Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Chiedo info riscaldamenti a pavimento

Sto ristrutturando il mio appartamento, pertanto sto valutando la
possibilità di installare il riscaldamento a pavimento.
Vorrei consigli circa la validità di questo impianto sull'edilizia
residenziale.
Ho saputo inoltre che quest'impianto oltre alla produzione di calore, può
anche refrigerare è vero?
Grazie a tutti coloro che risponderanno.
Ciao a tutti. Emanuele.

 wrote in message
375f6...@linux5.provincia.ps.it...


E' una gran bella cosa, ma molti dicono che fa male agli arti inferiori
che dovrebbero stare a temperature più basse rispetto al resto del corpo.
Alessandro
mat ha scritto:



Egregio mat,
la validità degli impianti di riscaldamento a pavimento nelle tipologie
residenziali è validata soprattutto dalle risposte che il mercato ha
maturato da circa 20, grazie anche alle esperienze delle aziende
specializzate nella commercializzazione di componentistica intersettoriale.
La validazione dell’impianto dal punto di vista più intuitivo, è senz’altro
quella energetica. L’impianto per concezione è progettato per funzionare a
basse temperature (di progetto =<40°C come temp. max), il che significa
minori costi di gestione per il combustibile e costi zero di gestione per
gli elementi scaldanti.(pannelli radianti).
Le tipologie proposte per le soluzioni abitative, sono funzione anche delle
svariate esigenze funzionali. Tra esse particolramente vantaggioso risulta
il sistema SLIM,  un impianto a pannelli radianti a basso spessore,
costituito da un supporto in polimero espanso di densità 30 kg/mc dello
spessore di 2.5 cm, a cui è sovrapposta una barriera vapore anticondensa.
Sul supporto viene allocata una tubazione in polietilene reticolato per via
elettrofisica, resistente quindi a sollecitazioni meccaniche e termiche più
che apprezzabili, Sulla generatrice superiore della tubazione, viene inoltre
posizionata una rete elettrosaldata diam. 1.5, la cui funzione essenziale è
quella di ridurre le coazioni elastiche sviluppate dal ritiro localizzato
per effetto della idratazione del sovrastante massetto di circa 2.5-3 cm di
spessore. A questo va aggiunto lo spessore della pavimentazione. totale 6
cm. circa complessivamente al finito.
La posa degli elementi è abbastanza semplicistica e comunque l’azienda
fornisce supporto sia per la posa che per la progettazione. (Lei ci invii i
dati progetto, come le planimetrie ad esempio, e noi sviluppiamo tutti gli
esecutivi, con i dati di posa e bilanciamento dei circuiti). I costi sono
discretamente sostenibili per l’utente che non avrà più pbm di manutenzione
dei tradizionali corpi scaldanti.
Inoltre come Lei ha giustamente osservato, l’impianto può funzionare anche
per la refrigerazione ambientale. Si sfrtuttano gli stessi elementi in campo
dell’impianto a pannelli radianti, con l’aggiunta ovviamente di un organo di
regolazione (umidostato + una sonda ad immersione sul circuito di mandata),
un produttore di acqua refrigerata(refrigeratore) e un diffusore ambiente
(ventil). la temperatura di progetto si deve aggirare sui 18-19 °C al
massimo per non dover innescare pbm al supporto primario (massetto di cls).
lo scambio termico avviene quindi tra temp. di progetto e temp . ambientale
(quella esterna - 6°C) ma comunque mai al disotto di quella dichiarata dalle
condizioni al contorno.  Il pbm della condensa, viene completamente
by-passato grazie al segnale dell’umidostato che in priorita al circuito,
invia un segnale al refrigeratore. Il refrigeratore produce acqua
refrigerata a 7°C circa, la quale attraverso 2 batterie di pre e post del
ventil, la immettono nel circuito a 18-19°C.
La sensazione del raffrescamento è di tipo radiante, ovvero il trattamento
dell’acqua definisce una sorta di effetto “cantina”, la temperatura delle
superifice radianti (pavimento e pareti) si mantiene perciò sui 24-25°C
circa. I costi complessivi per integrare l’impianto a pannelli radianti in
impianto a pannelli raffrescanti è sostenibile (a giudizio dell’utenza)
Spero di essere stato esauriente.
(indicami la provincia di appartenenza e ti metterò in contatto con un ns.
agente per la formulazione di un'offerta...senza impegno)
ing. Vietri Gennaro
Resp.le Assicurazione Qualità - Ricerca & Sviluppo RDZ srl

mat ha scritto:
