Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Impianto di terra

Ciao a tutti.
Allora supponiamo di tenere l'antenna (palo compreso) collegata ad un 
impianto di terra indipendente da quello domestico e galvanicamente separata 
(il sistema palo/antenna) dall'RTX attraverso trafo d'isolamento.
Sull'impianto  energetico domestico installo un LPS interno a normativa 
(scaricatori su linea ingresso fino a second livello ,ecc ecc) in modo da 
scongiurare una scarica che teoricamente potrebbe crearsi dopo la 
fulminazione diretta e data dalla differenza di potenziale tra la puntazza 
di terra antenna e puntazza di terra impianto domestico.
Questo è quello che mi ha consigliato un perito iscritto all'albo;infatti 
secondo lui l'ideale sarebbe collegare le due puntazze (x 
l'equipotenzialità) mentre il non collegarle e la contemporanea presenza del 
LPS interno (anche su antenna TV collegata alla terra-antenne) 
scongiurerebbe/limiterebbe il riversamento sull'impianto elettrico 
domenstico.
Punto cardine di tutto DEVE essere la presenza del LPS interno.
E' tutto vero o mi consigliate comunque di collegare le due puntazze (in 
questo caso il fulmine ipotetico  DI SICURO arriva sul mio impianto 
elettrico, corretto?)
73
roberto
Ps per favore qualche anima pia mi risponda .Grazie 

 .. Sull'impianto  energetico domestico installo un LPS interno a
normativa...
LPS ?
"Lincoln public schools" ? "London Petrophysical Society" ? "Laboratorio di
Politiche Sociali" ?
Cos'è un LPS ?

(il sistema palo/antenna) dall'RTX attraverso trafo d'isolamento.
Questa e' davvero strana!
-- 
Good luck in the pile-up de I4EWH - N8FK
http://i4ewh.altervista.org


Prima di tutto verifica se ti trovi in zona autoprotetta, infatti se
hai un qualsiasi oggetto piu alto di casa tua es: altro palazzo o
campanile o torre cellulari o traliccio elettrico dal vertice dello
stesso si sviluppa un cono con angolo di 60° in cui chi sta sotto e'
protetto dai fulmini ovvero se cadono vanno verso l'oggetto
protettore.
Poi verifica se la tua zona e' statisticamente alta come fulmini
esistono mappe redatte dal CEI (non quello del vaticano) puoi chiedere
a Periti e ingegneri o su questo link 
http://www.fulmini.altervista.org/pagine_sito/fulmini_densita.php
se sei in zona a bassa densita' puoi stare abbastanza tranquillo.
Attenzione talvolta l'installazione di un parafulmine puo' diventare
centro di attrazione degli stessi, se proprio lo vuoi fare realizzalo
a regola d'arte per la tua e altrui incolumita'. Innanzitutto
l'impianto di terra del parafulmine deve essere eseguito in materiale
amagnetico ovvero cavi in rame e paletti in rame non in ferro zincato,
deve essere posto in un terreno dove non stazionino o passino
frequentemente persone o animali, se il terreno e' umido meglio,
alcuni usano dopo aver piantato il picchtto porre una bella quantita'
di sale da cucina intorno e annaffiiare con acqua rende il terreno
maggiormente conduttivo. Ovviamente il numero dei paletti aumenta in
terreni secchi o poco conduttivi, vanno uniti ad anello con
connessioni di estrema qualita e protette dall'erosione (sono sotto
terra) il cavo almeno 35 mmq di rame nudo sale verso il parafulmine
con appositi distanziatori (con isolatori in ceramica) dal miro del
fabbricato, non unire elettricamente all'impianto di terra del
fabbricato, se il fabbricato in cemento armati raccordarlo ad uno o
piu' ferri di struttura si crea cosi una specie di gabbia che aumenta
la protezione interna al fabbricato.
Una banalita' non montarlo in giornate nuvolose rischieresti di
lasciarci le penne.
Ciao
Pino

 d'isolamento.
Scusa Trafo.....
Cosa é un Traforo???? Hi Hi Hi.......... :))))))
Saluti un pò troppo abbreviati
CiaO FEDE.
73 de IW1QN Federico
www.qsl.net/iw1qn
TeL: 
+39 338 7950672
Skype: iw1qn-fede 

Io fossi in te farei una semplice cosa. Poichè la messa a terra 
principalmente viene fatta per scongiurare che cariche elettrostatiche 
giungano, nel tuo caso nell'RTX, metterei semplicemente a massa il palo con 
cordina di almeno 6mm e puntazza da un 1,5 metri conficcata nel terreno. Il 
tutto è indipendente da qualsiasi altra utenza e sei protetto.
Saluti...Dreammy

 impianto elettrico, corretto?)
... altrimenti ci arriverebbe comunque. 
73's AleX (IK5NJM)

 Cos'è un LPS ?
Lightning Protection System
http://www.elektro.it/spd/spd_08.html
73's AleX (IK5NJM)

 ha scritto nel messaggio
news:f4c046$g7q$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Scusa, non per contraddirti, guarda che stai dicendo l'esatto opposto.
Metti pure il dispersore dedicato, come suggerisci e va bene,  ma DEVI
renderlo equipotenziale con la terra dell'impianto, collegando i due
dispersori.
Diversamente  diventa pericoloso ed è preferibile non fare nulla (in caso di
scariche, fra massa apparato e qualsiasi altra massa del palazzo, potresti
avere tensioni pericolose, anche se solo per tempi di 300microsec. che è il
tempo medio di scarica). Poi, se hai pazienza, ti posso trovare anche i
riferimenti normativi.
Anzi, ti anticipo, che in caso di palazzi molto elevati, andrebbero
collegati i due impiani ogni 25mt di altezza anche se i dispersori sono
collegati fra loro.
Comunque, negli ultimi convegni di Tuttonormel, il consiglio è che è di non
collegare a terra le antenne, salvo i casi proprio necessari. Questo è
dettato dai risultati in campo in tanti anni di osservazione.
Saluti e scusa la puntualizzazione.
Lorenzo

 collegare a terra le antenne, salvo i casi proprio necessari.
Bingo! Come faccio io.
Ma in futuro, quando avrò un traliccio in giardino (perchè prima o poi 
l'avrò! :)) degno di tale nome, e staccato dalla casa di una decina di 
metri, sarà comunque preferibile rendere equipotenziale il pozzetto del 
traliccio con l'impianto di terra condominiale?
folgori e saluti
-- 
Per esprimere il nostro sostegno morale a Bruno Contrada: 
www.brunocontrada.info

 traliccio con l'impianto di terra condominiale?
Certamente si.
Non si può nemmeno dire di non metterlo a terra, perchè è già a terra per
conto suo, quindi in tutti i casi rappresenta una massa estranea (come il
gas e l'acqua dove i tubi sono in ferro), e come tale va collegata
all'impianto di terra dell'edificio CEI 64-8 in particolare la figura
dell'allegato A, parte commento, nella sez. 547, che dice più di ogni altro
capitolo (le masse estranee  5 e 6, in questo caso, vanno visti proprio come
fossero le calze).
Saluti terreni, per essere in sintonia con te.
Lorenzo

 ha scritto nel messaggio 
news:f4c046$g7q$1...@nnrp-beta.newsland.it...
