Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Dimensionamento caldaia

Come si dimensiona una caldaia?
Mi spiego meglio. Da una parte, ho i concetti. Intendo dire, io so benissimo 
(vebbè, non esageriamo :-) ) che se all'interno voglio una temperatura di 20 
°C e all'esterno ipotizzo una temperatura media di (esempio) 5 °C, 
calcolando le varie resistenze termiche di muri, finestre, ponti termici e 
via dicendo, posso determinare la potenza necessaria a mantenere le 
condizioni stazionarie.
Però, suppongo che questo sia uno di quei campi dove la differenza tra 
quello che uno ha studiato facendo Fisica Tecnica o Impianti e la reale 
applicazione pratica, possa diventare anche abissale.
Fisica Tecnica a suo tempo l'avevo fatta anche bene; Impianti forse un po' 
meno. Ora mi occupo da un paio di anni di tutt'altre cose, quindi dovrei un 
po' ripassare, ma questo è un problema relativo.
Fatto sta che un mio amico geometra mi ha chiesto se gli do una mano a 
dimensionare una caldaia per una ristrutturazione. Non mi sono preso nessun 
impegno ufficiale di prestazione professionale, perché non mi va di offrire 
prestazioni che poi non sono in grado di svolgere. Ma d'altra parte non è 
questa la richiesta, ma solo di "collaborazione".
Ho già iniziato a guardare qualcosa, tramite anche alcuni software dei quali 
intanto mi sono preso la versione trial, però vorrei sapere da chi lo fa di 
mestiere, come concretamente si procede di solito, per non mettermi a 
guardare tutto e non trovare poi niente di realmente utile.
Non credo che ogni volta vengano fatti dei calcoli approfonditi su 
resistenze termiche, coefficienti liminari, ecc. ecc..
Suppongo che ci si riporti a dei modelli prestabiliti e si adattino al 
meglio al caso specifico, ovviamente con cognizione di causa (e questo 
dovrebbe esserci dato dai nostri studi universitari, appunto) .
Avete qualche link, software, libro o altro da consigliarmi per avvicinarmi 
a questo ramo della nostra professione?
Oppure potete anche spiegarmi in breve come dovrei procedere, se conosco 
planimetria, materiali e conformazione delle murature, tipo di infissi e 
finestre, esposizione e così via.
Grazie
Ciao
Sculler 

 Come si dimensiona una caldaia?
Prendi un bel libro di costruzione di macchine! 

 Prendi un bel libro di costruzione di macchine!
E' una battuta?
Ciao
Sculler 

 applicazione pratica, possa diventare anche abissale.
la differenza abissale sta nel calcolo delle condizioni che devono essere le 
PEGGIORI previste per quel posto, non le "medie"!
inoltre il punto di grave deficit dei calcoli è il dimensionamento dei 
radiatori interni (mediamente vedo che sono "a trombina", circa al 50% delle 
reali necessità)
tieni presente che la differenza dei costi fra un impianto fatto "a tromba" 
ed uno correttamente dimensionato è di poche centinaia di euro, mentre 
l'esercizio costerà quel centianio di euro di differenza in più di 
combustibile per N anni...
saluti riscaldati
Fabio 

 combustibile per N anni...
Ma di solito questi calcoli chi li fa? Io so che vengono usati calcoli 
spannometrici che prevedono un paio di moltiplicazioni e via, a seconda 
della superficie e della zona... Però ovviamente penso che diano solo una 
prima indicazione e siano adatti solo all'idraulico (con tutto il rispetto 
per gli idraulici).
Per ora ho letto una dispensa di impianti termici, fatta molto bene che 
spiega quali coeffcienti usare a seconda del tipo di termosifoni, del tipo 
di caldaia, del tipo di tubazioni... e ho fatto qualcosa con la versione 
trial di Termus della Acca.
Il fatto è che da quello che ho visto fin'ora, fare un calcolo "a tromba" 
come dici tu, non è difficile. Mentre fare un calcolo preciso mirato al 
risparmio massimo possibile (ottimizzazione dei vari rendimenti quindi) è 
piuttosto complicato per chi non è del mestiere.
In sostanza chiedevo delle linee guida da poter seguire.
Secondo te, senza appoggiarmi a chi già fa queste cose, è impossibile fare 
un calcolo che non venga fuori "a tromba"? ;-)
Ciao
Sculler 

finestre, esposizione e cosě via.
Per il metodo di calcolo usi la UNI 7357. Per le trasmittanze puoi usare
la 10355. Esistono comunque molte pubblicazioni sull'argomento e anche
qualche software.
Nel dimensionamento della caldaia ricordati di considerare anche la
potenzialitŕ necessaria per la porduzione di acqua calda, che
fondamentalmente determina la potenzialitŕ di picco della caldaia. Se
non la consideri sottodimensioni la caldaia.  
-- 
Paolo "Spino"

 un calcolo che non venga fuori "a tromba"? ;-)
ripeto non sono del ramo forse qualcun altro potrà essere più preciso, però 
ho trovato che le tabelle di riferimento per temperature esterne, la curva 
di carico caldaia, i coefficienti degli elementi radianti eccetera sono 
un'ottima guida per non sprecare tempo e soldi dovendorealizzare un impianto 
corretto dal punto di vista tecnico, dell'esercizio e con un occhio attento 
ai consumi
posso semplicemente dire che a casa mia (ristrutturata fai-da-me l'anno 
scorso, 4 ultimo piano sotto lastrico solare, esposta una stanza nord, tre a 
ovest) mi sono semplicemente attenuto alle tabelle ed ho dimensionato 
correttamente gli elementi radianti. nonostante le temperature medie 
invernali della zona (Taranto) siano relaivamente miti, io accendo il 
riscaldamento a fine settembre e lo spengo a fine aprile, mantenendo una 
temperatura ambiente 17° se la casa non è frequentata o di notte, e 19° 
quando siamo in casa.(il bagno è intorno a 22°) temperatura acqua 
riscaldamento intorno a 50°. (questo porta ad un dimensionamento un pochino 
più generoso della caldaia ma consente una durata molto speriore stimata in 
20 anni) i consumi sono ridicoli nell'ordine di 60euro mensili nei periodi 
più freddi e scendono rapidamente a 40 euro mese nei periodi meno rigidi, 
impianto sempre acceso no-stop (escluso le ore di arieggiamento degli 
ambienti) e non avverti sensazione di freddo nel momento in cui ti spogli. 
Anche quando ero a S.Donà di Piave (VE) l'impianto era dimensionato allo 
stesso modo ed utilizzato con gli stessi criteri: consumavo 1/3 del vicino 
(media di 100euro mensili nov-dic-gen-feb) che aveva la casa identica alla 
mia (anzi un lato era coperto dai box) ma non riusciva a tenere la 
temperatura sopra a 20° non si aveva lo stesso confort, inoltre aveva la 
muffa negli angoli a causa del funzionamento intermittente dell'impianto 
(acceso solo dalle 16 alle 23 e dalle 7 alle 8 circa)
in bocca al lupo
Fabio