Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Radioamatori, fulmini e CEI 81.1

Ciao a tutti, 
  avrei qualche domanda da fare...per vederci un po' piu' chiaro in materia :)
Dunque...avrei intenzione di installare a breve un traliccio sul tetto di
casa. La casa e' di 3 piani (13m e rotti di altezza), e il traliccio sarebbe
un 12m. So che sara' un'installazione "un po' vistosa" ma a causa del palo tv
che e' circa 11m di altezza non ho molte alternative se voglio installare
qualcosa di decente a livello di antenne... In cima al traliccio ci sarebbe
principalmente una TH6 piu' eventualmente altre antennine a corredo :)
Subito dopo l'idea di installare tutta 'sta ferraglia mi e' venuto in mente il
problema dei fulmini. So che le nostre installazioni, se non sbaglio, devono
essere conformi alla norma CEI 81/1 e qui... nascono i miei problemi. Ho letto
diversi articoli su RR nel passato che parlavano di queste cose, ma
sinceramente non penso di essere in grado di effettuare tutti i calcoli da
solo e oltretutto forse non mi assumerei la responsabilita' della loro
correttezza :)
A parte gli scherzi, i miei dubbi riguardano i seguenti punti:
1) se dall'applicazione dei calcoli (che a questo punto mi fara' qualcun
altro: a chi devo rivolgermi?) risulta che devo mettere a terra il traliccio,
questo deve essere fatto attraverso un pozzetto *A PARTE* o posso collegarlo
al dispersore attualmente presente in giardino (presumo sia quello
dell'impianto elettrico di terra del condominio) ?
2) la calata del conduttore di terra, oltre ad avere una sezione adatta
(35mmq?) deve seguire un percorso e/o una serie di regole particolari o deve
semplicemente collegare pozzetto/dispersore e traliccio?
3) capitolo costi: immagino che tutta l'installazione debba poi essere
corredata di certificati di conformita' ecc.ecc.... indicativamente mi date
un'idea dei costi di tutta l'operazione (compreso il calcolo CEI81/1)? 
Ho il sospetto che spendero' molto piu' per la messa a terra che per il
sistema traliccio+rotore+antenna+cavi HI... o meglio SOB!
4) eventualmente esistono alternative all'installazione ex-novo dell'impianto
che comunque siano conformi alla CEI81/1 e assicurino la sicurezza? (domanda
probabilmente superflua ma... non si sa mai :) )
Grazie mille per gli eventuali chiarimenti, nonche' commenti, riflessioni,
ecc.!
Ciao
Fabio IZ4AFW
 - Effugere nemo id potest, quod futurum est (Publilio Siro) -
--
EMail			fabio (dot) mantovani (at) inwind (dot) it
			iz4afw (at) amsat (dot) org
	- PGP key available on request -
Home Page		
http://www.qsl.net/iz4afw
*** Please remove .NOSPAM. to reply via email ***


Ciao Fabio
cercherò di essere breve.
Allora tanto in merito ai calcoli devi rivolgerti(come ai gia premesso) ad
un ingegnere il quale verificherà su dei documenti di statistica e
teorico-tecnici la quantità di fulmini per Kmq che cadono nella zone di
installazione dell STATION dopodiche (ed è probabile) si stabilirà se la
zona è "autoprotetta".
Comunque un buon collegamento a terra certo non fà male.... anzi
Purche sia ben fatto, rivolgiti a una ditta abilitata e che verifichi la
efficenza della resistenza di terra con gli strumenti giusti attento a non
rivolgerti al primo praticone che si offre volontario.
Atra considerazione che non devi mai dimenticare,non esiste in parafulmine
che scarichi a terra un fulmine senza che ci siano altri danni
quindi non illuderti che se realizzi un impianto di scarica atmosferica tu
sia al sicuro.
Come premesso sono stato breve, ti auguro ogni bene e tanti collegamenti.
Ciao da Peppe ,per ora pirata in attesa di chiamate agli esami di questo
anno..........
SPERIAMO   BBBBBBENE!

sistema traliccio+rotore+antenna+cavi HI... o meglio SOB!
se dovesse essere necessario realizzare un impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche, sicuramente.
Quello che devi fare prima di tutto è verificare che la presenza del
traliccio con antenna non renda necessario un impianto di protezione
dai fulmini, se questo già non c'è.
Puoi dare una lettura alla sezione "Antennas" ---> "Lightning" della
mia homepage, all'indirizzo indicato nella mia signature.
  Art, I K 7 J W Y
 
www.qsl.net/ik7jwy

mia homepage, all'indirizzo indicato nella mia signature.
Grazie Art, sono appena andato a vedere e mi si e' aperto un nuovo mondo:
tutto chiarissimo!!! (Per la prima volta, tra l'altro :) )
Sono riuscito a calcolare i valori di A e A', ma ora non so dove pescare i
valori di Nt e C... ho provato a fare una ricerca su google ma senza nessun
risultato :(( 
Idee in proposito? Magari senza dover comprare un libro di 390 pagg solo per
vedere come calcolare quei 2 valori :))
Grazie ancora, eventualmente posso disturbarti in email? (so che hai dei
"filtri" molto stretti per l'email, HI)


 ha scritto nel
messaggio news:5qg4nu0n2s2leo8kv...@4ax.com...


