Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Quesito: NPHS con acqua alte temperature

devo far circolare dell'acqua alla temperatura di 95/96°C all' interno di
una vasca
come posso realizzare il circuito  dovendo pompare avendo alla stessa
altezza aspirazione e mandata
per superare il problema del NPHS che si accentua notevolmente con la
temperatura
e quindi il problema di cavoitazione che ne consegue
Grazie per il vostro aiuto
Maurizio

...


 wrote in message
7o70oe$21h$1...@fe1.cs.interbusiness.it...



Se il problema è di avere aspirazione e mandata "alla stessa altezza"
basta che tu ti metta ad una certa quota verso il basso dall'altezza
minima del pelo libero dell'acqua: considera che la linea (che dovrà
essere piuttosto corta, ma dovrà allo stesso tempo esser in grado di
compensare la dilatazione termica) ti puo' dare una DP di 1 m di
colonna d'acqua, e che una pompa normale avrà un'NPSH richiesta
compresa tra 2 e 3.5: pertanto per essere sicuro la tua pompa dovrebbe
essere tra 3 e 4.5 m più in basso del pelo libero dell'acqua. La
posizione della mandata in ogni caso è ininfluente.
Se invece volevi dire che l'aspirazione e la mandata devono trovarsi
all'altezza del pelo libero dell'acqua o poco sotto, non c'è speranza,
la pompa va in cavitazione.
Ciao 
AC

...

Non si potrebbe aumentare la pressione dell'acqua? Si chiude il contenitore
e si aumenta la pressione, in questo modo si aumenta la tensione di vapore
del liquido e la pompa non cavita.



La tensione di vapore del liquido non aumenta ed è una proprietà
fisica legata solo alla temperatura; in effetti si potrebbe chiudere
il  contenitore e pressurizzarlo con del gas per portarlo ad una
pressione sufficientemente elevata. Tuttavia non mi sembra una
soluzione accettabile dal punto di vista tecnico-economico, dato che
si parla di una "vasca" di acqua (presumo di dimensioni importanti) e
che un gas di "blanketing" ha un discreto costo. Non puoi,
chiaramente, pensare di "chiudere ermeticamente" il contenitore: dato
che la tensione di vapore dell'acqua a 94°c è <1atm, se la chiusura
fosse davvero ermetica la vasca andrebbe sotto vuoto, esattamente alla
ps(94°c) dell'acqua: in pratica è difficilissimo realizzare una tenuta
perfetta ed in breve tempo ti ritroveresti con lo stesso problema e
con una copertura inutile.
Ciao
A.

A.
Quindi la cosa migliore è mescolare l'acqua con una pala rotante.

che cosa intendi con NPHS???



NPSH significa Net Positive Suction Head, ed e' un parametro che rappresenta la "richiesta" di battente positivo in aspirazione di
una pompa (per un determinato prodotto) affinche' essa non caviti.
In soldoni devo verificare che alla portata di esercizio che il NPSH disponibile nel circuito di aspirazione sia superiore al NPSH
richiesto dalla pompa a quella portata.
L'NPSH richiesto dalla pompa puo' essere ricavato da curve caratteristiche. Esso cresce al crescere della portata.
L'NPSH disponibile nel circuito di aspirazione e' calcolabile come la somma dei seguenti elementi (che dovranno essere espressi
tutti secondo un.di mis. coerenti - ad esempio metri di colonna di fluido):
- (DH)= altezza di battente di aspirazione (positivo per aspirazione sotto battente, negativa per aspirazione sopra battente)
- (P1-Pvap)= differenza tra la pressione nel punto di partenza del circuito e la tensione di vapore alla temperatura di esercizio).
Si ricordi che ho cavitazione quando la pressione nell'aspirazioen della pompa e' minore della tensione di vapore, ovvero il fluido
vaporizza.
- (-DP)= perdite di carico (con segno negativo davanti!) concentrate e distribuite tra il punto di partenza del circuito e la
sezione di aspirazione della pompa.
Pertanto la differenza tra NPSH disp. e NPSH rich. rappresenta quanto siano "vicini" al fenomeno della cavitazione.
E' chiaro che se opero soprabattente DH e' negativo quindi si abbassa NPSH disp.; se opero con fluido vicino alla temperatura di
ebollizione P1-Pvap tende a diminuire, idem NPSH disp.; se ho elevate perdite di carico (es. strozzature, valvole semichiuse, ecc.)
in aspirazione l'NPSh disp. cala.
3 anni fa, laureato da un mese in ingegneria chimica, fui assunto da una societa' di ingegneria.
Il mio primo giorno di lavoro mi diedero da calcolare l'NPSH disponibile in un circuito di aspirazione di una pompa centrifuga per
idrocarburi. In base a questo dato l'ufficio acquisti doveva specifciare nella rcihiesta di acquisto della pompa il valore minimo
dell'NPSH richiesto dalla pompa.
Spero di essere stato chiaro. Arrivederci.
****************************************************************
           Alberto Bertoni - Process Engineer
 
aber...@racine.ra.it
                    ICQ #: 36060016
   PGP 2.6.3ia RSA Pub Key (1024 bit) Finger Print:
   5338 472D F344 7670 A375 73DA 4296 0F59
   PubKey (ID: C8D86EDD) available on 
http://keyserver.unibs.it
      Visit my town: 
www.racine.ra.it/faenza/
****************************************************************