mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Scarico fumi di una stufa

Qual č la legge e/o la norma UNI di riferimento (se esistono) per lo scarico
dei prodotti della combustione di una stufa, tenendo conto che essa non č,
per definizione, un'impianto termico?
Grazie anticipato e saluti


Attenzione a non far confusione. Un conto è il D.P.R. 412/93 e successive
modificazioni, che può essere riferito esclusivamente ad *impianti termici*
cosi come definiti all'art. 1, altro conto sono la legge 46/90 e la UNI 7129
(FA1 + FA2) che si riferiscono nel caso più generale *ad impianti a gas ad
uso domestico alimentati da rete di distribuzione". In particolare la UNI
7129 e la più recente UNI 10845 (feb 2000) danno indicazioni di merito la
prima sulla realizzazione ex-novo e la seconda sulla verifica, risanamento,
ristrutturazione e intubamento.
Applicabili per taluni aspetti dimensionali e costruttivi anche le 9615 e
9731.
Per impianti domestici preesistenti alla data 13/03/1990, e pertanto esclusi
costruttivamente dall'ambito della applicazione della legge 46/90, il D.P.R.
218/98 "Regolamento recente disposizioni in materia di sicurezza degli
impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico" fa introdotto
l'obbligo di verifica dei requisiti minimi di sicurezza in conformità alla
UNI 10738; tra i criteri è presente anche il sistema di evacuazione fumi.
Consiglio tuttavia l'utilizzo della più recente e raffinata UNI 10845.
Anche se una stufa risulta esente dal Libretto d'Impianto, consiglio
tuttavia la istituzione di un documento equivalentemente articolato per
poter annotare gli interventi manutentivi (comunque obbligatori ai sensi
della legge 46/90) e poterne dimostrare l'adozione in caso di evento
incidentale.
Se fosse a legna, consiglio comunque  la sua istituzione per la
dimostrabilità degli interventi manutentivi e di pulizia del sistema
fumario.
D. Saluti.

 Consiglio tuttavia l'utilizzo della più recente e raffinata UNI 10845.
L'art. 7 comma 3 della 46/90 stabilisce che gli impianti già realizzati
all'entrata in vigore della legge dovevano essere adeguati entro 3 anni da
tale data; in seguito tale data è stata poi prorogata al 31/12/94
Ciao Luca


E' stata prorogata anche sucessivamente ben fino credo al 31/12/1998 finchè
non uscì la *sanatoria* per gli impianti destinati ad utenze domestiche
(leggasi D.P.R. 218/98) , che di fatto richiede il rispetto degli indici
minimi di sicurezza (e non quindi della 46/90 e UNI varie). In pratica ci si
accontentò di alcuni principi basilari di rispetto delle norme di sicurezza,
non richiedendo il rifacimento di tutti gli impianti non conformi alla 7129
...
Tali requisiti andavano certificati per iscritto entro il 31/12/1998
seguendo la falsariga del fac-simile pubblicato sull'allegato II del D.M.
26/11/1998 che ha sostituito l'allegato F della UNI 10738. Cosicchè per tali
impianti è oggi possibile un duplice adeguamento alternativo:
- adeguamento completo alla 46/90 ... con tanto di dichiarazione di
conformità
- adeguamento minimale ai sensi del D.P.R. 218/98 e UNI 7129, e successiva
certificazione con le modalità sopra indicate.
Cordialmente

Beh, complimenti!!!!
Grazie mille
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Home and Building Automation

Cerco informazioni ed esperienze per quello che fa riferimento
all'automazione della casa ( Domotica) e all'automazione degli
edifici (Building Automation).
Sto frequentado un corso (il primo che si tiene in Italia) inerente all'
integrazione di impianti tecnici in edifici.
Ciao Marco
ch...@bbs.infosquare.it



Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Prova CS

Nome e cognome

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: matlab e diagrammi di bode e nyquist

E' possobile con matlab avere dei diagrammi di bode o di nyquist?
Se si come?
                 Grazie
                       Andrea
__________________________________________________________________ Andrea
ICQ#: 161743514 Current ICQ status: + More ways to contact me
__________________________________________________________________

Era una notte buia e tempestosa e *Andrea T* disse:
:: E' possobile con matlab avere dei diagrammi di bode o di nyquist?
:: Se si come?
Sì è possibile, ma ti serve il TFI (Transfer Function Interpreter):
http://www.deis.unibo.it/Staff/FullProf/GiovanniMarro/gm_tfi.htm
--
*Emanuele*
 (¯`·.¸(¯`·.¸( 
www.GuIT.it
 )¸.·´¯)¸.·´¯)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Gruppo Utilizzatori Italiani di TeX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ho anche il TFI e adesso come faccio,scusa ma per me Matlab è nuovo
"Emanuele" <skublu...@APPLEsupereva.it> ha scritto nel messaggio
news:cggia.41031$Jg1.9...@news1.tin.it...


Era una notte buia e tempestosa e *Andrea T* disse:
:: ho anche il TFI e adesso come faccio,scusa ma per me Matlab è nuovo
Hai acquistato il libro di G. Marro, o hai scaricato il file zip nella
pagina che ti avevo detto? Te lo chiedo poiché quel file è solo un
upgrade e non è il programma intero.
Comunque ho trovato un "vecchio" post di Matteo che spiega come
ottenere i diagrammi di Bode e Nyquist senza installare nulla in Matlab:
------------
Innanzitutto definisci la funzione di trasferimento con il comando tf
esempio
G=tf(num,den)
con num e den vettori dei coefficienti del polinomio a numeratore e
denominatore
poi usi il comando bode(G)
e ottieni i diagrammi di bode
se ti interessano anche i diagrammi di Nyquist.. idem come sopra, ma
il comando è Nyquist(G)
------------


 ha scritto nel messaggio
news:khiia.41724$Jg1.9...@news1.tin.it...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Appello studenti INGEGNERIA LA SAPIENZA

In pratica proponi una mailing list x studenti di Ingegneria alla Sapienza?
Se sě io sarei interessato.
P.s. Carina la 'foto' ,peccato che con il testo convertito in arial perda un
po', comunque bell'idea!

