mii-community/UsenetArchiveIT-conversations huggingface dataset:
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Protezione Scariche atmosferiche

Si vuole realizzare ul LPS esterno per un capannone prefabbricato lungo
25,6 m, largo 12,7 m ed alto 6,5 m con captatori a maglia.
Come deve essere realizzata la maglia (lato di magliatura) e posizionata
(sulla superficie del tetto o ad una certa distanza, eventualmente
quale) utilizzando il metodo della maglia per determinare la posizione
dei captatori, tenendo conto che nel locale non esiste pericolo di
esplosione ed il livello di protezione debba essere il IV?
Grazie
Pietro
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.

esplosione ed il livello di protezione debba essere il IV?
Sarņ banale, ma un impianto di parafulmine "vero e serio" va
progettato davvero... per cui ti consiglio di sentire almeno un
impiantista se non vuoi pagare un collega....
Cmq, sei SICURO che una costruzione cosģ minuta necessiti di LPS??!?!
----------------------------------------------------------------------
per repliche in email trova e rimuovi tutte le "p"

Non sei banale. Infatti l'impianto l'ho progettato ed utilizzando la 81-
4 non emerge la necessità di un impianto LPS esterno ma solo di SDP
sulle linee elettriche e telefoniche in ingresso.
Il mio quesito, applicato ad un caso particolare, aveva lo scopo di
interpretare alcuni punti della 81-1 Terza Edizione, che proverò a
illustrare con un esempio generico.
Si abbia un edificio  20 x 20 m ed alto 6 m (parallelepipedo) in cui
non ci sia pericolo di esplosione. Volendo realizzare un LPS con
captatori a maglia di livello IV ed applicando il metodo della maglia è
suffiente posizionare i captatori lungo il bordo del tetto (verrebbe
proprio una maglia 20 x 20 corrispondente al livello IV) ed a contatto
con esso (il tetto è di materiale non combustibile) o questi devono
essere posizionati ad una altezza h dal bordo del tetto in modo che,
calcolando il volume protetto col metodo dell'angolo di protezione,
tutto il volume del fabbricato cada entro il volume protetto?
Il dubbio discende dalle seguenti considerazioni. Nel metodo della
maglia illustrato nella 81-1 (terza edizione) si parla di captatori
posizionati "su" linee di gronda del tetto ... , lato magliatura non
superiore a 20 m per il livello IV e necessità di verifica sugli
oggetti metallici nel volume protetto solo in caso di pericolo di
esplosione. Però con una maglia di 20 m poggiata sul tetto e non ad una
certa altezza, rischio che una bella porzione del volume dell'edificio
non ricade dentro il volume protetto, calcolato col metodo dell'angolo
di protezione.
Visto che ci sono espongo anche un altro quesito. Cosa si intende per
nodo di rete nelle norme CEI 81-1 e 81-4, relativamente sia a linee
elettriche che telefoniche (sono graditi esempi)?
Grazie
Ing. Pietro


 Grazie

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Cambio Facolta'

Ciao a tutti, 
volevo sapere come si fa per cambiare facolta'. Io faccio informatica (I anno) e vorrei passare ad ingegneria informatica. Vorrei sapere quali esami mi conviene dare in modo che siano riconosciuti ad ingegneria. Io dovrei dare
Programmazione 
Architettura degli Elaboratori
Analisi I
Logica e Algebra 
Inoltre vorrei sapere se qualcuno di voi ha fatto prima di me questo cambiamento.
Ciao e Grazie
Alessandro
-- 
------------------------------------------------------------------------
 GNU Debian Linux User  - 
http://www.debian.org
   -  I like to be free
------------------------------------------------------------------------

Inoltre vorrei sapere se qualcuno di voi ha fatto prima di me questo
cambiamento.
Innanzi tutto bisognerebbe sapere dove (in quale città) sei iscritto. Cmq a
Firenze, al primo anno, c'è Analisi 1 e basta fra gli esami che dici te. C'è
Fondamenti di Informatica al 2° anno, e Calcolatori elettronici al 4°, ma
non so quali sono le differenze con i corsi che citi te. Cmq la meglio cosa
penso sia andare a sentire con il presidente del CCL di Ing Informatica
perché poi è lui che decide sull'equivalenza dei corsi.
Dani
#ICQ UIN 6094299#
dan...@ieee.org

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: [OT] Cerco plotter usato

Quache buon'anima ha in previsione di cambiare plotter e vende quello
attuale??
Per le mie esigenze sarebbe sufficiente il formato A1, però valuto anche 
plotter formato A0.
Sono della provincia di Bologna, accetto proposte entro una distanza di 200
Km..... oltre inizia a diventare difficoltoso.....
Grazie
Alessio

 ha scritto nel messaggio 
news:43f09c11$0$28067$4faf...@reader1.news.tin.it...


Ti ringrazio ma preferisco a getto d'inchiostro.
Alessio
"STAMG" <NOS...@AHIA.it> ha scritto nel messaggio 
news:43f1cf61$0$5999$4faf...@reader2.news.tin.it...


> che vorrei dare via... interessa?
magari...
e se metti il modello con l'eventuale prezzo...
aspetto...
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Ancora sui professori di Milano

Grazie per le vostre risposte, vedo che tutti piů o meno apprezziamo ed
odiamo gli stessi professori (Cainarca comunque mantiene la leadership
del secondo sentimento).
Sono all'ultimo anno di Meccanica e mi piacerebbe un consiglio (gia
fornitomi in parte da qualcuno) sulle tesi e se non sia meglio farle
durante uno stage in qualche azienda.
DDT

