Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Aiuto per scelta progettuale impiantistica

Salve a tutti. Sono neolaureato in ing. meccanica e mi sto avvicinando alla
progettazione con dei lavoretti fatti in casa mia. Vorrei qualche dritta,
possibilmente da progettisti esperti.
A casa mia c'č un piano semiinterrato con un cortile in cui si scaricano le
acque piovane di alcune superfici di copertura. In tale cortile c'č un
pozzetto trivellato che raccoglie l'acqua e la scarica in una falda
freatica. Il tutto funziona bene per 362 giorni all'anno. I 2-3 giorni
restanti sono quelli in cui piove di piů, e cioč a Luglio-Agosto (abito a
Bari); durante i temporali estivi si verificano delle precipitazioni brevi
(10-30 min) ma molto intense. Il pozzo non ce la fa a smaltire quelle
portate, si riempie e mi allaga la cantina.
Poichč ogni volta si verificano dei danni piuttosto gravi (mobili di legno),
da due tre anni ogni volta che piove forte sono costretto ad armarmi di
secchio e svuotare a mano il pozzo mentre piove, gettando l'acqua nel
giardino e prendendomi l'ira di dio in testa, con relativi malanni.
Prima che arrivi giugno allora vorrei correre ai ripari.
Vorrei consigli sullo schema di impianto da adottare; ovviamente devo usare
una pompa centrifuga (non si puň ritrivellare perchč la zona non č
accessibile, il foro č stato realizzato prima della costruzione), sommersa o
in un ambiente poco distante con un tubo di aspirazione ed una valvola di
non ritorno. La mandata posso realizzarla verso un serbatoio di raccolta di
acqua piovana (che poi scarica con un troppo-pieno nel giardino) oppure
direttamente in fogna (le cui tubazioni corrono 2-3 metri piů in alto del
pozzo).
Sono graditi suggerimenti innanzitutto su queste scelte.
Il mio problema piů grande č perň l'alimentazione della pompa. Infatti la
soluzione piů semplice sarebbe una pompa con motore elettrico asincrono, ma
il fatto č che quando si verificano questi temporali a casa mia va
spessissimo via la luce. Inoltre vorrei che il tutto funzionasse in
automatico, in modo da poter andare al mare tranquillo. Le soluzioni che mi
sono venute in mente sono solo queste:
- Motopompa, ma con costi credo alti e problemi relativi all'avviamento in
automatico.
- Gruppo elettrogeno e pompa elettrica, sempre credo costoso
- Pompa con motore in CC ed alimentazione con accumulatori durante il
black-out (e loro ricarica quando c'č corrente) e con la rete elettrica ed
un trasformatore in CC quando c'č corrente.
Vista la mia inesperienza non mi vengono in mente altre slz fattibili, forse
perchč non ne conosco. Sto dicendo fandonie? esiste qualcosa di meglio? sono
realizzabili secondo voi quelle che propongo, e con che ordine di costi?
Un'altra cosa.. pensavo di fare il controllo del sistema (livellostato,
accensione e spegnimento, commutazione dell'alimentazione in caso di black
out....) in modo "casereccio", cioč con una logica cablata costruita con
cavi e relč. Vi sembra fattibile?
Inoltre (ed ho finito): esistono siti di aziende dove posso comprare i
materiali che mi servono al dettaglio, o meglio ancora: esistono per caso
soluzioni "preconfezionate"?
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE INTERVERRANNO, SONO SICURO CHE SARETE MOLTISSIMI.
Se fallisco faccio una figura di mer.. con la mia famiglia, il che sarebbe
gravissimo...  AIUTATEMI!!
Vito

cavi e relè. Vi sembra fattibile?

>
Se risolvi questo problema la pompa funzionerą senza accumulatori,
altrimenti chiedi i danni all'ENEL, se sei in zona urbana.
Ciao
DOCstone


OK elettropompa con livellostato, con gruppo di continuità ad accumulatori ,
la motopompa è sconsigliata perchè la batteria x accendere il motore quando
ti serve è scarica (legge di murphy)

Ho sentito parlare di pompe di sentina. Che cosa sono? Dove posso trovare
documentazione? Sono sommerse? Come sono alimentate? GRAZIE
