Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Teatri all'aperto e vie di fuga

Problema: illuminazione e segnalazione di vie d'esodo e uscite di emergenza
in un teatro all'aperto, di ca. 1300 posti, realizzato sotto forma di
anfiteatro su terrapieno, e quindi privo di sedie,
inserito in un Castello vincolato sotto il profilo architettonico. Tutta la
struttura è all'aperto. Il mio problema è relativo alla segnalazione delle
uscite e dei percorsi d'esodo. La normativa generale fa riferimento a luoghi
al chiuso, a cosa posso riferirmi per il luoghi all'aperto? Non è possibile
porre in opera cartelli volanti tipo "fiera paesana", così come consigliato
da VV.F. dato che la cinta muraria è, come detto, vincolata dalle belle
arti.

In questo caso ho il problema di rispettare l'altezza di 2 m per la posa dei
pittogrammi, inoltre la dimensione diverrebbe talmente grande da risultare
orrenda (distanse dell'ordine dei 50-60 m). Il dubbio dimensionale č dovuto
anche alla formula di legge L=sqr(Area*2000), che č consigliata dal D.Lgs.
493/96, mentre la UNI 10838 si accontenta, per segnali illuimati dall'ext
d = (100 * p) dove "p" č il lato del pittogramma.

In questo caso ho il problema di rispettare l'altezza di 2 m per la posa dei
pittogrammi, inoltre la dimensione diverrebbe talmente grande da risultare
orrenda (distanse dell'ordine dei 50-60 m). Il dubbio dimensionale č dovuto
anche alla formula di legge L=sqr(Area*2000), che č raccomandata dal D.Lgs.




 d = (100 * p) dove "p" è il lato del pittogramma.
Se potessi usare apparecchi retroilluminati avresti:
d=(200*p)
e in questo caso le dimensioni sarebbero ben più accettabili.
Se la soluzione è praticabile mi permetto di consigliarti, se già non le
conosci, le apparecchiature per segnalazione della Ova serie Slim Teatro: più
*invisibili* non ne ho trovate, la leggibilità è ottima (a differenza degli
adesivi appiccicati sulle plafoniere), eccezionale la durata di vista
dichiarata, ecc. ecc.
Mi permetto di darti un consiglio *strategico*: tu sei il progettista degli
impianti e fai il tuo progetto secondo quello che le normative ti richiedono
nella maniera più *integrabile* possibile dal p.d.v. architettonico.
Poi rigira la palla alla Sovraintendenza che si prenderà l'onere e la
responsabilità di dirti "questo sì, questo no": se avanzano richieste in deroga
alla normativa fattele mettere per iscritto, chè se succede qualcosa la colpa
non ricada su di te.
Io in genere mi comporto così: ad ognuno il suo mestiere! ;-)
Ciao
Francesco

E' vero che la norma mi chiede almeno 2 m tuttavia fatico ad arrivarci.
Le vie di fuga sono sempre in discesa (si parla di 1 m di dislivello
totale), il problema è che la zona è circondata o dalla cinta muraria (e
questa non si tocca) o da siepi alte 1.4 m. Volendo vedere le cose come
stanno, lo spazio dove è il terrapieno è di per se stesso un luogo sicuro,
il problema ce l'ho se comincia a piovere forte, o peggio a grandinare, in
tal caso il panico la può fare da padrone.
In relazione alla UNI 10838, siamo sicuri che poi gli "avvocati" non mi
incastrino perchè non ho rispettato le raccomandazioni del D.Lgs. 493/96
(overo sqr(A*2000))???  In quest'ultimo caso dovrei mettere un maxischermo
panoramico in loco del pittogramma???

 panoramico in loco del pittogramma???
Il 493 non credo parli di segnali retroilluminati, quindi non sei
assolutamente in contrasto: d'altra parte fai riferimento alle UNI che hanno
valore di legge, alla faccia del D.Lgs.!!!
Ti rinnovo il consiglio: fatti *spiegare* dalla Sovraintendenza cosa puoi e
non puoi fare... sennò altro che UNI e avvocati!!! ;-)
Francesco

 valore di legge, alla faccia del D.Lgs.!!!
Io so che le UNI sono regola d'arte (L. 46/90), mi puoi spiegare da dove
prendono il valore di legge?

RUBINO ha scritto:

Proprio dal fatto che la legge le ha sancite come regola d'arte.
Del resto questo meccanismo garantisce un adeguamento automatico della
regola d'arte allo stato della norma: se la norma si aggiorna non c'è
bisogno di una nuova legge, ma automaticamente viene assunta per legge a
regola d'arte.
Analogamente se la legge particolare resta *indietro* (vedi il DPR 547 e i
suoi famigerati 20Ohm...) la norma ha la *forza* legale di superarla,
proprio perché regola d'arte.
Spero di essere stato chiaro... fa caldo...
CIao
Francesco