DDT
Ti do un consiglio da amico...anzi 2...
1) Se sei "Libero sentimentalmente":
VAI ALL'ESTERO A FARE UNO STAGE E MENTRE LAVORI
E GUADAGNI TI FAI LA TESI! ( E impari una lingua, conosci
gente nuova, trovi opportunità di lavoro e quando rientri
SEI QUALCUNO!)
2) Se non lo sei:
Lascia la ragazza e fai quello che ti dico più sopra!
A parte gli scherzi, preparati ad un mondo completamente
diverso da quello che conosci! Il Poli non è niente in confronto
al mondo del lavoro. TI CONVIENE SENZ'ALTRO UNO STAGE
PER ENTRARE IN CONTATTO CON PERSONE CHE TI
POSSONO OFFRIRE DELLE OPPORTUNITA'.
1) Se vuoi guadagnare bene, dimenticati il lavoro da dipendente.
(1.500.000 e un calcio in culo al mese) (E GLI STRAORDINARI
NON TE LI PAGANO)
2) Non pensare di poter studiare dopo la laurea....al lavoro!
Quello che sai o lo sai o lo studi di notte!
3) Devi farti un mazzo così per un certo periodo e poi...
devi farti un mazzo così per il periodo che segue!
4) Devi sfruttare il Lavoro per imparare il più possibile
e diventare un libero professionista!
5) Trovati un lavoro in Regione, in Provincia, in comune,
alle poste e nel tempo libero (tanto) fai quel c..o che vuoi!
Con rimpianto
Voster semper voster
Lele

del secondo sentimento).
 io l'ho avuto l'unico anno che a lecco ha insegnato economia e d
organizzazione aziendale, ad un orale h a detto :sai come mi chiamano a
milano? CAINO!!, mi ricordo che agli orali faceva stragi, (anche perché
molti dicevano cazzate allucinanti), im media passavano 2-3 su 50, comunque,
insieme all'arturi di elettrotecnica é stato uno dei migliori che ho avuto a
lecco (o comunque é riuscito a farmi appassionare alla materia)
ciao
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Equazione di terzo grado

Qualcuno avrebbe la (enorme) pazienza di postare/mandarmi le soluzioni
dell'equazione di terzo grado, proprio quella polinomiale
a*x^3+b*x^2+c*x+d=0 !
Si trova, ad esempio, nel formulario di Murray R. Spiegel, una volta
pubblicato dalla Schaum e ora preso da un'altra casa.  Purtroppo ora non
ce l'ho qui e la formula mi servirebbe con una certa urgenza.  La potete
tirar fuori anche da Mathematica o Derive.
Mi rendo conto che e' lunghetta, per me va bene anche scannerizzata in
un gif, o meglio ancora in LaTeX (Mathematica ha l'output LaTeX).
Ho provato a ricavarla da solo ma senza riuscirci ... onore a Nicolo'
Tartaglia che ce la fece 400 anni fa con molte conoscenze in meno ;-)
Scusate se sono un po OT ma non ho trovato gruppi italiani di
matematica, e per una esoterica coincidenza di eventi ora non posso
postare su sci.math.
Grazie !
--
Lorenzo Di Gregorio                                               __o
-- current   : 
digr...@rz.fh-augsburg.de
  (until 24/09/1998)   _`\<,_
-- permanent : 
digr...@ascu.unian.it
     (smtp, http, finger) (_)/ (_)
--
Automatic posted from 
mail.tin.it
 [194.243.154.49]
via Mailgate Server - 
http://www.mailgate.org

(etc....)
per piacere, rendiamo onore al merito: SAN Derive, prego. ;))
Ciao
----
Bito
per rispondermi cancella XXX dal mio indirizzo.
to reply please remove XXX from my address

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Calcestruzzo armato

Desidero conoscere la definizione di calcestruzzo armato e
precisamente quand'è che il calcestruzzo viene definito armato in base
al quantitativi di acciaio per metro cubo.
Un mio collega sostiene che il quantitativo minimo affinchè sia
definito calcestruzzo armato sia di kg. 30 / mc ., è corretto?
Ringrazio anticipatamente
Lorenzo
r_o...@libero.it

 ha scritto nel messaggio
news:b05491a4.03111...@posting.google.com...

Non ho presente una limitazione normativa relativa al peso dell'acciaio, ma
esistono delle limitazioni sulle percentuali di area. Il tuo amico potrebbe
avere ricavato i dati da queste.
Travi: Area acciaio >= 0,15% dell'area della sezione in calcestruzzo (per
acciaio ad aderenza migliorata).
Pilastri: Area acciaio compresa tra lo 0,3% e il 6% dell'area del
calcestruzzo.
Carlo.

 definito calcestruzzo armato sia di kg. 30 / mc ., è corretto?
Quando alll'acciaio si assegnano funzioni statiche (indipendentemente dal
quantitativo)
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Consiglio

Salve, qualcuno di voi ultimamente ha provato a mettersi in proprio e
magari ha qualche consiglio? La mia situazione: neoassunto in grande
azienda, 6 anni di esperienza, software per macchine; il lavoro e'
ripetitivo (anche se sono agli inizi mi rendo conto che una volta
imparata la filosofia di funzionamento c'e' ben poco di interessante),
45000 euro lordi annui (l'unica cosa positiva oltre al fatto che il
settore non sembra risentire nulla della crisi); l'alternativa e' un
"salto nel vuoto" di mettermi in proprio (cosa che ho sempre avuto
come sogno nel cassetto), avrei un paio di clienti abbastanza sicuri
(per ora), settore controllo di processo, impianti, automazione
industriale, supervisione.
Cosa ne dite?
Grazie mille a chi puo' raccontarmi la sua esperienza.
Ciao a tutti

 come sogno nel cassetto), avrei un paio di clienti abbastanza sicuri
È sempre stato anche il mio di sogno nel cassetto, tuttavia se fino a 
qualche tempo fa sognavo di avere abbastanza clienti da potermi liberare del 
lavoro da dipendente per dedicarmi solo alla libera professione, ti dirò che 
tutto sommato anche mantenere entrambi lasciando tutto come ora non mi 
dispiacerebbe: uno stipendio a fine mese arriva sempre e comunque, inoltre 
posso permettermi lo sfizio di rifiutare i lavori che non mi interessano. Di 
contro spesso lavoro di notte e i weekend.
Per questo motivo mi sento di consigliarti, se ne hai la possibilìtà e se 
fattibile nel tuo caso ovviamente, di conciliare entrambe le professioni.
Ciao.
Stefano 

 settore non sembra risentire nulla della crisi); l'alternativa e' un
Per curiosità: in che azienda sei stato assunto ?

 settore non sembra risentire nulla della crisi); l'alternativa e' un
[CUT]
Non male il lordo.

