Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: problema pompa sommersa

ho uno strano problema con una pompa sommersa: tale elettropompa
(completa di galleggiante) crea problemi a casa del cliente in quanto
determina lo scatto del differenziale, tuttavia la stessa pompa provata
in laboratorio da me sembra non dare problemi. L'ho anche testata in un
lavandino con l'acqua ma non ha mai fatto scattare il differenziale. Mi
potreste dare qualche spunto per risolvere il problema? Potrebbe
trattarsi di un problema del differenziale? Eppure è un 30mA sia
quello del cliente che quello del laboratorio in cui ho effettuato il
test. Grazie e alla prossima.

 
molto probabilmente č l'impianto elettrico del cliente ad avere 
problemi. L'interruttore differenziale scatta non appena entra in 
funzione la pompa o dopo un po'?

trattarsi di un problema del differenziale?
spero che tu non abbia provato nel tuo lavandino la pompa del pozzo fognante
del cliente
:-(
Controlla l'integrità dei connettori di alimentqazione nel pozzo, e che non
ci siano occlusioni per le quali la pompa in seguitop ad eccessivo sforzo
non faccia scattare il diff.

il galleggiante e' a bassa tensione o a 220?
hai provato a cambiare quello?
qualsiasi cosa non pensare mai che sia il differenziale ad aver problemi,
mai successo,
ed e' logicamente comprensibile anche perchè o scatta o non scatta mai, o
spiegami perchè scatta con la sola pompa immersa eheh.
Non esistono variazioni di sensibilita del differenziale, anche se immersa
la pompa non deve perdere nemmeno 1 mA, lo capisci anche tu.
La cassa e' di ferro/lega? hai un tester? puntale sulla cassa, puntale su
uno dei fili, se la resistenza e' inferiore ai 200 300 kohm,
qualcosa non va (non guardare il valore preciso dal quale capire se va o non
va bene, semplicemente deve avere resistenza infinita, il tester non deve
segnarti niente, okkio a non metter le dita sui puntali)
Mat

qualcosa non va nel mio pc boo..
la domanda cmq era, controllato il galleggiante anche?
e' a 220 o a bassa tensione?
non pensare a difetti del differenziale,
non e' logico, o scatta o non scatta, e se scatta anche per basse perdite
perchč starato, meglio.
Mat

Molto spesso ci sono delle dispersioni minime al di sotto della
sensibilità del differenziale e queste possono essere sia
nell'impianto sia nelle nuove apparecchiature. Può darsi che
installando la nuova pompa la dispersione di questa sommata a quella
già esistente nell'impianto superi la soglia di sensibilità del
differenziale e lo faccia intervenire!

sei hai fatto elettronica sai benissimo che 30 mA in totale da disperdere
sono tanti...
e se anche solo ogni utilizzatore disperde 1mA (un valore enorme..che
isolamento e'!?!?) l'uno...
devi aver 30 utilizzatori con un isolamento davvero al limite della
decenza...
no e' impossibile...stiamo parlando di una casa, non dell'impianto elettrico
di un'industria...
credo che un qualsiasi impianti di una casa residenziale, che sia anche di
300 metri quadri,
che abbia la piscina, e faretti ovunque, non possa disperdere in tutto
l'impianto piu di qualche mA,
ma nemmeno.
Bo, tu avrai ragione, ma mai visto un differenziale saltare in una casa se
non per buonissimi motivi.
E a dir la veritą nemmeno nell'industria...c'e' sempre qualcosa che sta
scaricando a terra o sta per scaricare,
insomma perdere l'isolamento..ma si copre dicendo..."e' la dispersione
dell'impianto..sono le correnti di spunto"...
spesso si copre solo qualche morsetto mezzo arrugginito in chissa quale
angolo dell'impianto che sta per saltare...
Mat