Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: recupero di calore impianti ad aria

La domanda nasce da un problema reale:
è possibile aumentare il rendimento di chiller a pompa di calore, o di
motocondensanti di sistemi ad espansione diretta semplicemente convogliando
l'aria espulsa degli ambienti (ricambio d'aria), sugli scambiatori dei
chiller?
Esempio:
Condizioni di lavoro della pompa di calore temp. Esterna 0°C Portata d'aria
ventilatori della pompa di calore 20000mc/h
Aria estratta dall'ambiente 10000mc/h alla temp 12°c.
E' chiaro che se io alzo la temperatura di scambio della pompa di calore
anche di solo 3° ottengo un notevole beneficio in termini di rendimenti
della stessa. Sembra una cosa ovvia ma perchè non si fa?
E' un semplice problema di costi benefici?
Grazie ing. Igor Zuccheri

 ha scritto nel messaggio
news:IJVYc.74231$OH4.2...@twister1.libero.it...


 wrote in message
xu1Zc.176094$OR2.8...@news3.tin.it...


 senso il recupero di cui parlo avete esperienza in merito?
Ma allora perchè la cambi?
Tecnicamente è una soluzione valida quella che menzioni, ma praticamente di
difficile realizzazione (si devono portare condotte d'aria fino all'unità
esterna.
Per farti un esempio i vecchi condizionatori monoblocco sfruttavano la
condensa formata dalla batteria fredda (interna) nella batteria calda
(esterana) di condensazione aumentando la resa del sistema e anche
notevolmente. Il problema e' che le bateria non duravano e si incrostavano
facilmente.


 č possibile aumentare il rendimento di chiller a pompa di calore, o di


Non capisco:) se dell'aria fresca contiene fumi e grassi, perche' 
scaldandola (se viene convogliata su un'evaporatore), dovrebbe 
depositare questi fumi e grassi ?
Pekilan


 Ma allora perchč la cambi?

Peccato che l'aria si raffreddi se dobbiamo recuperare calore d'inverno, e
cio' provoca la condensazione dei fumi e grassi.
L'evaporatore di un gruppo frigorifero, evapora il freon quindi per fare
questo processo si sottrae calore all'aria (se l'evaporatore è
aria-freon)!!!
"pekilan" <pek...@hotmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:chfmfg$ne7$2...@lacerta.tiscalinet.it...


 > Ma allora perchè la cambi?

Forse non sai che un chiller e' un'altro termine per indicare un 
condizionatore ... stiamo descrivendo lo stato estivo ...
Pekilan


forse non centriamo l'obbiettivo, non serve capire se è meglio un
recuperatore aria aria (peraltro obbligatorio per queste portate dpr412) o
il sistema di recupero che io intendo.
Il dubbio è perchè non si può fare questo e quello? o meglio visto che di
impianti ne vedo parecchi occupandomi solo di questo, perchè nessuno lo fa ?
è solo una questione di costi e convenienza?
nessuno ha visto un sistema che convoglia l'aria espulsa sui chiller?
l'aria espulsa di cui parlo è aria relativamente pulita, (sistema di
filtrazione classe F5+batteria di filtri elettrostatici)
il recuperatore aria aria non si discute, ma l'aria espulsa esce a 11°C in
inverno che è di gran lunga superiore a 0° dell'aria esterna, con portate
significative 40000mc/h (a pieno regime).
xchè non ricircolo? semplice, uni 10339, ambinete con funmatori.
chedo solo se qualcuno ha visto  qualcosa che recuprea il calore dell'aria
espulsa per convogliarlo sugli scambiatori delle pompe di calore.
Ci sarà una ragione per cui nessuno lo fa, vero?
Ad esepio difficoltà per il sistema di termoregolazione a gestire il
transitorio di messa a regime dell'intero impianto, moti convettivi od
turbolenze che creano problemi sugli scambiatori delle pompe di calore.
ma ..... provare?????
igor
pekilan <pek...@hotmail.it.invalid> wrote in message
chigo4$lc7$1...@lacerta.tiscalinet.it...


 ma ..... provare?????
Fossi in te proverei.
Ciao