Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: x gli idraulici.... domanda sul solare (fuori standard)

Ciao..sto valutando di finire l'impianto solare (termico) per cui
avevo fatto al predisposizione...con il fatto degli incentivi.
Io ho una caldaia Hercules Condensing che e' gia' rpedisposta per
ilsolare (ha un serbatoio di accumulo da 120 litri). E' stato
calcolato che per l'utilizzo  sarebbe sufficente un collettore
(pannello) solare da 2 mq e rotti.
Vengo alla domanda: che succede per esempio se ci ficco 4mq di
pannelli (2 pannelli?)
Chiedo questo perche' stavo seriamente valutando di prndere dei kit in
germania visto che li' la roba costa MOLTO meno (rispetto ai
preventivi che mi sono fatto fare) ma tali kit partono quasi sempre da
2 pannelli (oltre a pompa sonde etc etc).
A ragione mi vien da dire che i 120 litri si dovrebbero scaldare molto
piu' in fretta e magari con una temperatura maggiore...ma c'e' un
limite oltre il quale poi il tutto fa disastro?
E? evidente che di solito il serbatoio....e' tarato sulla superficie
dei pannelli inmodo da tenere al max una temperatura nei tubi di x
gradi.
QUalcuno sa chiarirmi questi aspetti?
Mauro

 2 pannelli (oltre a pompa sonde etc etc).
Interessante... ma quanto è il risparmio?
riesci ad ottenere lo stesso il rimborso irpef del 55%?

 QUalcuno sa chiarirmi questi aspetti?
La capacità del serbatoio solare è tarata sul consumo previsto.
La superficie dei pannelli sulla dimensione del serpentino di scambio.
Se i pannelli sono 2, se sono posti in parallelo si massimizza la
quantità di calore raccolto (questa è di solito la configurazione
usata), se posti in serie si privilegia la temperatura massima
raggiungibile.
Cordialità.
               Paul

 ha scritto nel messaggionews:1173692424.4...@64g2000cwx.googlegroups.com...

A questo punto vien eda chiedersi...... quale'e' la temperatura
massima che si puo' raggiungere con un pannello? :D
Mauro

 riesci ad ottenere lo stesso il rimborso irpef del 55%?
Mi era sembrato di capire che il rimborso irpef del 55% valeva solamente per 
i fotovoltaici!!
Quě si parla di pannelli termici.
VitT 

 VitT 
x quel che ho capito io il rimborso irpef del 55% non vale i fotovoltaici!
Ciao M.
ps. sarei felice di essere smentito

 massima che si puo' raggiungere con un pannello? :D
Con un pannello vetrato piano si possono raggiungere in esercizio
i 70-80 °C.
Con altre tipologie (tubi sottovuoto) anche  i 100 °C e più.
Comunque la domanda è ininfluente. La temperatura raggiungibile
nell' impianto è un dato di progetto, e non si fissano normalmente
 temperature superiori a 50-60 °C.
Cordialità.
                 Paul

 Quì si parla di pannelli termici.
E' esattamente il contrario.
(E "qui" va senza accento... :-)
Saluti           Archi

 massima che si puo' raggiungere con un pannello? :D
ho due pannelli (Rotex): accumulo 500 litri, temperatura massima 
dell'accumulo 85 gradi.
Da giugno a settembre i 500 litri sono praticamente stati sempre a 85 gradi, 
di questi tempi si scaldano a 65/70 gradi.
Raggiunto il limite di 85 i pannelli si svuotano e il sensore segna che sono 
arrivati, vuoti, fino a 160 gradi.
ciao
rodolfo 

 Cordialità.
Si ok...solo che non capisco una cosa: se io metto ad esempio un
serbatoio da 100 litri e ci va un pannello, se ne monto 3 di pannelli
in parallelo che succede (mantenendo lo stesso serbatoio)?
A rigor di logica raggiungono una temperatura x in 1/3 del tempo di
uno solo (idealmente).
Ma quando poi l'impianto ha raggiunto tutto la temperatura x? In
teoria dovrebbe continuare a scaldarsi...visto che continuo a fornire
calore.....e che succede poi? MI scoppia l'impianto?
Mauro

 calore.....e che succede poi? MI scoppia l'impianto?
Non ti preoccupare. Penserà la centralina, ad una data temperatura,
a staccare la pompa di circolazione del fluido vettore.
In tal modo si interrompe il trasferimento di calore dai pannelli al
serpentino di scambio contenuto nel serbatoio di accumulo.
La temperatura dei pannelli quindi salirà, oltrepassando facilmente
i 100 °C. In questi casi si dice che i pannelli sono andati in
"autostagnazione".
Se non è occasionale, è bene evitare tale condizione, prevedendo
un sistema di allontanamento del calore dal pannello. Ci sono
vari metodi. Comunque l' autostagnazione è indice di un impianto
mal dimensionato (superficie dei pannelli in eccesso).
Cordialità.
                Paul

 mal dimensionato (superficie dei pannelli in eccesso).
Si si .... qui non ci piove.
C'e' una temperatura max che possono raggiungere sotto il sole
accumulando accumulando accumulando? Idealmente aumenterebbero al
temperatura all'infinito...nelal realta' invece.... non succede cosi'.
Mauro

 temperatura all'infinito...nelal realta' invece.... non succede cosi'.
nel sistema della Rotex al raggiungimento della temperatura dell'accumulo 
(85°) i pannelli vengono svuotati, per semplice gravità.
Il pannello vuo a detta della ditta può raggiungere le temperature che vuole 
senza problemi.
Ho verificato che a luglio con pieno sole e impianot staccato i pannelli 
vuoti sono arrivati a 163 gradi.
http://www.rotex.de/italienisch/index.php
ciao
rodolfo