 Non male il lordo.
Si, in effetti non avrei pensato mi offrissero una cifra cosi, anche
perche' non ero molto esperto dei loro sistemi, e se sono ancora qui
e' solo per una questione economica. Facendo qualche conto comunque
credo che potrei guadagnare la stessa cifra inizialmente anche in
proprio con un grosso cliente

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Progettazione Impianto di riscaldamento a pavimento

Salve a tutti. Sono un maturando di 5a superiore indirizzo Geometra.
Vorrei portare all'esame di stato il progetto di un Impianto di
riscaldamento a pavimento applicato alla casa dove al momento risiedo.
- Ho già calcolato tutte le dispersioni termiche comprese dei ponti
termici.
 Ora volendo "compensare" queste dispersioni termiche con un impianto
a riscaldamento a pavimento, come devo fare per progettarlo? Ovvero
come disporre le serpentine? Che diametro devono avere i tubi, a che
temperatura far girare l'acqua dell'impianto? Interasse ecc?
Dove trovo informazioni? Oppure qualcuno può assistirmi?
Un ringraziamento in anticipo
Matteo

 Matteo
-- 
Ciao a Tutti
Andrew McBlues
uin icq: 23-2990-827

Sito CALEFFI
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Technical_library/Caleffi_handbooks/index.sdo
in particolare Quaderno 4
Trovi anche il software di dimensionamento.
R.L.

--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: qualcosa mi sfugge ...

Leggo sulle specifiche di un condizionatore:
 Capacità di Riscaldamento: 3.6 kW
 Consumo: 990 W
 Coeff. di rendimento (COP): 3.60
-------
 Capacità di Raffreddamento: 2.6 kW
 Consumo: 730 W
 Coeff. di rendimento (COP): 3.56
Ora ho letto cos'è il COP per una macchina frigorifera e quindi capisco
perchè può essere >1, ma per un ciclo diretto come si definisce il COP?
Cos'è la capacità di Raffreddamento (Riscaldamento)? e perchè è maggiore
della potenza consumata? (per un ciclo inverso di raffreddamento capisco che
il calore ceduto al serbatorio caldo è maggiore di quello prelevato dal
serbatoio freddo, ma per un ciclo diretto?)
thankU
GAS

 ha scritto nel messaggio
news:9h7cs3$c8gsm$1...@ID-45091.news.dfncis.de...


 wrote:

Potresti semplicemente considerare il COP come potenza resa/potenza 
spesa, ed il conto torna sia in raffrescamento che in riscaldamento.
Piu' in generale, a larghe spanne Potenza spesa (compressore) + flusso 
di calore all'evaporatore = flusso di calore al condensatore.
In raffrescamento si sfrutta il calore sottratto dall'evaporatore, in 
riscaldamento il calore ceduto dal condensatore.
Spero di non averti confuso le idee.
Gianpaolo

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Turbine a gas

Qualcuno di voi conosce siti di produttori di turbine a gas?
Sembro scemo ma non li trovo....

 ha scritto nel messaggio
news:QOMS6.29818$vt.3...@news1.tin.it...


 wrote in message
nPSS6.2695$%m1.9...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Indici ISTAT

Ho una divergenza con un mio collega.
Il problema e' l'attualizzazione di un valore. Se all'anno x il valore in
oggetto era di L. 1 e, fatto 100 l'indice ISTAT in quel periodo, oggi
risulta un indice Iy, quale e' il valore attualizzato? (E' lo stesso
problema tutto sommato della tarifa...)
Secondo me il valore e' V = L. 1 *(Iy/100).
Secondo lui è V = L. 1 * (Iy+100)/100  (il fratto 100 e' perche' gli indici
sono percentuali e viene aggiunto 100 all'indice perche' "e' fatto base")
Cosa ne pensate?
--
Doc Hollywood
---------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
---------------------------------------------------------------------------
Member of Doc Hollywood Ltd.  
http://docholly.supereva.it
---------------------------------------------------------------------------

 ha scritto nel messaggio
news:91tn29$1rj$1...@serv1.albacom.net...


In generale: ((Indice attuale/Indice iniziale)-1)x100.
Buone feste
Sent via Deja.com
http://www.deja.com/

> In generale: ((Indice attuale/Indice iniziale)-1)x100.
Perche' il "-1" ?
Ciao


 wrote in message
La rivalutazione della tariffa viene fatta con i parametri specifici e che
vengono pubblicati dall'ordine di competenza
I parametri dell'ordine sono espressi in modo percentuale ovvero la tariffa
1969 viene moltiplicata per x% quindi si divide per 100 e moltiplica per il
parametro
Ciň vale solo per gli indici dell'ordine
eddy
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: CONDIZIONAMENTO

Cerco dei testi aggiornati che trattano la progettazione del condizionamento
all'interno degli edifici, sapreste consigliarmi qualche testo, inoltre
conoscete qualche software free per la progettazione degli impianti di
condizionamento.
Grazie
Giuseppe

File free affidabili non ne conosco, io preferisco sempre usare i miei conti
sul condizionamento.
Libri:
- Carlo Pizzetti (non so se ne esiste una ristampa perchč quello che ho č
piuttosto vecchio)
- Tecniche Nuove = guarda sul sito
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Giunzioni bullonate

Salve.
Qualcuno può spiegarmi (o darmi un link) il dimensionamento dei bulloni e la
loro verifica in particolare la verifica al rifollamento.
Grazie.
Francesco

"Francesco" <gae...@NOSPAMlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:TfVNb.256771$vO5.10...@twister1.libero.it...

I bulloni possono avere diverse utilità, non specificando che uso ne fai
posso proporti 2 metodi di dimensionamento
dim a taglio:
consideri che il bullone sia sollecitato a taglio puro e calcoli l'area
resistente considerando le sollecitazioni di taglio uniformi con la formula
tau= V / A
V è la sollecitazione di taglio
imponento che tau sia minore del valore limite, ricavabile da tabelle in
funzione della classe di resistenza, ricavi facilmente l'area resistente e
di conseguenza il tipo di bullone!
dim a trazione
in questo caso consideri che la trasmissione dell'azione sia affidata
totalmente all'attrito che si genera tra le superfici da collegare.
le formule non le ricordo a memoria, ma il procedimento è anche qua molto
semplice.
devi calcolare la forza necessaria per trasmettere l'azione e vedere, in
base al coefficiente di attrito tra i 2 elementi, quanto deve essere la
pressione minima per garantire questa forza...
la pressione che genera attrito è generata appunto dalle viti che devono
essere serrate in modo sufficiente. Questo serraggio genera una
sollecitazione di trazione sul gambo della vite che quindi devi usare per
dimensionarla.
in generale un dimensionamento di questo tipo porta a viti + sottili che nel
primo caso, ma il primo caso è sicuramente a maggior favore di sicurezza in
quanto, dal momento che vado a serrare le viti un certo attrito si genera
tra le superfici collegate!
quindi nel primo caso è incluso anche il secondo caso, anche se non
propriamente esplicitato.
in costruzioni meccaniche spesso si usa il primo tipo di dimensionamento
(vedi il dimensionamento delle viti per un giunto flangiato) mentre in
costruzioni civili (vedi la costruzione di telai portanti) è + frequente il
primo tipo di dimensionamento!
per quanto riguarda il rifollamento posso dirti che è un fenomeno che si
manifesta principalmente quando il bullone è utilizzato per collegare per
esempio lamiere od elementi sottili
la verifica che si fa è molto convenzionale e la formula è
F/(D*t) < alfa * sigma_amm_lamiera
in cui F è la forza di taglio presente sul singolo bullone, D è il diametro
del bullone e t è lo spessore della lamiera
alfa è un parametro geometrico che in genere vale al massimo 2.5
questo è tutto, ma per maggiori spiegazioni cerca di consultare la normativa
UNI in merito che se non sbaglio dovrebbe essere la CNR-UNI 10011
ciao
Stefano

