Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Pratica CPI

Salve, leggo spesso il NG ma non sono mai intervenuto prima.
Un mio cliente ha un magazzino di vendita al dettaglio entro un capannone
alto circa 6 m e avente superficie di quasi 800mq.
Mi ha chiamato per il rifacimento dell'impianto elettrico e mi sono accorto
che manca la prevenzione incendi... il capannone è con travi in legno,
inoltre parte dello stesso, adibito ad esposizione, è controsoffittato con
pannelli di legno e tale controsoffitto non è ispezionabile. Inoltre nel
magazzino esiste una grande quantità di imballaggi di cartone...
Francamente non mi era mai capitata una situazione simile, pertanto Vi
chiedevo se secondo Voi, esperti più di me nel campo della prevenzione
incendi, occorra qualche particolare sistema di rivelazione fumi (per
esempio anche nel controsoffitto) e, a parte estintori portatili o
carrellabili, anche un impianto di spegnimento automatico tipo sprinkler. Al
comando VVF non vorrei andarci, in quanto se dovessero essere richieste
troppe opere per l'ottenimento del CPI il cliente preferisce non fare niente
(ed io mi rifiuterei di mettere mano all'impianto elettrico).
Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un buon lavoro.
Mario

 Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un buon lavoro.
Scusa, ma con la situazione che hai descritto il tuo cliente non puo'
rifiutarsi di mettere a norma antincendio il suo magazzino. A questo punto
spero che i VVFF lo becchino e se lo fottano per bene.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Mario
Qualunque cosa tu facessi sarebbe inutile senza il parere dei VVF.
Quanto al'limpianto elettrico direi che sta su un altro pianeta rispetto
alla Prevenzione incendi, per cui non vedo motivi per cui tu non dovresti
farlo. La richiesta di CPI spetta al committente, non
all'installatore/progettista dell'impianto elettrico.
Se cmq il cliente e' disposto a fare qualcosa a livello di rpevenzione e
vuole fartelo fare, forse puoi spingerti fino al fargli avere una
dichiarazione in cui affermi che le opere antincendio, stante la tipologia
etc. etc. andrebbero sottoposte al parere dei VVF e risultare in un progetto
approvato in assenza del quale non puoi garantire etc. etc.
Quanto ai dettagli sull'installazione dell'impianto rivelazione fumi si
trova tutto nelle UNI apposite, per cui in certi casi va un rivelatore sopra
il controsoffitto, in altri sotto, in altri tutti e due. Oppure non serve,
datosi che, trattandosi di attivita' non normata, dipende tutto da cosa ti
chiede il comando dei VVF, le cui richieste sono spesso variabili da
provincia a provincia.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchč la curva d'apprendimento di google č storicamente tra le
piů ripide ... e.
www.tigers.3000.it


Ciao, Mario

 bisogna vedere cosa ne penserebbe il giudice...
[snip]
Se ti sei premunito di rispettare la legge non dovrebbero esserci problemi,
il responsabile per il CPI e' lui e basta. Se per assurdo avessi
un'autorimessa con 40 posti macchina potenziali ma il committente
dichiarasse che non vuole metterne piu' di 9, nessuno e dico NESSUNO puo'
obbligarlo alla richiesta di CPI perche' l'attivita' non e' soggetta. Mi
rendo conto pero' che il discorso qui sia molto diverso.
Se ho tempo domani approfondisco un po' la questione e ti posto alcuni
riferimenti cosi' ci ragioniamo insieme.
-- 


 scrisse:
[snip]
Facciamo chiarezza: nel tuo caso l'impianto elettrico E' soggetto a progetto
secondo L.46 sia perche' il deposito e' superiore ai 200 mq sia perche'
essendo in legno e' considerato a maggior rischio di incendio.
L'impianto di rivleazione fumi, pero' normalmente non e' considerato un
impianto elettrico ma un impianto di protezione antincendio, per il quale
l'obbligo di progettazione NON sussite ai sensi delle L. 46,
indipendentempente dalla loro consistenza, MA sussiste ai sensi del DPR
577/82 per attivita' soggette a CPI.
E qui secondo me sta il nodo. La legge prescrive con precisione quali siano
le attivita' soggette a CPI, ma e' compito del committente richiederlo.
Forse potresti cavartela facendo firmare al committente una dichiarazione
secondo cui la sua attivita' e' esente da CPI e specificando nella relazione
tecnica che il progetto per la parte di impianto di rilevazione andra'
predisposto nel caso l'attivita' fosse soggetta a CPI.
Se non ti vuole firmare niente a questo punto fai un favore alla categoria:
mollalo! Perche' finche' uno vuole rischiare del suo, per la sua attivita'
secondo me e' anche libero di farlo, ma che voglia far rischiare ME per il
SUO lucro senza neanche pagarmi il lavoro che faccio (perche' di solito
questo genere di committente e' quelloc he fa piu' fatica a pagarti...)
sinceramente non va.


 wrote in message
c48im4$2fkkc6$1...@ID-213000.news.uni-berlin.de...

Condivido appieno!
Comunque preferisco dormire la notte, ed avere la coscienza a posto nei
confronti di tutti.
Grazie ancora, Mario

Risulta difficile rispondere quali siano i sistemi di prevenzione
incendi passiva da adottare nel caso specifico, senza analizzare in
dettaglio la situazione.
Secondo il mio modesto parere, dovresti affrontare il problema in
maniera diversa e sicuramente più redditizia dal punto di vista
professionale.
1)  Le norme di prevenzione incendi che regolano l'attività di vendita
al dettaglio (presumo commercio di che cosa?):
- Ministero dell'Interno: Circolare n. 75 del 03/07/1967
- Ministero dell'interno: Lettera circolare n. 5210/4118/4
2) Letteratura tecnica specialistica (articoli da riviste):
     Rivista Antincendio (EPC srl)
- Settembre 1995
- Dicembre 1995
- Novembre 1995
- Settembre 1998
- Gennaio 2000
- Maggio 2001 (2 articoli)
Vale la pena di leggerli per la linearità e chiarezza di contenuto
oltre al taglio veramente applicativo!
3) Inquadramento del problema
Il Dm 16/02/82 (elenca tutte le attività soggette al controllo da
parte dei VV.F.) classifica l'attività  di "Magazzino di vendita" al
n. 87 (essendo la superficie coperta del fabbricato superiore a mq
400).
Come primo approccio alle misure da adottare si può fare riferimento
alla scheda allegata alla vecchia normativa per il rilascio del
nulla-osta antincendio (1984) che riportava le seguenti misure più
urgenti da adottare:
- Quelle elencate al punto "O" della scheda (segnaletica di sicurezza,
estintori, impianti elettrici a norma, compartimentazione ecc.
- Quelle elencate al punto 2.2 della scheda (compartimentazione delle
attività)
- Quelle elencate al punto 5.2 della scheda (uscite di emergenza)
4) Analisi in dettaglio dell'attività con calcolo del carico di
incendio, proposta di compartimentazione degli ambienti ecc.
Solo a questo punto si può predisporre un progetto di prevenzione
incendi da sottoporre al parere preventivo dei VV.F.
In genere, per esercizi commerciali dove il carico di incendio è
elevato, occorre l'impianto sprinkler con relativa centrale di
pressurizzazione a norma (UNI 9460 se ricordo bene).
Spero di esserti stato utile.
Rocco  
- 
