Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Che enigma...aiutatemi!!

Vi prego datemi uno spiraglio di luce in questa cosa perchè non ne vengo a 
capo!!
Allora....io ho un alimentatore switching della NISSEY (max 25 A se non 
erro, e max 14,5 V) con ventola di raffreddamento....questa mattina coi 
piedi scalzi tocco l'involucro esterno dell'alimentatore e sento una leggera 
corrente vibrarmi sotto le dita....tocco le viti del mio FT-897 e sento una 
leggera scossa....scollego tutto e andando per esclusione appuro che è 
l'alimentatore che ha corrente vagante, non la radio!
Lo smonto, e vedo che la terra è opportunamente fissata all'involucro 
metallico e collegata al centrale della presa di corrente...prendo un filo 
classico che si usa per la terra lo lego ad una vite dell'involucro per 
quanto riguarda una sua estremità e l'altra estramità l'attacco al tubo in 
rame del calorifero! Scintille mentre lego il tutto e poi la corrente 
sull'involucro dell'alimnetatore sparisce...allora dico, se io prendo 
l'estremità del filo che ho legato al calorifero e la infilo nel centrale di 
una presa di corrente (terra) dovrei risolvere il problema!....e invece no 
nulla, ritorna la corrente sull'involucro metallico dell'alimentore!!
Quindi difetti o interruzioni del sistema di terra dell'alimentore o della 
sua presa, è da escludere!
Piuttosto mi viene il dubbio che il sistema di terra della casa sia 
difettoso o che abbia problemi, perchè non mi spiego il fatto che infilando 
il filo nel buco centrale (terra) della presa di corrente al muro il 
problema sussista ancora!
Voi cosa mi potete dire a riguardo?...mi sfugge qualcosa?......che enigma 
ragazzi!
Datemi una mano....
Grazie!!
Live 

 
ma perchč, tu sei sicuro che il centrale della presa sia collegato a terra?
Fil
-- 
73 de IZŘINX Filippo
iz0inx chiocciola mclink punto it


Sembra proprio che il tuo impianto di terra non funzioni.
Nando
--------------------------------------------------------------------------------
La mia Cartella di Posta in Arrivo è protetta con SPAMfighter
692 messaggi contenenti spam sono stati bloccati con successo.
Scarica gratuitamente SPAMfighter! 

 iz0inx chiocciola mclink punto it
Ciao Fil....
no non sono sicuro di questo infatti il dubbio era proprio quello, che il 
centrale abbia una terra inesistente o difettosa....però correggimi se mi 
sbaglio, se il centrale della presa non avesse il collegamento a terra, 
l'impainto di terra di casa di conseguenza non è a norme....giusto?
Non è che la terra è diventata inefficiente?
Live 


 Ho paura che sia proprio così!!!!!
Grazie mille 

 infilando  filo nel buco centrale ......
il buco centrale è sempre un grosso problema...
hai controllato che sul posteriore ci sia un filo giallo-verde???



-- 
lazecca°
gmail.com

 Fil
-- 
lazecca°
gmail.com



-- 
lazecca°
gmail.com



-- 
lazecca°
gmail.com

 Grazie mille
-- 
lazecca°
gmail.com



-- 
lazecca°
gmail.com

 Lo dice sempre il manicaco sessuale di Manhattan...
-- 
lazecca°
gmail.com

 hai controllato che sul posteriore ci sia un filo giallo-verde???
Ho appurato una cosa....nella mia abitazione se provo l'alimentatore in una 
qualsiasi presa il problema non sussiste piů, non vi č piů corrente vagante 
sul coperchio della'limentatore, se invece uso una qualsiasi presa di 
corrente al primo piano il problema riemerge...quindi ne deduco che sia un 
problema di massa a terra del primo piano....


Quanti anni ha il tuo impianto elettrico?
Se ha + di 10 anni e' probabile che la terra non esista o sia finta :-)
La legge che obbliga l'impianto di terra mi pare sia del 90, ma di fatto 
c'e' stata una grossa inerzia nell'applicazione...
per gli impianti + vecchi e' sufficiente un "salvavita", ovvero un 
differenziale, che misura cioe' la differenza della corrente che transita 
nei due fili, e se questa e' maggiore di 30 mA stacca.
Se hai un amico elettricista fatti fare un verifica, se hai l'impianto e non 
funziona la messa a terra puo' diventare pericoloso, dato che una 
dispersione in un elettrodomestico "elettrificherebbe " tutte le carcasse di 
tutti gli elettrodomestici di casa !
Saluti.
Mark.IW1QIX
(elettricista)



-- 
lazecca°
gmail.com



-- 
lazecca°
gmail.com

 (elettricista)
Sě ha 17 anni l'impianto.....ok quello che mi fai presente puň essere 
possibilissimo!
Se ti puň esser utile ti do altre info: ho smontato oggi una presa di 
corrente a muro, e oltre al marrone ed al blu(se non ricordo male) arrivano 
due fili giallo-verde che s'inserisconno nel centro della presa!!
Stando al tuo discorso mi chiedo perň: come mai allora al piano terra la 
corrente sullo chassis non la rilevo, mentre la rilevo se attacco 
l'alimentatore in una qualunque presa al primo piano della ns. villetta?
Non č strano?
Live

 Live

 (però prima stacca tutte le spine inserite nelle varie prese).
Aggiungo: per fare la prova stacca anche l'interruttore generale, perchè se 
veramente il collegamento di terra è interrotto, non è raro trovare una 
discreta tensione per accoppiamento capacitivo rispetto alla terra "buona".
73's AleX (IK5NJM)



-- 
lazecca°
gmail.com



-- 
lazecca°
gmail.com



-- 
lazecca°
gmail.com

 Non č strano?
beh, semplicemente le terre del piano di sopra non sono state collegate con 
quelle di sotto, cerca nelle cassette di derivazione e collegale, o chiama 
un elettricista.
Saluti,
mark.
 



-- 
lazecca°
gmail.com