 ha scritto nel messaggio
news:y3POb.268902$e6.10...@twister2.libero.it...

Ciao Stefano.
Grazie per la spiegazione. Sei stato abbastanza chiaro.
Francesco.
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: solaio REI 120 tra autorimessa ed edificio civile

Nell'attraversamento di un solaio REI 120 tra autorimessa ed edificio civile
passano alcune tubazioni in ghisa delle fognature.
Come è possibile proteggerle REI 120? A qualcuno si è già presentato lo
stesso problema?

 ha scritto nel messaggio
news:Jjpb8.63032$om6.1...@news1.tin.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: clotoidi con autocad

Come si fanno con autocad le clotoidi?
Inserendo manualmente le coordinate, o qualcuno conosce programmi,
file lisp, ecc..
Grazie
Giampiero



E' passato qualche anno per cui non mi ricordo bene, ma all'incirca
facevo cosi':
- con un foglio excel mi generavo una ventina di punti della clotoide
che salvavo con in un file .txt
- Il file deve contenere venti righe in cui ogni riga ha le coordinate
x,y di un punto
- modificavo il file .txt sostituendo le virgole separatrici di
decimali con punti, inserivo delle virgole tra le due coordinate di
ogni riga, controllavo che non ci fossero spazi da qualche parte nele
righe, aggiungevo uno spazio alla fine per far capire al cad che il
comando č terminato e inserivo nella prima riga il comando _pline.
- Salvavo il file con estensione .scr
- Dai menů del cad eseguivo lo script e appariva la clotoide dalla
coordinata 0,0 del disegno.
Funzionava ed era anche veloce come sistema anche se molto rozzo.
Fammi sapere.
Ciao, Lufr.
Lufr
Velletri - Rome - Italy

Non va ci riprovo meglio come ho più tempo, comunque grazie....

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: dimensionamento turbopompa: motore trifase vs. motore sincrono.

Mi è capitato un problema di dimensionamento di una turbopompa. Si tratta
quindi di applicare all'albero della girante della pompa centrifuga un
motore elettrico. Ammettendo che nel range di potenza neccessario sia
possibile utilizzare indifferentemente un motore a corrente alternata
trifase oppure un motore sincrono, vi chiedo quali problematiche progettuali
li differenziano, a livello di regimi di rotazione utilizzabili. La risposta
può essere anche svincolata dall'applicazione in questione che è quella
della turbopompa.
grazie.

in genere i motori sincroni (meglio, le macchine sincrone) sono usate come
generatori ...un 'applicazione del genere mi è nuova...
se fossi in te userei un asincrono con rotore a gabbia...è superaffidabile e
con un inverter gli fai fare quello che vuoi...
Le differenze progettuali...quella fondamentale è lo scorrimento: nullo nel
motore sincrono e sempre diverso da zero nel motore asincrono...
"spello" <davidepel...@libero.ut> ha scritto nel messaggio
news:BPvrb.105463$e6.38...@twister2.libero.it...


Scusa la pignoleria ma il motore sincrono ce lo metti monofase??
Credo che tu stia vagliando la possibilità di scelta tra un motore AC
trifase  sincrono o AC trifase asincrono.
Poi perchè turbopompa? Ti piace il nome?


Grazie per avermi risposto.
Ora però vi chiedo, supponendo di non voler utilizzare inverter, la
differenza principale tra il sincrono e l'asincrono sta nel fatto che nel
primo sono vincolato sul numero di giri dalla formula n=(60f)/p con n=giri
al minuto, f frequenza di rete e p=numero di coppie polari?
...il problema è che io di motori sincroni ne ho visti molto pochi. Per
dare un'idea, ritengo siano utilizzati prevalentemente per grandi potenze
con addirittura motori di avviamento ausiliari, poichè, e di questo chiedo
conferma, sono limitati a dover girare al numero di giri n dato dalla
formula sopra, a differenza dei sincroni.
conferme?
chiarimenti: la denominazione "turbopompa", che non ho inventato io seppure
abbia sentito poco (esempio "Manuale dell'ingegnere" Hoepli) , nasce per
distinguere queste (di tipo centrifugo o al limite assiale ma con turbina)
dalle pompe di tipo volumetrico. La  discusione è tra un motore AC trifase
sincrono o AC trifase asincrono. I motori a corrente alternata monofase
vengono utilizzati per potenze bassissime, fino a 1 kW, il che non farebbe
al caso mio.
grazie per l'interessamento.

Scusa ma di che potenza hai bisogno?
Esistono anche le elettropompe con  motore elettrico già accoppiato e di cui
i costruttori forniscono tutte le curve prevalenza-portata e anche dell'
NPSH. Ad esempio sul sito della LOWARA avevo trovato tutte le
caratteristiche per una numerosa famiglia di elettropompe. Dai un'occhiata,
magari ti semplifichi la vita.
"spello" <davidepel...@libero.ut> ha scritto nel messaggio
news:AfRrb.105076$vO5.4...@twister1.libero.it...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Consiglio

vorrei per cortesia informazioni sul corso di laurea in ingegneria
AEROSPAZIALE, al politecnico di Milano...
se qualcuno ha qualche informazione che ritiene utile per uno studente
di 5° liceo.... me lo faccia sapere...
GRAZIE E BUON NATALE


Per iniziare potresti dare una guardatina al sito del poli    
www.polimi.it
li puoi trovare i manifesti dei corsi, con i vari orientamenti ed indirizzi

Qualcuno mi sa dire se esistono siti in italiano sulle impronte digitali?
Mi servono perchè non so come rendere alcuni termini dall'inglese!!!
Sto per laurearmi in Ingegneria Elettronica indirizzo Biomedico e ne ho
bisogno per la mia Tesi.
Mi interessano anche informazioni sugli algoritmi per il trattamento delle
impronte digitali.
Grazie
Elena



Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: continuo o non continuo?...

