Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Alimentazione stazione

Ciao a tutti e buon Natale
L'ultimo fulmine mi ha fatto fuori il TS930, nonchè schede di rete, 
router e switch ethernet
Mi sono fatto avvolgere un trasf di isolamento da 1KW per alimentare la 
stazione; questo limita i danni ma non penso sia sufficiente(se non 
altro non prendo più la scossa)
Pensavo di mettere uno o più varistori all'ingresso del trasf; è 
possibile metterne uno per tensioni fino a 500V e uno per tensioni 
superiori?
Che tipo di varistori devo chiedere?
ciao Franco IK5WQP

stazione; questo limita i danni.......
Sembra di capire che i guai entrano dalla rete. In genere questo si
verifica quando il fornitore di energia elettrica a bassa tensione
adopera ancora tratte via aria. 
Su uno degli ultimi numeri di RR c'è un interessante articolo in
merito. E cioè, un semplice sistema di protezione, da sovratensioni
provenienti dalla rete elettrica, a mezzo...candele di autovetture!
Detto sistema fu adoperato anni fa dalla Sez ARI di La Spezia nella
postazione sul Monte Verruccoli: stanchi di raccogliere con paletta e
scopa i ruotismi dei contatori Enel... (non parliamo del macello alle
apparecchiature come alimentatori, ponti, repeater etc...) fu adottato
il sistema di protezione in questione.
In pratica si tratta di collegare fase e neutro rispettivamente a una
candela (lato cappuccio) e la carcassa a una buona massa. Il tutto
montato su un pezzo di quadro di alluminio come si può vedere in
questa foto d'insieme: 
http://i55.tinypic.com/4sib03.jpg
  e dal
particolare: 
http://i53.tinypic.com/2nu29o2.jpg
 
Con l'entrata in funzione di questo sistema di protezione, MAI più,
per quasi una ventina d'anni si sono avuti più guasti dovuti a
sovratensioni di linea indotte (anche in quel caso, e a tutt'oggi, la
linea elettrica "emerge" e viaggia sul costone del monte per parecchie
centinaia di metri su normale palificazione, per poi essere interrata
qualche centinaio di metri prima di servire il gruppo di utenze
(vigili del fuoco, etc...) installate sul cucuzzolo del Monte
Verruccoli.
Se qualcuno ha dei dubbi sul sistema, ecco una raccolta di candele in
mio possesso. Irrecuperabili perché si sono saldati gli elettrodi:
http://i56.tinypic.com/63umc6.jpg
 
http://i54.tinypic.com/23thyir.jpg
http://i56.tinypic.com/e97wg6.jpg
http://i53.tinypic.com/28lap8n.jpg
http://i54.tinypic.com/219rlt3.jpg
http://i55.tinypic.com/2l9jqc9.jpg
Se opterai per questo economicissimo sistema di protezione ed hai
necessità di altri particolari, considerami a tua disposizione.
Auguri di Buone Feste
73s de  IK2SBB, Adamo

 provenienti dalla rete elettrica, a mezzo...candele di autovetture!
Bella idea Adamo!
saluti geniali
-- 
Pigliate 'na pastiglia, sient'a mme:
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=7717

 particolare: 
http://i53.tinypic.com/2nu29o2.jpg
Ciao Adamo, è vero sfogliando RR in sezione l'avevo visto ma non l'avevo 
approfondito.
A questo punto mi conviene mettere una palina di massa al cancello dove 
è il contatore e metterlo proprio all'uscita del contatore.
Ho il 220 e il 380, mi conviene mettere 2 candelette per il 220 e 2 per 
fase al 380 totale 8.
L'Enel si incazza se gli metto il neutro a terra?
Quanto devo avvicinare gli elettrodi?
ciao franco IK5WQP

 Quanto devo avvicinare gli elettrodi?
Se metti il tutto in una cassettina stagna, dato che per l'aria secca
hai 3kV/mm, direi un millimetro o poco meno.
scariche di saluti


