Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Eliminare colpo d'ariete

Spero possiate dare soluzione al mio problema che mi sta dando diversi
grattacapi!!
Nel bagno della casa in cui vivo quando chiudo i miscelatori si
verifica spessissimo il colpo d'ariete. Fino a qui tutto bene(si fa
per dire)....
Il problema č che succede solo con l'acqua calda e non con quella
fredda!
Ho fatto installare un riduttore di pressione e per dieci minuti č
riuscito ad eliminare il problema, ma ora tutto come prima.
In cucina non si verifica ma non c'č il miscelatore e la chiusura del
rubinetto tradizionale č molto piů lenta.
Il bagno č stato appena ristrutturato, la caldaia č nuova e i tubi
spero siano stati murati bene....
Esiste qualcosa da installare sull'impianto che possa porre rimedio al
problema?
Conoscete un idraulico che sappia il fatto suo nella zona di Bologna?
Quelli che ho interpellato fino ad ora non sapevano di che cosa stessi
parlando!
Grazie
   Piero

 problema?
penso che uno smorzatore (un serbatoio metà aria e metà acqua) possa andare
discretamente...poi non saprei...
GDR

GDR <strocci...@NOSPAMinwind.it> wrote in message
eAwM8.21138$5i1.7...@news2.tin.it...

Una cassa d'aria. Va bene il polmone da 5 lt che si usa per gli autoclave.
Costa circa 12 euro

Ho smontato la valvola del riduttore di pressione è la ho rimontata
senza notare alcun problema.Risultato:ho eliminato il colpo d'ariete
per altri dieci minuti, ma poi tutto come prima.Ho anche sostituito
tutto il riduttore con uno nuovo, ma il suo funzionamento è limitato a
qualche minuto.
Pensate che una valvola di non ritorno possa servire a qualcosa
(posizionandola subito dopo il riduttore)?
Grazie
  Piero

 ha scritto nel messaggio
news:494006fa.02060...@posting.google.com...

Non credo, aggiunge vincoli, é il colpo di pressione che da noia, non c'é
tanto flusso da farla chiudere, solo una noia quindi, non un vantaggio.
GDR

 ha scritto nel messaggio
news:hkCM8.24739$K4.6...@twister2.libero.it...

Non mi sembra facile inserire un polmone per autoclave in un impianto di
adduzione ... dovrebbero esistere dei dispositivi appositi, ma non so quanto
siano diffusi.
Alcuni filtri (potabilizatori ecc.) ce li hanno incorporati.

 wrote in message
ae1ps0$s0s$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Basta inserire il polmone con un T sulla linea.
Per un impianto di alimentazione domestica va bene

 ha scritto nel messaggio
news:pHfN8.34782$K4.8...@twister2.libero.it...

Sì, ma dove lo metteresti?? Anche perchè non funzionerebbe troppo lontano
dalla valvola che genera il colpo.. cmq non c'è bisogno, esistono appositi
ammortizzatori di colpo d'ariete, molto meno ingombranti di un polmone
d'autoclave ...come dicevo non so se sono diffusi nei comuni negozi di
idraulica, non li ho mai visti se non sui cataloghi

 ha scritto nel messaggio
news:pHfN8.34782$K4.8...@twister2.libero.it...

Si, in teoria va bene, ma non mi sembra proponibile per l'ingombro, inoltre
va messo abbastanza vicino al rubinetto che causa la sovrapressione.
Esistono apposti ammortizatori per il colpo di ariete molto più compatti e
adatti allo scopo.
P.S.: chiedo scusa se dovessero apparire più risposte, ho postato la prima
volta con un errore di data ed ho ripostato con quella corretta

 wrote in message
494006fa.02060...@posting.google.com...


Hai ragione, solo che i miei compagni di appartamento non vogliono capire....
Piero


 wrote in message
494006fa.02061...@posting.google.com...


Sempre che non chiudano di colpo anche il portafoglio ;-)
Cmq Grazie a tutti per le risposte 
 Ciao
   Piero
