Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Domanda da non esperto.....Scelta delle pompe acqua....

Uno scambiatore aria/acqua ha bisogno di una certa portata d'acqua Q (ad
esempio, 5000 l/h) per dissipare delle perdite di un motore elettrico.
Come viene scelta la pompa, che dovrà fornire questa portata d'acqua, in
funzione della pressione di esercizio?
Esiste una formula che fornisce la potenza richiesta dalla pompa in
funzione di portata, pressione, ecc.?
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ha scritto nel messaggio
news:adede42a4f84660156a...@mygate.mailgate.org...


 quanto fa al caso tuo.
Diciamo così....al cliente noi indichiamo la portata d'acqua necessaria
assieme alla pressione di esercizio (5 bar). In base a questi dati il
cliente è in grado di scegliersi la pompa, giusto?
Se il cliente utilizza una portata di esercizio di 3 bar, la pompa che
dovrà utilizzare per garantire quella portata d'acqua è più grande o più
piccola di quella necessaria con 5 bar?


 ha scritto nel messaggio
news:130f25dd5e3cd4a96b8...@mygate.mailgate.org...



La prevalenza che deve sviluppare la pompa deve essere 
tale da consentire all'acqua di percorrere il circuito di 
raffreddamento, in altre parole deve essere superiore alle 
perdite di carico del circuito + la pressione di funzionamento 
del radiatore.
 
_____________________________
Inviato da 
www.mynewsgate.net

 ha scritto nel messaggio
news:lZ9C9.46261$8E3.1...@twister2.libero.it...


In pratica, non essendo del settore ma avendo a che fare con scambiatori
di calore aria/acqua, non capivo l'affermazione di un cliente che mi
diceva: "voi indicate per garantire quella portata che č chiaramente un
dato fisso una certa pressione di esercizio (5 bar) per cui č progettata
la batteria dello scambiatore. Se ci dite che possiamo tenere una
pressione di 3 bar allora č un problema nostro se dobbiamo tenere una
pompa piů GRANDE".......da dove nasce questa affermazione?


 > >
Allora, la prevalenza di una pompa in generale è data dalla somma delle
perdite di carico nel circuito(distribuite, localizzate, imbocco, sbocco) +
un termine dovuto alla differenza di pressione tra monte e valle della pompa
+ un termine dovuto all'eventuale differenza di velocità nelle condotte di
mandata e di aspirazione + un termine dovuto al dislivello geodetico.
Spesso, ma non sempre, è possibile semplificare un po' in quanto i diametri
delle tubazioni solitamente sono uguali e il dislivello geodetico è
trascurabile.
Ovviamente i termini devono essere espressi tutti in unità di misura
coerenti, bar, m di colonna d'H20, Pa, o quant'altro.
saluti
friz
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it


penso che la pressione di esercizio dello scambiatore sia da tenere in
considerazione nel senso di non superarla per non danneggiarlo; che poi la
pompa possa funzionare a pressioni molto piů elevate, questo non vuol dire
niente, l'importante, mi pare di capire, č che il circuito non induca
pressioni superiori a quelle tollerate dalla scambiatore.
ciao
Marco


Vi ringrazio tutti per le gentili e chiare risposte ma quello che non
capisco č perchč una pompa che debba fornire una certa portata a 3 bar
sia PIU' PICCOLA di una pompa che debba fornire la stessa portata a 5
bar!!!


 ha scritto nel messaggio
news:34a109ad3729246b527...@mygate.mailgate.org...

ORA credo di aver capito!
il cliente si lamenta perchč dopo aver acquistato uno scambiatore dato per
un funzionamento a 5 bar voi gli dite che puň lavorare a 3 bar e loro
probabilmente si sono comprati una pompa piů grande (capace di dare 5 bar)
per niente...

 per niente...
Esatto, i 5 o 3 bar sono la prevalenza che la pompa deve fornire. Poichè la
potenza è proporzionale alla prevalenza e alla portata, ne segue che se è
suff una prevalenza minore allora la pompa potrà essere più piccola e quindi
costa meno.