  `----------------------------^---------------------------------'

Sono interessato anche io.
Grazie.
Stefano
stef...@flashnet.it




Mi associo a quelli che mi precedono   
r.do...@flashnet.it


aggiungi un posto a tavola....  
FIRE...@IOL.IT
Spero che tramile la ML si possa scambiare anche materiale didattico
. etc etc etc
---------------------------------------------
Romolo 'firemind' Stoppani
ICQ UIN->11528364
Please remove CANCELLAMI to reply via E-mail.
Alternative e-mail:
Rom...@hotmail.com

Conta anche me. Ciao

-- 
Rimuovi ASPAM dall'indirizzo per inviare un'e-mail
Remove ASPAM from address to reply


Scusate ma mi sono perso i msg precedenti. C'è una ML dedicata a INGEGNERIA
LA SAPIENZA ?
Ciao.
Luca
--------------------------------------------------------
N.B.: per rispondermi, rimuovere "TOGLI" dall'indirizzo.


Anch'io

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: AIUTO-excel : 2 o più numeri uguali .

Devo risolvere questo con excel :
Confrontare dei numeri contenuti in una colonna, se risultano uguali far
comparire una "X" di fianco i numeri uguali.
Ho provato a farlo con la formula =SE(IDENTICO(R7;R8);"X";"") ma fa solo il
confronto con una cella alla volta , dovrei confrontare l'intera colonna
composta da più di 20 celle.
Come posso fare???
esempio:
NUMERO : 23
COLONNA
45
12
14
34
1
2
23  X
4
5
19
18
23  X
6
7
8
9

E se hai
23
23
23
Deve mettere 3 x?
e se hai 23
23
45
45
?
Prova a fare cosi.
A sinistra di ogni numero metti una colonna di numeri progressivi, poi la
colonna con i tuoi numeri la metti in ordine e fai il confronto tra un
numero e il precedente e metti le X, poi sfrutti la prima colonna per
rimettere tutto in ordine

Come posso fare???
Se vuoi utilizzare le macro puoi fare una robina del genere:
Sub confronta()
for i# = 1 to 30
cella1$ = "a" & i#
cella2$ = "b" & i#
if range(cella1$).value = range("c1").value then
	range(cella2$).value = "X"
endif
next i#
end sub
ti confronta il valore messo in C1 con i valori messi nella colonna A
nelle prime 30 righe. Quando sono uguali mette una X nella stessa riga
e nella colonna B
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Testo sull'Acciaio

Ciao a tutti,
            vorrei sapere se c'è qualcuno che mi consiglia un buon testo
sull'acciaio da carpenteria che possa essere usato per la progettazione
professionale.
Grazie anticipatamente.        Andrea Varese

...



Ti consiglio il libro di Ballio e Mazzolani - Strutture in acciaio - 
--
Skorpion
ICQ UIN 33486904
"Mentre nessun esperimento positivo può darmi definitivamente
ragione, un solo esperimento negativo può sempre darmi torto"
Albert Einstein

 Grazie anticipatamente.        Andrea Varese
Ballio - Mazzolani "Strutture in acciaio" ISEDI, Milano, la bibbia
teorica dell'acciaio, in tutte le librerie scientifiche.
Per la progettazione pratica:
Dispense Tecniche della Siderservizi s.r.l.(Piazza Velasca 8,
20122Milano). 
Puoi scrivere e farti mandare un catalogo, sono chiarissimi e facili da
usare. Trovi un po' di tutto in quelle pubblicazioni: dai capannoni
industriali agli edifici civili multipiano; dai controventi ad esempi di
collegamenti.
PN

 Grazie anticipatamente.        Andrea Varese
--
Viva la concorrenza, viva NETSCAPE!
Up with the competition, up with NETSCAPE!
Paolo

 
Sì, i Quaderni tecnici sono ancora ristampati: a cura della
Siderservizi, appunto :)
PN

 e dove č possibile trovarli visto che me ne manca qualcuno?
se ti rileggi attentamente il mio post precedente, trovi appunto
indirizzo e, se cerchi sulle yellow pages in rete, li puoi contattare
per farti mandare un catalogo
ciao...
PN

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Tecnologia

Conoscete qualche sito che tratta della fonderia in termini didattici...
qualsiasi aiuto sarą gradito.
Ciao Andrea

beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh
beh

 wrote in message
811dsi$bb6$1...@nslave2.tin.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: crack archicad 6.0 demo

Qualcuno può indicarmi dove scaricare il crack per la versione demo di
archicad 6.0 ?
Grazie.

...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: isolamento termico tetto

dovendo provvedere ad isolare termicamente un tetto, utilizzando del
polistirene espanso estruso, qual'e' secondo voi lo spessore migliore
da utilizzare ? 30 mm o 40 mm ? ci sono differenze significative di
prezzo e resa ?
grazie a tutti,,,
                        va

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2004.09.14....@bastaspam.libero.it...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Solaio agli SLU

ciao a tutti, scusate sapete dirmi come si fa il progetto e la verifica di
una sezione a T di un solaio?? grazie. rispondetemi per piacere a
f.ca...@fastwebnet.it
Filippo Carmona

 una sezione a T di un solaio?? grazie. rispondetemi per piacere a
emh... sul libro non c'è? E nel Decreto? Non capisco se te non sei in grado
di trovare le sollecitazioni allo SLU o se molto più semplicemente note
queste non sai applicare le formule.
Cmq ti consiglio di farti un giro sul web consultando le dispense del prof
ghersi di catania, quelle di tecnica delle costruzioni della facoltà di
architettura di Roma e tante altre che ora mi sfuggono.

 ha scritto nel messaggio
news:qbMsb.2168$9k3...@tornado.fastwebnet.it...

Filippo,
sono sicuro della tua buona fede,
ma ti faccio notare che i newsgroup
sono dei luoghi dove si discute
e dove tutti i partecipanti, attivi o meno,
possono 'godere' dello scambio di opinioni,
pareri e consigli.
I newsgroups non sono luoghi dove
scroccare consulenze gratuite,
quindi la richiesta di risponderti in privato
è perlomeno fuori luogo.
Xndr!

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Manuale dell'ingegnere (civile - strutturista)

Ciao, secondo voi quale è il miglior Manuale dell'Ingegere in
circolazione visto anche il rapporto qualità prezzo. Sto per laurearmi
in ingegneria civile indirizzo strutture.
Ciao e grazie,
Marco
PS: per risposte in e-mail togliere NOSPAM

"Manuale di ingegneria civile" ed. Zanichelli, 4 volumi (il 4° secondo me
non serve a niente)
Naturalmente da non dimenticabile l'immancabile "Prontuario del Cemento
Armato" di L.Santarella, ed. Hoepli.
--
Fred O'al
-----------------------------------------
"La liberta' consiste nella
  scelta del proprio essere.
  E questa scelta e' assurda"
J.P. Sartre
-----------------------------------------

Manuale Cremonese (sezione ingegneria strutturale).
Saluti.

