Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Impianti di terra soggetti a verifiche





Buongiorno, ho un quesito da porvi:


Se un locale commerciale (con lavoratori 
subordinati) ha la presa di terra ricavata dalla montante condominiale, ai fini 
ISPESL l'impianto di terra non dovrebbe essere di esclusiva proprietà 
dell'esercizio commerciale, tant'è che va denunciato e verificato ogni due 
anni?


Che devo fare? Devo scollegare il collegamento 
esistente e creare un nuovo impianto di terra indipendente?


 


Domanda 2:


Ai fini della denuncia dell'impianto all'ISPESL, si 
deve compilare il modulo "B". Sul retro di questo modulo si devono compilare i 
valori risultanti dalle misurazioni eseguite in occasioni della prima verifica. 
Non mi è chiaro se la prima verifica può essere fatta da un tecnico iscritto 
all'albo, o in più è necessaria anche l'iscrizione nelle liste dei verificatori 
tenuta presso la Camera di Commercio.


 


Grazie per le risposte!


 


Ing. Gino Musciagna







Risposta alla domanda 1:


Non è necessario ne richiesto che l'impianto di 
terra sia ad uso esclusivo. In un condominio, per esempio, sarebbe assurdo avere 
impianti di terra separati oltre che pericoloso.


 




Risposta alla domanda 2:


Non esiste alcun obbligo legislativo, in poche 
parole la verifica (misura) può essere fatta da chiunque....... o meglio da 
chiunque sappia come misurare una resistenza di terra; per esempio anche 
l'installatore dell'impianto elettrico. Appare ovvio che essendo la compilazione 
del modulo B a carico del datore di lavoro, con relative 
responsabilità, quest'ultimo incaricherà qualcuno di 
competente.


 







Grazie della risposta, ma forse non sono stato 
sufficientemente chiaro sulla prima domanda:
Ipotizziamo un condominio con al 
piano terra una serie di attività commerciali con lavoratori subordinati 
distinte tra loro.


E' chiaro che un unico impianto di terra che serva 
gli impianti degli appartamenti e dei locali a piano terra è altrettanto 
funzionale rispetto a
i singoli impianti di terra 
che servano ciascuno l'impianto di pertinenza (Le 64/8 raccomandano l'unicità 
dell'impianto di terra per le varie sezioni di uno stesso impianto, non per 
gli impianti distinti, per i quali non si dice nulla).


Nel caso in cui l'impianto di terra fosse unico per 
tutto lo stabile, compreso i locali a piano terra, il problema è che, dovendosi 
far denuncia, misurazioni, ecc. sull'impianto di terra, chi è il 
responsabile dell'impianto di terra?


Per l'ISPESL deve esserci un responsabile 
dell'impianto di terra, e si configura nel 
datore di lavoro
.


Ma se l'impianto di terra è comune a più attività e 
quindi è servizio di più datori di lavoro, chi ne deve fare la denuncia, chi ne 
è responsabile dei controlli, ecc?


E' una responsabilità che può essere condivisa? E 
tra chi? L' amministratore di condominio non credo proprio che possa essere 
chiamato in causa.


 


Ringrazio fin da ora chi vorrà 
rispondermi



Ringrazio fin da ora chi vorrà rispondermi
La denuncia va fatta dal datore di lavoro di ogni singola attività.
100 attività 100 denunce.
Ma attenzione, non confondere l'impianto di terra con il dispersore,
che ne è solo una parte, la + piccola come estensione.
Fanno parte dell'impianto di protezione i conduttori, fin dentro le
prese, i poli delle spine, i collegamenti alle macchine, etc etc.
Di tutto questo è responsabile il datore di lavoro, responsabilità
estesa al dispersore (il povero picchetto!!).
Tecnicamente, lo stesso dispersore, con una certa resistenza
potrebbe essere idoneo per te, ma non esserlo per il tuo vicino.
Per cui ognuno è responsabile di verificare l'impianto di protezione
di terra.
Spero si essere stato abbastanza chiaro, 
Stefano
Ask 4 email. Chi spamma fa spendere anche te - digli di smettere :-)