Salve,
ho una carriera di 14 esami in Ingegneria informatica, ho 25 anni, sono
rimasto indietro perche' per un annetto ho lavorato (tecnico Visual Basic) e
adesso presto servizio civile. Mi conviene continuare ( anche alla luce del
nuovo ordinamento universitario) dopo la fine del militare?...
Ciao.

 wrote in message
8ftap3$4t5$1...@nslave1.tin.it...


nuovo ordinamento universitario) dopo la fine del militare?...
secondo me ti conviene piuttosto sfruttare le tue conoscenze acquisite
per trovare subito qualche buon posto di lavoro come programmatore.
 
--
ciao da Alessandro (aka Tinto)
e-mail: 
tin...@bigfoot.com
http://utenti.tripod.it/Tinto

 wrote in message
3922f6a3...@news.iperbole.bologna.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: verifiche dei pendii

Chi sa dirmi quando faccio una verifica in tensioni totali oppure in
tensioni efficaci ( in parole semplici e schiette) per valutare la stabilità
di un pendio?
Come eseguo la verifica per arrivare al valore del coefficiente di sicurezza
( cioè facendo calcoli manuali quale metodo uso?)
Grazie 1000!
Rispondete presto che ho l'esame....

di un pendio?
Se non sbaglio le tensioni efficaci le usi quando il terreno si puo`
considerare saturo; in parole povere, sempre per l'argilla. Invece per
la sabbia dipende da dove sta la falda (ma negli esercizi te la devono
disegnare). Il coefficiente di sicurezza si calcola valutando il
rapporto tra le forze stabilizzanti e quelle destabilizzanti, o no?
Luca.
PS: io pero` ho preso solo 25, non prendere quello che dico per
Vangelo, nonostante il mio nome prometta bene!

 di un pendio?



ICQ # 770759

 wrote in message
u%155.271762$VM3.2...@news.infostrada.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Legge sui piani di emergenza (marzo '98?)

Mi servirebbero i riferimenti della legge che obbliga la stesura del piano di
emergenza a determinate strutture!
Grazie.
Francesco
--
Posted from 
ns.eni.it
 [151.86.79.10] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

cantieri? Edifici? impianti biologici?.........

Che ne dici di partire dalla Legge Quadro 626/94/96 Bis?
Se vuoi più informazioni scrivimi, o un bel manuale della EPC che posso
consultare per te!
Ciao!!!!!
Ezio
ezi...@libero.it
ICQ: 92922426
Southern-ITALY
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: campi magnetici

Mi dicono che una teoria scientifica afferma che sulla crosta terrestre sono
individuabili delle linee con a mo' di reticolo di qualche metro con campo
magnetico rilevante e dannoso.Vorrei conoscere il nome di queste linee e se
esiste letteratura.


Si chiama reticolo di Hartmann.
Quella ideata da Hartmann non e' una scienza, ma una pseudo-scienza. Non
e' riconosciuta dalla scienza ufficiale. In pratica sarebbero solo
frescacce, anche perche' tutte le volte che tale signore e' stato
invitato a dare prova tangibile delle sue teorie ha sempre gentilmente
declinato.
Per qualche notizia in piu': 
http://www.cicap.org
Saluti
Riemann

declinato.
E comunque non sarebbero campi magnetici ma cosidetti campi tellurici.
Anche secondo me e' una frescaccia, cmq una volta ho anche provato una spira
per la identificazione delle maglie (cioe' radioestesia, come quelli che
cercano l'acqua).
sim


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: struttura in muratura in zona sismica

Cari colleghi, 
ho bisogno di un consiglio.
Un collega edile mi ha chiesto di fargli il calcolo di una struttura
esistente in muratura a due elevazioni f.t. sulla quale vuole realizzare un
sottotetto. Ho fatto il calcolo col programma PORSAP, ma il 3° piano (cioè
il sottotetto) non mi soddisfa la verifica al sisma. A questo punto cambio
strada e penso alla possibilità di realizzare questo sottotetto con
profilati di acciaio in modo da abbassare notevolmente i pesi. Così facendo
però vado incontro a quelle che la normativa definisce "STRUTTURE MISTE" e
per le quali impone un aumento dei carichi del 50% e ricordando che per le
strutture in muratura beta è già elevato (= 4) arrivo al punto che non mi
verifica più, per i carichi di normativa, nemmeno la struttura sottostante.
E adesso che faccio?
Sinceramente mi sto scervellando nell'uscire da questo circolo vizioso, ma
non ci sono riuscito. Un consiglio mi servirebbe come il pane. Grazie
Mario 
-- 
Posted from [194.73.242.4] 
via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG





EVIDENTEMENTE LA SOPRAELEVAZIONE NON E' FATTIBILE! 
ALTRIMENTI CHE CI STAREBBE A FARE IL REGOLAMENTO?


BY AGO
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: softwarbticino pei impianti BT

Qualcuno in passato mi aveva detto che era possibile scaricare il
software della bticino per disegnare impianti elettrici in BT, dal
sito della 
www.bticino.it
. Qualcuno mi saprebbe direil link preciso?
Dal sito suddetto non riesco a trovarlo. Grazie.

 ha scritto nel messaggio
news:3357eab4.03120...@posting.google.com...

http://www.installatori.bticino.it/bticino/installatori/strumenti/software/listasoftware.jhtml;jsessionid=5W1Q04W1SA0DCCQ52EKSFEQ

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: scienza delle costruzioni

Ahhhhhhhrrrrggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!
Come e' difficile!!!!!!
Qualcuno sa dove trovare esercizi su stime bilaterali di un problema
elastostatico?????
GRAZIEEEEEE!!!!!!!



