Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Garantire i 12V

Approfitto per chiedere anche su questo newsgroup un consiglio. La prima
richiesta e' stata spedita su it.hobby.fai-da-te
Ciao, sto effettuando una installazione in un rifugio in montagna di un
sistema wireless, webcam e centralina meteo. Potete vedere la versione
_sperimentale_ qui:
http://lnx.manoweb.com/wifi/webcam/
si la grafica fa schifo lo so, ho gia' detto che e' sperimentale.
Il problema e' questo: la zona e' esposta ai fulmini in un modo
esagerato. Ogni pochi giorni ci sono cali di tensione, salti di
contatore ENEL (diverse volte e' addirittura esploso) etc. Normalmente
la corrente del rifugio viene staccata per evitare danni, ma per questa
specifica applicazione l'elettricista ha creato un ramo direttamente dai
morsetti principali del contatore, che in una opportuna scatola
metallica attraversano un differenziale al quale sono poi collegati in
parallelo un magnetotermico e due scaricatori verso terra. Da qui c'e'
un trasformatore che riduce a 20V circa; poi con due circuiti lineari in
serie, protetti da fusibili, ottengo i 12V.
Il sistema e' stato ottenuto in parte (i regolatori) con prodotti di
recupero; sta di fatto che spesso (ogni paio di giorni) o salta la
corrente (e c'e' poco da fare) oppure ci sono cali di tensione che mi
fanno spegnere uno o piu' dispositivi (a volte la macchina fotografica,
altre la radio, etc).
Pensavo quindi di disporre di un sistema che fosse piu' efficiente e
garantisse una maggiore autonomia. Ditemi che ne pensate:
A) usando un alimentatore switching di opportuna potenza (non molta) per
generare i 12V, sarei in teoria meno soggetto a guasti, dato che
se anche questa scende a 40V l'alimentatore in questione dovrebbe
regolare senza problemi. Il dubbio: conviene mettere comunque un
trasformatore 1:1 prima dello switching, per essere piu' immuni ai fulmini?
B) comprare un caricabatterie a microprocessore che permetta la carica
flottante. Attaccarci una batteria al piombo AGM (che non si danneggia
se scaricata a fondo) ed attaccare tutto il sistema a detta batteria. In
caso di cali di tensione la batteria dovrebbe compensare. In caso di
black-out la batteria darebbe continuita' al sistema per ore o giorni,
per ricominciare ad essere caricata quando manualmente si tira su uno
degli interruttori di protezione che sono scattati. Anche in questo
caso, forse, conviene mettere un trasformatore 1:1 prima del caricabatterie.
che ne dite?
grazie
Alessio Sangalli IZ2GMV KE7JDE

Io dico che le immagini sono molto 
belle.io
 sono di Albavilla e conosco 
la zona... :-)
E poi ti dico: se hai bisogno 12V e non di più, perchè non opti per un 
"pannellino" fotovoltaico che ti toglie parecchie rogne di cali di 
tensione e mancanze di corrente????
Ovviamente utilizzando batterie che vengono ricaricate dal pannello.
Io penso che sia una buona soluzione.
de IW2NVW.
Alessio Sangalli ha scritto:


 ha scritto nel messaggio
news:466ab88a$0$21197$5fc...@news.tiscali.it...


Hai letto, Alessio??
de IW2NVW.
Alessio Sangalli ha scritto:


 de IW2NVW.
Si certo ti ringrazio, ti contattero' di nuovo, per ora mi stavo
informando sul costo dei pannelli solari. Sembra MOLTO antieconomico...
ciao
as

 ha scritto nel
messaggio news:9JXai.34231$U01.3...@twister1.libero.it...


 ammortizzato il costo per ogni tipologia
Dunque. Il fatto e' che li' abbiamo gia' un contatore 10kW della Enel.
Cosa pensi mi dicano nel momento in cui propongo di spendere un migliaio
di euro per acquistare pannelli solari ?! :) Costano decisamente troppo,
capisco il discorso di chi va a fare QRP (e NON generici contest in
montagna) ma pensa che:
1) ci sono venti anche a 160Km/h. Quindi e' rischioso montare i pannelli
su un palo
2) di inverno il tetto si riempie di neve
E' molto probabile che verra' installato un sistema di riarmo automatico
del contatore. A questo punto, l'unico punto di debolezza lo avremo nel
momento in cui il contatore esplode in seguito a forti fulmini, puo'
capitare di tanto in tanto, direi che ci adegueremo all'evenienza
ciao e grazie a tutti!!
IZ2GMV
PS per quanto riguarda i docenti universitari: ne ho sentiti alcuni dire
che non ci sarebbero mai stati processori da PC a 100MHz altrimenti
avrebbero interferito con la ricezione delle radio commerciali.