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: informazioni telecomunicazioni

Salve sono uno studenti di ingegneria delle telecomunicazioni e vorrei
alcune informazioni circa le prospettive di lavoro che posso trovare appena
uscito dalla facoltą.
Per esempio quanto potri guadagnare?(non per essere venali ma.....)
In quale modo posso avere la possibilitą di trasferte all'estero?
Grazie a tutti.

In quale modo posso avere la possibilità di trasferte all'estero?
trasferte intendi viaggi di lavoro o periodi lunghi?
Magari aziende piccole/medie che vendono all'estero. Oppure con
l'Andersen Consulting o come accidenti si chiama adesso.
--
ciao da Alessandro (aka Tinto)
www.tinto.org

In quale modo posso avere la possibilità di trasferte all'estero?
Brevi trasferte potrebbero essere frequenti quando avrai un minimo di
esperienza. Trasferirti all'estero e` invece un altro paio di maniche,
ed e` molto difficile cominciare a lavorare direttamente all'estero.
-- 
Ciao
Marcello
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: IL SIGNOR GIANPIETRO BOMBOI

il signor Gianpietro Bomboi non  risulterebbe essere in possesso 
di alcun titolo di laurea italiano
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it

equalizer ha scritto:

e chissenefregaaaa!! 
ma cu cazzu è?

 di alcun titolo di laurea italiano
Ahhhh ecco perchè stanotte non riuscivo a prendere sonno!
Cavolo ditelo prima!
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: PROGRAMMA RADIOFONICO

Oggi, 24 agosto, su Radio Uno, alle ore 12.30 - 13.00 e 13.30 - 14.00 ci si
occupa di ordini professionali e di giovani professionisti.

 Oggetto: PROGRAMMA RADIOFONICO


 MA NON SAREBBE ORA DI ABOLIRE GLI ALBI PROFESSIONALI ?
No

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Dipendente + Partita IVA + posizione predominante

Sarò sintetico al massimo
La mia posizione:
1) Contratto t indeterminato _ full-time 8 ore _quindi attività
prevalente
2) p.IVA come procacciatore d'affari _ redditi di gran lunga inferiori
al primo lavoro che sono circa 6 volte quelli da procacciatore.
leggendo infiniti post ne deduco che
1) essendo il primo lavoro l'attività prevalente i contributi che
verso attraverso la busta paga sono GLI UNICI a dover essere versati.
2) come p.IVA non devo niente all'INPS, nemmeno alla gestione separata
3) tra l'altro sarebbero anche incompatibili
E' corretto tutto questo
un post diceva che aveva avuto tali risposte direttamente dall'INPS
ma ce chi dice che una partita iva NON PUO ESSERE SCOLLEGATA DAI
RELATIVI CONTRIBUTI
anche se è un attività non prevalente?
GRAZIE di qualsiasi delucidazione
Raffaele

 al primo lavoro che sono circa 6 volte quelli da procacciatore.
Anche io insegno e svolgo libera professione. Pago la previdenza su
entrambe, cosi' come devi fare tu. In particolare, i contributi come
procacciatore d'affari dovrai versarli alla gestione separata INPS.
PS Il tuo quadro e' molto limpido e comune, dove hai raccolto le strane info
di cui parli (attivita' prevalente, contributi INPS non dovuti etc...) ?
--
Fabrizio
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: dubbi sul campo elettromotore

Ciao a tutti,
come da oggetto c'è qualcosa che non riesco ad afferrare sul campo
elettromotore.
Il testo che uso (il libro del prof. di elettricità e magnetismo
(perchè non ne ho preso un altro?!)) dice:
"[dato un sistema generatore-conduttore cortocircuitato con cariche
dislocate in modo che questo risulti inizialmente neutro,
all'equilibrio dinamico] all'interno del generatore, oltre alla forza
F_s [dovuta al campo elettrostatico], è attiva anche un'altra forza
F_m (la forza dell'operatore [che sposta le cariche positive
dall'armatura negativa a quella positiva]). Se il rapporto F_m/q è
indipendente da q [che dovrebbe essere la carica totale del sistema
generatore-conduttore (?)], allora la grandezza E_m = F_m/q presente
soltanto all'interno del generatore, ha la natura di un campo
elettrico: si chiama campo elettromotore.".
ora... dove sta la logica in tutto questo? perchè se F_m/q è
indipendente da q, E_m ha la natura di un campo elettrico?
prosegue dicendo che Em è conservativo e che "per mantenere una
corrente in un circuito con perdite è necessario che, almeno in una
parte di esso, agisca un campo non conservativo", ma non ne spiega il
perchè. Forse sono io stupido e ignorante e non lo capisco da solo...
Poi passa alla definizione di forza elettromotrice: f = int(F_m/q .
dl_) lungo una linea chiusa C e dice che se F_m è proporzionale a q
allora:
f = circuitazione di E_ lungo C ("dove la grandezza E_ indipendente da
q, può essere considerata un campo elettrico"). Non mi è molto chiara
l'origine di questa definizione...
Poi non capisco: perchè se all'interno del generatore ci sono sia il
campo E_s (elettrostatico) ed E_m (elettromotore) le cariche si
spostano per merito di quest'ultimo soltanto? Perchè non è
conservativo? Ma perchè allora se è conservativo non ci riesce a
muovere le cariche e se è conservativo sì?
Grazie in anticipo, spero possiate chiarirmi questi dubbi che
cominciano a farmi impazzire...