Stime bilaterali? Ma i problemi elastostatici non si risolvono in modo
esatto?
Luca.

 wrote in message
3958a0b5...@news.tin.it...


Ciaooooo
Il caro, vecchio, buon Teorema di Castigliano parte I e II?
Luca.

 wrote in message
3957b91...@news.tin.it...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: C'e' un pisano?

Qualcuno di voi valorosi fa Ingegneria delle Telecomunicazioni a Pisa?
-- 
"Prendiamolo, e' Cinna: ha ucciso Cesare!!!" - "Ma io sono
Cinna il Poeta, non Cinna il Congiurato!", disse Cinna.
"Beh, allora ti uccideremo per i tuoi cattivi versi ..."  
 (libero adatt.) "Giulio Cesare" - W. SHAKESPEARE

...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Costo lavoro dipendente

Ciao,
mi sapreste suggerire del materiale per calcolare in modo rapido (anche 
approssimato) il costo, per l'azienda di un lavoratore dipendente?
Il dipendente percepisce il lordo, ma l'azienda paga anche altre voci 
(TFR, tasse, etc.), mi sapreste indicare un modo per calcolarle?
Grazie comunque.

Una volta un consulente di lavoro in una riunione che seguii disse che
se il dipendente guadagna 100 lordo prende 60 netto e all'azienda
costa 150-160.

 costa 150-160.
si,io la sapevo così: chi prende 1300 costa 3000 all'azienda

 ha scritto nel messaggio 
news:Ytmkl.487$tT...@nntpserver.swip.net...

Un po' troppo semplicistico.
Prima di tutto non si può fare il paragone con il netto (dopo aver 
pagato le
tasse) perchè queste dipendono da molti fattori, tra cui l'entità dello
stipendio stesso (le aliquote sono progressive) ed eventuali altri 
redditi
posseduti dalla persona o detrazioni cui può avere diritto.
Quindi il paragone da fare è tra il costo per l'azienda ed il reddito 
lordo
percepito dal lavoratore, prima delle tasse.
Nei costi però non si possono considerare i costi indiretti legati al
dipendente, cioè postazione di lavoro (intesa come spazio ed arredi e 
costi
connessi), strumenti di lavoro (attrezzature, computer, software, 
telefono,
fotocopiatrici, etc) e cose di questo genere perchè sono molto variabili 
a
seconda del tipo di lavoro e della localizzazione geografica (spazio 
ufficio
in centro a Milano o Roma non costa come in provincia). Non consideriamo
nemmeno il costo di eventuali benefit (telefonino, auto, assicurazione
sanitaria, etc.).
Tolti tutti i costi di cui sopra, confrontiamo il puro costo legato alla
retribuzione del dipendente (stipendio + contribuzione pensionistica + 
TFR e
costi collegati) rispetto al lordo che lo stesso percepisce in busta 
paga.
A questo punto, fatto 100 il lordo in busta paga, l'azienda paga circa
130-140 (dipende anche dai settori di attività).
Il netto che percepisce il dipendente può variare tra 75-80 per redditi
bassi a 55-60 per redditi medi e medioalti, non considerando eventuali
detrazioni particolari o redditi extra.
Una bella differenza...
Casper

 Casper
Grazie a tutti.

 
che vuol dire semplicistico!
E' una media. Mi pare l'abbiano detta l'anno scorso a ballarò

 E' una media. Mi pare l'abbiano detta l'anno scorso a ballarò
Ah beh, allora... l'ha detto la TV... 

Casper ha scritto:

Dietro la tv ci stanno i cristiani. Poi dipende chi è che apre bocca.
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Vettorializzazione

Quando apro l'immagine vettorializzata con il Cad, noto che le linee non
sono le stesse che ci sono in un normale disegno con Autocad, ma bensì sono
più grosse.
La mia domanda è questa:"Come faccio a farle diventare sottili come quelle
standard (ammesso che sia possibile) ???".
Ciao e grazie.Stefano._
                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                             E-Mail: 
stec...@tin.it
                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 La mia domanda č questa:"Come faccio a farle diventare sottili come

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Keyence

Salve,
qualcuno ha mai lavorato o lavora o semplicemente conosce la società
giapponese Keyence ?
Fermo restando che in un'azienda di questo tipo, che in Italia
commercializza prodotti per automazione industriale et similari, il
ruolo che ricopre un ingegnere ( o un tecnico ) non può che essere
commerciale, vorrei capire se si tratta di una società solida e seria.
Ringrazio chiunque mi sappia dare un riscontro.
Saluti

>Ringrazio chiunque mi sappia dare un riscontro.
ho lavorato per loro per un po'... poi sono scappato.
non conosco le altre aziende giapponesi, ma questi hann ouna gerarchia
piuttosto stretta, non puoi soffiarti il naso senza chiedere il permesso,
rispetto al lavoro non pagano moltissimo (naturalmente rispetto ad altre
occupazioni nel commerciale) ed è un modo per uccidere il proprio cervello
dopo tutto il culo che ci si è fatti a ingegneria.
sconsigliatissimi insomma.
buona fortuna
niubbone

 commerciale, vorrei capire se si tratta di una societą solida e seria.
Sicuramente e` solida e seria, quindi la sicurezza puo` dartela, manca tutto
il resto, essendo le ditte giapponesi l'antitesi delle aspirazioni dell'ing
italiano.
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

niubbone ha scritto:

Grazie per il consiglo.
Non ho mai fatto il commerciale, mi occcupo di progettazione, quindi
non conosco molto bene i parametri di retribuzione di un commerciale...
ma dalla tua descrizione, accetterei solo per un ottimo inquadramento
economico... vedremo
ciao e grazie
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Stane vibrazioni in casa...

