Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: conformità impianto elettrico

Come si redice una conformit� di un impianto elettrico?
Francesco 


Scrivendola.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Scrivendola.
Grazie :)
Come si scrive?
Ci sono esempi o linee guida?
Non avendola mai fatta, non so proprio da cosa iniziare

 ha scritto nel messaggio 
news:4a423867$0$18937$4faf...@reader2.news.tin.it...

Sii pi� preciso. La tua domanda � troppo generica. Di cosa stai parlando? La 
dichiarazione di conformit� di un impianto elettrico la pu� "scrivere" solo 
l'installatore che l'ha realizzato. Il modello � quello allegato al DM 
37/2008 (molto simile al vecchio modello ex 46/90), quindi pochi dubbi su 
come si fa.
Se invece parli della famosa DI.RI., introdotta dal nuovo DM 37/2008, la 
redige un professionista per dichiarare che un vecchio impianto sprovvisto 
di dichiarazione di conformit�  redatta dall'installatore � comunque a 
norma. Attenzione a tutte le limitazioni in merito a questa dichiarazione, 
per le quali ti consiglio di leggere il citato decreto e la miriade di 
commenti in materia.
La DIRI in pratica � un verbale di sopralluogo e verifica dell'impianto, in 
cui il professionista dichiara l'esito positivo delle prove e verifiche 
eseguite e certifica che l'impianto � rispondente ai requisiti minimi di 
sicurezza applicabili.
aLUCArd 


Grazie per la risposta.
Leggendo il DM 37/2008 vedo che al l'art. 7 comma 4 riporta:
"la dichiarazione di conformit� � rilasciata anche dai responsabili degli 
uff�ci tecnici interni alle imprese non installatrici.." (forse � quello che 
intendi per DI.RI.)
Cos'altro puoi dirmi a tal proposito?
L'allegato II chiede "gli estremi del tecnico che ha redatto il progetto" 
(punto 3 della legenda) e "lo schema dell'impianto realizzato" (punto 6 
della legenda)
Poich�, nel mio caso specifico, non c'� nessun progetto in quanto l'impianto 
� stato realizzato da una persona competente in materia ma che non ha i 
requisiti per poter redigere il progetto, potrei io stesso redigerlo e allo 
stesso tempo a dichiarare la conformit� dell'impianto?
Francesco 

 redige un professionista
Per impianti al di sotto dei limiti dimensionali/di potenza indicati 
all'articolo 5, la dichiarazione di rispondenza pu� essere rilasciata anche 
da un installatore (inteso come responsabile tecnico... art 7 comma 6).
-- 
Giorgio

 redigerlo e allo stesso tempo a dichiarare la conformit� dell'impianto?
Ma... non c'� il progetto, ma c'� la dichiarazione di conformit�? Nessuno 
dei due? L'impianto eccede i limiti indicati nell'art. 5 e richiedeva quindi 
progetto?
Comunque il progetto si fa prima... il tuo sar� un post-getto :). Un 
as-built.
Per "sanare" l'impianto occorre la dichiarazione di rispondenza. Che potrai 
redigere a condizione di essere iscritto all'albo professionale per le 
specifiche competenze
tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, 
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Rif. art 7 
comma 6.
Nota:
1) il DM recita "aver esercitato la professione da almeno cinque anni", non 
solamente essere iscritto all'albo da almeno cinque anni.
2) la dichiarazione di rispondenza, pu� essere rilasciata solo per impianti 
realizzati precedentemente all'entrata in vigore del DM 37/08. Quindi gi� 
esistenti al 27 marzo 2008. Se l'impianto fosse stato realizzato 
successivamente, la cosa si complicherebbe. Occorrebbe necessariamente una 
dichiarazione di conformit�.
-- 
Giorgio 

 redigerlo e allo stesso tempo a dichiarare la conformit� dell'impianto?
No. Tu puoi, se ne hai i requisiti (l'impiantistica elettrica rientra nelle 
competenze dell'ingegnere industriale) redigere il progetto dell'impianto, 
ma la dichiarazione di conformit� deve necessariamente redigerla il 
responsabile tecnico dell'impresa che lo ha realizzato. Anzi, se si tratta 
di un "piccolo" impianto (vedi in proposito i limiti stabiliti dal DM 
37/2008) anche il progetto dello stesso pu� essere redatto dallo stesso 
responsabile tecnico installatore.
aLUCArd