Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: tipi di neon in una stanza di un ufficio

Un saluto al newsgroup.
Sono un ipovedente e, dopo alcuni lavori di ristrutturazione nel mio
ufficio, stanno allestendo la mia futura stanza di lavoro.
Per non affaticare la vista, mi occorre un ambiente ben luminoso, ma senza
eccedere (per capirci, occorre evitare che una sorgente luminosa mi dia la
sensazione di abbagliarmi).
Vorrei porvi due domande:
1- So che ci sono i neon "a luce fredda" che emettono luce bianca argentea e
quelli "a luce calda" che emettono luce tra il giallo ed il marroncino. I
primi sono più luminosi, ma la luce abbaglia un po'; i secondi sono più
riposanti ma non sono molto luminosi. Il compromesso sarebbe un tipo di neon
che ho visto che pure emette luce bianca, ma non è così argentea, è più
delicata (si nota molto la differenza quando si osservano due neon bianchi
vicino di cui uno è "argenteo" e l'altro no).
Come si chiama questo neon bianco la cui luve è meno argentea e più
delicata?
2- Dove trovo in rete qualche regolamento ufficiale o dei suggerimenti
sull'illuminotecnica da utilizzare in un ufficio?
Grazie mille a chi mi risponderà.
Saluti.
--
Gino, al secolo "Gigino Core Pazzo"
core...@gmail.com

 ha scritto nel messaggio
news:4530a3bb$1...@x-privat.org...

Innanzitutto, non è appropriato parlare di "neon" (le lampade al neon non si
usano più da molti anni) ma di "lampade fluorescenti lineari".
Ogni lampada è caratterizzata da una "temperatura di colore", che è appunto
un indice del colore della luce prodotta: più è alta la temperatura di
colore, più la sensazione prodotta è quella di una luce fredda, tendente al
blu; più è bassa la temperatura di colore, più la sensazione è quella di una
luce calda, tendente al rosso. La luce calda è più confortevole con bassi
livelli di illuminamento, mentre all'aumentare del livello di illuminamento
è preferibile una temperatura di colore più alta.
Detto questo, le lampade fluorescenti (tipicamente utilizzate
nell'illuminazione di uffici) hanno temperature di colore piuttosto alte, e
comunque generalmente comprese nell'intervallo 2700-6500 K. Per quella che è
la tua richiesta, ti suggerisco quindi di scegliere lampade con una
temperatura di colore intermedia tra questi valori estremi, tra i 3300 e i
5300 K (la temperatura di colore è sempre indicata nella documentazione
tecnica di una lampada).
Per la tua seconda richiesta, il riferimento tecnico è la Norma UNI EN
12464-1, che stabilisce le caratteristiche illuminotecniche di riferimento
da considerare nel progetto dei vari ambienti di lavoro.
Per gli uffici (scrittura, dattilografia, lettura, elaborazione dati), la
Norma stabilisce i seguenti parametri:
- illuminamento medio mantenuto: 500 lux;
- UGR limite: 19 (indice unificato di abbagliamento: è un limite
all'abbagliamento prodotto dagli apparecchi);
- indice di resa cromatica: 80 (è un parametro che definisce la qualità
della luce, in relazione alla capacità di rendere i colori in modo
naturale).
Infine, visto che nell'ufficio si fa uso di computer, occorre scegliere
apparecchi di illuminazione che rispettino i livelli massimi di luminanza
media definiti dalla Norma in relazione alla qualità dello schermo del
computer, ed in ogni caso non superiori a 1000cd/mq (idonea per schermi di
Classe I e II), onde evitare fastidiose riflessioni della luce sullo
schermo.
In ogni caso, è bene affidare il progetto illuminotecnico ad uno
specialista, poichè la qualità dell'illuminazione è un fattore determinante
del confort della postazione di lavoro.
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."

 ha scritto nel
messaggio news:1j2Yg.2675$uv5....@twister1.libero.it...


 delicata?
Date un'occhiata qui:
http://www.themeter.net/elettromagnetiche.htm
      tipo di sorgente   temperatura di colore Tc ( K )
      lampade fluorescenti warm white (calda)   = 3 000
      lampade fluorescenti white (bianca)   = 3 500
      lampade fluorescenti cool white (bianca fredda)   = 4 500
      lampade fluorescenti daylight (diurna)   = 6 500