Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Termosifone perdita acqua

Mi servirebbe un consiglio.
Il blocchetto della regolazione entrata acqua nel termosifone,
tende a perdere acqua. Questo, sia dalla valvola di regolazione,
sia dai raccordi di entrata/uscita; ormai tutto l'impianto è
datato.
Per questo vorrei cambiare le eventuali guarnizioni, oppure anche
tutto il blocchetto.
Potreste per favore spiegare ad un *inesperto* di idraulica :(
la procedura giusta per svuotare l'impianto?
So dove è posto - nella caldaia - il rubinetto per la mandata
dell'acqua nell'impianto. L'impianto di riscaldamento è autonomo.
In casa ho altri 6 termosifoni come quello citato. Il tutto su un
solo piano. Il termosifone che perde acqua è quello della cucina,
giusto dov'è la caldaia.
Nella foto 1 (
http://img66.imageshack.us/img66/2847/foto1raccordodt3.jpg
 ) c'è
il blocchetto citato, mentre nella foto 2 (
http://img197.imageshack.us/img197/771/foto2termoru9.jpg
 ) c'è
tutto il termosifone.
In alto a destra del lato coperto (non visibile nella foto) c'è
la valvolina di spurgo.
Grazie per ogni suggerimento, non vorrei combinare malanni a un
impianto già malandato. Ciao


Forse nessuno ha idee precise per rispondermi.
Da ignorante pensavo di allentare uno dei dadi dei tubi di
entrata/uscita (si vedono nel dettaglio del blocchetto, anche se
non so quale sia l'entrata né l'uscita), far defluire l'acqua che
uscirà, cambiare guarnizioni o intero blocchetto, rimontarlo,
aprire la valvolina di spurgo, immettere acqua tramite il
rubinetto della caldaia fino a quando esce acqua dallo spurgo e
il gioco è fatto. La procedura vi sembra passabile o è un rischio
per qualcosa che non stimo?
Quanta acqua uscirà secondo voi, solo tutta quella del
termosifone o anche quella di tutto l'impianto? Grazie

 rischio per qualcosa che non stimo?
dalle foto, sembrerebbe che, lavorando con cura e pulizia, si possa 
risolvere con il cambio di guarnizioni.  Appare come una trafilatura 
d'acqua, con la solita creazione di strato verde su tubo e gocciolina per 
terra
Paolo

"bearold" <bea...@nomail.asp> ha scritto nel messaggio 
news:dgk%g.14864$uv5.1...@twister1.libero.it...

tutta quella dell'impianto; prova in questo modo: chiudi il 
rubinettod'ingresso acqua  sotto la caldaia, apri un rubinetto dell'acqua 
lato caldo il più basso possibile (bidet) apri il rubinetto di carico della 
caldaia,, in questo modo dovrebbe svuotarsi quasi totalmente (funziona con 
l'80%delle caldaie)lavora sul  termosifone che perde avendo cura di 
svuotarlo totalmente e poi ricarica l'impianto, essendo monotubo sfoga bene 
l'aria dai termosifoni
  ciao Edy 

 l'aria dai termosifoni
Grazie dell'interessamento Edy.
Forse c'è un problema, perché l'apertura del circolo dell'acqua
nell'impianto, nella mia caldaia (una Junkers d'una 15na di anni)
è comandato dal termostato. Quindi, mi chiedo, come faccio a far
girare l'acqua nell'impianto senza che la caldaia si accenda? Non
è poco salutare, per la caldaia, scaldare acqua nell'impianto che
,almeno all'inizio, è appunto vuoto d'acqua? Non so se spiegato
mi sono :)

"bearold" <bea...@nomail.asp> ha scritto nel messaggio 
news:FRY%g.17379$uv5.1...@twister1.libero.it...

 Non ho scritto che devi far girare l'acqua nell'impianto ma svuotarlo 
attraverso il rubinetto di carico, chiaramente a caldaia spenta
   ciao   Edy 

    ciao   Edy
Scusami, ma in effetti non mi sono spiegato.
Quello riportato sopra era il dubbio di quando dovrò ricaricare
l'impianto, cioè dopo che avrò risolto il problema della perdita.
Quindi a svuotare l'impianto farò come da te suggerito, ma per
ricaricarlo - visto il dubbio di cui sopra - alzo la temperatura
sul termostato affinché la caldaia mandi in circolo l'acqua? Ciao
e grazie ancora

 e grazie ancora
Riapri  il rubinetto principale sotto la caldaia apri il rubinettodi carico 
e porti la pressione ad 1 atm. sfoghi l'aria dai termosifoni, reintegri 
l'acqua qualora ce ne fosse bisogno e poi *accendi* la caldaia
  ciao   Edy