Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: [OT] Variac e Differenziale [LUNGO]

Ciao a tutti, mi scuso se questo messaggio e' OT
ho chiesto un po' in giro ma nessuno sa trovare una soluzione
ho un variac (Trasformatore Variabile) da 7A e collegandolo scatta il
differenziale,
l'impianto e' cosi' composto:
Contatore ENEL 3KW -Differenziale ABB Sensibilita' 30mA(e'questo che
scatta)-Magnetotermico 16A-Tutto questo sulla strada,poi Circa 20
metri di cavo 6mmq- (da qui in poi in casa) Differenziale 30ma
magnetotermico 6A potere interruzione 6000 - VARIAC 7A 0-260 VAC
Appena collego il variac mi salta il differenziale sulla strada e per
fare funzionare il variac sono costretto a riagganciarlo 2 o 3 volte
in rapida successione poi funziona fino a quando non stacco e
riattacco il variac.
Ho provato a:
1 - Isolare la terra del variac 
2 - Cambiare il differenziale sulla strada con un Sarel sempre da 30mA
3 - Collegare il variac subito dopo il differenziale sulla strada
eliminando il resto dell' impianto
4 - Prenderlo a calci
5 - Imprecare
6 - Imprecare piu' forte
Ma il risultato e' sempre il medesimo: salta il differenziale!
Potrei capire il magnetotermico, ma non il differenziale e non dopo
averne provati due!
Credo che il problema sia la forte induttanza provocata dal variac e
ho chiesto un differenziale con caratteristiche migliori, ma le
soluzioni che mi hanno proposto le ho bocciate in partenza:
Prima soluzione: Sostituire il Differenziale con uno che abbia 300mA
di sensibilita', questo non lo voglio fare per motivi di sicurezza.
Seconda soluzione: Usare un differenziale elettronico con soglia e
tempo di intervento regolabile,  230 euro di listino (costa troppo!)
Qualcuno di voi saprebbe trovare una soluzione?


Non ho capito se il differenziale scatta con il variac a vuoto o sotto 
carico,comuncue abbassando la tensone in uscita si ha come conseguenza 
un'aumento di corrente ( legge di hom ), il differenziale ,come dice la 
parola , legge la differenza di corrente tra' ingresso e uscita e se 
queste sono diverse o troppo elevte scatta , dovresti usare all'uscita 
del variac una resistenza per limitare la corente massima del carico 
altrimenti questa potrebbe teoticamente andre all'infnito.
Forse non sono molto bravo in queste cose ma spero che questo ti aiuti.
Sauti Riccardo IW5DGQ

ho un variac (Trasformatore Variabile) da 7A e collegandolo scatta il
hai provato ad invertire fase e neutro?

Scatta a vuoto
 ho provato a invertire fase e neutro

  ho provato a invertire fase e neutro
se scatta a vuoto allora deve perforza esserci una perdita , altrimenti 
il differenziale non puo' in nessun modo staccare, ammeno che non sia 
difettoso, hai provato a mettre quello che hai in casa ,fuori al 
contatore e quello al contatore in casa ? e vedere se a staccare e' 
sempre il solito differenziale ? se cosi fosse te ne fai dare uno simile 
a quello che hai in casa , ammeno che quello in casa non sia vecchio per 
non funzionre bene e per questo non scatta , in quest'ultima iporesi si 
conferma la perdita del variac.
saluti Riccardo IW5DGQ


mmh, differenziale 30mA, 20 m di cavo... carico fortemente induttivo a
valle... si crea un transitorio che manda in tilt il differenziale! Prova
con un differenziale protetto contro scatti intempestivi (non posso fare
pubblicità, ma c'è almeno una azienda che li produce, a costi credo non
molto superiori a quelli di un differenziale di tipo A, ed ha la sigla
distintiva "si")...
Ciao

 differenziale,
Prova a rifasare con un bel condensatore da 2 microfarad (o anche piu') in
parallelo all'ingresso del variac.
Ciao.