Prego
Paolo C
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Condensatori e segnali sinusoidali

 
          Salve
Ho un problema con i condensatori:
Se ho un condensatore con cpacità basse ,il segnale che dò in ingresso,se è
a bassa frequenza,lo cede il condensatore:cioè il condennsatore si comporta
da circuito chiuso o da circuito aaperto?
io avevo adottato il seguente ragionamento:essendo Z=1/C2pif
essendo c piccolo e f piccolo il rapporto tende a infinito,quindi il segnale
vede il condensatore e si comporta da circuito aperto,ma sono stato smentito
dagli appunti del prof,ma non sò il motivo,se qualkuno me ne sa dare ne
sarei contentpo
Certo di una vostra collaborazio vi ringrazio anticipatamente
saluti francesco
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 saluti francesco
Dipende cosa ci devi fare con il tuo segnale e come colleghi la capacità.
Tu sai che la reattanza è data da (jwC)^(-1) sostituisci il valore del 
tuo condensatore e della frequenza di lavoro e sai quant'è. Poi a 
seconda di come colleghi il condensatore nel tuo circuito potrai stimare 
gli effetti sul segnale.
Ciao,
Marco / iw2nzm

 saluti francesco
Fancesco (o Angelo?),
la tua descrizione è un tantino nebulosa, però il discorso di fondo che fai
non è sbagliato: un condensatore presenta ai suoi capi un'impedenza:
Zc = -j/(2*Pi*f*C)
Da questo puoi vedere, prendendo il modulo, che un segnale *in continua*
vede un'impedenza *infinita*, ai capi del condensatore. Si dice spesso "il
condensatore non passa la continua".
Attenzione però che - anche per f = 0.00001 Hz - nessuno ti assicura più
che valore abbia la tua impedenza! Hai infatti giustamente notato che ti
serve conoscere anche C, per stimare il valore numerico di Zc.
Ma andiamo un passo avanti: una volta che hai il valore numerico Zc, cosa
te ne fai? Puoi stabilire che è "grande"? E' piccolo? La domanda classica
dell'ingegnere fa capolino: grande o piccolo, rispetto a cosa?
E infatti, nella tua descrizione manca un elemento chiave: l'impedenza
della sorgente. Senza dilungarci troppo, diciamo che tu hai sempre un
segnale - il più delle volte di tensione - prodotto da un generatore ideale
ai capi di un *partitore*. Spesso, il partitore è formato dall'impedenza
del generatore (che così viene ad essere un generatore "reale", non più
ideale), e dal tuo carico. Nel tuo caso, il carico è la capacità, ed il
generatore...boh!
Di solito ti interessa stabilire quanta parte di questo segnale ti ritrovi
ai capi del carico, e quanta interessa invece l'impedenza interna del
generatore. Inutile dire che di quest'ultima non sai che fartene...non la
puoi "vedere" e dunque utilizzare.
M

Angelo ha scritto:

Dipende dalla frequenza di lavoro e dalla capacità del condensatore.
A bassa frequenza, potresti in teoria trascurare gli effetti di un 
condensatore di qualche pF, ma non quelli di un condensatore dell'ordine 
dei microF.
Ad esempio, l'impedenza di un condensatore C=1pF alla frequenza f=1Khz è:
Xc=1/(2*pi*f*C)=1/(6.28*10^3*10^-12)=160MOhm circa.
Come vedi è un valore molto alto, quindi potrebbe essere approssimato ad 
un circuito aperto.
Spero di non aver fatto errori, e di esserti stato di aiuto.
Ciao!
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Carico vite-madrevite

A parità di momento torcente applicato (quindi di attuatore) e di
dimetro nominale (8 mm per esempio), qual'è il sistema vite-madrevite
(passo, inclinazione filetto, sezione etc) che sviluppa il maggiore
carico?
Nick

 carico?
Se per carico intendi quello assiale, cioe' la spinta sulla madrevite direi
quello col passo minimo.
MaxDamage

nick74 ha scritto:

ciao guarda questo sito, è molto interessante:
http://www.pklab.net/kbase/vite-madrevite/


M*Deltatheta*eta=P*d
P=(Deltatheta/d)*eta*M = eta/passo*M
quello che massimizza il rapporto eta/passo (dove eta è il rendimento del
collegamento)
Stefano
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: quesito per elettrotecnici - lunghetto

vorrei porre all'attenzione di tutti gli elettrotecnici la carenza di
normative, ed in generale l'aleatorieta' di quelle esistenti, riguardo
ai rapporti tra enel e utente, in merito ai rispettivi obblighi
contrattuali.
cio' premesso, e riferendomi espressamente alla normativa DK5600,
applicandola pero' ad un trasformatore MT/BT privato (dell'utente), ed
installato a palo, con fornitura in MT e misura in BT, vi chiedo:
1) la linea M.T. e' di totale competenza dell'enel; ma la protezione di
linea? 
1a) gli scaricatori spinterometrici devono essere collegati alla terra
predisposta dall'utente, ma nel caso manchi la discesa fino al
collettore di terra, l'enel e' tenuta comunque a fare questo
collegamento? 
1b) oppure lo deve fare l'utente?
2) sembra che l'enel debba manutenere il proprio impianto fino al punto
di consegna, e cioe' fino ai morsetti lato enel;
2a) nel caso di trasformatore privato, tale punto si identifica con
l'attacco alle catene spinterometriche?
2b) oppure con l'ingresso al trasformatore?
2c) perche' nel secondo caso l'utente dovrebbe non solo predisporre i
cavi di collegamento, ma fare la manutenzione anche al tratto di linea a
monte dei misuratori.
A me sembra strana quest'ultima ipotesi, e sarei piu' propenso a
ritenere che la linea (sia MT che BT) a monte dei misuratori debba
essere "toccata" solo dall'enel, dovendo l'utente limitarsi a fare
manutenzione solo al proprio trasformatore, previo avviso all'enel per
il distacco della linea.
Ritenete corretta questa interpretazione?
3) Ricapitolando, per adattare la DK5600 al caso in specie, visto che
sembra non esistano normative specifiche per i trasformatori a palo
privati, le definizioni della normativa dovrebbero essere le seguenti:
linea MT --> enel
protezione di linea --> enel + utente (fino al punto di connessione)
interruttore di linea --> enel
punto di arrivo --> sommità del palo
impianto di consegna --> ?? (sarebbe il trasformatore?)
morsetti lato enel = punto di consegna
cavo di collegamento --> utente
sezione ricevitrice con dispositivo generale, protezione generale -->
--> impianto utilizzatore dell'utente
3a) dove dovrebbero essere i gruppi di misura?
Normalmente sarebbero compresi nell'impianto di consegna, con misura in
MT, ma in questo caso?
3b) oppure si deve intendere che l'impianto di consegna arriva fino al
misuratore, con l'unica esclusione del trasformatore?
grazie per avere letto fin qui, capirete che la professione del tecnico
non si basa solo sulla conoscenza di qualche formula teorica, ma deve
fare i conti con cavilli di questo tipo, e quindi ogni aiuto sara'
graditissimo.
francesco ottaviano

Interessanti quesiti in effetti.
Prova a chiedere su it.industria.elettrotecnica.normative dove credo
qualcuno potrà darti indicazioni
MazE
--
per rispondere togliete gli "*" dall'email - remove "*" from address to reply
"2000: Siamo finalmente nell'ultimo anno del 2°millennio"
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: [LINK] 2004: in crescita le assunzioni di ingegneri

http://www.edilio.it/news/edilionews.asp?tab=Notizie&cod=8278
pareri sono ben accetti

 pareri sono ben accetti
Se è vero che prendono ingegneri extracomunitari, l'unico motivo è che
li pagano quattro soldi e non perché in Italia non se ne trovano o
non sono qualificati.
Questi articoli offendono le migliaia di ingegneri disoccupati.

