Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Cabina MT/BT: che c'entrano le misure di campo eletrico e magnetico?

Durante la realizzazione di una cabina MT/BT di una cantina (tutto molto
semplice: schema radiale,trasformatore in olio da 315 kVA, una partenza
verso il quadro generale di cantina, manufatto distante da ambienti
lavorativi  destinati a permanenza di persone non meno di 50 m) sono
state emesse le seguenti prescrizioni a carico del sottosritto
(progettista degli impianti) e del D.L.
- La locale ASL (Dip. di prevenzione) per autorizzare la concessione
edilizia relativa al manufatto della cabina, richiede al Dir. dei Lavori
che l’ARPA (Ag. Reg. Protez. Amb.), valuti l’influenza del campo
elettromagnetico, ai sensi del D.P.C.M. 23/4/92 .
- In un confronto con funzionari dell’ARPA, faccio presente che:
- il D.P.C.M. 23/4/92 non si applica alle linee a tensione minore di 132
kV (art. 5, comma 3) e quella   in oggetto è a 20 kV;
- la guida CEI 11-35 (guida alla realizzazione delle cabine elettriche
di utente) afferma esplicitamente che il D.P.C.M. sopra citato non si
applica alle cabine elettriche di trasformazione MT/BT.
- La questione sembra appianata con la richiesta da parte dell’ARPA di
produrre una planimetria indicante le distanze della cabina dagli
ambienti di lavoro. Successivamente però l’ARPA si rivolge al Dip. di
Ing. industriale della Facoltà di Ingegneria di Perugia, che,
firmandole, formula le richieste di seguito elencate:
- effettuare la misura dei valori di fondo del campo elettrico e
magnetico (nei punti ritenuti più critici dal richiedente) preesistenti
all’installazione della cabina (il campo elettromagnetico terrestre?);
- produrre documentazione probante relativa alla la data di ultima
calibrazione degli strumenti, nonchè data e periodo di durata delle
misure.
Nel frattempo che l’Uff. Tecnico comunale, L’A.S.L. locale, l’ARPA e
L’Università si scambiavano questa dotta corrispondenza, la cabina è
stata costruita, regolarmente denunciata all’ISPESL e regolarmente
allacciata alla rete pubblica (si era in periodo di vendemmia e
bisognava pur lavorare le uve dei trattori in fila davanti ai cancelli).
Vorrei sapere se vi risulta che questa prassi sia seguita anche in altre
regioni.
D’ora in poi occorrerà rivolgersi ai laboratori delle università per
effettuare una misura del campo magnetico terrestre prima di costruire
una cabina? E a costruzione avvenuta occorrerà richiamarli (come mi è
stato detto dai funzionari dell’ARPA) per una seconda misura per
controllare di quanto si è innalzato a causa dei 20 kV e dei 250 A
presenti in cabina? Mi pare difficile che l’installatore o il
progettista medio possano usualmente disporre di una strumentazione
perfettamente calibrata, in
grado di effettuare le misure con la precisione richiesta dalla
delicatezza della materia, su cui tutti sono molto nervosi.
Ad occhio e croce la questione appartiene più al campo dello
spiritualisno new-age che all’ingegneria. Oppure qualche furbetto sta
facendo i suoi passi per scavarsi una nicchia nel ricco mercato degli
stregoni dell’elettrosmog?
Saluti a tutti
Franco

 wrote in message 3A45BBC5...@tin.it...


Pur non essendo esperto in elettrotecnica condivido in pieno
l'interpretazione del modus operandi delle amministrazioni, nonché il tono
di disillusione, indispensabile per lavorare.
Faccio presente che la sedicente "riforma delle pubbliche amministrazioni"
non ha previsto alcuna forma reale di garanzia per il cittadino di fronte al
funzionario vessatore: basti pensare che i segretari di scuola sono
abilitati a fare i commissari ad acta per le richieste di Conc. in surroga e
che i ricorsi amministrativi non permettono di fatto il risarcimento civile.
In merito al post scriptum, sarebbe bene far conoscere a questi signori il
Codice Civile:
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono
nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia
solo in quanto sono da essi richiamati.
Ciao e Buon Natale
DOCstone