Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Aiuto Problema Bagni!!!!

Nel mio appartamento ci sono due bagni che presentano un problema che da
anni non si riesce a risolvere.
Succede che dal lavandino, dalla doccia e da tutti gli altri buchi da cui
fuoriesce l'acqua ne risale un cattivo odore "da fogna". Ho chiamato quello
che mi ha fatto l'mpianto idraulico e mi ha detto che era un problema di
sifone. Mi ha messo un sifone, ma il risultato è rimasto lo stesso.
Devo forse spaccare i pavimenti e rifare tutto l'impianto???

Capisco che chiedere un'opinione ad un ingegnere costa meno che ad un 
idraulico :-)))))
Il sifone dove lo ha messo? se è a valle di tutti gli scarichi il 
problema della puzza dovrebbe essere risolto, a meno che non venga 
dall'ultimo tratto delle tubazioni...
Ciao
Ghigo


 fuoriesce l'acqua [...]
SEI UN MITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Davvero: non credo che più del 1% di chi ci
legge avrebbe avuto il coraggio di chiedere una cosa del genere. O perlomeno
non in questa forma (chessò: "durante un esame mi è capitato di..."). SEI
GRANDEEEE!!!!!
+++TIXIO+++
PS: Mi dispiace per la...puzzolente situazione in cui ti trovi.

 ha scritto nel messaggio
news:qB_v8.60514$SR5.1...@twister1.libero.it...

Cavolo, ho solo dato Fondamenti di Bagni I,
dei sifoni si parla solo in Fondamenti di Bagni II,
mi spiace che non posso aiutarti.
Posso consigliare una pinza per il naso ?
ciao, michele.

ciao, michele.
Grandioso!
___
Ciao a tutti e a prestissimo!
Andrew McBlues

 wrote in message
qB_v8.60514$SR5.1...@twister1.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:3CC077D8...@libero.it...


 [cut] ... è successo l'hanno scorso ... [cut]
AAAAAAAARRRRRRRGHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
:-))
--
bosak

 sifone. Mi ha messo un sifone, ma il risultato è rimasto lo stesso.
il problema probabilmente dipende salla ventilazione del sifone (che non ci
sarà)
sei ad un piano basso di un edificio a più piani?
probabilmente mancando la ventilazione del suddetto sifone lo scarico di
acqua di altri utenti della colonna svuotano il tuo sifone con condeguente
passaggio di odori.
possibili soluzioni:
- verificare se c'è la ventilazione
- se non c'è vedere se si può srealizzare (andrebbe a tetto)
- esistono delle valvole automatiche che chiudono la tubazione di scarico in
caso di assenza di acqua (ma in realtà non funzionano molto bene)
- lasciare scorrere dell'acqua (poco economico)
- tenerti la puzza
mi dispiace ma non ci sono soluzioni migliori.
ciao.

 ha scritto nel messaggio
news:0X%v8.63270$m41.1...@twister2.libero.it...


 spiritoso...
Se *FOSSE* successa la stessa cosa a me neanch'io credo che sarei stato cosě
felice; ma sarei comunque stato allo scherzo visto che ci son cose ben
peggiori nel mondo e che -devi ammetterlo- non accade tutti i giorni di
leggere un post come il tuo sul NG.
+++TIXIO+++
PS: Bada bene che non volevo nč prenderti in giro nč offenderti...

 ha scritto nel messaggio
news:aa0l5v$j4b$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 al primo piano di una casa a 2 piani + piano terra
è probabile che la colonna si scarico non sia adeguatamente ventilata;
ti suggerisco di effettuare le seguenti verifiche (se possibile):
1) esiste un sifone al piede della colonna ?
2) esiste una ventilazione a tetto della colonna di scarico ?
3) esiste una ventilazione primaria del sifone alla base della colonna
(seconda tubazione in verticale in parallelo alla colonna anch'essa
sfociante a tetto) ?
se una delle risposte all tre domande è NO ecco perchè hai la puzza !!!
N.B. un problema del genere è un problema a carico del condominio anche se
la puzza ce l'hai solo tu in quanto la colonna di scarico è appunto
condominiale mentre la competenza di ogni condomino si ferma all'aalccio
della braga.    Quindi fai pressione sull'amministratore condominiale al
fine di effettuare le giuste verifiche con un idraulico serio (non uno
stagnino).
Ciao.

 idraulico cosa dovrei fare? :)
Io una mezza idea ce l'avrei...^_^
Ciao,
+++TIXIO+++