Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Electrical load list di apparecchiature: come calcolarla?

Ciao a tutti, sono dietro ad una commesa per un impianto di
trattamento di fuel gas prima dell'utilizzo in una turbina per
generazione di energia elettrica. (siamo ancora in fase di offerta)
Mi viene chiesto di calcolare una "preliminary electrical load list"
delle apparecchiature che necessitano di corrente. Il nostro limite di
batteria è l'ingresso in turbina.
Fermo restando che le mie conoscenze di elettrotecnica sono limitate
all'unico corso all'università e che l'argomento è del tutto estraneo
ai miei studi (ing. chimica), mi spiegate come deve essere composta
questa lista dei carichi elettrici?
Nell'impianto ho, in fin dei conti, una sola apparecchiatura che
necessita di energia elettrica (un riscaldatore elettrico) +
ovviamente tutta la strumentazione.
Volendo calcolare il carico di quel famoso riscaldatore elettrico ho a
disposizione le seguenti informazioni:
- Electrical supply:400 Volts
- 3 phase
- 50 Hz
- 3 wires
- Potenza installata: 3.8 k (Forse il carico è da intendersi come il
consumo?)
Fermo restando che sia corretto quanto scritto sopra, cosa deve
comprendere questa fantomatica electrical load list?
saluti
matteo
p.s. ammetto la mia ignoranza in materia, prometto che rispolverero' i
miei appunti universitari.

 miei appunti universitari.
Ciao, la traduzione letterale "lista dei carichi elettrici" ti indica 
che tu dovresti indicare tutti i carichi elettrici in modo tale che il 
cliente possa dimensionare il bisogno di energia elettrica necessaria 
al'impianto (o parte di esso). Quello che hai scritto tu e' corretto 
(ti manca solo il "W" dopo "3.8 k"). Ovviamente scrivi un bel 
PRELIMINARY  grande come una casa...
Ciao
Marco

consumo?)
Carico= potenza o corrente assorbita ad una certa tensione.
Se è un "banale" riscaldatore a resistenza, mi pare tu abbia tutto.
Hai tensione, tipo di alimentazione necessaria (trifase a tre fili; quindi 
senza neutro), frequenza, potenza (3,8 kW). Se è una resistenza ha cos(fi) 
unitario, "non ha" corrente di inserzione (anche perchè stiamo parlando di 
un carico basso), nè problemi di armoniche, frequenza, stabilità di tensione 
o correnti verso terra.
-- 
Giorgio

Matteo, non c'è niente da calcolare.
Se sei in una società d'ingegneria come lo sono io, prendi a
riferimento un impianto simile fatto in precedenza, vai dai tuo
servizio ELE e chiedi la load list emessa per costruzione e fai un bel
copia-incolla cercando però di personalizzare i tag degli items
parallelando i servizi degli equipments.
Non ti scervellare!!
Marco


 PRELIMINARY  grande come una casa...
si mi sono scordato il W:)))
Il preliminary è grosso come un condominio della zona (milano), quindi
20 piani :DDD

 parallelando i servizi degli equipments.
ciao, siamo nella stessa barca...
Vedro' di recuperare quanto mi consigli, in effetti di utenza "grossa"
c'è solo questo riscaldatorino. Per le pompe, valvole eccetera ancora
non sono state definite perfettamente..

 o correnti verso terra.
ok...
Per il discorso degli altri item che necessitano energia elettrica
(valvole, pompe, strumenti vari) come mi comporto?
ciao ciao
grazie


Ciao Matteo,
ti consiglio anch'io di dare un'occhiata ai capitolati di offerta
precedenti; due curiosità:
l'impianto è single fuel? quando parli di fuel gas hai già tutte le
caratteristiche o la turbina accetta più tipi di combustibile e quindi
puoi dover variare la temperatura di pre-riscaldamento?
Questo complicherebbe un po' la scaldiglia elettrica, che comunque è
il carico principale e si misura in W (scaricati qualche pdf per il
dimensionamento degli impianti elettrici, anche per l'impianto
elettrico di casa - ti fai un ripasso su fattori di potenza, fattori
di contemporaneità, carichi induttivi, cadute di tensione, calcolo
sezione dei fili etc etc).
é un ciclo aperto giusto? che di solito il gas nei CC si preriscalda
spillando calore dalla caldaia a recupero (sezione MP), sarà un
offerta per qualche centrale algerina o iraniana scommetto :)
Pompe, attuatori per servovalvole etc..almeno del P&ID che ho io fanno
parte del BOP e non dello skid " GT heater fuel gas" e magari sono
fuori dal tuo scopo di fornitura. Le pompe elettricamente sono un bel
casino, correnti di spunto, carichi fortemente induttivi (col cavolo
che hai il cosphi 1)...spero per te che siano fuori.
PS. benvenuto nel mondo della power gen. :)

 PS. benvenuto nel mondo della power gen. :)
qui facciamo di tutto: acqua, oil e gas di tutto di piu'. Dovrebbe
essere una ottima scuola, sono qui da 15 giorni neanche e fin dal
primo giorno mi hanno messo a lavorare (mica come dai miei vecchi
"amici":))))..
saluti
matteo