hai 3kV/mm, direi un millimetro o poco meno.
Anche noi abbiamo fatto il conto prendendo come punto di riferimento
l'aria secca ci siamo cosě regolati:
3kV/10=  300v/decimo di mm.
220 tensione efficace=  311v di picco e  620 p.e.p
Quindi abbiamo deciso di tenere gli elettrodi distanziati di circa un
paio di decimi di millimetro (0.2mm). E se anche fosse un ciccinin di
meno non succede niente. Al limite spazzolerai le candele, per
togliere i residui carboniosi che si formano con le micro scariche, un
po' piů spesso, ma vai sul sicuro!
A proposito di residui carboniosi: questi si formano nel tempo, finche
non finiscono per mettere in contatto l'elettrodo centrale con quello
di massa. A questo punto salta il magnetotermico, che dovrŕ esserci,
per forza, a monte della protezione.  Noi ce ne accorgevamo perché
smettevano di funzionare tutti i servizi installati nella postazione.
ed allora si correva su a ripristinare...
Ovviamente tenevamo delle candele di scorta. Ma servivano per la
sostituzione definitiva qualora fossero arrivate le sberle da "90",
invece delle micro scariche, le quali fondevano gli elettrodi delle
candele i saldandoli definitivamente ...! 
Credo sia inutile raccomandare di chiudere il tutto in una cassetta
isolante ed ignifuga. Con tutte le protezioni possibili contro le
aperture accidentali o da parte di non autorizzati. Ovviamente fare i
lavori in assenza di tensione e con le parti che si vanno a maneggiare
connesse a terra con robusti coccodrilli. 
Altro nin zo'...
73s de IK2SBB, Adamo.

 paio di decimi di millimetro (0.2mm).
Ho dato una misura di sicurezza, e siccome a calcolare i decimi a occhio
si rischiano belle fiammate :) mi son tenuto abbastanza largo.
Poi se uno è bravo può anche fare un controllo automatico con
l'igrometro per compensare l'umidità dell'aria. :)
scintille e saluti


l'igrometro per compensare l'umidità dell'aria. :)
Miiiiiiii... All'anima della pignoleria! ! !
73s de IK2SBB, Adamo

 po' pi� spesso, ma vai sul sicuro!
Domannda: mi conviene mettere 2 candele per fase, una a 0,2 - 0,3 mm e 
una a 1 mm?
Ciao Franco

una a 1 mm?
E perch� tutto sto candelabro?... :-)
Ne basta una per ogni fase (e neutro).  
Tdasvidania.
73s de IK2SBB, Adamo

 avvicinarli ci fai l'occhio. 
Faccio tesoro dell'esperienza, mi ero mantenuto prudente perch� pensavo
pi� alle fulminazioni indirette, ma in effetti � meglio proteggere da tutto.
saluti millimetrici


 una a 1 mm?
Quante scariche pensi di avere sulla candela con gli elettrodi pi�
distanziati? :)
saluti ridondanti


 hai due linee completamente separate: 400 e 240 (?)
L'Enel arriva con 4 fili ma io non li posso raggiungere pena denuncia 
per frode/furto
Io posso agire solo all'uscita dei contatori. Inizialmente avevo il 220 
monofase, poi per le macchine ho messo il trifase.
Sto valutando se mettere il trifase a 6 Kw e estrarre poi il monofase 
oppure mettere il 220 monofase a 6 Kw e poi ricreare il trifase per 
l'uso ormai sporadico delle macchine.
ciao Franco


Ciao Adam
La filettatura delle candele è 14x1,25 e a Pistoia non si trovano i 
maschi, bisogna ordinarli. Tu come hai fatto?
Franco

maschi, bisogna ordinarli. Tu come hai fatto?
Ciao Franco, il detto maschio l'ho acquistato a La Spezia da "Bini", e
pagato una discreta cifra: 20.000 Lire, se non ricordo male...
C'� l' ho ancora. Eventualmente te lo posso prestare. Lo spedisco
eppoi, quando hai finito , me lo restituisci. Forse spendi meno che ad
acquistarlo visto che non � roba che si vende tutti i giorni, hi!...
Non hai qualche amico elettrauto?...
 
Per fare i dadi mi sono organizzato cosi: ho acquistato dei grossi
dadi di ottone. Poi li ho alesati al tornio (ma ci si pu� passare
anche una punta adatta con il trapano), ed infine tagliati a met�.
Cio� da un dado ne venivano fuori due (mica sono ligure per
niente!...). Poi li tenevo stretti in morsa (senza deformare) e ci
passavo il (unico) maschio. 
Gi� in cantina dovrei avere ancora qualcuno alesato e pronto per
essere filettato. Domani ci tiro gi� le misure. Se ritieni ti possano
venire utili le posto qui sul NG.
Eventualmente puoi contattarmi sul numero telefonico che appare  su
Radamato.
73s de IK2SBB, Adamo

Ti ringrazio, ma con le spese postali avanti e indietro e il traffico 
vado pari; ho trovato una utensileria che, con calma me li ordina, 
economici a 15 euro
io filetto direttamente il profilato; che dadi hai usato, M12?
ciao Franco



Bene che hai trovato il maschio!
Per quanto riguarda i dadi usati, non riesco più a trovarli in quel
"troiaio" (...ooops!) che chiamo "cantina-officina-laboratorio"...
Cercherò meglio. (...ci sono, e siii che ci sono da qualche parte,
porca zozza!) 
73s de IK2SBB, Adamo