Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: gestione micro turbine cogenerative

Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi un parere. Ho sentito spesso parlare in questo periodo 
di cogenerazione con micro turbine a gas, nell'intorno di 60 kw 
elettrici, usate per grossi centri commerciali.
Quello che mi piacerebbe sapere è come vengono gestiti questi ssitemi 
di notte. Le opzioni che mi vengono in mente sono:
- spengo tutto
- vendo all'enel la corrente
Mi chiedevo se sapete quale delle due opzioni viene fatta o se, magari, 
la prima non ha nemmeno senso per prolemi di avviamento, spegnimento 
etc.


Le turbine a gas si possono accendere e spegnere molto rapidamente.
Una macchina da 150 MW comincia a produrre energia elettrica in meno
di mezz'ora dal
momento in cui schiacci il pulsante di "start". Per un giocattolino da
60 kw date le dimensioni
e i ridotti stress termici in gioco penso che i tempi siano molto più
brevi.
Io sicuramente nel caso che citi spegnerei, anche in virtù del fatto
che l'energia elettrica di
notte costa meno e quindi guadagnerei poco a venderla.


Grazie. Molto gentile per le info molto concrete, non ero riuscito a 
trovarle googlando qua è là.
Ciao.

 notte costa meno e quindi guadagnerei poco a venderla.
Sei sicuro di potere decidere tu? Lo chiedo perchè non so fino a che punto
Terna pianifichi la produzione di energia elettrica (i.e. anche per le
centrali degli autoproduttori? Anche di taglia così modesta?).
Grazie
P.
-- 
http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=18861

 ha scritto:

Figuriamoci, non siamo mica ai piani quinquennali! Tutti i gestori di
impianti idro (e.g. Edison, Sorgenia), se ne parlava anche in qualche
altro thread, la notte se la centrale lo permette ripompano acqua alla
presa a monte, le turbine a gas poi, piccole o grandi che siano,
essendo utili soprattutto per necessità di picco è BENE che rimangano
spente quando non serve un surplus di energia.
Diverso è il caso molto più comune di cogenerazione via turbina a
vapore (ad esempio una cartiera), in questo caso "spengere" l'impianto
è un'operazione più complessa e le macchine di solito non vengono
spente se non per revisioni. Il lucchese che posta ogni tanto qua
potrà confermare che a Capannori e limitrofi (zona di cartiere) la
notte le torri di condensazione delle turbine a vapore fumano che è
una meraviglia, in particolar modo con questi freddi!

 momento in cui schiacci il pulsante di "start".
Veramente così poco?

 ha scritto nel messaggio 
news:1193402273.9...@19g2000hsx.googlegroups.com...

Veramente cosě poco?

 Veramente così poco?
Ammesso e non concesso che la macchina riceva la necessaria
manutenzione
e gli operatori non siano beduini scansafatiche, il tempo impiegato è
nell'ordine
di grandezza dei 30 minuti.
All'inizio ci vuole una decina di minuti scarsi per far partire tutti
i sistemi ausiliari,
far girare la macchina, "accendere il gas" e sincronizzare la macchina
alla rete.
Dopodiché per le nostre macchine il carico sale con un gradiente di
circa 7-8
MW/minuto. Il gradiente è volutamente limitato per contenere lo stress
termico,
ma in caso di necessità la macchina può usare un gradiente maggiore
(noi lo chiamiamo "Quick Loading") che è attorno ai 15 MW/min. L'uso
del
quick loading aumenta lo stress e quindi accorcia gli intervalli di
manutenzione.