'e l'efficienza del tuo lavoro!
