Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Espansione termica acqua da 20°C a 90°C---

ciao a tutti, sto cercando di verificare alcuni conti fatti da me
circa il volume necessario a smorzare l'aumento di volume di acqua che
si trova in un serbatoio riscaldato a 90°C.
Ipotizziamo di riempire un serbatoio di 100 m^3 con dell'acqua a 20°C
e di riscaldare questa acqua a 90°C; durante il normale funzionamento
dell'apparecchiatura l'acqua sarà sempre all'incirca a 90°C... Quale
sarà l'aumento di volume del serbatoio di espansione?
Vi torna che sia il 4% del volume totale?QUindi per un serbatoio di
100 m3 devo predisporre un "serbatoio di espansione" di 4 m3...
Il mio dubbio nasce dal fatto che mi è stato proposto per un serbatoio
che contiene 175 metri cubi di acqua, un vaso di espansione di circa 1
metro cubo.
Aggiungo un'altra domanda: cosa succede se al posto di acqua ho una
miscela al 50% di acqua e il 50% di glicole etilenico?
ciao a tutti
matteo
E' corretto?
ciao

 miscela al 50% di acqua e il 50% di glicole etilenico?
ti occorro i dati di solubilità del glicole, non sono riuscito a trovarli, e
la curva di espansione dello stesso. A memoria se non ricordo male il
glicole resiste molto bene alla temperatura ed ha anch'esso un espansione
ridicola fino a circa 200 °C per poi degradare. Quindi dovresti recuperare
qualche punto percentuale di volume totale.


 qualche punto percentuale di volume totale.
lo faro'. resta il fatto che quel famoso metro cubo me lo ha dato una
società che fornisce e progetta apparecchiature di questo tipo
(indirect heater); non penso faccia errori cosi' grossolani, per cui
ho idea che mi sto perdendo qualcosa o qualche altro concetto...
Io in prima analisi avevo calcolato quel 3-5/4% ma poi mi son visto un
volume molto inferiore e la cosa mi suonava strana..
Cmq grazie per avermi confermato la percentuale:)
ciao


 > la variazione % di volume è del 3.29%
Se per qualche motivo, a 90°C, raggiungesse anche 100 atm, la percentuale si
dimezza.....
Stefano
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Stefano
no, no siamo a pressione atmosferica..

 ha scritto nel messaggio 
news:4f8555e6-ad68-4729...@z19g2000yqe.googlegroups.com...

Per un calcolo preciso mi sa che dobbiamo ricorrere alla teoria degli 
scambiatori :-)
somiglia di più ad un hairpin o uno scambiatore propriamente detto (tubi e 
mantello?)
è possibile che parte del calore venga assorbito cosi rapidamente dal fluido 
freddo in modo da ritenere trascurabile la variazione di volume del fluido 
riscaldante, è un ipotesi.


 metro cubo.
Il riempimento con acqua a 20 °C avviene fino a far arrivare l'acqua alla 
bocca del vaso d'espansione? Basterebbe che il serbatoio da capienza 175 m^3 
fosse riempito con 171-172 m^3 ed ecco che il vaso d'espansione serve solo 
per sicurezza, in caso di problemi alle sonde dei bruciatori, e in teoria 
nemmeno lavora.
Ciao
Sculler 

 ha scritto nel messaggionews:6e240990-5dff-4b81...@a7g2000yqk.googlegroups.com...

si infatti mi è venuto in mente dopo avere letto i vostri messaggi...
Mi sa che è proprio cosi'...
Magari il serbatoio non è riempito fino all'orlo e, come dici tu,
tiene giàò conto del fatto che riscaldando la massa di acqua il
livello salirà già di suo..
grazie