Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: collegamento a terra delle antenne

chiedo scusa a chi aveva chiesto chiarimenti in seguito ad un mio
precedente messaggio sull'argomento. Ho avuto problemi col server.
Cerco ora di rispondere.
1) antenne di ridotte dimensioni:
sono tali, secondo la norma 81-1, quelle aventi altezza (fuori dal
volume dell'edificio) minore o uguale a 1 metro o aventi superficie
minore o uguale a 1 mq. Tale criterio si applica in generale a
qualsiasi parte metallica esterna al volume protetto. Alla luce dei
suddetti limiti dimensionali, praticamente tutte le antenne
normalmente utilizzate dai radioamatori (tranne forse qualcuna per le
VHF-UHF e, a mio avviso, quelle filari costituite da cordina in rame
con guaina in PVC) sono da considerarsi di NON ridotte dimensioni.
2) impianto di protezione interno (LPS interno):
a differenza dell'impianto di protezione esterno (LPS esterno)
costituito da captatori, calate e dispersori, l'LPS interno è un
insieme di misure di protezione  localizzate o distribuite all'interno
della struttura da proteggere. Il fine dell'LPS interno è garantire
che non si formino, in caso di fulminazione dell'edificio, scariche
pericolose. In pratica, nel caso di fulminazione di un edificio, si
formano, a causa delle elevatissime correnti impulsive in gioco,
scariche secondarie dovute alla mutua induzione tra le varie parti
metalliche presenti nell'edificio. Sostanzialmente si tratta di tenere
a opportuna distanza di sicurezza dai captatori, dalle calate e dai
dispersori i corpi metallici interni ed esterni, gli impianti
elettrici interni e le linee entranti nella struttura, oppure
realizzare collegamenti equipotenziali tra le parti metalliche tra le
quali può instaurarsi una scarica pericolosa. Naturalmente, nel caso
degli impianti elettrici interni non è pensabile il collegamento
equipotenziale delle varie condutture elettriche (si avrebbe solo un
gran botto di cortocircuito, magari anche con innesco di incendio
HI).Nel caso degli impianti elettrici, allora, per evitare il formarsi
di scariche pericolose in caso d fulminazione, si ricorre agli SPD
(surge protective device) ossia limitatori di sovratensione che
mettono a terra le condutture elettriche dell'impianto solo quando la
differenza di potenziale supera determinati limiti per effetto del
fulmine.
L'LPS interno è forse la parte dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche sulla quale meno si soffermano alcuni
impiantisti, magari per velocità di lavoro. E' infatti molto semplice
montare captatori, calate e dispersori (tutto all'esterno
dell'edificio), meno semplice invece è individuare le misure di
protezione interne che, ripeto, possono variare da caso a caso.
3) quando collegare a terra l'antenna:
ribadisco quanto già scritto nel precedente messaggio. Inoltre
aggiungo il seguente diagramma di flusso che aiuta a seguire il
ragionamento in modo chiaro e corretto:
a) l'antenna è fuori da volume protetto ? se SI vai al punto b).    Se
NO vai al punto g).
b) l'antenna ha altezza > 1m oppure ha S > 1mq ? se SI vai al 
punto  c). Se NO vai al punto g).
c) applicare la norma CEI 81-1 all'edificio, con antenna (N'd) e senza
antenna (Nd). Se risulta N'd > Nd allora vai al punto  d). Se  risulta
N'd < Nd allora vai al punto g) .
d) se risulta Nd > Na allora vai al punto  e). Se risulta Nd < Na
allora vai al punto  f).
e) collegare l'antenna ai captatori dell'LPS esterno e adeguare l'LPS
interno al nuovo livello di protezione. STOP
f) collegare l'antenna al dispersore con almeno una calata e
realizzare l'LPS interno per l'edificio. STOP.
g) non è necessario collegare l'antenna a terra . STOP
legenda: 
Nd = numero annuo di fulmini che può colpire l'edificio senza antenna;
N'd= numero annuo di fulmini che può colpire l'edificio con antenna;
Na= numero annuo di fulmini tollerabile (in relazione al tipo di
edificio e al rischio di incendio)
spero di essere stato chiaro. 
best 73 de IK7JWY op.Arturo ;-)

>
:-P