Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: pareti REI e circolare 91

La circolare 91 del 1961 ha come oggetto:
NORME DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FUOCO DEI FABBRICATI A
STRUTTURA IN ACCIAIO DESTINATI AD USO CIVILE
Da ciò devo presumere che che sono esclusi dall'applicazione sia i
fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso industriale (capannoni
industriali oppure rientrano nel civile?) e gli edifici a struttura non in
acciaio e quindi in c.a. o muratura portante.
eccezione sarebbe se c'è qualche circolare pubblicata, io non sono a
conoscenza, che fa rientrade anche il c.a. nella circolare 91.
riguardo la stima della resistenza di una parete REI bisogna rifarsi alle
tabelle pubblicate. in particolare le Tabelle 2 (murature esclusi
rivestimenti) e 5 (spessore dei rivestimenti).
ad esempio se devo realizzare una parete REI 120 in laterizi forati:
a) uso intonaco isolante quindi lo spessore dalla Tab. 5 è 14 cm con
rivestimento dalla Tab. 6 di vermiculite gesso lo spessore desarà di 3,75 cm
detto spessore è da intendersi riferito  1) alla sola faccia esposta?
                                                          2) va applicato
sia alla faccia esposta che all'altra?
                                                          3) va applicato
per metà spessore sulla faccia esposta e per metà spessore sull'altra
faccia?
b) se si usa intonaco civile, dato che non c'è come nel caso di intonaco
isolante, una nota che rimanda alla tabella 5 come bisogna comportarsi?
1) parete in laterizi forati da 30 cm con intonaco normale da entrambe le
facce di spessore ciascuno 5,75 cm?
2) parete in laterizi forati da 20 cm (pari a REI 60) con intonaco normale
su entrambe le facce di cm 2 (REI 30 + REI 30) in modo che sommando i
contributi della parete e dei due rivestimentio si ottenga un REI
complessivo di REI 30+60+30 = REI 120 ?
c)
una struttura in muratura intonacata che non raggiunge REI 90 può essere
trattata dalla parte esposta al fuoco con pittura intumescente REI 90 (dato
che nella tabella 5 esclude l'utilizzo di vernici autoespandendi per
strutture REI 90)?
Ringrazion chiunque sappia darmi delucidazioni in merito

praricamente come si fa il calcolo, da riportare nelle relazioni per il
c.p.i., del REI con le tabelle della circolare 91 del 1961 ha come oggetto?


Non vorrei sbagliarmi ma credo che si debba avere l'abilitazione legge 818.
Ma forse sbaglio! Per via tabellare forse no?

 c.p.i., del REI con le tabelle della circolare 91 del 1961 ha come
oggetto?
Non c'e' la possibilita' di calcolo analitico (che trovi invece nella piu'
recente UNI 9502:2001).
Per assicurare la data resistenza al fuoco (R) devi considerare che tutto
l'acciaio (non mi ricordo per il materiale) che sta nella zona di
ricoprimento stabilita dalle tabelle (riportate nel testo) non esiste e
procedere alla verifica. Per la I c'e' un'altra tabella (spessori minimi)
mentre per la E e' tutto molto "fumoso".
E cmq prevede sempre la prova "al forno".
Ciao
--
Doc Hollywood
------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
------------------------------------------------------------------------