Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Conversione mA

Ciao a tutti,
ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere:
una output card di un sistema di controllo manda come segnale di uscita
0,20 mA. Tale segnale va ad un altra card, power amplifier, che é
preposta al controllo di una proportional control valve. Il problema é
che l'amplifier card necessita di un segnale in ingresso -20,+20mA
mentre la mia output card manda 0-20mA.
Una soluzione sarebbe quella di utilizzare una output card capace di
dare -20,+20mA ma primo costa troppo e secondo ci vuole troppo per
ordinarla e riceverla.
come si puo', (se si puo'), secondo voi risolvere il problema senza
ricorrere ad un'altra output card?
Grazie
Raffaele
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 ricorrere ad un'altra output card?
se le cose stanno _solo_ come hai detto, con il materiale che
hai e senza costruire nulla non si puo'.
intanto: nella terza riga del tuo post affermi che la output card
da in uscita 0,20 mA. probabilmente ti sei sbagliato a scrivere
e ne da 20 mA, che e' uno standard.
quindi la tua valvola E' una valvola a 3 VIE:
apre tutto a sinistra a -20mA, sta ferma a 0mA, apre tutto a
destra +20ma,
e nel resto dell'intervallo si comporta in modo  proporzionale.
fatalita' stiamo usando anche noi delle valvole simili, solo
che stanno a sinistra a 0v, stanno ferme a 5v, stanno a destra a 10v.
Sei sicuro che la tua valvola vada pilotata solo in corrente
e non accetti magari un ingresso in tensione ?
se fosse cosi' , e se magari si comportasse come quella sopra
citata, ti basterebbe una resistenza da 500 ohm per
ottenere 0V con 0mA, 5V con 10mA, 10 Vcon 20 mA.
Naturalmente sto supponendo che la tua originaria output card
sappia che vuole pilotare una valvola a 3vie, ovvero
che per lei 0mA significhino tutta aperta a sinistra, 10mA significhino
ferma in mezzo, 20mA significhino tutta aperta a destra.

 Raffaele
Di niente. Lo zio di Brescia.

 ferma in mezzo, 20mA significhino tutta aperta a destra.
Si, la output card lo sa :) ma l'amplifier card no....:)
Comunque mi sa che alla fine cercheremo di comprare una transducer card,
(credo che esistano, correggetemi se sbaglio), capace di trasformare
0-20mA in -10/+10V e la piazzeremo vicino all'amplifier card.
Conosci per caso qualche produttore di tale prodotto in europa?
grazie per la risposta
raffaele


 è sufficiente questa spiegazione o no.
Per quello che ne capisco io la tua soluzione mi piace. 
Il problema é che sono in um impianto e non ho la possibilità
di costruirmi niente in loco. Oltretutto, come scritto, sono ing.
meccanico
e quindi non sarei nemmeno in grado farlo da me solo...:)
Ciao


 card.
forse ho qualcosa in ufficio, a dire il vero consente di convertire da/a
tutti i segnali di tensione/correnti comunemente usati.
domani vedo di scriverti modello/produttore -> se mi dimenticassi mandami un
remind via mail.
L.

 Conosci per caso qualche produttore di tale prodotto in europa?
no, noi usiamo un produttore unico, e italiano...

 no, noi usiamo un produttore unico, e italiano...
non vorrei sembrare polemico ma...l'italia fa parte dell'europa  :)
Non credo che tale produttore non possa spedire il suo materiale a
Vienna


 Vienna
Rileggendo il mio precedente post mi rendo conto che e' espresso
male.
Mettiamola cosi' :"non conosco vari produttori perche' ne ho sempre visto
sempre e solo uno, che e' italiano, e non ha a catalogo cose di questo
tipo".

 wrote in message
news:pan.2003.09.05....@despammed.com

Ho trovato una ditta che produce questo genere di convertitori:
"phoenix Contact".
Salvo imprevisti dovrei avere il convertitore lunedi'....


> Salvo imprevisti dovrei avere il convertitore lunedi'....
potenza del ueb...