Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: elettrodotto

 Dato un elettrodotto con una singola terna dalla tensione nominale di 220kV,
poichč ignoro la potenza della linea, avete un'idea di quale potrebbe essere
la corrente che ci circola? Grazie per l'aiuto.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 la corrente che ci circola? Grazie per l'aiuto.
Ti occorre per caso per una stima del valore di c.e.m. generato?
Quello che posso dirti è che circa 2 anni fa mi è stata commissionata una
valutazione del genere: elettrodotto a 220kV, singola terna.
Non avendo altri riferimenti, ho ipotizzato la situazione più critica:
conduttori del diametro di 31.5mm (il valore più elevato tra quelli
normalizzati) e corrente nominale di linea di 800A (valore di punta
associato a coduttori di 31.5mm).
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 ha scritto:



 Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 fatto, mi consigli di avere?
Quando ho fatto la valutazione, disponevo dei rilievi effettuati da un
geometra, quindi conoscevo con buona precisione la posizione dei conduttori
(la geometria dell'elettrodotto è fondamentale per il calcolo dei campi; non
è trascurabile anche il ruolo della fune di guardia, se presente). Per il
calcolo ho utilizzato un software sviluppato dal CEI, ed ho ottenuto dei
risultati che si sono rivelati in ottimo accordo con i rilievi strumentali
condotti successivamente dai tecnici dell'ARPA. In particolare, nel mio caso
risultava che, ad 1m dal suolo, l'nduzione magnetica raggiungeva un massimo
di circa 7uT (x=0, cioè proprio al di sotto dell'elettrodotto, in
corrispondenza dell'asse mediano dello stesso) e che il valore di 3uT si
ottiene ad una distanza di circa 20 metri.
Ti riporto i parametri che ho utilizzato per il calcolo:
Tipo di elettrodotto: singola terna destra con fune di guardia
Tensione nominale: 220kV
Corrente nominale di linea: 800A
Numero di conduttori in fascio: 1 (erano conduttori semplici, non binati o
trinati)
Diametro conduttori: 31.5mm
Diametro fune di guardia: 11mm
Geometria conduttori (1, 2, 3) e fune di guardia (4), assumendo x=0 lungo
l'asse mediano dell'elettrodotto e y=0 a livello del suolo:
x1=-5; y1=16.23
x2=5; y2=18.69
x3=5; y3=13.18
x4=0; y4=25.23
Altezza di calcolo dal suolo: 1m
L'altezza dei conduttori è riferita al punto di massima freccia, quindi il
calcolo è effettuato nelle condizioni peggiori.
Altre indicazioni, insieme con diagrammi tipici dell'andamento
dell'induzione magnetica e del campo elettrico per i vari tipi di
elettrodotto, puoi trovarle sulla Norma CEI 211-6. Se ti interessa anche un
libro, puoi consultare:
Antonio Guerriero: "Campi elettromagnetici" - EPC Libri
che è molto semplice da leggere ma sufficientemente completo, con una
appendice normativa (ormai non più aggiornatissima, non so se esiste
un'edizione più recente, io ho quella del 2001) ed un software (questo
abbastanza scadente, però) per il calcolo previsionale dei c.e.m. da
elettrodotti e SRB.
Buon lavoro!




          GRAZIE MILLE !!!!!
   proprio quello che cercavo!!
Buona Serata.
jack


 poichè ignoro la potenza della linea, avete un'idea di quale potrebbe
