Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Confronto tra macchine refrigeratrici

Buongiorno,
l'azienda per la quale lavoro ha necessità di sostituire le macchine
refrigeratrici dell'impianto di condizionamento.
 
Si tratta di alcune macchine da circa 800kw termici ciascuna.
 
Ci sono state proposte le seguenti marche:
 
DAIKIN
AERMEC
THERMAC
CLIMAVENETA
 
Qualcuno ha avuto esperienze, sia positive che negative in merito a queste
case costruttrici ?
 
Grazie.
 
-- 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

A mio avviso non si può fare una scelta solo in base al nome della casa costruttrice.
occorre fare una verifica che entri nel merito della qualità delle apparecchiature.
intanto occorre capire come devono funzionare questi refrigeratori e pertanto ti faccio alcune domande:
1) solo freddo o anche pompa di calore
2) con recuperi parziali (desurriscaldatori) o totali?
3) polivalenti?
4) destinati alla climatizzazione ambientale o a processi industriali?
5) condensati ad aria o ad acqua?
andrea

Grazie della risposta.
Aggiungo le informazioni che mi chiedi:
 
1) Le macchine devono produrre solo freddo, in sostituzione delle macchine
attualmente esistenti di uguale potenza frigorifera.
2) Nessun recupero di calore
3) Non capisco cosa significa 'polivalenti'
4) Solo climatizzazione di uffici - nessun processo produttivo
5) Condensati ad acqua tramite torri evaporative e, in futuro, con acqua
di falda.
 
Grazie mille.
 
 
 
Andrea.9 ha scritto:



in considerazione dell'uso che viene fatto dei refrigeratori risulta importante la resa ai regimi parziali.
infatti la potenza frigorifera installata e' quella relativa al massimo fabbisogno che pero' avviene solo pochi giorni all'anno.
nella maggior parte del tempo il refrigeratore funziona a carico parziale.
l'ESEER è il parametro che misura questa efficienza (+ e' alto meglio e').
non sempre viene indicato nei manuali ma il costruttore e' in grado di dirlo.
ti consiglio di farti una tabellina che riporti i dati principali delle varie macchine per poterle confrontare tra loro.
controllerei:
- potenza frigorifera alle condizioni standard
- potenza elettrica assorbita alle condizioni standard
- EER
- ESEER
- numero compressori e relative parzializzazioni
- numero circuiti frigoriferi
- presenza di accessori quali manometri, rubinetti di intercettazione sui compressori, supporti anti vibranti, comando a distanza, interfacciabilità con PC (web server plug&play o software dedicato o mod-bus o altro sistema)
- potenza sonoro (rumorosità) e non pressione sonora che dipende dal modo in cui si esegue la misura (i dati non sono mai veramente confrontabili).
non ultimo presenza di un centro assistenza tecnica in zona.
 

se poi ti serve una quinta offerta .....
 

 se poi ti serve una quinta offerta .....
 
 
Ti ringrazio molto per le informazioni.
 
Ma... se ci servisse un'ulteriore offerta a chi dovremmo chiederla ?


> Ma... se ci servisse un'ulteriore offerta a chi dovremmo chiederla ?
ad esempio all'azienda dove lavoro.
se ti interessa scrivi alla mia e-mail
a.nove...@dappolonia.it
 
vediamo se ti potrò essere d'aiuto.
ciao
andrea

 ha scritto nel messaggio 
news:fd7c0c4e-84d1-41b7...@googlegroups.com...
in considerazione dell'uso che viene fatto dei refrigeratori risulta 
importante la resa ai regimi parziali.
infatti la potenza frigorifera installata e' quella relativa al massimo 
fabbisogno che pero' avviene solo pochi giorni all'anno.
nella maggior parte del tempo il refrigeratore funziona a carico parziale.
l'ESEER � il parametro che misura questa efficienza (+ e' alto meglio e').
non sempre viene indicato nei manuali ma il costruttore e' in grado di 
dirlo.
ti consiglio di farti una tabellina che riporti i dati principali delle 
varie macchine per poterle confrontare tra loro.
controllerei:
- potenza frigorifera alle condizioni standard
- potenza elettrica assorbita alle condizioni standard
- EER
- ESEER
- numero compressori e relative parzializzazioni
- numero circuiti frigoriferi
- presenza di accessori quali manometri, rubinetti di intercettazione sui 
compressori, supporti anti vibranti, comando a distanza, interfacciabilit� 
con PC (web server plug&play o software dedicato o mod-bus o altro sistema)
- potenza sonoro (rumorosit�) e non pressione sonora che dipende dal modo in 