...spero di postare al N.G. giusto!!!!
Vi spiego il mio problema, abbastanza inquietante: la vetrina della mia sala
da pranzo talvolta vibra leggermente, ma comunque in maniera avvertibile!
Quale possa essere la fonte delle vibrazioni e come queste si propaghino
fino alla vetrina è un mistero. Ho controllato mentre si manifestava questo
strano fenomeno: nel mio appartamento non erano accesi elettrodomestici,
l'autoclave non stava funzionando, e *mi pare* che nei piani inferiori non
stessero usando lavatrici e simili etc... .
Spiego un pò come è fatto il mio condominio, sperando di fornire qualche
elemento utile alla risoluzione del mistero: si sviluppa su 3 piani +
soffitta, 2 appartamenti per piano, costruito in maniera "classica", cioè
senza struttura in cemento armato, ma con pareti perimetrali portanti da 60
cm circa in  mattoni (perdonatemi la terminologia, ma decisamente questo non
è il mio ambito), terrazze in cemento sulla facciata posteriore sostenute da
una struttua in tubi metallici, tromba delle scale centrale.
Non credo che le vibrazioni siano da imputare a qualche cedimento
strutturale in corso: nonostante l'edificio risalga agli anni 50 non
presenta crepe e oltre alle vibrazioni non si sentono scricchiolii. Comunque
queste vibrazioni sono estremamente regolari ed hanno un periodo, per cui
penso che per forza debbano essere prodotte artificialmente (al limite posso
provare a campionarle con il computer per farle ascoltare ad eventuali
interessati).
In sostanza: da cosa sono originate queste vibrazioni?
Come si propagano nell'edificio?
Grazie per eventuali risposte!!
MANDI!!!

 wrote in message
nnEo4.108875$C3.11...@news.infostrada.it...


 wrote in message
news:nnEo4.108875$C3.11...@news.infostrada.it...


 da pranzo talvolta vibra leggermente, ma comunque in maniera avvertibile!
[cut]
ti suggerisco
1) di verificare il funzionamento di tutte le masse vibranti (lavatrice etc,
anche dell'inquilino più sperduto)
2) di rivolgerti ad un ingegnere
Magic

> da pranzo talvolta vibra leggermente, ma comunque in maniera avvertibile!
Se davanti al tuo palazzo passa una strada trafficata puo' essere il
passaggio di mezzi pesanti (TIR, autobus). Anche a casa mia succede la
stessa cosa.
sim

Ho avuto anch'io il problema. Fortunatamente la casa  prospetta sul mare,
per la qual cosa ho potuto subito avere l'esperienza diretta e senza
fraintendimenti. La causa, nel mio caso, era il passaggio di traghetti a
distanza di 2 miglia marine. Incredibile, vero? Ma č cosě. Le vibrazioni
sono di origine sonora!
Gio.DiGe.
Il Canoista ha scritto nel messaggio ...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: java

Mi servirebbe un compilatore java freeware e pure una guida scaricabile da
internet...ne ho già una in inglese ("Thinking in java") ma se potete
consigliarmene una anche in italiano ve ne sono grata.
Grazie a tutti



Scarica l'SDK della Sun 
http://java.sun.com
In italiano? se ce la fai in inglese TIJ è la miglior guida freeware
che c'è, se no trovi qlc su 
html.it
--
Rhymes
rhy...@myself.com
http://www.foxhound-games.it


Java sul sito SUN (sono i produttori e non te lo fanno pagare...)
Un buon manuale in italiano e' il "Mattone": prova a cercarlo (probab.
lo trovi anche su volftp), altrim. posso cercare un link che ti possa
far arrivare.
Ciao
--
Doc Hollywood
------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
------------------------------------------------------------------------

 far arrivare.
Credo sia su 
http://www.java-net.tv
 o qualcosa di simile
--
 Giulio IZ1ASP
 
http://web.tiscalinet.it/iz1asp
 Il vero indirizzo e-mail sta sul sito web

Credo sia su 
http://www.java-net.tv
 o qualcosa di simile
Io glielo sconsiglierei, dato che è un libro per il J2EE e la
trattazione sulle API e sul linguaggio Java in sè è abbastanza
sommaria.
--
Lawrence "Rhymes" Oluyede
rhy...@myself.com
http://www.foxhound-games.it

 ha scritto nel messaggio
news:y0DH7.72009$sq5.3...@news.infostrada.it...

ciao,
potresti dare un'occhiata al sito della sun (anche se non ricordo il link
esatto)
http://java.sun.com
dove potrai scaricare il jdk1.4, che poi sarebbe il compilatore + librerie
per fare tutto e di più con java. Sul sito è presente anche la
documentazione (da scaricarsi a parte) in formato html con tutte le api. Un
consiglio, devi possedere una connessione molto veloce, poichè il jdk è
grosso, più di 30 Mb, e la documentazione raggiunge gli 8 Mb circa seppur
in formato compresso (contiene esempi e tutorial). Se proprio vuoi
esagerare potrai scaricarti il Forte 3.0 (altri 30 Mb), un ambiente grafico
tipo JBuilder per creare velocemente applicazioni di tutti i tipi, molto
bello, ma anche moooolto pesante. Avrai bisogno di un pc molto ben
carrozzato.
Per quel che una guida sul linguaggio non posso aiutarti, perchè anch'io
utilizzo il libro di Eckel.
ciao
--
<>~<>~<>~<>~<>~<>
Claves do Amaral
claves....@tin.it
<>~<>~<>~<>~<>~<>

consigliarmene una anche in italiano ve ne sono grata.
Cmq, per dubbi di questo tipo, ti consiglio di chiedere su
it.comp.java, se esiste ancora.
Byez
un DeK gerarchico
-- 
DeK - Delirio & Kaos
FAN n.1 del CrossPost e dell' OT :)
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Art.26 esiste ancora?

Qualcuno sa gentilmente darmi un chiarimento sulla nuova disciplina relativa
agli interventi edilizi?
In particolare ho dei dubbi relativamente al fatto che per le opere interne
si possa o meno proseguire con l'art.26 o se è già necessaria la DIA, come
in teoria dovrebbe essere dal 1 luglio. Visto che questo doveva accadere già
l'anno scorso e così non è stato, mi chiedo come stiano veramente le cose ad
oggi.
Grazie
Beppe

 oggi.
Da pochissimo tempo e' stato attivato il nuovo testo unico (e sono gia'
cominciati i primi casini con le pratiche comunali) e quindi occorre
fare riferimento ad esso per ogni nuova pratica.
Avevo sentito che l'art. 26 sarebbe dovuto morire con il T.U. e credo
che sia proprio cosi'.
Oggi si parla solo di Denuncia di inizio attivita' e Permesso di
costruire.
-- 
Ciao da Francesco B.

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: tesina su tecniche hardware di compressione segnali video digitali

Ciao,
sono al 3° anno nuovo ordinamento di ingegneria elettronica e devo
fare una tesina sulle tecniche hardware di compressione di segnali
video digitali (mpeg, ecc).
Avreste qualche link interessante che potrebbe aiutarmi nella ricerca
di informazioni?
Grazie

 ha scritto nel messaggio
news:408c1757.05041...@posting.google.com...

