Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: messa a terra

vorrei procedere con una messa a terra di un armadio che contiene delle
illuminazioni interne elettriche.
Come procedo?
mercì
PS: sono benvoluti anche riferimenti on the net!

 ha scritto nel messaggio
news:bn2b9.20803$ub2.3...@news1.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:kS6b9.31743$pX1.9...@news2.tin.it...


 > > mercě


 > > > mercì


OK, vediamo di essere seri:
Domanda n°1:
Tu hai l'impianto di terra nell'edificio in cui
si trova l'armadio?
Se la risposta è SI, puoi procedere
Se la risposta è NO devi chiamare un'installatore elettrico
abilitato (aisensi della legge 46/90) per realizzare
l'impianto di terra dell'edificio. (Se si tratta di un condominio
ricordati che l'impianto di terra è comune ed in alcuni casi
è soggetto a progettazione).
Domanda n°2 l'armadio è di metallo?
La messa a terra serve per fare in modo che, se un filo scoperto
tocca l'armadio, la corrente salta prima che la persona prenda
la scossa toccando l'armadio. Se l'armadio è di legnoil rischio
non è la corrente (il legno è un isolante) ma il rischio di
incendio.
Se l'armadio è di metallo devi collegare CON UN CAVO GIALLO-VERDE
di sezione minima 25mm (e comunque mai meno di metà del conduttore
di fase) la struttura dell'armadio e le porte.
Poi devi collegare, CON LO STESSO CAVO GIALLO-VERDE, la struttura
metallica alla tua rete di terra.
Infine con un tester fai la verifica della continuità elettrica
verso terra di tutte le parti metalliche accessibili.
Saluti
Giovanna
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 CUT
Ineccepibili le risposte da un punto di vista tecnico (sia questo post che
il precedente sulla normativa CEI), ma perchč non quoti il messaggio
originale cui stai rispondendo anzichč aprire un nuovo thread? Per chi legge
č molto piů chiaro, soprattutto se rispondi a messaggi postati molto tempo
fa, di cui la maggior parte dei lettori probabilmente neanche si ricorda
piů.
aLUCArd (from work)

di fase) la struttura dell'armadio e le porte.
[cut]
Anche le porte? Anche se non vi sono apparecchiature elettriche
alloggiate sulla porta?
Se non cito male, Carrescia insiste sempre sul NON collegare
metallicamente la porta metallica al resto del quadro.
(stiamo parlando di quadri vero?)
Poi non e' detto che Carrescia sia il Vangelo...
John Black

 Poi non e' detto che Carrescia sia il Vangelo...
Infatti non sarà il Vangelo, ma ragionandosi sopra ha ragione. La messa a
terra di uno sportello metallico senza componenti elettrici è più a sfavore
della sicurezza. Infatti, con il famoso cavallotto, se ho un guasto
all'interno del quadro, anche il portello assume la stessa tensione
pericolosa. Senza cavallotto, la tensione di guasto è sicuramente inferiore.
--
------------------------------------------------------
Michele Guetta - Perito Industriale


Si fa eccome ! Ma il cavo non si deve fermi a collegare l' insime
armadio-porta, bensi proseguire verso la barra di terra o il punto di messa
a terra generale dell' armadio.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it


L'ing. Carrescia segue le norme, e per la 64-8 una porta di un quadro sulla
quale non vi sono apparecchiature elettriche alloggiate non è una massa,
ergo non va collegata a terra.
Saluti, Cosimo Zaccaro