Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: REI solai a volta

Dovrei redigere una perizia relativa alla resistenza al fuoco (REI) di un
solaio a volta.
Tale struttura non è contemplata fra quelle tabellate dalla Circolare 91
del 1961 ne è presente una norma UNI relativa al procedimento analitico per
valutare tale REI (come è presente invece nel caso di elementi in acciaio,
legno o conglomerato cementizio).
Qualcuno sarebbe in grado di suggerirmi qualche metodologia da poter
utilizzare per accertare il REI della struttura suddetta.
Distinti saluti
Francesco Gorini

Accantonando le perversioni numeriche della norma UNI, su suggerimento di un
ingegnere dei VVFF io utilizzo la circolare del 1961 riferendomi ai
copriferro minimi per le strutture in acciaio: se detto copriferro
garantisce un dato REI per la struttura in acciaio, a maggior ragione lo
garantisce alle strutture in c.a. od il laterocemento.
Fred

...


 wrote in message
01beeedb$a710d7e0$LocalHost@default...

Caro collega,  per avere una prima risposta dovresti prima specificare le
caratteristiche del solaio (pietrame, laterizio, CA, ecc.), spessore del
copri ferro esposto al fuoco, ecc.

Il problema è riferito ad una volta vera di mattoni cioè una struttura in
laterizio dove i vari mattoni lavorano a compressione (l'edificio in
questione è piuttosto datato).
Mi sembra che in questo caso non si possa fare nessuna similitudine con i
vari casi tabellati della circolare 91 del 1961.
Saluti


Scusa, ma avevo letto il messaggio originale troppo in fretta ed avevo
frainteso.
Comunque non mi pare esista nulla in merito: probabilmente ti conviene
procedere a favore di sicurezza e prescrivere comunque una protezione,
magari con una vernicie o meglio con un intonaco speciale.
Fred

 vari casi tabellati della circolare 91 del 1961.
Penso che l'unica soluzione sia fare un esame termico agli elementi finiti
correlandolo al grafico della portanza funzione della temperatura (che mi
sembra di aver visto una volta su un libro di fisica tecnica).
Putroppo non ne ho mai fatti per cui non posso esserti di aiuto, ma penso
che in assenza di ulteriori procedimenti dovrai fare cosi'.
Ciao
--
Doc Hollywood
---------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
---------------------------------------------------------------------------

che in assenza di ulteriori procedimenti dovrai fare cosi'.
sembra anche a me che questa sia la via migliore;
per quanto riguarda la analisi agli elementi finiti ci sono programmi che
funzionano bene, almeno a livello teorico (STRAND7 della HSH);
tuttavia occorre poter conoscere le caratteristiche dei materiali, mattoni e
malte, sia per la conducibilita' e il calore specifico, sia per l'andamento
della resistenza in funzione delle temperature;
inoltre occorre avere anche informazioni sulla composizione dei laterizi per
esaminare il punto in cui cominciano a vetrificarsi;
purtroppo non sono a conoscenza di pagine o fonti di queste informazioni che
di solito sono conservate nei laboratori universitari (tecnologia dei
materiali), anche se credo che informazioni utili potrebbero essere
richiesti al maggiore operatore italiano del settore e cioe'
http://www.rdb.it
in caso, la protezione mediante trattamenti intumescenti o pannelli
omologati avrebbero senso solamente se questi fossero certificati per il
tipo e la modalita' di applicazione specifica (ovvero per volte in
laterizio)
da ultimo, non si capisce dal quesito se la volta abbia anche supporti che
devono presentare la stessa resistenza (travi, banchine, murature,
incatenamenti) oppure se la resistenza al fuoco sia da ambedue i lati: dal
mio punto di vista, per una verifica corretta andrebbero  esaminati anche
questi aspetti
saluti
mario


bravo...
intonaca pure la cappella sistina!

...

Beh... se devo proteggere proteggo.
Devo intendere che non ho bene interpretato ?
Ciao

io intonecherei invece il cervello di certi funzionari VF e dei loro
Comandanti.
Ti consiglio di sopperire con rivelatori di fumo magari collegati ad un
sistema di allarme di un istituto di vigilanza.
Ciao Enrico