Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: potenza reattiva???

sto facendo fare delle misurazioni sui macchinari che sono in azienda ed è
venuto fuori che alcune hanno valori di cosphi molto bassi (0.2-0.4). Il
tecnico mi ha detto che ciò comporta solo surriscaldamento dei cavi per
effetto joule ma il motivo per cui il cosphi è basso non ha saputo dirmelo.
Quello che chiedo è :1) il cosphi di quel valore può essere già stabilito
apriori (in fase di progetto) e quindi i  cavi sono opportunamente
dimensionati?
2) il cosphi basso deriva da un deterioramento delle parti della macchina?
ciò mi potrebbe creare problemi in produzione per improvvisi fermi etc..
3) Bo??
4) come aumentarlo eventualmente e soprattutto quanto costa?.
Grazie in anticipo.

Nicoleplus ha scritto:

Scusa le domande,
1) sei ingegnere in quale specializzazione ?
2) VO o NO ?
Pino.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 2) VO o NO ?
Era meglio se gli chiedevi se era un tecnico diplomato.

ma notizie utili me le date?
grazie

 Grazie in anticipo
Prego


 Grazie in anticipo.
Di nulla. Ti posso fare io una domanda? Per misurare il cosphi, vi
siete dotati di cosphimetro o avete usato altre tecniche?
Tienici informati degli sviluppi, visto che è esperienza che può
tornare utile anche a me, in futuro.
Ciao, lo zio di Brescia.

 ha scritto nel messaggio
news:3357eab4.03110...@posting.google.com...


rifasare la macchina non è obbligatorio. l'importante è rifasare a monte
dell'impianto (stabilimento) , dove c'è il contatore Enel. In quel caso se
cosphi<0.9 c'è la penale che si traduce in un aumento dei costi di bolletta.
saluti

 wrote in message
bo62dr$avs$1...@newsreader.mailgate.org...

Devi fare un rifasamento

Che si debba effettuare un rifasamento è palese
Si tratta di vedere se convenga un rifasamento distribuito (cioè "a bordo"
di ogni singola macchina)
o centralizzato (con un rifasatore elettronico in prossimità dell'arrivo).
Se le macchine sono poche e di grande potenza usualmente il rifasamento "a
bordo" è più conveniente.
Altrimenti si può optare per il rifasatore centralizzato.
Ciao

Perchč???.
Non capisco che vanataggi ho a rifasare le macchine quanto il rifasamento č
fatto a monte?
Che problemi mi crea cosphi basso di macchina oltre ad eventuale aumento dei
costi di bolletta?

 costi di bolletta?
Aumento di corrente nella linea di alimentazione con conseguente aumento
della c.d.t.

necessità di rifasamento palese?!?!

 costi di bolletta?
Aumento di corrente a parità di potenza attiva, sovradimensionamento dei
generatori in relazione alla corrente realmente assorbita dai carichi,
perdite di energia attiva nei cavi (perdita Joule che paghi nella bolletta
senza accorgetene), riduzione della potenza attiva disponibile al secondario
dei trasformatori MT/BT (qualora tu abbia una cabina di trasformazione),
aumento della caduta di tensione.
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale


palese: agg. che appare evidente, manifesto; che è noto, conosciuto da
tutti: una contraddizione palese; far palese, palesare | in palese, (ant.)
in modo palese, apertamente: di mostrarla in palese ardir non have (PETRARCA
Canz. CXLIII, 14)

 fatto a monte?
Avevi forse detto che l'impianto era rifasato a monte?
Mi sembra che il particolare sia sfuggito ai più (me compreso).