Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: interruttori magneto-termici

Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in
un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare
gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW,
quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di
scatto, etc)?
Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?
Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...

 ha scritto nel messaggio 
news:afff177c-ad2e-4571...@a32g2000yqm.googlegroups.com...

Devi semplicemente (far) cambiare l'interruttore generale portandolo ad 
almeno 25 A .
Inoltre fai verificare che la sezione del montante (dal contatore al QE 
generale o dall'avanquadro al QE generale) sia idonea per la nuova corrente 
massima). 



Aspetta un attimo, potrebbe avere un differenziale da 16 Ampere
nominali... da cambiare anche quello.

 Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...
Per capire da dove partire con le spiegazioni, sarebbe opportuno sapere
che preparazione ha lei. Mi auguro che almeno sappia come funziona un
circuito elettrico e conosca le legge di Ohm.
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]


Sarebbe utile sapere in primis i motivi di questo passaggio...non è
che si risolve tutto prestando attenzione alla contemporaneità dei
dispositivi?
Se serve davvero ad es. per una modifica importante (installazione di
pompe di calore, qualche piccolo dispositivo artigianale per un
laboratorio) è necessario conoscere a) i dati di targa
dell'interruttore (NB. il "salvavita" è un magnetotermico PIU'
differenziale...) b) la sezione dei cavi.
A volte sono sovradimensionati e quindi magari non deve fare nulla;
nel caso non sia così valuterei (a dirla tutta sarebbe meglio farlo
comunque) di dividere l'impianto e servire le nuove utenze con una
linea dedicata (con interruttore MGT DIFF da 25A).

 installati per un determinato impianto. Punto.
Rileggendo, mi rendo conto che l'affermazione ha un banale sapore
"burocratico".
Percio', mi spiego meglio: gli interruttori magnetotermici hanno la
funzione di protezione delle linee elettriche e delle prese che si
trovano a valle.
Quindi non si DEVE sostituire i magnetotermici originali con apparecchi
di portata amperometrica superiore senza PRIMA incrementare la sezione
dei cavi e sostituire le prese con prese compatibili con la maggiore
portata. Tra l'altro questo significa, qualora voglia i 20A tutti su un
punto di prelievo, che non puo' usare normali prese domestiche (ma deve
passare a quelle industriali), perche' quella maggiore, quella italiana
"grande" arriva solo fino a 16A.
Questo e' quanto per adesso posso scrivere, visto che non ci da' piu'
informazioni su cosa desidera fare.


 "grande" arriva solo fino a 16A.
Scommettiamo che è un potenziamento perchè l'amico elettricista (amico
dell'ENEL...) gli ha suggerito che l'unico modo di evitare i salti del
contatore è aumentare la potenza contrattualmente impegnata? Quando
bastava un po' di buon senso nell'uso quotidiano di lavatrice forno
frigo etc. etc.

 frigo etc. etc.
Probabile.
In talcaso pero' l'amico elettricista avrebbe dovuto informarlo che
occorreva installare una seconda linea, con ulteriore magnetotermico per
soddisfare una delle utenze "voraci".