Secondo me bisogna intendersi sul concetto di occupati.
Secondo voi un ing. elettronico che viene assunto a 1.000 euro al mese per
fare attività di bassa manovalanza nella programmazione e senza nessuna
reale prospettiva di fare un lavoro più qualificato in futuro si può
considerare un ingegnere assunto?
O è un disoccupato che si arrangia con il primo lavoro che gli capita?

 ha scritto nel messaggio
news:34h7d.18252$H11.5...@twister1.libero.it...

Questo è sicuramente un grave problema a cui l'articolo non accenna.
Ma, secondo me, la cosa addirittura oltraggiosa è che qualche azienda
assuma ingegneri esteri perché più qualificati oppure perché in Italia
non ce ne sono abbastanza!!!!!

Visti i tempi che corrono.........
........assunto!


 pareri sono ben accetti
Questa roba del CNI conferma la pessima opinione che già avevo
maturato sul conto dell'ordine degli ingegneri.
Ma ditemi se è possibile che il consiglio nazionale degli ingengeri
vada a raccontare in giro che gli ingegneri italiani sono peggio dei
bulgari.
Vi immaginate l'ordine dei medici che dice che i chirurghi italiani
sono dei macellai? O quello degli avvocati che loro sono tutti ladri e
mafiosi?


  L'unico ordine in cui ci si mangia tra colleghi (forse retaggio
dell'universita': ai miei tempi se un tuo collega avesse potuto, ti avrebbe
denunciato alla gestapo pur di fare la figura del figo agli occhi del
prof.).
 
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 prof.).
No, no. Qui devo spezzare una lancia a favore di quelli che mi hanno
dato una mano a laurearmi. Senza tirare in ballo esami copiati o cose
del genere.
Senza gli appunti, i consigli utili, le spiegazioni dei compagni di
corso, col c..o che mi laureavo.
Secondo me gli stronzi sono sempre un piccolissima categoria che perň
conta piů della maggioranza.


Ok, ho un po' esagerato; anche io ho incontrato ottimi amici
all'universita'; ma forse il mio giudizio precedente dipende dal fatto che
uno tende sempre a ricordare le esperienze negative.

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: [info] Flutter e crollo del Tacoma Narrows Bridge

Il "famoso" crollo del ponte Tacoma Narrows nel 1940 "sembra" sia stato
causato da una interazione delle forze aerodinamiche con il ponte fenomeno
del "Flutter" tuttavia c'e' chi sostiene (anche professori universitari) che
il ponte sia crollato per il fenomeno della risonanza.
Mi chiedo e Vi chiedo:
1) Se si fosse trattato effettivamente di Flutter non sarebbe dovuto
crollare in un tempo brevissimo?
Nelle struture aerodinamiche una volta raggiunte la velocita' critica di
Flutter non riescono piu' ad assorbire l'energia cinetica che cresce
velocemente e  cio' causa la rottura quasi immediata della struttura, mentre
invece il ponte ha oscillato  lentamente e per diverse ore prima del
collasso mi sembra illogico considerarlo come un fenomeno di Flutter... dove
sbaglio?
2) Cerco libri in italiano per approfondire il fenomeno del Fluter
nell'ambito dell'ingegneria civile.
Grazie Gabriele
VIDEO DEL CROLLO Tacoma Narrows Bridge =>
http://spazioinwind.iol.it/gabrielesax/principale.htm


In effetti a me fu spiegato a suo tempo col fenomeno delle divergenza
torsionale, che non è nè risonanza, nè, strettamente, flutter. Se vuoi,
credo tu la possa trovare nel noto libro dello Scanlan "Wind effects on
structures".
Sul flutter in generale ti so però dire poco senza ristudiarlo: vi hanno
fatto la tesi miei amici, ma io l'ho fatta sul distacco di vortici in campo
acqueo.
Ciao.
Ered Luin

 ha scritto nel messaggio
news:XbVR8.1382$Jj7....@news1.tin.it...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Vano ascensore - Barriere architettoniche

Salve a tutti,
ho il seguente dubbio, che spero qualcuno possa risolvere.
Nel caso di demolizione di un edificio privo di ascensore, con tre
piani fuoriterra ed uno sottotetto (non abitabile ma accessibile dal
vano scala e dagli appartamenti inferiori), per la sua ricostruzione
in sagoma è necessario prevedere il vano ascensore, secondo la
normativa per il superamento delle barriere architettoniche?
Mi sarebbero molto utili eventuali riferimenti normativi.
Grazie a tutti
 
Camillo

 ha scritto nel messaggio 
news:3491fb14-5aa8-4786...@q16g2000yqn.googlegroups.com...
Salve a tutti,
ho il seguente dubbio, che spero qualcuno possa risolvere.
Nel caso di demolizione di un edificio privo di ascensore, con tre
piani fuoriterra ed uno sottotetto (non abitabile ma accessibile dal
vano scala e dagli appartamenti inferiori), per la sua ricostruzione
in sagoma � necessario prevedere il vano ascensore, secondo la


 Camillo
 
Grazie della risposta, ma il mio dubbio riguardava sostanzialmente il
fatto che il sottotetto, essendo un locale collegato agli appartamenti
inferiori e destinato ad uso non abitativo (e che di conseguenza non
richiede un accesso dalle parti comuni) debba essere conteggiato o
meno nel calcolo dei piani minimi oltre cui deve essere installato un
ascensore (come da art.3 del dm 236/89).
PS: l'edificio si trova in abruzzo.

 ha scritto nel messaggio 
news:4e2d2746-0556-484f...@a7g2000yqd.googlegroups.com...

No se non è abitativo non va conteggiato,  a meno di esigenze personali 
particolari, quindi non è obbligatorio per il calcolo
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: sempre sull'esame di stato: utilità

Quesito per gli ingegneri elettronici:
serve per questa laurea (in linea di massima) fare l'esame di stato? Alcune
persone che ho interpellato dicono di si, altre di no. Le industrie cosa
dicono?
Saluti,
Iceman.

