Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Valutazione analitica della Resistenza al fuoco delle strutture

Al fine del rilascio del CPI, i comandi 
prov.li
 dei VV.F. stanno chiedendo
indiscriminatamente, anzichè la valutazione tabellare della resistenza al
fuoco delle strutture portanti e separanti secondo la storica circolare 91
del 1961, la valutazione analitica redatta da un tecnico iscritto
nell'elenco del ministero dell'interno.
Tale valutazione deve essere redatta secondo i calcoli previsti dalle norme:
UNI 9502 per il c.c.a.;
UNI 9503 per l'acciaio;
UNI 9504 per il legno;
UNI 9723 per gli elementi di chiusura.
Il vicecomandante dei VV.F. della mia provincia ha espresso la possibilità
di accettare valutazioni analitiche eseguite sulla base di tabelle di cui
alle ulteriori norme (abbastanza recenti) del CNR pubblicate sui bollettini
dell'ente:
NTC-192;
NTC-193;
NTC-194;
NTC-195.
Qualcuno ne sa qualcosa di più al riguardo su dove reperire tali norme sul
web o come procedere in alternativa ?
Saluti.

Mi sembra strano. Le valutazioni tabellari previste dalla circolare 91/61
sono più cautelavite rispetto a quelle analitiche. Di solito si usano quelle
analitiche quando le tabellari (sufficienti ma non necessarie) danno esito
negativo.
Saluti
Francesco Gorini
"Ing. Aldo Maram" <aldomaram@psm?.it> ha scritto nel messaggio
news:9cejgn$rmt$1...@nreadB.inwind.it...


 negativo.
Non e' vero, soprattutto per le trutture prefabbricate, sottili e attaccate
da tre lati (vedi tegoli TT).
Infatti la CNR 10025/98 da' indicazioni tabellari ricavate dalla UNI, ma i
copriferri sono maggiori di quelli della C91/61
Tornando alla domanda dell'Ing. Maram mi spiace ma non ho a disposizione i
bollettini richiesti, ma solo la CNR 10025/91, dedicata alle strutture
pref., che ne parla: se ne avesse bisogno puo' contattarmi.
Un'ultima nota. La UNI organizza alla fine di maggio un'incontro sulla nuova
UNI9502 "Calcolo analitico in caso d'incendio" (o qualcosa del genere in
fatto di titolo) le cui iscrizioni dovrebbero terminare alla fine di aprile
(circa).
Ciao
--
Doc Hollywood
---------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
---------------------------------------------------------------------------
Member of Doc Hollywood Group  
http://docholly.supereva.it
(mirrored in 
http://www.infinito.it/utenti/docholly
)
Prova la nostra nuova sezione musicale!
---------------------------------------------------------------------------


Prova su 
http://www.urp.cnr.it/pubbli/costruz.htm
dove troverai:
Progettazione di costruzioni resistenti al fuoco.
NTc-192    L. 64.000
----------------------------------------------------------------------------
----
Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture
prefabbricate in calcestruzzo (CNR 10025/98).
NTc-193    L. 70.000
----------------------------------------------------------------------------
----
Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle
costruzioni (CNR 10016).
NTc-194    L. 38.000
----------------------------------------------------------------------------
----
Indicazione normative sulla resistenza e durabilità del calcestruzzo
strutturale. (in relazione al D.M. 9/1/96)(CNR/DT 104/98)
NTc-195    L. 39.000
con le indicazioni per l'acquisto. In alternativa puoi consultare tali
bollettini in una biblioteca universitaria (per esempio quella del
Politecnico di Milano).
In merito alle verifiche di resistenza al fuoco le ultime istruzioni CNR
(bollettino nr. 192) sono un pò favorevoli rispetto le precedenti (CNR UNI
9502), in quanto per la combinazione di carico si può considerare un
coefficiente di contemporaneità pari a 0.7 per l'aliquota relativa al carico
accidentale (contro 1.0 della precedente).
Sarebbe opportuna una lettura della normativa francese sull'argomento,
poichè la UNI 9502 attinge "a piene mani" in tale documento, tralasciando le
importanti verifiche sul taglio.
In merito alla verifica di un elemento strutturale si può consultare il vol.
3 di "Manual of Concrete Practice" ACI, dove troverai completi esempi di
calcolo. Oltre ad un testo in italiano, traduzione dal francese, "Pratica
del calcolo della resistenza al fuoco per le strutture in beton".
Spero di essere stato d'aiuto. Se occorre contattami.
Saluti
Corrado

magari prova a mettere in preventivo un programma per la verifica a fuoco. in giro ce ne sono un
paio di buoni + uno in DOS.
ola hotbird