Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: impianto a pannelli radianti. macchie su pavimento

In occasione della ristrutturazione di una villa di inizio secolo, nei
pavimenti al piano terreno è stato realizzato un impianto di
riscaldamento a pannelli radianti. Il pavimento è stato quindi
rifinito con lastre di marmo bianco poi levigate. Non risulta che
siano state applicate altre sostanze.
Il problema è il seguente: quando viene acceso l'impianto di
riscaldamento, dopo diversi minuti, cominciano ad apparire in tutto il
pavimento tante macchie scure che sembrano zone bagnate. Quando il
riscaldamento viene spento il pavimento torna gradatamente perfetto.
Si consideri che: 
- a cantiere aperto le tubazioni sono rimaste in pressione per oltre
un anno senza mostrare perdite;
- le murature perimetrali, in pietrame di tufo, non mostrano il minimo
segno di risalita di acqua dal pavimento;
- il pavimento è costruito parte contro terra e parte su scantinato,
ma le macchie appaiono ovunque venga scaldato l'impianto, a
prescindere da cosa c'è sotto;
- L'impianto di riscaldamento è stato realizzato a pannelli
riscaldabili individualmente e se ne attivo per esempio uno si ed uno
no, le macchie appaiono solo nelle zone che sovrastano i pannelli
caldi;
- Le foto del diretore dei lavori, forse un po' assente ma
estremamente competente, dimostrano che sotto le tubazioni dei
pannelli sono stati regolarmente posati i normali pannelli coibentanti
a bolloni sui quali sono stati fissati i tubi, secondo progetto;
- Per la mancata taratura dell'impianto di riscaldamento nel primo
periodo di funzionamento i pannelli hanno ricevuto acqua a temperatura
elevatissima (80°C), poi l'impianto è stato tarato e la temperatura
abbassata.
Tutti i consigli sono bene accetti, grazie a tutti.

 ha scritto nel messaggio
news:6e484160.04020...@posting.google.com...
perche' non provi a chiedeere su it.hobby.fay-da-te ?

 perche' non provi a chiedeere su it.hobby.fay-da-te ?
Gią fatto grazie.
Per favore puoi chiedere in giro se č mai capitato a qualcuno?

Il fatto d'aver "sparato" acqua ad 80 °C non e' stata una grande mossa.
Se dopo verifiche non risultano perdire causate dal funzionamento anomalo ad
elevata temperatura un fattore che posso immaginare e':
la superficie del marmo e' stata trattata per ottenere
l'impermeabilizzazione? solitamente e' un trattamento di lucidatura +
piombatura (non so se sia il temine giusto). L'ipotesi e' che il massetto
tra l'isolamento ed il marmo non sia stato fatto asciugare adeguatamente
prima della finitura del marmo. In questo caso puo' esserci rimasta umidità
tra l'isolamento e la finitra superficiale del marmo. Essendo questa
finitura impermeabile non permette la fuoriuscita dell'umidità se non che
solo sui lati delle stanze.
Ora, questa e' un'ipotesi totalmente teorica quindi a te le dovute
valutazioni.

 valutazioni.
Grazie mille.

Così a naso, dopo aver letto le risposte, avendo in corso l'installazione
in casa di tale tipo di impianto, avendo in famiglia un ex installatore
che ne ha messi parecchi prima di andare in pensione e ne è sempre forte
sostenitore, mi stuzzica l'idea che sia il marmo a causare il problema.
Mi spiego: forse quel tipo di marmo sotto l'azione del calore
dell'impianto sottostante tende a cambiare colore per evaporazione (?)
dell'umidità contenuta naturalmente in condizioni ambientali di
temperatura inferiore, per cui quello che vedi è il risultato
dell'asciugatura di tutto il marmo.
Alcune zone, per la loro particolare composizione, si schiariscono, mentre
le altre rimangono "scure" e sembrano macchie di umidità.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

> MazE
Grazie mille a tutti