Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Riscaldamento a pavimento

Qualcuno conosce vantaggi e svantaggi del riscaldamento a pavimento? Li ha
visti in funzione?
Grazie

Li progetto da anni: con i dovuti accorgimenti sono quelli che danno più
soddisfazione al cliente per caratteristcihe tecniche ed economicità di
gestione.

 gestione.
E che mi dici della durata e manutenzione ciclica negli anni? E del
conseguente obbligo ciclico di rifare il pavimento per eventuali perdite
o sostituzioni di tubi? E dell'effetto "aria secca" se l'impianto viene
mandato un pò troppo alto? Qual'è lo stato dell'arte per questo tipo di
problemi "storici" ?
UN PN dubbioso...

 Grazie
Dalle mie parti il riscaldamento a pannelli radianti a pavimento si usa in
modo abbastanza frequente.
A mio modesto parere, i pregi sono questi:
- non ci sono radiatori che ingombrano o provocano i "baffi" alle pareti
- la distribuzione di calore negli ambienti è più uniforme, e c'è quindi una
migliore sensazione di comfort
- si possono usare caldaie a condensazione, a bassa temperatura, con
rendimenti migliori e minori consumi (la caldaia a condensazione però costa
bei soldini)
Difetti:
- maggior costo iniziale dell'impianto
- inerzia notevole del sistema, nel senso che partendo da locali freddi
occorrono molte ore (io dico una giornata) per arrivare a 19 °C: quindi non è
un impianto adatto per seconde case
- nei bagni occorre quasi sempre integrare il riscaldamento a pavimento con un
radiatore (questo, e altro, porta spesso alla necessità di una centralina per
gestire due circuiti idraulici con temperature tra loro molto diverse, con
conseguente maggior costo dell'impianto)
- un mq di pannello a pavimento non ti dà più di circa 90 W: è vero che si può
infittire il passo dei tubi, però io ricordo certi frescolini invernali poco
graditi in un locale con ampie superfici vetrate riscaldato a pavimento
- se, nel corso dei secoli futuri, qualcuno fora il pavimento e becca giusto
un tubo (probabilità 100% secondo le leggi di Murphy), sono dolori.
Alla fine, che fare? Io a casa mia ho i radiatori, mentre la casa di mio
cognato e mia suocera ha (ovviamente) i pannelli radianti.
Per il tuo caso, vedi tu: un consiglio definitivo non posso darlo, pena guerre
in famiglia :)
Ciao
 Gianfranco Fongaro

Per come la vedo io è un sistema di riscaldamento da evitare accuratamente.
La maggiore uniformità di distribuzione del calore (unico vantaggio che con
sforzo individuo), è abbondantemente annullata dalle spese di manutenzione.
Se una serpentina perde (e prima o poi capita), innanzitutto lo si viene a
sapere solo quando quello di sotto annuncia di avere avuto danni. Invece se
il radiatore perde uno se ne accorge immediatamente. Per non parlare della
spesa di riparazione; per arrivare alla serpentina si deve rompere il
pavimento (!). Se uno ha la disgrazia di trovarsi un impianto del genere e
se lo deve tenere, farà bene a procurarsi una buona scorta di pavimento
uguale a quello in opera per le ..... riparazioni delle serpentine; inoltre,
per ovvi motivi economici, archivi l'idea di marmi o pavimenti di
particolare pregio.
-- 
Posted from 
mta24-acc.tin.it
 [212.216.176.77] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

Ho seguito la vostra discussione e pongo a tutti un quesito: che ne pensate invece
del riscaldamento a battiscopa? me l'hanno proposto per la mia nuova casa ma sono
molto incerto, infatti lavora con una quantita' di acqua veramente esigua, circa
0,2 l al ml e a temperature di lavoro consigliate abbastanza alte, per cui non so
il consumo, anche se chi li fa ne parla entusiasticamente e cosi' anche i bio
architetti.
Ing. Paolo Goldin
Gianfranco Fongaro wrote:



Grazie
Ciao, io abito in un condominio dove c'è questo riscaldamento. La casa
ha 35 anni circa.  Sono 6 piani e 4 appartamenti per ogni piano e
l'unico problema è statonella portineria al pian terreno io pnso
presumibilmente per un continuo via vai di camion carico
nell'adiacente rampa. In effetti se si rompe qualcosa non è una bella
cosa...
Per quanto riguarda la comodità e l'efficenza secondo me sono ottimi,
io mi trovo molto bene.
ciao ciao
roby

Ho seguito la vostra discussione e pongo a tutti un quesito: che ne pensate invece
del riscaldamento a battiscopa? me l'hanno proposto per la mia nuova casa ma sono
molto incerto, infatti lavora con una quantita' di acqua veramente esigua, circa
0,2 l al ml e a temperature di lavoro consigliate abbastanza alte, per cui non so
il consumo, anche se chi li fa ne parla entusiasticamente e cosi' anche i bio
architetti.
Ing. Paolo Goldin
Gianfranco Fongaro wrote:



Grazie
Ciao, io abito in un condominio dove c'è questo riscaldamento. La casa


Ho seguito la vostra discussione e pongo a tutti un quesito: che ne pensate invece
del riscaldamento a battiscopa? me l'hanno proposto per la mia nuova casa ma sono
molto incerto, infatti lavora con una quantita' di acqua veramente esigua, circa
0,2 l al ml e a temperature di lavoro consigliate abbastanza alte, per cui non so
il consumo, anche se chi li fa ne parla entusiasticamente e cosi' anche i bio
architetti.
Ing. Paolo Goldin
Gianfranco Fongaro wrote:



 architetti.
Ho esaminato anch'io il sistema a battiscopa, e mi sono fatto mandare un po' di
documentazione da una ditta di Bolzano che lo vende.
La prima impressione è buona. E' un impianto che rappresenta la via di mezzo tra
radiatori e pannelli a pavimento. L'installazione, e l'eventuale sostituzione in caso
di guasti, sono piuttosto semplici. Inoltre, a venire riscaldate sono le murature
anzichè i pavimenti. Questo risolve le questioni di ipersensibilità legate alla
dispersione del calore corporeo dal piede: era un problema serio negli impianti di
prima generazione degli anni Settanta, ora quasi del tutto superato, ma tuttavia
segnalato talvolta da donne con problemi di vene varicose.
Per un cantiere, ho fatto fare anche un preventivo per fornitura e posa in opera: la
spesa è risultata però leggermente superiore all'impianto a pavimento che è stato poi
scelto (non so se per scarsa conoscenza dell'idraulico installatore o altro).
Ho chiesto alla ditta di Bolzano delle referenze, che mi sono state date (vicino a me,
alcuni fabbricati residenziali a Verona).
Resta il fatto che per me è un tipologia impiantistica ancora nuova. Prima di
consigliarlo ad altri vorrei qualche referenza non proveniente direttamente da chi
vende: per l'oste, si sa, il vino è sempre buono ;)
 Gianfranco Fongaro

 wrote in message
8uskap$ser$1...@nslave2.tin.it...


 schrieb im Newsbeitrag
news:8uskap$ser$1...@nslave2.tin.it...
