Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: linea elettrica con un conduttore unico.......

Premetto che non so se questo sia il newgroup giusto, se sono OT me ne 
scuso.
Avrei bisogno di un consiglio o qualche link da consultare (con google 
ho rinunciato dopo tre ore di ricerche)
Possiedo un campo lungo circa 400 metri e vorrei portare la corrente in 
una baracca di mia proprieta' a 400 metri da dove ho il contatore.
Mi basterebbero pochi ampere anche in BT per poter accendere qualche 
lampadina.....
Ho a disposizione (gratis) due matasse di cavo da 200 metri della 
sezione di 20mm ma UNIPOLARE e un paio di trasformatori 220/60 V
Domanda: e' possibile con un unico cavo portare la corrente nella 
baracca partendo dal 220, trasformandolo in 60V e trasportando i 60V su 
un'unico conduttore?
Grazie a chi vorra' rispondere... ho chiesto in giro a quanche 
elettricista e le risposte sono state:
1 Si, tecnicamente si puo'
2 No, tecnicamente non si puo'
3 Altre le piu' disparate.......
Grazie
Stefano

un'unico conduttore?
Perche' i 60 V dovrebbero essere trasportabili meglio dei 220 V?
Comunque l'unica speranza che hai di trasportare la corrente con un
unico filo e' quello di usare come secondo conduttore il terreno.
Quindi dovresti mettere il neutro a terra vicino al contatore, con una
puntazza.
E dall'altra parte mettere un'altra puntazza per avere il "neutro"...
Si tratta comunque di una soluzione non "a norma", poca sicura, e senza 
garanzia di buoni risultati.
Ciao!
PS1: Compra un'altra matassa...
PS2: Vedi di fare in modo che nessuno possa rimanerci secco tranciando
inavvertitamete i fili...
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

un'unico conduttore?
non si puo'.... servono 2 conduttori.... insomma 2 poli
----
Stefano - Vicenza - reply 
wx...@freemail.it
 ma togli xyz


sono d'accordo... una matassa da 400m non ti manderà in rovina...
buoni Esperimenti... e sì prudente!
Ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

>E dall'altra parte mettere un'altra puntazza per avere il "neutro"...
Quindi se uso i trasformatori dovrei mettere uno dei due poli di uscita 
collegato a massa e l'altro trasportarlo e la stessa cosa dall'altra 
parte..... ok
Grazie dei consigli

non mi intendo di normative... ma credo che siano troppi!
Siamo al limite
Ciao!


sacrificati per una lampadina da accendere....
Veramente a meno di condizioni anomale di guasto non dovresti stecchire
nessun roditore: i 220 V cadrebbero sul carico dentro la baracca, non
sui roditori
Ciao!


 un'unico conduttore?
Secondo me č meglio trasportare i 220V, avresti meno perdite di potenza,
altrimenti perchč l'enel fa le  linee ad alta tensione?
Devi ragionare sul carico come potenza e da quella pensare che se abbassi la
tensione alzi la corrente, che scalda il filo ecc ecc.
Secondo i miei calcoli...in prima approssimazione: cioč a mente, se
trasporti la 220 perdi circa 3-4 V, quindi va bene.
Al carico ricorda di mettere un picchetto a terra e un magnetotermico ed un
differenziale prima del carico.
Se hai una baracca ti consiglio di usare del filo con la guaina, secondo
normativa.
Ciao Dario

 garanzia di buoni risultati.
Eh :-) Quest'estate in Mexico ho visto che è molto  diffusa la 
distribuzione su linee elettriche unifilari (Single Wire Earth Return - 
SWER)
Questi sono i primi link che tiri fuori con google:
http://www.ruralpower.org/
http://www.ruralpower.org/swer_003_what_is.htm
http://www.stonepower.se/Images/SWER.pdf
http://tdworld.com/mag/power_one_wire_enough/
AleX