Iceman ha scritto nel messaggio

Dunque, io mi sono laureata in ingegneria elettronica (Pavia) alla fine di
gennaio e ho sostenuto l'esame di stato nella sessione primaverile (maggio).
Lavoro da febbraio nell'ambito della progettazione delle memorie Flash e ti
posso assicurare che ai miei datori di lavoro non e' importato nulla che io
abbia sostenuto l'esame di stato! Dovendo lavorare come dipendente il
problema della "firma" da apporre ai progetti non si pone proprio...
In ogni caso secondo me vale la pena di sostenere tale esame subito dopo la
laurea: sarve magari a poco, pero' intanto lo puoi "preparare" con i tuoi
compagni di corso. A quanto ho letto, poi, l'abilitazione alla professione
di ingegnere e' pressoche' essenziale se vuoi tentare la strada dei concorsi
pubblici.
Per concludere, l'esame di stato, che di per se' e' poco piu' di una
formalita', non e' indispensabile per i laureati in ingegneria elettronica
che non aspirino a mettersi "in proprio". Pero' nel dubbio secondo me e'
meglio sostenerlo...
Ciao.
Ila
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: attraversamenti

Ciao a tutti,
devo prevedere degli attraversamenti superficiale per il deflusso
delle acque meteoriche su una strada di montagna in terra battuta.
qualche consiglio su che tipo adottare?
Grazie a tutti.
Ciao ANDREA

 ha scritto nel messaggio
news:feb9f731.05020...@posting.google.com...

Paracarri metallici (guard-rail) stesi ovviamente in orizzontale a quota
strada e bloccati alle estremità con getti di calceastruzzo; rispetto alle
classiche canalette in cls con profilo ad "U" hanno il vantaggio di non
intasarsi con le foglie, non collassare ecc.
Ciao
Marco
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Calcolo delle probabilita'

Salve a tutti, sto preparando l'esame di probabilita' e statistica e
volevo sapere se 1)avete del materiale disponibile in rete tipo
esercizi 2)c'e' qualcuno che la sta preparando 3)quale libro mi
consigliate?
Saluti,FABIO

Buono è il Mood
in effetti non è male, ma solo se l'esame non lo devi fare con un professore
normale e non con quel cretino di Battistini....


..... quale libro per gli esercizi mi consigliate?

        Luca
concordo
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Domande ing. Aerospaziale!!!!!!!!!!!

Prima di scegliere ing. Aerospaziale vorrei sapere in specifico quali
argomenti trattano le seguenti materie:
- Meccanica Razionale
- Tecnologia Meccanica
- Fluidodinamica
- Scienza delle Costruzioni
- Sistemi Organizzativi
P.S. Ing. delle telecomunicazioni può offrire abbastanza possibilità di
lavoro nell'ambito spaziale? Quest'ultima può essere altrettanto
stimolante (specialmente per uno a cui non piace molto la meccanica)?
Grazie!!!
Lorenzo

 
Ciao, Luigi.
P.s.: il NG giusto per queste domande è
it.istruzione.universita.ingegneria!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BELANDI = GREGGE di PECORE che BELANO !
Aerospace Yellow Pages ----> 
http://www.fly.to/ayp
Scrivimi ma NONSPAMMARMI --> tenn...@NONSPAMMARMIunina.it

 - Sistemi Organizzativi
Per quanto riguarda Pisa nel sito:
http://www.ing.unipi.it
non so se ci sia qualcosa a riguardo... comunque per la mia  esperienza
meccanica razionale prosegue fisicaI con elementi di geometria
differenziale per le curve, introduce il teorema dei lavori virtuali,
tratta le vibrazioni nel modo classico, enuncia (ma non fa praticamente
uso) le eq. di Lagrangeed introduce qualcosa di meccanica dei fluidi, le
eq. di Eulero in questo caso, con esame solo orale con esercizi di
cinematica e statica (mai dinamica!).
TECNOLOGIA MECCANICA riguarda il passaggio dal progetto al prodotto finito
esaminando le tecniche classiche di fusione, stampaggio e asportazione di
truciolo (torni, frese), naturalmente ci sono nozioni di buona
progettazione, nel senso di progetto tenendo in considerazione la
realizzazione. E` una materia piuttosto pratica.
FLUIDODINAMICA ai miei tempi si chiamava aerodinamica, era la croce di
tutto il corso di laurea, trattava i concetti base dell'aerodinamica
generale e dei profili alari bidimensionali, in modo molto astratto e
matematico, veramente brutto, adesso dovrebbe essere migliorata dato il
cambiamento del prof.
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
Fantastico, programma e prof stupendi: elasticita`dei mezzi continui
specializzata alle travi (corpi snelli con una dimensione predominante
sulle altre due), instabilita` dell'equilibrio elasticoquilibrio..anche
qui un programma classimo ma non absolescente come quello di AERO..
SISTEMI ORGANIZZATIVI
Non l'ho seguita, sono quelle storiedi gestione di azienda per
incrementare il profitto, diminuire il Time to market e migliorare la
qualita` (due palle a detta di chi la studia)
tieni presente che o ti becchi questa oppure economia negli altri
indirizzi... quindi non scappi.
Naturalmente in poche righe non si puo` uscire dalla estrema generalita`
comunque la posta la leggo sempre... ciao.
_______________________________________________________________________________
Francesco Buffa
Via Rosellini 6                
56124 Pisa ITALIA              
+39-050-567770
 
E-mail: 
frances...@studenti.ing.unipi.it
, 
bu...@dsea.unipi.it
______________________________________________________________________________
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Dal C al VisualC++

Salve a tutti.
All'università ho studiato il C ma mi ritrovo a dover imparare Microsoft
VisualC++ con MFC.
Qualcuno di voi ha dovuto affrontare la transizione dal C al VisualC++? Come
ha fatto
per renderla il più possibile indolore?
Io non so che libro/manuale utilizzare, non so nulla della programmazione
sotto Windows,
ho solo le basi "filosofiche" della OOP.
Mi hanno consigliato:
Jeff Prosise
Programming windows with MFC - 2nd edition
Microsoft Press
che in Italia lo pubblica Mondadori a 140.000Lire, visto che è un bel
prezzo mi domando se qualcuno ha usato questo libro e lo ha trovato
valido.
Qualsiasi altro consiglio è ben accetto.
Ciao, Hans.

 wrote in message
9a2hs1$bd$1...@lacerta.tiscalinet.it...


