Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Verificare messa a terra!

Ciao...
come potrei fare "caserecciamente" a verificare la qualità della messa a 
terra del mio traliccio vistom che si trova sul tetto di casa e oltretutto 
entra nel sottotetto???
Ho provato così per curiosità a misurarla tra quella della 230v e il palo, 
nonchè ad alimentare qualche lampada usando fase e per il neutro, la messa a 
terra... arghhhh.... misuro comunque i suoi 230v tra fase e terra.
La resistenza tra la rete 230v neutro e terra è misurabile,,, non ricordo 
ora al volo...
Non ho strumentazioni disponibili esclusi i classici a casa di ogni OM....
Qualche consiglio per verificare il tutto?
ciao
----== Posted via Newsfeeds.Com - Unlimited-Uncensored-Secure Usenet News==----
http://www.newsfeeds.com
 The #1 Newsgroup Service in the World! >100,000 Newsgroups
---= East/West-Coast Server Farms - Total Privacy via Encryption =---




-----------------------------------------
Messaggio inviato con Excite Newsgroup.
http://www.excite.it/newsgroup

 ciao G.
Questo di rivolgersi ad un tecnico  lo sapeva anche prima, infatti chiede
lumi per farlo in autonomia non avendo bisogno di certificazioni (almeno
suppongo per ora, vista la domanda fatta). Il sistema voltamperometrico,
verificabile anche in autonomia, non è aria fritta tant'è che è riportato
anche nelle norme CEI 64-8. Sulla rivista Elettronica Flash di molti anni fa
(potrò essere più preciso sull'esatto numero), venne trattato l'argomento
proprio per aiutare coloro che volessero verificare l'impianto di terra, che
altrimenti lo realizzerebbero senza alcuna verifica (dalle mie parti si dice
che piuttosto che niente è meglio piuttosto). E' vero, i tempi sono cambiati
ed in alcuni casi occorrono certificazioni (vedi DPR 462/01), ma non mi
sembra il suo caso.
 Piuttosto, c'è da dire una cosa. Questa terra a quale picchetto è
collegata? Non è molto chiaro, ma si spera che non sia l'impianto giallo
verde di protezione (ovvero il PE) dell'impianto elettrico. Qui si che hai
ragine nel dire di rivolgersi ad un tecnico se le idee non sono ben chiare,
qualora le cose fossero come sospetto. La cosa va trattata come fosse un LPS
ovvero parafulmine (antenna a terra su proprio dispersore, collegamenti
equipotenziali ecc ecc, altrimenti si rischia di peggiorare la cosa
rendendola pericolosa).

 E non dico quando devo tarare qualche Notch :)
"Ho provato così per curiosità a misurarla tra quella della 230v e
il palo, 
nonchè ad alimentare qualche lampada usando fase e per il neutro, la
messa a 
terra... arghhhh.... misuro comunque i suoi 230v tra fase e terra.
La resistenza tra la rete 230v neutro e terra è misurabile,,, non
ricordo 
ora al volo..."
..scusate, ma resto della mia opinione!
saluti G.


 wrote in message
ckg4m1$hf0$1...@news-intl.excite.it...

Non so cosa intendi per  " rete 220Vneutro e terra" , forse intendi l'anello
di guasto che si misura fra fase e terra (oltre al neutro che fa da
riferimento), inglobando ancche la resistenza di cabina dove viene messo a
terra il neutro, resistenza trascurabile (solitamente) e che nella misura è
in serie. Lo strumento durante una semionda fa circolare un picco di circa
20A fra fase e terra in prova.  Questa è una misura che occorre la
strumentazione idonea, a differenza del sistema voltamperometrico che
chiunque con un pò di cognizione sulla misura può eseguire (bastano due
volgari tester, anzi, volendo anche uno solo) e posso assicurare che è
precisa (certo, ripeto, occorre un minimo di conoscenza che ogni
radioamatore dovrebbe avere) (Elettronica Flash giugno 87 anche se datata è
sempre valido). L'altro sistema è il modo semplificato a due punti che
utilizza solamente il neutro e la terra in prova (forse è questo che intendi
con "220V neutro"). Ma questo è semplificato solo se si ha lo strumento, in
quanto occorre iniettare una frequnza (non 50 Hz o multipla) fra nutro e
terra. E' un sistema preciso anche se ingloba la resistenza di cabina, ma
non ci sono tensioni pericolose in giro.


 ---= East/West-Coast Server Farms - Total Privacy via Encryption =---
buona fortuna!!!


 > arriva dritto in cucina!
se la calata è realizzata a norma, il collegamento al palo va bene sul
tetto, se non lo è, puoi collegarlo dove vuoi che è sempre un pericolo


 Conseguenze? Immagina.
brrrr...  nun me lo dģ...!
Ne ho visto uno in diretta, quelli belli non ramificati ma belli belli 
dritti, e ne ho conosciuto i risultati!
ciao
TANKS!
