Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: impianto elettrico di cantiere

Ho un dubbio relativo alla installazione e relativa certificazione di un
impianto elettrico di cantiere. Si tratta di un cantiere medio-grande,
in cui le opere edili, gli impianti elettrici e quelli meccanici hanno
avuto appalti scorporati; ci sono tre ditte diverse (contemporaneamente)
che non hanno alcun legame tra loro. La ditta incaricata delle opere
edili sarà quella che installerà e certificherà l'impianto di cantiere.
E' noto che per tali impianti non è necessario il progetto.
L'edificio è a cinque piani fuori terra, ha forma allungata e per questo
è dotato di due vani scala. L'impianto di cantiere, per farla breve,
sarà costituito da due montanti lungo i due vani scala e due quadri di
zona per ogni piano. Così facendo la certificazione dell'impianto
finisce al quadro di zona in prossimità dei vani scale. Le altre ditte,
allora, si attaccheranno a tale impianto con un cavo e quadretto mobile
su cui attaccare i propri utilizzatori. Questi sostengono che questo
loro "impianto volante" non è nient'altro che una sorta di prolunga che
non ha, quindi, bisogno di alcuna certificazione in quanto non fa parte
dell'impianto fisso di cantiere.
Io non sono convinto che tale impianto secondario non sia da
considerarsi impianto (e quindi da non certificare), anche perchè il
percorso del cavo volante è abbastanza lungo (una ventina di metri);
inoltre gli utilizzatori saranno protetti da magnetotermico
differenziale sul quadretto mobile, e perchè questi funzionino devono
essere coordinati con l'impianto fisso di cantiere (certificato). In
definitiva vorrei capire dove è il limite (se esiste) per cui una parte
di impianto può essere considerata fissa e quindi da certificare ed
un'altra volante (tipo prolunga) e quindi estranea all'impianto
elettrico e da considerarsi come un vero e proprio utilizzatore.
Spero di essere stato chiaro e non eccessivamente prolisso.
Grazie: Ing. D. Andreacchi.

impianto elettrico di cantiere. ... etc.
Il quesito è ben posto e dettagliato a sufficienza. Mi occupo di impianti
elettrici in impianti industriali e cerco di fare una similitudine: "Per
impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intende i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. ... omissis" (par. 3 dell'art. 1
Ambito di applicazione. Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo 1990,
N. 46 in materia di sicurezza degli impianti) Quando viene certificato un
impianto elettrico in un impianto industriale si definiscono con la sua
componentistica i limiti di utilizzo. Prese da 16 o 32 A saranno protette in
maniera coordinata per i loro stessi limiti. Se poi l'impianto viene
manutenzionato (es. viene sostituito un componente con altro identico) o
installata una nuova macchina alimentata da presa a spina non si richede
altro che una autocertificazione del fornitore di aver utilizzato materiali
a norme ed i materiali devono riportare la marchiatura CE. Va quindi
richiesta alle ditte che utilizzeranno alimentazione elettrica una
autocertificazione che gli utensili portati nell'area di cantiere sono
conformi alle norme CEI ed in particolare modo a quelle antinfortunistiche.
Per maggiore dettaglio suggerisco pure l'acquisto della scheda funzionale
d'impiantistica elettrica pubblicata dal CEI Gruppo 4 Applicazioni speciali
/particolari n.°prog.  4.6 Cantieri edili / stradali.
Saluti
Riccardo

 conformi alle norme CEI ed in particolare modo a quelle antinfortunistiche.
Prima di tutto volevo ringraziarti per l'attenzione. Io sono un ingegnere civile
per cui sono molto poco esperto di impianti. Fammi capire: per te il loro pezzo
di impianto volante (cavo + quadro di zona mobile) equivale ad un utensile per
il quale è sufficiente che sia a norma CEI? Questa è la tesi asserita dal
pregettista dell'impianto elettrico dell'edificio al quale ho posto la stessa
domanda. Per lui l'impianto fisso finisce al quadro di piano (e fin lì è
certificato), mentre l'attacco delle altre ditte che si costruiranno un loro
"sottoimpianto volante" è suffuciente che risponda alle norme CEI, e sia
certificato per quell'uso: dunque (dico io) come se fosse un utilizzatore.Grazie
per l'attenzione.

per cui sono molto poco esperto di impianti. Fammi capire: ETC.



 ma...
Volevo solo ringraziare per il consiglio e l'attenzione. A buon rendere.