Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Misterioso difetto della caldaia

Riassunto delle puntate precedenti:
Dopo che l'idraulico aveva terminato l'installazione di tutti i radiatori e
allacciato la caldaia abbiamo provveduto ad accendere l'impianto che ha
funzionato bene per tutto il mese di Gennaio.
All'inizio di Febbraio il circolatore primario perdeva
pressione portando in blocco la caldaia.
Con l'intervento del tecnico dell'Immergas si è scoperto che il blocco della
caldaia era causato da un certo numero di scorie lamellari nere che intasano
la girante del circolatore.
Sono stati incolpati i radiatori in acciaio che pur essendo nuovi avevano al
suo interno delle scorie di produzione.
L'idraulico e al tecnico dell'Immergas hanno provveduto al
lavaggio mediante acqua di tutti i radiatori, facendo circolare l'acqua con
la pressione e portata della fornitura idrica comunale in ogni radiatore,
avendo cura di chiudere tutti gli altri, fino a quando l'acqua in uscita non
risultava limpida.
Hanno poi smontato lo scambiatore della caldaia e pulito con acqua in
pressione, smontato i circolatori e puliti con acqua, sciacquato a dovere
tutti i tubi della caldaia.
Dopo questo trattamento, che ho personalmente supervisionato, escludo che
all'interno dell'impianto ci fosse ancora una qualche particella solida di
dimensioni superiori al millimetro.
Inoltre il trattamento di pulizia sopra mensionato è stato ripetuto una
seconda volta per sicurezza.
I fatti recenti:
Pensavo di aver risolto il problema e invece, dopo un solo
giorno di funzionamento della caldaia, la stessa andava di nuovo in blocco.
Smontata la girante del circolatore si ritrovano ancora quelle maledette
scorie che l'avevano intasata completamente.
Escludendo che le scorie fossero ancora presenti dopo il lavaggio posso solo
fare due ipotesi:
a) Le scorie sono attaccate all'interno dei tubi dei radiatori in acciaio e
che si staccano quando circola acqua calda alla temperatura di 70 gradi.
b)Le scorie si formano per una qualche reazione chimica o precipitato
all'interno della scambiatore in rame della caldaia e che poi staccandosi
vanno a finire nella girante del circolatore.
Anche se la prima sembrerebbe la più sensata c'è un fatto che mi fa
propendere per la seconda.
Il tecnico dell'Immergas mi ha fatto notare che lo scambiatore è rumoroso a
causa della presenza delle scorie.
Smontando lo scambiatore mi sono però accorto che a causa del notevole
diametro del tubo dello scambiatore (2 cm circa)  non è possibile che le
scorie si incaglino all'interno avendo queste dimensioni di 4-6 mm.
Anche dopo sciacquato lo scambiatore faceva rumore.
Questo mi fa pensare che le scorie siano attaccate all'interno del tubo
dello scambiatore diminuendone la conducibilità termica e provocando rumore
a causa del raggiungimento localizzato del punto di ebollizione dell'acqua.
Ma come fanno le scorie ad "attaccarsi" sulle pareti del tubo dello
scambiatore?
Inoltre quando ho sciacquato i radiatori dopo averli tenuti accesi alla
massima temperatura non ho notato nell'acqua fuoriuscita una grossa presenza
di scorie che giustificasse il blocco della girante.
Io penso che le scorie si generino all'interno dello scambiatore come
precipitato o reazione chimica di qualche sostanza contenuta nei radiatori
di acciaio.
Cosa ne dite?
L'impianto è pilotato da una caldaia Immergas Hercules Mini 27 da 27000
calorie con scambiatore in rame è costituito da tubi in rame, 2 collettori
complanari per 2 zone, 11 radiatori in acciaio e 4 radiatori in alluminio.
Scusate la lunga descrizione ma vi ho fatto il quadro completo della
situazione.
Ciao Andrea

 calorie con scambiatore in rame č costituito da tubi in rame, 2 collettori
