Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Disturbi tipo scariche elettriche

Ciao a tutti,
Ho un problema,
Ho installato le antenne nella casa dove "dovrei" abitare e ho notato che
sull'intero spettro di frequenza da 3,5 a 50 Mhz ricevo quasi sempre dei
disturbi tipo elettrici che ogni tanto si fermano e dopo qualche secondo
riprendono come delle scariche.
Questi disturbi la sera dopo le 21.00 o 22.00 diminuiscono o addirittura
spariscono.
Vicino a casa mia c'e' una linea aerea (pali in ferro) di media tensione
(10.000 Volt) che passa a circa 50 metri, così con l'FT-817 ho seguito la
linea da casa mia verso un senso e il rumore diminuiva, invece verso l'altro
senso il rumore aumentava raggiungendo il punto di massimo segnale in
prossimità di circa 2-3 pali dove il rumore tocca S9.
Su di uno di questi pali c'e' un trasformatore a palo da 10.000 a 230 V.
Così ho fo fatto le seguenti prove:
1. Alimentare il mio apparato con una batteria staccando l'interruttore
generale di casa mia, ma non ho risolto niente, il rumore entra dall'antenna
e non dalla rete.
2. L'azienda elettrica per dei lavori che doveva eseguire sulla linea ha
avvisato uno stacco della corrente (anche la media a 10.000 Volt) ed io mi
sono preparato con la batteria, risultato: quando hanno staccato la corrente
il rumore di colpo è cessato, quindi sono giunto alla conclusione che il
rumore è causato dalla linea elettrica.
Con questo problema non riesca a fare radio, quando inizia il disturbo è un
casino !
Cosa potrebbe essere ?
E' legale produrre e diffondere un tale disturbo con uno spettro di
frequenza così amplio ?
Qualcuno sa cosa può essere il mio problema ?
Ciao a tutti
Giacomo
IH9GPI

 wrote in message
news:c8vlgd$f9s$1...@balena.cs.interbusiness.it...

Io ho questi disturbi invece dopo le 20,30-21. In tutti i 40 canali della
banda CB e anche un pò in tutte le frequenze HF.
Queste "scariche" riescono a volte a raggiungere anche segnale 8-9...
Che ne pensate?
--
73's de PieroB

 casino !  Cosa potrebbe essere ?
Peccato non aver tenuto il link ma tempo fa avevo letto il caso analogo 
di un americano che ha poi individuato la causa del suo disturbo: un 
isolatore danneggiato che con la pioggia perdeva definitivamente 
l'isolamento e diventava un fantastico (si fa per dire) trasmettitore a 
scintilla.
Prova a cercare in rete, magari trovi la sua pagina e vedi anche come 
procedere per la verifica. Ovviamente dopo ti tocca convincere mamma 
Enel a metterci una pezza ;-)
B73,
Andrea.
-- 
Homepage: 
http://andrea.borgia.bo.it
     /    Amateur radio: IZ4FHT
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing on usenet and in e-mail?

 frequenza così amplio ?
Ciao Giacomo, fossi in te denuncerei comunque il fatto sia al ministero che
all'AUSL  di Trapani. Non so se tali interferenze rientrano nella norma ma,
nel dubbio , denuncia il fatto,e vedi se qualcosa si smuove.
73 de Dario IT9CMN

 Enel a metterci una pezza ;-)
Magari è pure loro interesse: dalla descrizione il problema è localizzato 
in prossimità del trasformatore, probabilmente è il trasformatore stesso in 
perdita. Se non è fisiologico (e sarebbe una gran brutta cosa 
radiantisticamente parlando), può essere premonitore di altri guasti.
Il problema è spiegarlo alla "segnalazione guasti"... ;-)
73's AleX (IK5NJM)