Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Reazione al fuoco

Un locale in cui non è richiesto il CPI può utilizzare componenti in
classe 0-2.

"pulici"  ha scritto nel messaggio
Un locale in cui non è richiesto il CPI può utilizzare componenti in
classe 0-2.
## il fatto che non sia soggetto a cpi significa solo che le norme tecniche 
di prevenzione incendi devono essere rispettate sotto la responsabilità del 
titolare.
se per locale intendi un "locale di pubblico spettacolo" controlla il dm 
19/8/1996 per sapere che materiali si possono usare nelle varie zone.
Ciao
Swift 

Cerca di essere più dettagliato. Cosa intendi?

 Cerca di essere più dettagliato. Cosa intendi?
Ad esempio un locale medico in cui non è richiesto il CPI.

 Cerca di essere più dettagliato. Cosa intendi?
Ad esempio un locale medico in cui non è richiesto il CPI.
##non devi per forza usare materiali certificati per locali senza richieste 
particolari.
Ciao
Swift 


Vi chiedo ancora aiuto. Qualcuno contesta ad un installatore di aver
utilizzato dei canali preisolati di caratteristiche 60/60 micronmetri,
groffato/groffato al posto di un altro, di caratteristiche superiori,
stabilito da una ditta costruttrice di canali. Mi spiego meglio, tale
ditta costruttrice ha dei capitolati tipo, uno di questi è valido per
impianti ospedalieri ma nel locale non è richiesto il CPI, 250mq,
velocità e pressioni basse.

"pulici"  ha scritto nel messaggio
Vi chiedo ancora aiuto. Qualcuno contesta ad un installatore di aver
utilizzato dei canali preisolati di caratteristiche 60/60 micronmetri,
groffato/groffato al posto di un altro, di caratteristiche superiori,
stabilito da una ditta costruttrice di canali. Mi spiego meglio, tale
ditta costruttrice ha dei capitolati tipo, uno di questi è valido per
impianti ospedalieri ma nel locale non è richiesto il CPI, 250mq,
velocità e pressioni basse.
##chi è che contesta?perchè quello che racconti sembra più un affare privato 
che dettato dalle norme.
se il locale di cui parli non rientra in nessuna attività di cui si debba 
fare una progettazione antincendio allora la scelta dei materiali la fa il 
proprietario d'accordo con l'installatore.
Ciao
Swift 


Il contestatore è il resp. del procedimento, il locale è una struttura
che eroga prestazioni a ciclo diurno, rientra nel titolo IV del decreto
ministero interno 18/09/2002, non è necessario il CPI.

"pulici"  ha scritto nel messaggio
Il contestatore è il resp. del procedimento, il locale è una struttura
che eroga prestazioni a ciclo diurno, rientra nel titolo IV del decreto
ministero interno 18/09/2002, non è necessario il CPI.
##alt! allora la questione è diversa.
per non essere necessario il CPI la struttura deve avere meno di 25 posti 
letto.
In ogni caso la struttura deve rispettare il decreto da te menzionato:
a)se superiore a 25 posti per poter ottenere il CPI ed esercire;
b)sotto la RESPONSABILITA' del titolare.
In ogni caso le prescrizioni del decreto vanno rispettate.
Altro discorso, se esiste un responsabile del procedimento vuol dire che la 
pratica è stata presentata ai VVF immagino perchè nel progetto siano 
presenti attività per cui è necessario il CPI: è quindi normale che i VVF 
richiedano il rispetto del decreto sulle strutture ospedaliere che, come ho 
detto sopra, deve essere comunque osservato indipendentemente dal CPI.
Ciao
Swift 


La struttura ripetta il titolo IV ed sono state utilizzate misure
superiori al titolo stesso. Il problema è che, il responsabile vorrebbe
l'utilizzo di un pannello preisolato di caratteristiche superiori
(80/200 liscio classe 01) a quello installato (60/60 classe 02). Io
ritengo la scelta non necessaria viste le caratteristiche dell'edificio
da me menzionate nelle risposte precedenti.
Grazie

"pulici"  ha scritto nel messaggio
La struttura ripetta il titolo IV ed sono state utilizzate misure
superiori al titolo stesso. Il problema è che, il responsabile vorrebbe
l'utilizzo di un pannello preisolato di caratteristiche superiori
(80/200 liscio classe 01) a quello installato (60/60 classe 02). Io
ritengo la scelta non necessaria viste le caratteristiche dell'edificio
da me menzionate nelle risposte precedenti.
##scusa se mi permetto, ma non credo tu abbia modo di opporti se non 
cercando di convincerlo della bontà della tua scelta: è lui a dover 
approvare il progetto alla fine. Il progetto antincendio non va visto solo 
come un rispetto di singole prescrizioni separate, ma come appunto un 
progetto unitario in cui le scelte fatte interagiscono in direzione 
migliorativa o peggiorativa.
Ciao
Swift 


Grazie per il suggerimento