Personalmente non so quasi nulla di C e Visual C++ Pero' all'universita' ho
studiato java e ora sono passato a visual j++. Forse le cose sono simili. Io
non sono molto bravo a programmare, faccio ingegneria meccanica e faccio i
programmi "stupidi" che mi servono, comunque il passaggio non e' stato
doloroso, ho un libro su java piuttosto buono e uno su visual j++ che non e'
granche', comunque e' molto importante la guida in linea, e' molto completa

 wrote in message
9a2hs1$bd$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 molto utili.
sono disponibili verso i novellini come me?
postai un po' di tempo fa una richiesta di consigli su quali testi usare per
imparare il VC++ con MFC su it.comp.lang.c++ e mi rispose
uno solo che mi disse che non aveva letto il mio post ma che ero
comunque OT...

 imparare il VC++ con MFC su it.comp.lang.c++ e mi rispose
Bah, probabilmente perche' quella e' una domanda un po' troppo
frequente..magari la trovi nelle faq del ng..per questo ti avran risposto
male.


 ha scritto nel messaggio
news:9a5al3$opl$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Perchè per la programmazione sotto windows c'è  it.comp.programmare.win32
ciao
Andrea
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: new: AddCAD 6 Ita, ArchiCAD 6.5 R2 Ita, PhotoShop 5.5 Ita, 3D Studio VIZ R3 Eng., Corel Draw! 9 Ita, ecc.

-MATLAB 5.1 Inglese
-MATLAB 4 Inglese
-Illustrator 8 Italiano
-PhotoShop 5.5 Italiano
-3D Studio VIZ R3 Inglese
-3D Studio VIZ R2 Inglese
-ArchiCAD 6.5 R2 Italiano
-ArchiCAD 6.0 R3 Italiano
-ArchiCAD 6.0 R2 Inglese
-AddCAD 6 Italiano (applicativo AutoCAD 2000 x l'architettura)
-AddCAD 5.2 Italiano (applicativo AutoCAD 2000 x l'architettura)
-Librerie aggiuntive AddCAD 5.1 e 5.2
-AddCAD 5.1 Italiano (applicativo AutoCAD 14 x l'architettura)
-AddCAD 4.2 Italiano (applic. AutoCAD 12 e 13 x l'architettura)
-PalladioX 2.2 Inglese (applicativo AutoCAD 14 x l'architettura)
-AutoCAD Architect. Desktop 2 Ing. (AutoCAD 2000 x l'architett.)
-AutoCAD Architect. Desktop 1 Ing. (AutoCAD 14 x l'architettura)
-AutoCAD 2000 Italiano
-AutoCAD 2000 Inglese
-patch che trasforma AutoCAD 2000 Inglese in Italiano
-AutoCAD 14.01 Italiano
-AutoCAD 14.01 Inglese
-AutoCAD 13c4 Italiano
-AutoCAD 13c4 Inglese
-Corel Draw! 9 Italiano
-Office 2000 Pemium Italiano

 wrote in message
8n3dsp$ld3$1...@pegasus.tiscalinet.it...


 interessante!!
E tu un post spam lo chiameresti interessante???


Mi interessa Archicad.
Quanto costa?

 ha scritto nel messaggio
news:8n3dsp$ld3$1...@pegasus.tiscalinet.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: ingegneria chimica

cerco documentazione (siti, schede, libri, ecc) relativa al processo
industriale di produzione delle vernici epossidiche. Mi serve un
dettaglio delle principali operazioni unitarie e dello schema di
processo tipico.
qualcuno puņ aiutarmi o indirizzarmi sull'argomento?
grazie

 ha scritto nel messaggio
news:b22d0eed.03122...@posting.google.com...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: progettazione e analisi 3d

Buongiorno,
Vorrei qualche informazione su software di modellazione solida e
corrispondente programma ad elementi finiti.
Ho sentito parlare di SOLID WORKS + COSMOS WORKS cosa ne pensate?
Sapreste indicarmi altri pacchetti analoghi.
Grazie per l'attenzione. Ciao da Pamela.

 wrote in message 387C8C3F...@odeon.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: tool grafico per automazione industriale

Scusate la domanda forse un po' strana.
Esistono dei linguaggi di sviluppo visuale (o comunque con interfaccia 
grafica ) per la programmazione in ambito dell'automazione industriale ?
Ovviamente non intendo linguaggi per interfacciarsi a software di basso 
livello (tipo visual basic o tcl che si interfacciano a programmi in C 
che controllano i driver ) ma veri e propri linguaggi per interagire 
visualmente con l'hardware.
Grazie
BM

 per interagire visualmente con l'hardware.
che hardware ?
L.


Labview (più adatto a strumentazione ma anche si può usare anche in ambito industriale)
Sistemi SCADA: servono per "programmare" un PC che fa da supervisore a PLC ( o a reti di PLC) collegato 
al supervisore stesso. Qualche nome: Movicon, WinCC, Lookout.
Sia Labview, sia gli SCADA possono controllare schede di I/O (digitale e/o analogico),controllo assi, 
montate direttamente su PC.
Vai su 
www.plcforum.it
 e troverai diverse informazioni.
Ciao
Rudi
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Potere calorifico cotone

Sto cercando il PCS del cotone (per unità di PESO)
Grazie per l'aiuto !
Alberto

cotone   MJ/kg. 17,00  KCal/Kg. 4.046
Fonte ANIA
BONVINI p.i.m. Alessandro
Sede: Via Villarongio, 7 - Studio: Piazza San Gerardo, 3
22077 - OLGIATE COMASCO (CO)
Tel e Fax 031 - 990167
Sito: 
www.studiobonvini.it
E-MAIL:  
studio...@tiscalinet.it

 ha scritto nel
messaggio news:97dbrm$cgb$1...@pegasus.tiscalinet.it...


Manuale dell'Ing. Corbo
Manuale ANIA (associazione nazionale delle imprese assicuratrici)
Fonti varie di programmi di calcolo del Carico d'incendio.
Saluti Alessandro
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Aiutatemi telecomunicazionisti!!!!!

