Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Caldaia in falegnameria







Ho fatto un sopraluogo in una piccola falegnameria 
dove la lavorazione e deposito del legname è inferiore a 50 
q.li
. All'interno di 
essa c'é una vecchia caldaia a legna per uso tecnologico (serve a produrre acqua 
calda per alimentare una pressa). La caldaia non ha alcuna targa identificativa, 
ma misurando la dimensione della griglia (secondo le I.S.P.E.S.L. appendice V) 
risulta una potenza focolare inferiore a 35 kW.


Domande:


1) Una caldaia di potenza inferiore a 35 kW può 
stare all'interno di una falegnameria dove la lavorazione e deposito del legname 
è inferiore di 50 
q.li
?


2) Una caldaia di potenza inferiore a 35 kW può 
stare all'interno di una falegnameria dove la lavorazione e deposito del legname 
è maggiore di 50 
q.li
?



 ha 
  scritto nel messaggio 
news:mJjJa.226048$g92.4...@news2.tin.it
...


 ha scritto nel messaggio 
  
news:AYdKa.138676$pR3.3...@news1.tin.it
...


Ok, i 50 
q.li
 sono la soglia per rientrare nel 
piano di prevenzione incendi al quale quindi la citata azienda non dovrà 
sottoporsi; a mio avviso comunque indipendentemente dalla potenzialità della 
caldaia credo che la collocazione di quest'ultima in un locale distinto da 
quello di lavorazione/immagazzinamento, dotato di apposita areazione e 
dispositivi di sicurezza, sia la soluzione migliore dal punto di vista della 
sicurezza.

ciao Piero


 


Secondo la tabella delle attività della Circolare 91, l'attività in ogetto 
è la:


 47    Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del 
legno con materiale in lavorazione e/o in deposito  fino a 1.000 
q.li


per cui l'attività è ricadenti in quelle censitequindi si applicano le 
prescrizioni del caso


per la "stufa" le prescrizioni dipendono dal tipo


Saluti Per. Ind. Angelo Calcagni



 ha scritto nel messaggio
news:_thKa.120778$lK4.3...@twister1.libero.it...


Scusa potresti indicare meglio i dati di questa circolare? Io conoscevo la
tabella delle attività soggette contenuta del DM 16.02.1982, che al punto 47
recita:
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in
lavorazione e/o in deposito:
- da 50 a 1000 
q.li
- oltre 1000 
q.li
Non sapevo di circolari che abbiano modificato questa tabella.
Grazie

 Grazie
Mi associo

 ha scritto 
  nel messaggio 
news:_thKa.120778$lK4.3...@twister1.libero.it
...


 ha 
  scritto nel messaggio 
news:VXZKa.261997$g92.5...@news2.tin.it
...


Che sia meglio mettere la stufa/caldaia in 
  un ambiente separato ci arrivo anch'io. Ma il fine della domanda é: essendo la 
  falegnameria sotto i 50 
q.li
, non essendoci polveri di concentrazione tali da 
  poter innescare incedio a contatto con superfici calde (le macchine sono 
  dotate di proprio impianto di aspirazione delle polveri), essendo la 
  potenzialità sotto i 35 kW, essiste l'obbligo di portare la stufa all'esterno 
  o in un ambiente separato? E se la falegnameria avesse una capacità di 
  deposito o lavorazione sopra i 50 
q.li
 c'é lobbligo di portare la stufa 
  all'esterno o in un ambiente separato? Se si qual'è il riferimento legislativo 
  o normativo?


 


No non mi sembra ci sia alcun obbligo per cui una 
  stufa non possa essere inserita nel locale di lavorazione, dico 
  questo


perchè ho avuto un'esperienza simile, ma le 
  difficoltà d'ordine pratico imposte al cliente erano tali che (area di 
  rispetto)


il cliente ha deciso di non 
metterla.


Toglimi una curiosità, avendo fatto già una 
  decina di pratiche di falegnamerie e non avendone trovata nesssuna 
  con


una capacità totale inferiore a 
50q.li
, mi 
  spieghi che accidenti di azienda è per avere una pressa a caldo e non avere 
  


magazzino ne del lavorato ne del 
  semilavorato???


Comunque concludendo, certe domande hanno valore 
  solo se fatte ai VVF visto che l'ultima parola spetta per legge


a loro in barba a qualsiasi 
  prescrizione.


 ha scritto 
  nel messaggio 
news:B52La.126346$Ny5.3...@twister2.libero.it
...


 ha 
  scritto nel messaggio 
news:30BLa.270739$g92.6...@news2.tin.it
...


Si tratta di una piccolissima falegnameria, 
  composta da due locali e gestita dal titolare che attualmente è in pensione, 
  ma occasionalmente fa dei lavori. Francamente non ho la capacità di valutare 
  ad occhio se il legname che ho visto è inferiore ai 50 
q.li
, mi sono attenuto 
  a quanto dichiarato. La famosa stufa ha un aspetto che sarebbe ben accolta nel 
  museo della scienza e tecnica. Il titolare "mi dice" che ha chiesto un parere 
  ai VVF locali, i quali gli hanno detto che va bene. Ma ad ogni buon conto il 
  quesito posto è per l'accrescimento della mia cultura professionale. Un altro 
  collega mi ha consigliato, dato che non "dovrebbe" essere soggetta a C.P.I, di 
  fargli fare un analisi di rischio redata da un professionista. Ma sono certo 
  che il falegname a questo punto chiuderà bottega.




Saluti Per. Ind. Iodice Felice


 


Da quello che dici se realmente si và a fare la 
  valutazione dei rischi tra rumore, polveri ed altro l'attività è solo 
  sogetta


alla chiusura, per esperienza posso dirti che le 
  "ariabbili" applicabbili al caso sono molte, quella di chiedere un 
  perere


scritto ai VVF è sicuramente il migliore, 
  riguardo alla valutazione della quantità di legna, visto che il legno pesa 
  1,


per raggiungere i 50 
q.li
 bastano 5 metri 
  cubi
