Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Pressostati su Ingresso e uscita Pompa Centrifuga

Ciao a tutti, mi confermate una cosa?
Se io ho una pompa centrifuga che pompa acqua e da P&ID mi viene
richiesto di mettere un Pressuse switch all'ingresso e uno all'uscita,
il loro scopo è quello di preservare la pompa da un punto di vista
meccanico, è corretto?
Piu' in dettaglio, mi trovo un PSL all'ingresso e un PSH all'uscita,
che secondo me mi proteggono il primo dalla cavitazione e il secondo
da un eventuale danno alle tubazioni a monte della valvola a causa di
una sovrapressione
grazie a tutti


Ciao Matte,
il pressostato in uscita (con i contatti che si chiudono in
sovrapressione) credo protegga anche dalla cavitazione "di scarico",
dovuta appunto alla pressione troppo alta che fa ricircolare l'acqua
dentro la macchina. Ovviamente se prima non sfonda le tubazioni in
uscita (ma ci sarà qualche altra valvola e le tubazioni saranno
schedulate a modo...spero).
Prendi tutto con le molle che non è proprio il mio campo, anche se
qualche turbina Francis sforacchiata dalla cavitazione l'ho vista.

 qualche turbina Francis sforacchiata dalla cavitazione l'ho vista.
mentre invece il psl serve se per caso la pressione nel tubo
diminuisce fino a valori prossimi a quelli per cui si ha cavitazione,
motivo per cui devo proteggere la pompa..
:)
tutto bene per il resto?

fa fermare la pompa in quel caso.
Cazzata!
la linea a valle della pompa si dimensiona normalmente sullo shut-off 
della pompa stessa, per cui il pressostato a valle al limite preserva la 
pompa (che comunque dopo poco dovrebbe andare in protezione termica), 
non certo la linea stessa, o almeno la parte di linea fino all'ultima 
valvola di intercettazione eventualmente non protetta dalla valvola di 
sicurezza a valle.
Casper

 valle.
c'� anche un'altra cosa che mi viene in mente, non � che il problema di 
"spaccare tutto" ci sarebbe piu' per una pompa volumetrica piuttosto che per 
una centrifuga?
Riguardo le valvole di sicurezza, non ci sono in questo caso, a valle della 
pompa mi ritrovo solo il PSH...
ciao

 
Io dico che il PSL in aspirazione serve come correttamente avete giï¿œ 
detto ad evitare la cavitazione mentre il PSH serve ad evitare che la 
pompa lavori in condizioni di pompaggio. Di certo non protegge la linea 
(che al limite proteggi con una valvola di sicurezza). Di solito si 
mette un misuratore di portata che in caso di bassa portata apre il 
ricircolo della pompa instaurando cosï¿œ un flusso minimo che non manda in 
pompaggio la macchina oppure si fa una linea di ricircolo con un 
orifizio calibrato in modo che anche nel caso peggiore (shut off in 
mandata) consente un flusso > del flusso minimo richiesto alla pompa per 
non andare in pompaggio. Nel tuo caso lo switch ha il solo scopo di 
fermare la pompa prima che il riscaldamento dovuto al pompaggio faccia 
danni.
Spaccare tutto succede come giustamente dici nelle pompe volumetriche 
dove si mette sempre ed indiscutibilmente una valvola di sicurezza tra 
pompa e qualunque possibile fonte di intercetto.

 una sovrapressione
Sbagliato
Le tubazioni non vengono preservate dal PSH dato che solitamente il rating
della tubazione � sempre superiore alla massima pressione generabile dalla
pompa (parlando di pompe centrifughe).
Il PSH lo si mette dato che il produttore della pompa ti impone sempre una 
portata
di ricircolo minima che solitamente viene garantita da un discho calibrato o 
da una
valvola regolatrice di pressione posta a valle della pompa e a monte della 
tua valvola
che regola il fluido all'utilizzatore. Nel caso ci sia un malfunzionamento 
sulla valvola
regolatrice di pressione o un intasamento del disco calibrato il PSH ferma 
la pompa
per evitare danni.