Cari ing,
sto scegliendo gli eami per il piano di studi del quinto anno in
telecomunicazioni... ebbene non so cosa inserire!
ho sostenuto TELEMATICA -RETI DI TELECOM 2 - OPTOELETTRONICA - BASI DI
DATI - IMPIANTI DI ELABORAZIONE... tra quelli degli anni passati.
ora mi ritrovo a scegliere tra tanti esami tra cui ho già trovato qualcosa
che mi interessa ma che non so se poi potrà essere utile:
INTELLIGENZA ARTIFICIALE - GESTIONE AZIENDALE - TELERILEVAMENTO - SISTEMI DI
RADIOCOMUNICAZIONE - TEORIA E TECHICHE DEL RICONOSCIMENTO  - TEORIA
DELL'INFORMAZIONE E CODICI - TEORIA E TECNICA RADAR.....
Considerate anche che non so proprio cosa fare in futuro, cioè una volta
ucito di qui!
GRAZIE


e cosa c'entra? questa è scuola.. :-)

 DATI - IMPIANTI DI ELABORAZIONE... tra quelli degli anni passati.



a me tic è piaciuto tantissimo, (anche se ho preso 18) secondo me per un TLC
è fondamentale
Nel mio piano di studi (appena fatto)  ho messo anche Teoria e tecnica Radar
e Telerilevamento 1 e 2
--
ciaciao
mauandsons
-----------------------------------------------------------------------
Il programma ha provocato un'eccezione. Confermare la regola? (S/N)
-----------------------------------------------------------------------
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: allplan ft 16.2 o archlineXP

devo acquistare uno di questi due programmi:
vorrei sapere pro e contro per ognuno dei due.
grazie a chi mi risponderà
emanuele

 ha scritto nel messaggio
news:qigK7.132552$sq5.6...@news.infostrada.it...


 fargliele mettere a posto).
???????? ma cosa stai a dire ????? da quando ????????

 ha scritto nel messaggio
news:da2e4734.01112...@posting.google.com...


 Ciao, Tigers
Ma quella è solo la Macro!!! le macro sono state fatte in Germania e
ragionano come dici tu...basta editarle modificarle e risalvarle.....
l'ho fatto 6 anni fa ...ed ho le mie belle porte a lisco del
pavimento.
Con tutto il rispetto Allplan non è mica un software per disegnare
pollai!!!!!
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:da2e4734.01112...@posting.google.com...
[snip]


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: cambio destinazione d'uso da abitazione a studio professionale

Ciao a tutti,
sono un ingegnere di Cagliari. Vorrei sapere se per trasformare
un'abitazione (destinazione d'uso categoria A sottocategoria A.1) in
studio professionale (destinazione d'uso categoria A sottocategoria A.
2) devo presentare la domanda di cambio di destinazione d'uso o basta
solo presentare la D.I.A.
Nell'appartamento si dovranno rifare impianto elettrico e idraulico.
Vi ringrazio sin d'ora per l'attenzione
Nicoletta

 studio professionale (destinazione d'uso categoria A sottocategoria A.
Perché vuoi fare questo cambio? ...hai dei dipendenti collaboratori o 
problemi di 626 o cosa?
Ciao,

 
nicoletta.foll...@gmail.com
 ha scritto:

Devo fare questo cambio perchè dovrei affittarlo come studio
professionale.
Eviterei volentieri di fare il cambio, ma, mi chiedo se poi non
vengano a controllare.
Ciao

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: patata please :-)

diodozener at aliceposta . it

non te la meriti, qualche post più su dicevo che la mando a chi mi
scrive...e tu mi apri un nuovo 3D!
"Diodo zener" <NOSPA...@email.it_ANTISPAM> ha scritto nel messaggio
news:c1dn59$qj1$1...@news.ngi.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: HELP HELP!!! - cercasi PARTITION MAGIC!!!

Qualcuno mi può dire se è possibile scaricarlo gratis da qualche parte o se
me lo può mandare a casa (pagando il trasporto ovviamente!).......devo
ripristinare una partizione maledettamente cancellata.....aiutatemi!!!
HELP!!!!
--
Regards, Raffaello®
ra...@libero.it

 wrote in message
ZrDm4.66041$C3.7...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Fondazione

Ho progettato una fondazione ipotizzando il suolo alla Winkler.
Tenendo conto solo della fondazione e non di tutto il telaio in elevazione 
quali altri modelli potrei utilizzare? 

Sto progettando una trave rovescia.
Ho considerato un terreno rigido.
Per le sollecitazioni provenienti dal terreno ho fatto l'equilibrio con le 
sollecitazioni provenienti dal telaio.
Avendo tre comb di carico ho Trovato tre tipi di sollecitazioni di cui 2 
trapezoidali e una rettangolare.
Ora ho un dubbio:
quale sollecitazione prendo per il progetto?
Qulella più gravosa? (nel mio caso la rettangolare)
Faccio l'inviluppo di tutte e tre?
Altro?(Cosa?)
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Cerco antiche unità di misura

Mi occorre sapere multipli e sotto multipli del piede carolingio, e se è
possibile anche sapere il periodo cronologico. Ho chiesto sul NG degli
architetti ma nessuno sa nulla

prova sul newsgroup free.it.storia.medioevo
Angelo
PYTHOS ha scritto nel messaggio ...



A me pare piu' una domanda storica che tecnica.
Cmq non posso aiutarti... ;-)
--
Doc Hollywood
---------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
---------------------------------------------------------------------------
Member of Doc Hollywood Group  
http://docholly.supereva.it
(mirrored in 
http://www.infinito.it/utenti/docholly
)
Prova la nostra nuova sezione musicale!
---------------------------------------------------------------------------

 architetti ma nessuno sa nulla
Da ricerca superveloce su Google (
www.google.it
) con chiavi "Piede
Carolingio misura":
http://www.rivstoricavirt.com/CorpoCarlom2.html
http://www.adbpo.it/piano/Pai/ProgettoPai/04%20Eco/Relazione.pdf
Ciao


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: cerco esempio di calcolo c.a. con gli elementi finiti

C'è qualcuno che mi può venire in aiuto?

C'è qualcuno che mi può venire in aiuto?
Il calcolo del cemento armato è una cosa e il calcolo agli elementi
finiti è un'altra. Non hanno nulla in comune.
Ciao!
jk

 wrote in message
DuYB7.1359$Qj6....@news.infostrada.it...



wrote:


 finiti.
mi ricordo che in un esame di "bioingegneria" (molti anni fa) abbiamo fatto
la simulazione con FEM dell'aorta in base alle sue caratteristiche del
tessuto e del fluido sanguigno .......
non essendo un civile non saprei per il ca, ma nel settore elettronico
esistono simulatori non lineari estremamente precisi e complessi.

 esistono simulatori non lineari estremamente precisi e complessi.
Interessantissimo!!
C'e' qualcosa in rete da vedere ?
-- 
Ciao, Francesco B.
Per postare evita la PRIGIONE