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: [URGENTE] Consulenza tariffaria

Devo presentare un'offerta per un lavoro che comprende:
1) Rilievo di un impianto elettrico MT/BT (cabina, quadri,
linee, ecc. ecc.)
2) Inserimento dei dati in sw di calcolo
3) Verifica di calcolo del rilevato
4) Disegni e schemi dell'impianto e degli ausiliari
5) Prescrizioni per adeguamento
Ovviamente l'impianto è esistente e quindi non è possibile
ragionare *a percentuale*.
Ho consultato i *libri sacri*, ma non mi sembra di aver
trovato nessun suggerimento specifico.
La mia idea sarebbe:
- per il punto 5) applicare la tariffa a percentuale
sull'importo dei lavori prescritti
- per i punti da 1) a 4) applicare una tariffa a vacazione
considerate 8 ore al giorno per tot. giorni
- spese a percentuale sul totale degli importi da 1) a 5).
E' corretto come metodo o esiste qualche altro approccio più
corretto?
Poiché la cosa potrebbe essere anche rischiosa (20kV non
fanno bene a nessuno!), è possibile chiedere al committente
una polizza infortuni/vita specifica per la durata
dell'incarico? Oppure, se me ne devo occupare io, sapete se
esiste qualcosa del genere sul mercato?
Grazie
Francesco
--
******************************
Togli MANDRA per rispondere
******************************

Per la tariffa non saprei esattamente, ma la tua ipotesi mi pare corretta.
Per il rischio ... non mi pare che con la polizza si riduca il rischio!!!
Pensa piuttosto a richiedere di operare in sicurezza (tolta tensione ecc.)
Buon lavoro

 esiste qualcosa del genere sul mercato?
Nessuna agenzia ti farà una polizza per un rilievo effetuato senza staccare
l'alta tensione.
Io personalmente non farei nemmeno il rilievo.
Ciao
DOCstone

 Io personalmente non farei nemmeno il rilievo.
*Ovviamente* non ho nessuna intenzione di lavorare sotto tensione, ma date le
condizioni dell'impianto e la *confusione*, potrei non avere la certezza al
100% di aver sezionato la parte di impianto in esame: chiaramente si usano gli
strumenti adeguati per verificare preventivamente che tutto sia *staccato*,
però...
Grazie a tutti per le info.

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: migliore facoltà ingegneria informatica

vorrei sapere in italia quali sono le migliori facoltà di ingegneria e +
specificamente quelle di ingegneria informatica, dato ke ho letto molti
sondaggi sui giornali dei quali però non mi fido molto.
ciao

 wrote in message
news:9j0u8u$8du$1...@lacerta.tiscalinet.it...

Personalmente credo sia piuttosto difficile stabilire la facolta`
"migliore".  Non esistono dei parametri precisi per fare questo tipo di
valutazione. Personalmente ti consiglio di scegliere la facolta` che ti
permette il maggior numero di appelli. Anzi, per essere sincero, ti
consiglio di non fare Ingegneria Informatica, oppure di farla per tua
passione ma non con la speranza che questo titolo di studio ti apra` chissa`
quali porte. E` ora che si dicano le cose come sono realmente, lasciando
perdere tanti discorsi fatti all'Universita`, in cui ti fanno credere che
sia importante laurearsi con 100 anziche` 99, scegliere quell'inidrizzo del
piano di studi e tante altre cose che alla fine sono solo baggianate,
secondo la mia modestissima opinione.
In bocca al lupo,
Cris

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: problemino di coordinate

qualcuno mi sa dire come passare dalle coordinate gauss-boaga alle
coordinate geografiche?
grazie e ciao

Io ho scritto un programma che effettua proprio la trasformazione di
coordinate nei sistemi cartografici italiani (da geografiche a Gauss-Boaga o
UTM e viceversa). Se sei interessato rispondimi in e-mail.
Saluti
Tell ha scritto nel messaggio ...


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: distanze dai confini di proprietà

qualcuno saprebbe indicarmi la distanza minima da rispettare dal limite di
proprietà per la costruzione di capannoni all'interno di una area
grazie
solo


Se non ricordo male il minimo č 5 ml ma puņ variare in sede di piano
attuativo quindi ti consiglio di verificare le N.T.A. degli strumenti
urbanistici che regolano l'area
Ciao Mauro

 ha scritto nel messaggio
news:UJbj7.35375$%a4.13...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:UJbj7.35375$%a4.13...@news.infostrada.it...


 ha scritto nel messaggio
news:nSwj7.42965$%a4.15...@news.infostrada.it...


solo
5 metri
Caso particolare: la distanza e' zero se i due edifici sono adiacenti.
Fabrox

grazie
Secondo me si, il PRGC se ci sono motivi validi puo' anche imporre
distanze maggiori...
Prova a cercare sulla legge "Difesa del suolo", spero di non
sbagliarmi (cmq fra qualche giorno posso darti conferma): 
L.R. n. 90 '96
Fabrox

Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Ingegneria test non obbligatorio?

Purtroppo non ho superato i test di accesso a Roma 3 per l'iscrizione al
corso di Ingegneria.
Alcuni che facevano il test con me mi dicevano che comunque si sarebbero
iscritti anche se non avessero superato
il test tramite il corso on line di TorVergata che non richiede il test di
accesso e l'iscrizione e' libera e si fa
su 
www.ingegneria-online.it
Qualcuno ne sa qualcosa di piu'?
Grazie
Massimo


Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: CD mareriali ed ologrammi

Salve,
secondo voi e' possibile stampare meccanicamente le frange
d'interferenza di un ologramma su plexiglass e/o metacrilato?
So che gli ologrammi commerciali vengono stampati su un materiale
plastico.
Non dovrebbe quindi essere impossibile.
Cosa ne pensate?
Come si chiama il materiale di cui sono composti i CD commerciali?
Grazie
pz65
Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.

> Come si chiama il materiale di cui sono composti i CD commerciali?
policarbonato

E' da poco nato un sito dedicato all'olografia:
http://utenti.tripod.it/oloita/
al momento comprende solo delle FAQ, ma a
settembre inseriro' una sezione che spiega
dettagliatamente come fare in casa i propri ologrammi,
sviluppo delle lastre olografiche compreso!
Bye
PaoloZ