 wrote in
message news:ppm3nu05femprkfr8...@4ax.com...
CUT
Sarò un'eretico.......
Ma secondo me in molti casi la messa a terra delle antenne, del traliccio,
dei cavi ecc... è da evitare.
Nella fattispecie, cosa succede quando tu hai messo a terra il tutto?
Succede che il tuo impianto (la struttura e tutto quello che è
equipotenziale a terra) è un veicolo perfetto per le scariche dei fulmini.
In soldoni, aumenti largamente la probabilità che il fulmine decida di
scaricarsi sulle tue antenne piuttosto che su altri posti, trovando una
bassa resistenza verso terra.
Meglio quindi lasciare l'impianto scollegato dalla terra.
IMHO, a meno di situazioni particolari, stacca i connettori d'antenna e
spera che vada tutto bene.....
Sono certo di essermi attirato addosso tutti i fulmini del NG, ma sono
dentro una gabbia di Faraday :-))))
                        73 de Giulio IW3HVB

spera che vada tutto bene.....
piccolo particolare: i radioamatori sono tenuti al rispetto della
Norma CEI81-1.
Non ti auguro di diventare capro espiatorio della caduta di un fulmine
nei tuoi paraggi e si scopre che non avevi ottemperato alla suddetta
norma...
Ciao


 wrote in message
news:3d734a3...@News.CIS.DFN.DE...

Ciò che dici ha perfettamente senso.
Preferisco però evitare che caschi il fulmine, piuttosto che agevolarne la
caduta proprio su casa mia.....
Ad ogni modo la mia è una considerazione personale, che sotto l'aspetto
normativo vale meno di zero.
Sicuramente hai ragione tu quando dici che il radioamatore deve conformarsi
alla norma CEI in questione.
E' sotto la propria responsabilità che si agisce in un senso piuttosto che
nell'altro.
Rimarrebbe da verificare che il fulmine sia caduto (nel malaugurato caso....
scrat scrat) proprio sulla tua struttora, o da qualche altra parte.
Si potrebbe valutare anche l'alternativa parafulmine.......
                                            73 de Giulio IW3HVB

 agevolarne la caduta proprio su casa mia.....
Considera però, che se il fulmine non casca direttamente sulla tua antenna, 
ma in prossimità (es. su palazzo, albero, ciminiera o quello che ti pare, 
vicino) per induzione puoi trovare sul tuo impianto differenze di 
potenziali tali da danneggiare gli apparati (o chi ci sta accanto, che è 
pure peggio :( ), proprio perchè non equipotenziali.
In realtà qualunque conduttore deve essere reso equipotenziale proprio per 
evitare che si creino d.d.p. potenzialmente pericolose in caso di 
fulminazione.
Poi entrano di mezzo le impedenze dei collegamenti e si complica la vita, 
comunque...
73's AleX (IK5NJM)

 pure peggio :( ), proprio perchè non equipotenziali.
Personalmente, quando c'è un temporale veramente vicino, stacco la spina
della corrente agli elettrodomestici + costosi, e l'antenna dal TV.
Oltre chiaramente alle antenne dalle radio, ma quello lo faccio sempre,
anche se il temporale è lontano.
Durante l'inverno, spesso le lascio attaccate.
D'estate stacco anche la messa a terra dalla stazione radio; le antenne
rimangono però a terra.
Ciao, Marco.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

Volevo ringraziare tutti, in particolare Art,  per l'aiuto che mi hanno
fornito. Dai calcoli effettuati (di massima) non risultano esserci problemi di
messa a terra (puf!!).... qualche soldino risparmiato per altre attrezzature
radio :)
...e come diceva Bob De Niro in una famosa pubblicita'... un soldino
risparmiato e' un soldino guadagnato!     :)))
Grazie ancora


sia al sicuro.
Fabio infatti nemmeno per sogno!  state parlando di fare tutto a
"norma"...ma tra questo e la certezza di una sicurezza  reale ne passa
di strada!  a quei valori di corrente...mi riferisco ad un
fulmine....non pensare che fanno ciň che dici tu..."lui" va dove gli
gira...e pretendere di fargli fare la strada che vuoi...é
teoria...ricordati che sono piů le "cose" che conducono che quelle che
fanno resistenza...magari a lui basta una bella pianta
rampicante...per fare un falň!  non voglio fare allarmismo...ma stiamo
cauti!   
Fabio (25,60,CT) - SiN4pSi77
IW9FQJ - 1RB071 - 1RK077
http://Fabio77.cjb.net