Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Verifiche normative per studio dentistico

La mia ragazza ha da poco aperto uno studio dentistico e sta cercando con
difficoltà di orientarsi nel caos delle normative.
Qualcuno sa dirmi quali verifiche di tipo impiantistico devono essere
effettuate ai sensi delle norme CEI e con quali periodicità devono essere
effettuate?
Abbiamo provato ad interpellare vari organi ( COMUNE - USL-  ISPESL - ORDINE
DEI MEDICI ecc.)  ma nessuno dico NESSUNO aveva la minima idea di quello che
stavamo chiedendo..........
Grazie in anticipo!!!!
Giampaolo Spisni

stavamo chiedendo..........
Bè del comune non mi meraviglio, dell'USL e ISPESL mi posso stupire in
quanto, almeno dalle mie parti sono competenti, ma l'ordine dei medici
dovrebbe essere informato visto i molteplici convegni fatti con tale
categoria proprio su questo argomento.
Quanto descritto è il contesto generale, ovviamente ti consiglio di
approffondire sopratutto scegliendo un tecnico valido ed esperto su tali
argomenti viste le responabilità presenti, in quanto fin quando non succede
niente nessuno vede (anche chi dovrebbe) ma nel momento che arriva
l'infortunio arrivano tutti come falchi ed il giudice normalmente (parlo per
esperienza come CTU) spalma la responabilità su tutti nessuno escluso.
Bye. Mike.

 difficoltà di orientarsi nel caos delle normative.


Ciao Dario
Credo che mi sarebbe veramente utile!!!!!!  Il mio e-mail č 
pata...@tin.it
Grazie mille!
Ciao!
Giampaolo

comunque le ipotesi sono:
Aggiungo per completezza quanto segue come prescritto dalla norma CEI 64-4:
<omissis>
Verifiche periodiche
Gli impianti elettrici dei locali adibiti ad uso medico dcvono essere
controllati regolarmente, a intervalli di tempo sotto precisati, da un tecnico
qualificato.
Tali controlli periodici avranno per oggetto:
•  la misura della resistenza di isolamento, da effettuare secondo le
prescrizioni della l'art 6 della Norma CEI 64-8, ad intervalli non superiori a
due anni;
•  il funzionamento dei dispositivi di allarme e di sicurezza ad intervalli non
superiori ad un mese;
• l'egualizzazione del potenziale ad intervalli non superiori a due anni;
• la misura della resistenza di isolamento dopo un anno dalla realizzazione del
pavimento e successivamente ogni quattro anni;
•  il funzionamento delle apparecchiature per alimentazione di sicurezza secondo
le istruzioni dei costruttore e comunque ad intervalli non superiori ad un anno;
•  il collemento al nodo equipotenziale del locale della schermatura dei
trasformatori di isolamento ad intervalli non superiori a sei mesi;
•  l'efficienza dell'impianto di terra ad intervalli non superiori a due anni;
•  l'efficienza del funzionamento elettrico dei dispositivi a corrente
differenziale ad intervalli non superiore a 6 mesi.
Registro delle verifiche periodiche
Le verifiche ed i loro risultati devono essere riportati su di un registro
corredato da timbro e firma del tecnico esecutore e dalla data di verifica.
<omissis>
E' chiaro che per un certo specifico studio dentistico non tutte le misure di
cui sopra saranno necessarie, dipende dalle attezzature utilizzate e dagli
interventi che vi si eseguono.
Ovviamente il tecnico in questione dovrà utilizzare strumentazione adeguata (in
particolare per l'egualizzazione (non è un errore, è proprio con la "g") occorre
uno strumento in grado di erogare 10A, non comunissimo).
Il registro è acquistabile direttamente dal CEI (circa 150.000 lire...) o può
fornirlo il tecnico o si può utilizzarne uno generico (quaderno), l'importante è
che riporti i dati richiesti.
saluti
Ing. Enrico Mazzetti

Innanzitutto grazie per le indicazioni riguardanti le verifiche periodiche
sugli impianti elettrici!
Ma non è tutto: che mi sai dire a proposito degli apparecchi per radiografie
endorali? Ho sentito dire che, oltre al consueto controllo biennale sulla
radioprotezione, si renderebbe obbligatoria una ulteriore verifica di
qualita' dell'apparecchiatura. L'ANDI (Assoc. Nazionale Dentisti Ital.) mi
ha comunicato  che tale verifica andrebbe fatta biennalmente, ma è vero che
in realtà la periodicita' sarebbe a discrezione dell'esperto qualificato
(che chiaramente spingerà affinché i controlli avvengano annualmente)?
Premetto che il mio apparecchio ha due anni di lavoro al ritmo di poche
radiografie ogni settimana e non è certo paragonabile ai radiografici del
RIZZOLI!!!
CIAO e GRAZIE
Deborah

 Credo che mi sarebbe veramente utile!!!!!!  Il mio e-mail è


(che chiaramente spingerà affinché i controlli avvengano annualmente)?
Purtroppo sono piuttosto "ignorante" su questo tema specifico.
Prova a vedere qui:
http://radioprotezione.w3.to/
magari c'è la possibilità di contattare qualcuno informato in merito.
Oppure postare la richiesta su it.industria.elettrotecnica.normative.
Ciao
Enrico Mazzetti
MazE
per rispondere togliete gli asterischi dall'email
alla fine del 1999 entreremo nell'ultimo anno del millennio