Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Previsione inquinamento elettromagnetico su nuovo insediamento industriale

In sede di richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo
gruppo di capannoni industriali che dovranno sorgere in prossimità di un
elettrodotto dell'enel ad alta tensione (132 kV) , il comune richide al
proponente l'opera uno studio modellistico del campo magnetico prodotto
dall'elettrodotto seguendo le indicazioni fornite dalla norma CEI 211-4.
Per tale studio modellistico occorre la conoscenza della geometria
dell'impianto di trasmissione (numero di subconduttori costituenti il
fascio, raggio del fascio di conduttori, distanza reciproca, distanza dal
suolo, ecc.), la corrente che attraversa i conduttori ed altri dati che, a
mio avviso,  solo l'ENEL può conoscere.
La mia domanda è quindi la seguente:
Ha senso secondo voi chiedere tali cose a chi richiede la concessione
edilizia oppure tali dati dovrebbero essere richiesti all'ENEL e il
richiedente della concessione edilizia si limita a fornire i risultati di
una misura strumentale fatta con strumenti certificati e tarati?
Ringrazio in anticipo chi mi potrà fornire indicazioni utili
Francesco Gorini


Non credo ti sarò molto utile, è un
argomento questo assai contorto, e per
me nuovo, però, a più senso che sia il
richiedente la concessione a verificare
con l'ENEL i dati tecnici richiesti.
--
Saluti.
Per. Ind. Mauro Bottizzo

 wrote in message
tib88.28027$5M4.8...@twister2.libero.it...

E' piuttosto strano che il comune richieda una modellizzazione del campo
magnetico prodotto dall'elettrodotto, poichè, in attesa della promulgazione
dei decreti attuativi previsti dalla legge 22/2/2001, n. 36, il riferimento
di
legge è costituito dal D.P.C.M. 23/4/1992 "Limiti massimi di esposizione
a campi elettrico e magnetico generati alla frequenza nominale di 50 Hz,
negli ambienti abitativi e bell'ambiente esterno" e dal decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici 16/01/1991.
Il D.P.C.M. 23/4/1992 ha definito per le linee elettriche a media e ad
alta tensione distanze di rispetto da fabbricati adibiti ad abitazione.
Tali distanze sono di 10 m per linee a 132 kV, di 18 m per linee a 220 kV
e di 28 m per linee a 380 kV. Per linee a tensione inferiore a 132 kV sono
valide le distanze previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
16/01/1991, il quale prevede per linee a 20 kV una distanza di circa 5,5 m
dal suolo e di circa 3 m dai fabbricati.
Va sottolineato che tali distanze di rispetto sono applicate per edifici
adibiti
ad abitazione o ad attività che comportino tempi di permanenza prolungati.
Per quanto riguarda i valori limite di esposizione a campi magnetici ed
elettrici
imperturbati, stabiliti agli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 23/4/1992, questi
sono:
5 kV/m e 100 microTesla per aree od ambienti in cui si possa ragionevolmente
attendere che individui trascorrano una parte significativa della giornata;
10 kV/m e 1000 microTesla nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente
limitata a poche ore al giorno.
Pertanto, a mio avviso, mi sembra un po' esagerato che il comune ti chieda
una modellizzazione secondo la norma CEI. A mio avviso basterebbe verificare
le distanze e allegare una misura dei campi.
Comunque se ti rivolgi al gestore della linea elettrica (ENEL Distribuzione
o TERNA)
puoi avere maggiori informazioni.
MA.R.

dei Lavori Pubblici 16/01/1991.
Ma il decreto attuativo non doveva essere emanato entro 60 giorni?
Ciao,
	Stefano

 wrote in message
t6066uckrjg4bp22h...@4ax.com...

Infatti................

In un'azienda che sto seguendo per la ISO 14001 l'Ente di certificazione
mi ha chiesto più o meno la stessa cosa. 
Io l'ho risolta contattando la TERNA(ENEL)e chiedendo la documentazione
relativa all'inquinamento elettromagnetico prodotto da un elettrodotto
di proprietà ENEL. 
Ci vuole pazienza e contanza ma alla fine la si spunta.
Auguri
Barbara Guizzardi
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG