Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Impianti termici e condizionamento

Buongiorno,
per un impianto di condizionamento interno su cui sto lavorando trovo sugli
schemi unifilari del quadro genereale le seguenti utenze:
1) un quadro gruppo frigo da 90 kw;
2) un quadro centrale termica da 4 kw;
3) un quadro unità trattamento aria da 7,5 kw;
Premetto che l'impianto serve una palazzina uffici da 3 piani con cubatura
1200mq x 2,7m (h).
Quello che mi interesserebbe sapere è se oltre questa soluzione, per la
specifica situazione, sia possibile adottarne altre (tipo pompe di calore
etc...),
allo scopo di ottenere delle economie sia in fase di messa in opera sia nei
costi di gestione (ad esempio con elementi indipendenti in ogni ambiente).
Inoltre se sceglessi l'alimentazione a combustibile piuttosto che con
energia elettrica a quali vantaggi e svantaggi mi troverei di fronte?.
Grazie a tutti.

 Grazie a tutti.
Non hai specificato il tipo di impianto di condizionamento che intendi
installare, dalle indicazioni relative alle potenze assorbite dalle
macchine (che ovviamente sono diverse dalle potenze necessarie a
refrigerazione/riscaldamento degli ambienti), immagino che sia un
impianto a tutta aria o fan-coils e aria primaria.
Un'alternativa interessante ai tipi di impianti citati è costituita da
impianti di condizionamento a volume di refrigerante variabile (VRV),
che sono di tipo ad espansione diretta:
PRO:
- sono modulari, ovvero è possibile espandere in seguito la potenza
dell'impianto aggiungendo unità esterne, ad esempio si può procedere a
condizionare un piano per volta.
- sono ideali per l'installazione in edifici esistenti poichè le
tubazioni portano solo refrigerante e quindi hanno diametri ridotti.
- le unità interne possono essere installate con modalità diverse:
mobiletti, su controsoffitto, ecc.
- le unità esterne sono molto compatte
- sono ampiamente regolabili in potenza e possono essere regolate
indipendentemente le une dalle altre
- possono funzionare come pompe di calore
- possono funzionare in modalità diversificata (in un ambiente
riscaldano in un altro refrigerano)
CONTRO.
- funzionando con gas refrigerante sono soggette alle limitazioni
previste dalle normative per i gas contenenti composti del fluoro, in
particolare alcuni vecchi tipi di gas sono in via di eliminazione, ed
i nuovi hanno problemi di tossicità se circolanti in quantità elevata.
La norma prevede ambienti che assicurino adeguati ricambi d'aria.
- sono impianti relativamente costosi
- necessitano di sistemi di valvole regolatrici intermedie per la
regolazione del flusso del refrigerante, ma questo varia a seconda dei
modelli.
- il funzionamento come pompa di calore ha limiti legati alle
temperature minime esterne
Particolare attenzione va posta su quest'ultimo punto, le tanto
sbandierate pompe di calore possono solo essere di supporto agli
impianti di riscaldamento veri e propri, poichè se la temperatura
esterna invernale si avvicina a qualche grado sotto zero, il
rendimento delle pompe di calore tende a diminuire fino alla totale
inutilizzabilità.
Per finire, per i ricambi di aria con l'esterno, gli impianti
descritti vanno integrati con dei recuperatori entalpici che
provvedono a prelevare l'aria interna, l'aria esterna, ad incrociare i
flussi, ed a recuperare una parte del calore con dei particolari
filtri, il rendimento dichiarato è del 70%.  Il tutto dentro una
macchina che generalmente viene posta sotto il controsoffitto.
Bye
Stan

E' un impianto aria /acqua , fan coil e aria primaria.
Dove posso prendere maggiori info riguardo l'impianto che mi hai suggerito?.
Inoltre tornando ai ventilconvettori quale principio (o metodo o normativa)
devo seguire per ottimizzare al meglio il numero degli stessi per mc. di
spazio?.
grazie ancora

| "quale principio (o metodo o normativa)
| devo seguire per ottimizzare al meglio il numero degli stessi per mc. di
| spazio?.
Tutti gli impianti termici sonosoggetti ad obbligo di progettazione, anche
gliimpianti di condizionamento sono soggetti ad obbligo di progettazione per
potenze superiori a 40 KW frigoriferi resi (sicuramente il tuo caso) secondo
legge 46/90.
Per cui mi sembra opportuno che tu ti rivolga ad un Professionista
termotecnico che rediga un Progetto con relativa relazione di calcolo
secondo legge 10/91.
Lui sicuramente ti saprà consigliare anche per la scelta della tipologia di
impianto.

 legge 46/90.
Scusa, ma non erano 40000 Frig/h?
Ciao, Cosimo

| Scusa, ma non erano 40000 Frig/h?
OPS, certo, come disse quello là: "mi sono sbagliato nel confondermi".
40.000 Frig/h = 46,5 KW circa