Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: fulmini..

ok  Arturo, grazie per la risposta.
Ecco le domande:
l'altezza dell'antenna (Ha) è comprensiva dell'altezza dello stabile ?
Cosa devo proteggere se non serve il parafulmine esterno, ma le
protezioni interne ( cavi coax, cavi al rotore, cavi di alim. agli
amplificatori).
Ok per i collegamento a terra di tutte le strutture metalliche del
tetto, ma nel mio caso ho un tetto di lamiere, questo fa da piano
all'antenna in quanto è collegato a terra con una corda da 35 mmq, e
sufficiente ? Modifica qualcosa ?
Dal lato Enel che tipo di protettore devo usare, RR indica un certo
valore che non trovo nei cataloghi tipo quello della ABB, i quali
forniscono la corrente in KA e la forma dell'impulso es8/20.
E' sufficiente un trasformatore d'isolamento lato Enel o devo comunque
usare gli scaricatori?
L'installazione del tutto posso farlo io e certificarlo ?
Ti saluto cordialmente
73+51
Carlo Martello
IV3 MCU
mca...@tin.it

L'installazione del tutto posso farlo io e certificarlo ?
La questione è ancora aperta. Condivido le considerazioni che faceva
I8CVS su RR in merito. Ma bisogna pure riconoscere che l'argomento è
abbastanza specialistico e dunque non alla portata di chiunque, seppur
radioamatore.
Io ti consiglierei, almeno finchè la situazione rimane non definita,
di rivolgerti al tuo impiantista elettrico di fiducia, almeno per il
rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto (in questo
caso LPS interno) alla regola dell'arte.
---------------------------------------------------------
73s de IK7JWY  Ing.Arturo D'Aprile
e-mail: arturoda...@PPPlibero.it 
        (togli le P anti-Spam)
Web-Site: 
www.qsl.net/ik7jwy
---------------------------------------------------------

ok  Arturo, grazie per la risposta.
ah... dimenticavo.
Non sottovalutiamo la possibilità di ingresso di sovratensioni
..indesiderate anche dalla linea del telefono, HI.
Proprio la scorsa settimana mi è partito il modem perchè prima di un
temporale non avevo staccato, oltre ai cavi coassiali delle antenne
anche il doppino telefonico, hi hi.


Ciao Arturo
ho riletto la tua precedente e-mail e ho notato che al punto due indichi
Nt =4 per la mia regione FV, mentre in RR del 4/98 il valore e' 2,5.
Nel caso della cabina ENEL il computo è fatto per chilometro quindi se
ho una cabina a 200 metri Nt  diventa Nt x 0.2.
Il tetto l'ho fatto costruire apposta in lamiera con una coibentazione
tipo aria + stiferite e  dovendo collegare tutte le parti metalliche
...ho collegato anche le lamiere.
Quello che ti chiedo sono le discese, accennavi a più di una e a terre
separate o possono essere le stesse gia' esistenti.
Penso dipenda dal valore della resistenza di terra che in caso di
fulminazione diretta elevi la tensione di terra dell'impianto.
Ti saluto cordialmete e ti ringrazio per l'aiuto.
Carlo
IV3 MCU
mca...@tin.it

separate o possono essere le stesse gia' esistenti.
Terre separate ?.... ORROREeeeeeee.... hi hi   
 Per uno stesso edificio, la terra DEVE essere unica. Ci devi
collegare tutto ciò che va collegato a terra. In sostanza, l'obiettivo
è quello di portare tutto a potenziale 0. Se usi due terre separate,
non connesse tra loro, ottieni delle differenze di potenziale tra le
due  che possono essere pericolose.
L'impianto di terra è una cosa molto importante, oltre che per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche, anche generalmente
parlando.
Ricordo sempre quella signora che lamentava continue "scosse" appena
toccava il rubinetto dell'acqua di casa sua. Motivo ? L'inquilino del
piano di sopra aveva pensato (malamente) di usare come terra le
tubazioni idriche condominiali.... e non si era ancora accorto (perchè
il suo differenziale era guasto) che la sua  lavatrice era soggeta da
tempo a dispersioni verso terra...... :-))))
