Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Differenziale che salta

Ho appena terminato l'impianto elettrico di casa mia, in attesa 
dell'allacciamento Enel ho collegato l'ingresso del mio differenziale 
ad una presa del vicino di casa che gentilmente mi ha concesso di 
allacciarmi.
Quindi il circuito che si viene a creare è: contatore Enel del vicino - 
differenziale del vicino - presa del vicino - differenziale mio - 
impianto mio. 
Talvolta salta il differenziale del vicino (ma non il mio) e io più di 
qualche lampadina non accendo. A cosa può essere dovuto ?
C'è da dire che l'impianto del vicino è assai vetusto, ma a lui non ha 
mai creato problemi. Da quando mi sono allacciato io gli faccio saltare 
il differenziale, il che avviene apparentemente in maniera casuale.
Qualche idea ?
Grazie.
Ste

 Qualche idea ?
Prima delle idee, qualche domanda...
Quello che scatta č l'interruttore generale del tuo vicino? Si tratta di un
differenziale puro o di un magnetotermico differenziale? Nel quadretto
elettrico del tuo vicino, a valle dell'interruttore generale, ci sono altri
interruttori (magnetotermici, generalmente)? Il differenziale del tuo vicino
ed il tuo sono tarati sulla stessa soglia (30mA, generalmente)?
Questo sugli interruttori...resta poi un'altra questione, anche piů
importante: il collegamento dalla presa del vicino al tuo centralino come č
stato realizzato? Dato che un collegamento elettrico come quello che
descrivi non č molto "ortodosso" (per usare un eufemismo...), sei sicuro che
sia realizzato decentemente o che invece, banalmente, non ci sia un problema
su questo collegamento, quindi a monte del tuo differenziale (che dunque non
puň "sentire" il guasto) e che determina l'intervento di quello del vicino?
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed č sbagliata."

 
Ho escluso che il problema sia su qualche apparato del vicino, perchè il 
suo interruttore salta SOLO quando anche il mio è attaccato.
Vero è che il collegamento non è molto ortodosso, a maggior ragione per 
il fatto che la presa a cui sono collegato sta in un annesso agricolo ed 
è realizzata con materiali da cimelio; questo comunque non vedo come 
possa giustificare il distacco del salvavita.
Comunque grazie per la risposta.
Ciao,
Ste

 possa giustificare il distacco del salvavita.
Beh, il differenziale perchè scatta? Perchè c'è una dispersione a terra. Con
un collegamento elettrico realizzato in quel modo, niente di più facile. Un
banale difetto di isolamento, molto probabilmente.
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 qualche lampadina non accendo. A cosa può essere dovuto ?
Come ti ha detto aLUCArd, e' importante chiarire do cosa stiamo parlando.
Se si tratta di un differenziale puro c'e' una dispersione verso terra (a
proposito non ci hai detto nulla su come e' realizzato il *tuo* impianto
di terra)
Se si tratta di un magnetotermico-differenziale potrebbe aprirsi il
magnetotermico per superamento corrente max. Le poche lampadine che
accendi potrebbero essere sufficienti a superare il valore in Ampere per
cui il magnetotermico e' tarato.
Ciao
K
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 per cui il magnetotermico e' tarato.
Ne dubito fortemente, a meno che non abbia delle torri faro in casa.
FoX 

 banale difetto di isolamento, molto probabilmente.
tiro fuori un altra ipotesi.. se il tuo vicino ha uno o piů PC o comunque
dispositivi alimentati da convertitori a commutazione solitamente nei loro
filtri di rete scorre una piccola corrente verso terra che contribuisce ad
abbassare la soglia di intervento del differenziale.. se magari te hai una
piccola dispersione e/o accendi qualche dispositivo dotato di filtro di
rete la somma delle correnti di dispersione potrebbe diventare tale che il
differenziale scatta..
-- 
Davide C.
www.ingegnerando.it


 
Non sono ancora riuscito ad andare in casa del vicino per vedere che dipo 
di differenziale monta.
Comincio a convincermi che la dispersione potrebbe essere nella presa di 
casa sua a cui mi sono collegato (modello anni venti in un annesso 
rustico, come già detto).
Comunque grazie a tutti per i suggerimenti.
Ste