Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Pompa caldaia

Ho un problema alla mia nuova caldaia di cui non so dare (e neanche il
tecnico dell'assistenza) una spiegazione.
Tutto nasce dal fatto che la pompa (circolatore) dell'acqua si comporta in
modo strano.
Quando la pompa fa circolare l'acqua nello scambiatore per l'acqua calda
sanitaria il pressostato differenziale, installato fra la mandata e
l'aspirazione della pompa medesima, viene spinto a fondo corsa; quando
invece la caldaia commuta sul riscaldamento dei radiatori il pressostato non
arriva a fondo corsa evidenziando un calo di pressione tra la mandata e
l'aspirazione.
Da buon elettronico mi rivolgo ai cugini idraulici per avere un chiarimento:
se la pompa non è in cavitazione e quindi esprime una prevalenza diminuendo
la portata, cioè strozzando la mandata, dovrei ottenere un aumento di
pressione. Viceversa se la portata aumenta la pressione dovrebbe diminuire.
Questo chiarimento mi è necessario perchè il tecnico dell'assistenza
sostiene che c'è un impedimento nell'impianto idraulico (da poco realizzato)
che fa circolare male l'acqua (quindi una diminuzione di portata).
Lo schema della caldaia è più complesso di come l'ho descritto ma se
qualcuno vuole aiutarmi a risolvere il problema sarò lieto di spiegarglielo.
Ciao


Mauro
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Il circolatore primario fa circolare l'acqua nel bruciatore e spinge l'acqua
nell'accumulo sanitario (bollitore) oppure nel collettore di uscita a
seconda della posizione di una valvola a tre vie motorizzata. Il bollitore è
costituito da un cilindro inox all'interno del quale c'è una serpentina inox
che riscalda l'acqua in esso contenuta.
Il collettore è all'apparenza un tubo sul quale sono collegati aspirazione e
mandata del circolatore primario e del circolatore secondario.
Il circolatore secondario preleval'acqua dal collettore e la spinge
nell'impianto dei radiatori; l'acqua che ritorna dai radiatori va a finire
di nuovo nel collettore.
Il pressostato differenziale è collegato tra l'aspirazione e la mandata del
circolatore primario.
Per vedere lo schema vai su:
1) 
www.immergas.it
2) Prodotti -Caldaie a basamento
3) Hercules mini 27 - Schema idraulico
Quando viene rilevata bassa temperatura nel bollitore ad accumolo
sanitario, viene avviato il circolatore sanitario  e contemporaneamente
posizionata la valvola motorizzata a tre vie per escludere la mandata
all' impianto di riscaldamento.
A seguito del flusso dell' acqua nel serpentino primario, il flussostato
posto in parallelo al circolatore sanitario avvia, tramite un contatto,
il ciclo al bruciatore.
Tutto questo se il circuito di riscaldamento non richiede calore.
Se invece l' avvio è determinato dal termostato ambiente, e non è
richiesta acqua calda sanitaria, parte, oltre il circolatore sanitario,
anche quello dell' impianto di riscaldamento, e la valvola a tre vie
si posiziona per instradare l' acqua nel collettore d' uscita.
Il flussostato comunque rileva l' acqua in circolo, e dà il consenso
all' avvio del bruciatore.
Se invece è richiesta contemporaneamente sia acqua calda al
bollitore come acqua calda al riscaldamento, un organo di precedenza
abilita temporaneamente solo l' acqua calda sino a quando non
è soddisfatta la richiesta, e poi passa al riscaldamento.
Ciao


Ho scaricato cicuito e descrizione della caldaia e tutto quanto disponibile
quindi credo di aver capito come funziona, però a questo punto non ho più
capito qual'è il malfunzionamento del quale ti lamenti, secondo me infatti è
normale che quando si attiva il circuito di riscaldamento dei termosifoni la
pressione differenziale attraverso il circolatore (pompa) principale
diminuisca, infatti in tal caso entra in funzione anche il circolatorte del
riscaldamento che succhia in pratica dalla mandata della pompa principale.
Penso però che il problema vero è che la caldaia non scalda i termosifoni
(anche se non lo dici), lo arguisco dal discorso che riferisci con il
tecnico, a questo punto penso che se è così la sola diagnosi possibile è che
sia la pompa del riscaldamento che semplicemente non gira mentre la valvola
a tre vie invece dirotta l'acqua che arriva dal circolatore primario, prima
nel collettore e poi, visto che il circuito è bloccato, l'acqua defluisce di
nuovo nello scambiatore del bruciatore.
Se questo fosse il caso anche qui la pompa del primario mostrerebbe una
prevalenza inferiore poichè dal circuito verrebbe esclusa la resistenza del
bollitore ad accumulo mentre rimane sempre e soltanto quella del bruciatore.
Spero di esserti stato utile, fammi sapere.
Ciao


 Spero di esserti stato utile, fammi sapere.
Purtroppo il circolatore secondario gira ma dall'esperimento citato sopra mi
sento di poter escludere ogni influenza del circuito a valle del collettore
aperto.
Comunque il circolatore primario non sente le perdite di carico
dell'impianto perchè fra esso e i radiatori c'è il circolatore secondario.
Ho provato comunque anche a chiudere la valvola di mandata del circolatore
secondario senza notare nessuna variazione. Le uniche variazioni del
pressostato sono:
1 - Ciclo sanitario: la pressione aumenta
2 - Riduzione della potenza del circolatore primario (il circolatore
primario ha un commutatore a tre posizione per regolare la potenza): la
pressione diminuisce (come deve essere teoricamente)
Forse ho un'ipotesi che andrò a verificare la prossima volta con il tecnico.
Il pressostato differenziale ha due tubicini che lo collegano
rispettivamente alla mandata e all'aspirazione del circolatore primario. Se
entrambi fossero otturati il pressostato non funzionerebbe ma se è otturato
uno soltanto dei due tubicini il pressostato potrebbe manifestare un
comportamento anomalo. Se all'interno del pressostato c'è aria come
suppongo, visto che non è possibile sfogarla in alcun modo, il pressostato
in queste condizioni  non misurerebbe più la pressione differenziale tra
mandata e aspirazione, ma tra mandata e la pressione di impianto
immagazzinata nella bolla d'aria che sta dall'altra parte della membrana. In
questo modo la sensibilità del pressostato dovrebbe essere almeno ridotta
della metà e questo spiegherebbe perchè si posiziona a metà corsa.
Altre ipotesi:
1) Condensatore del circolatore primario sceso di capacità (ma la caldaia è
nuova !?!?)
2) Se c'è un organo di laminazione nel collettore (c'è o non c'è?) questo
non funziona a dovere (purtroppo non so cosa c'è dentro il collettore).
Vi saprò dire, ciao.