Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Dichiarazione di rispondenza DM 37/08

La mancanza della DDC sta creando non pochi problemi ai venditori di 
immobili, specialmente se pre-1990.
In genere la mia risposta e' che l'impianto elettrico e' da rifare, 
percio' non esiste problema, perche' si ha una DDC nuova.
Pero' qualche volta l'impianto e' stato fatto benino (ai tempi era 
all'"avanguardia") ed e' un peccato rifarlo.
[A tale proposito, un'inciso: dopo dieci anni scade la garanzia, 
dobbiamo supporre che si voglia invogliare un "rifacimento" 
dell'impianto, oppure si puo' presumere che, fatto un controllo delle 
giunzioni, l'impianto sia ancora in buone condizioni ? ... o sono troppo 
all'avanguardia ... ;-) ]
Percio' mi sto attivando per rilasciare delle DDR.
Naturalmente mi sono pongono alcune domande.
La prima e': la prova della qualifica verso i clienti.
Un'installatore prova di essere qualificato a rilasciare le DDR mediante 
l'avvenuta iscrizione negli elenchi.
Ma, un'ingegnere che rilasci le DDR, visto il requisito di dovere 
dimostrare di avere (art.7 comma 6):
"esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore 
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione"
come lo prova ? Mediante un'autocertificazione ?
Oppure nel caso che NON si tratti di impianti condominiali, domestiche 
 >6 kW, appartamento >400 m2, fluorescenti >1,2 kVA, uffici e fabbriche 
alimentate a > 1kV oppure potenza >6 kW oppure superficie >200 m2, 
locali medici, locali a pericolo di esplosione-incendio, parafulmini per 
volumi >200 m3 oppure se c'e' CPI oppure se piu' di 3 idranti oppure se 
piu' di 9 rilevatori, impianti elettronici coesistenti con i precedenti, 
impianti a canne fumarie collettive, climatizzatori >40'000 frigorie/ora 
(le unita' SI dove sono finite ... grrr), impianti gas >50 kW oppure per 
uso medico ... come si prova il requisito che si ricopre da almeno 5 
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata per 
rilasciare DDC nel settore di cui si vuole dare la DDR ?
Mediante copia del certificato della CCIAA ?
Mi sa che gli ordini dovranno adoperarsi a fare degli elenchi, se gia' 
non sono previsti (non mi sono ancora informato preso la sede ...).
La seconda domanda:
Abbiamo questo impianto, supponiamo elettrico.
Devo provare la rispondenza ai requisiti di legge ?
Nel senso di una relazione descrittiva dei motivi e dei controlli che ho 
eseguito per "convincermi" a rilasciare la DDR ? O mi limito a scrivere 
di pacca:
"bla bla bla ... e' rispondente." ? :-)
Ripensandoci, mi sono rispondo da solo, faccio una dettagliata 
relazione, in modo da garantirmi che sto rilasciando una DDR 
all'impianto come e' ora e non con eventuali modifiche future fatte a 
mia insaputa ... ;-) E con tante foto ...
La mia idea e' questa: nel fare una DDR occorre mettersi nell'ottica dei 
requisiti della DDC.
Percio', oltre al banale controllo del salvavita e dei magnetotermici, 
controllare le sezioni, la qualita' dei cavi, la ventilazione/il fattore 
di riempimento, il tipo di corrugato, la qualita' delle giunzioni, le 
prese, gli interruttori, etc. Questo presuppone ovviamente che vada ad 
aprire tutte le scatole [e questo limita gia' una DDR alle case vuote 
... per motivi pratici ...].
Oppure sto in realta' descrivendo una attivita' di certificatore che va 
bene oltre ai requisiti della DDR ex-DM 37/08 ?
Forse dovrei limitarmi a scrivere che l'impianto "rispondeva ai 
requisiti del tempo" e non spingere per un aggiornamento della sicurezza ?
Ho un forte impulso a pretendere il rispetto dello "stato dell'arte" 
oggi. Per esempio, mi rifiuterei di rilasciare una DDR se vedo piattine 
in giro.
E vorrei vedere un conduttore di terra, ed ovviamente collegato ...
Sono troppo esigente ?
Naturalmente, se richiedo delle modifiche, dovra' essere chiamato 
un'elettricista abilitato, che rilascera' DDC su quello che fara' e che 
poi integro con la mia DDR per il resto dell'impianto.
Qualcuno sa se si sta gia' discutendo su un'eventuale regolamento 
attuativo ?
Inserisco un suggerimento dal NG free.it.discussioni.periti-industriali
Dato che la Dichiarazione di Rispondenza č prevista solo per gli 
impianti realizzati ante entrata in vigore della DM37/08 (cioe' il 12 
Marzo 2008 ?), che sia il caso di fare firmare al cliente una 
dichiarazione, redatta come "sostituto atto notorio", in cui il Cliente 
dichiari che gli impianti per cui richiede la verifica di rispondenza 
sono stati realizzati ante tale data ?
Sono troppo paranoico ?
Attenzione, non equivochiamo! Il cliente non sta rilasciando alcuna 
garanzia o certificazione, solo dichiarando un fatto di cui il redattore 
della DDR non puo' essere a conoscenza.
Al massimo posso guardare la data di produzione sui componenti, anzi, 
che faccio se mi si chiede una DDR con un'impianto il cui salvavita e' 
stampigliato come uscito di fabbrica nell'Aprile 2008 ?
Io dire che dovrei spiegare al cliente che non posso lasciargli la DDR, 
ma che deve farsi dare la DDC da chi gli ha messo il salvavita targato 
Aprile 2008.
Questo tanto per cominciare ... e scusate la confusione, mi sto ancora 
chiarendo le idee ...    :-)
R.L.Deboni

 Aprile 2008.
La DDR la puoi fare specificando che deve essere sostituito il
differenziale e poi si allega la DDC.

 č pirla chi gli fa la DDR retrodatata...
??? Che intende per "DDR retrodatata" ?
Intendevo la DDR la si fa dopo avere visionato lo stato dell'impianto.
Esempio: nel 2009 vengo chiamato per una DDR.
Io gli faccio presente che la DDR non si puo' fare su impianti recenti.
Il cliente mi dice che l'impianto e' del 2007 e che non trova piu' la 
DDC ... (?!).
Che fo ? Mi fido ?
Oppure la cosa non mi tocca, e posso tranquillamente fare un DDR ?
R.L.Deboni

 Oppure la cosa non mi tocca, e posso tranquillamente fare un DDR ?
Io mi fiderei, daltronde il rapporto tra committenza e professionista
è basato sulla fiducia, ma se dovessi accorgermi che così non fosse,
mi rifiuterei di redigere la DDR.

O se preferisci qualche norma VDE :-)...
LOL ;-D
--
Giorgio