Newsgroup: it.discussioni.ingegneria
Titolo: Come funziona il salvavita?

Salve,
qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi cos'è e come funziona il salvavita
negli appartamenti?
Scusate l'ignoranza ma ho le idee un po' confuse in merito al funzionamento
di tale oggetto!
Vi ringrazio molto!


Ho rifatto l'impianto elettrico di casa da me e sono stato costretto ad
imparare l'uso di questo dispositivo ; spero di essere chiaro.
Il salvavita è un interruttore differenziale molto sensibile (30 mA)che
serve per la protezione delle persone contro i contatti indiretti ed anche
contro i contatti diretti. Come tutti gli interruttori differenziali è
costituito di un trasformatore (toroide)di corrente che ha come primario i
conduttori di fase e neutro del circuito che si intende proteggere. Cioè
alcune spire della fase ed alcune del neutro avvolgono il toroide. Il
secondario è costituito da un avvolgimento di alcune spire, ovviamente
separate dal resto, che alimenta la bobina di sgancio dell'interruttore.
Se l'utilizzatore (per esempio la lavatrice) è stato collegato a terra, in
caso di guasto a terra (la fase che va a toccare la carcassa metallica)una
parte della corrente che attraversa fase e neutro scappa verso terra
squilibrando il toroide.
Cioè la corrente che entra dalla fase è maggiore della corrente che torna
indietro nel neutro. Questa differenza produce nell' avvolgimento secondario
una corrente indotta (che in condizioni normali non c'è) la quale eccita la
bobina di sgancio dell'interruttore aprendo il circuito in un tempo
brevissimo.
Questo avviene, naturalmente, se la carcassa è stata messa a terra ; e
questa è la protezione contro i contatti indiretti.
Il differenziale sensibile ai 30 mA protegge anche contro i contatti diretti
(la corrente differenziale scappa attraverso il corpo)intervenendo, di
solito, prima che il malcapitato subisca danni gravissimi.
Demba, contadino romagnolo friulano
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Demba, contadino romagnolo friulano
ti ringrazio molto!!
ora è un po' piu' chiaro!
ps: complimenti per esserti fatto l'impianto elettrico da solo...credo che
ogni ingegnere debba avere tali capacità!

Demba, contadino romagnolo friulano
che, vedo dal messaggio, ha capito bene la sicurezza sugli impianti
elettrici.
Ci sarebbe la questione della legge 46/90 che dice che solo gli
installatori iscritti alla camera di commercio potrebbero lavorare sugli
impianti, ma appunto dal testo del tuo messaggio, vedo che tu ne capisci
più della media dei suddetti.
MazE
--
per rispondere raddoppiate z & t - double z & t to reply
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/sottoscala.html

 MazE
Curve di sicurezza?
Chi ha fatto queste curve? Forse il CEI?
E quante sono?
La cosa mi sembra interessante ed anche relativamente semplice se ho capito
bene : vale a dire che vi sono delle curve date dalla combinazione dei
valori della corrente che attraversa il corpo e dal tempo di durata del
fenomeno.
Aumentando la corrente deve diminuire il tempo del contatto.
Ma perchè non ve n'è una sola?
Ciao, ma sei stato troppo gentile.


 Ergo, installate il differenziale ma non dimenticate l'impianto di terra.
Non dimentichiamoci che la maggior parte degli incidenti domestici per
elettrocuzione sono dovuti a contatti diretti (soprattutto la cattiva
manutenzione dei cordoni di alimentazione dei piccoli elettrodomestici che
per la maggior parte sono a doppio isolamento e non prevedono il
collegamento a terra).
Nei contatti diretti l'impianto di terra non ha alcuna funzione e l'unico
baluardo tra la vita e la morte è il differenziale ad alta sensibilità.
Quindi va bene l'impianto di terra (anche perché è imposto dalla normativa)
ma prima di tutto il differenziale (stiamo ancora parlando di ambienti
domestici)
Cordialità
Liberty Kid


una domanda...
ma che succede se uno tocca con la mano il conduttore "FASE" dell'impianto
di casa?
certo il corpo tocca terra... i piedi toccano le scarpe... che toccano il
pavimento ... che poggia sulla struttura dell'edificio le cui fondamenta
sono conficcate a terra...
ma che corrente circola nel corpo dello "sperimentatore"?
mi viene da pensare molto bassa... forse innocua... o no?
certo la situazione sarebbe drammatica se uno tocca l'estremita del
conduttore di fase e contemporaneamente il suo corpo è in contatto con una
parte metallica del corpo dell'edificio... (tubazione?).... è fortemente
probabile in quel caso che la tubazione (metallica..non in PVC) finisca
prima o poi nel terreno e allora... sono dolori!
meno male che c'è il differenziale....
c'è anche la situazione in cui uno si attacca tra fase e neutro... magari pe
un cordone di alimentazione con scarso isolamento.... se lo tocco con una
mano potrei mettere in corto fase e neutro... o meglio mettere un carico (la
mano in questo caso) tra fase e neutro... ma in questo caso il differenziale
non credo serva molto... o no?
Ciao
Jack


 ha scritto nel messaggio
news:62Z10Z79Z0Y10...@usenet.libero.it...


In questo malaugurato, ma anche statisticamente raro, caso servono solo
fiori e... opere di bene.
Cordialità
Liberty Kid