Newsgroup: it.hobby.radioamatori
Titolo: Spero sia utile CEI 81/1-81/2-81/3-81/4

Spero di fare cosa gradita ai colleghi con questa bozza che potrebbe evitare
qualche grattacapo
Ciao Pippo
CEI 81-1
Protezione di strutture contro i fulmini
1984-10 - fascicolo 687 - prima edizione
1990-01 - fascicolo 1439 - seconda edizione
1992-05 - fascicolo 1830 V - variante 1
1995-11 - fascicolo 2697 - terza edizione
1996-12 - fascicolo 2943 - variante 1
1998-02 - fascicolo 3681 C - terza edizione (reing.)
NORMA ITALIANA
La Norma riguarda le modalità di progettazione, esecuzione, verifica e
manutenzione dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPS) che impiegano
organi di captazione ad asta, a funi o a maglia e che sono installati per la
protezione di strutture e di quanto (persone, cose, impianti) in esse
contenuto o da esse coinvolto.
Costituisce la base comune per la realizzazione di LPS nuovi e per la
trasformazione radicale di LPS esistenti in strutture civili e industriali
ordinarie.
Prescrizioni integrative (App.H) possono essere necessarie nel caso di
strutture non ordinarie, quali: strutture di notevole altezza (>60 m);
strutture pericolose per le zone adiacenti per possibili esplosioni o
propagazioni d'incendio; strutture pericolose per l'ambiente per possibile
rilascio di sostanze tossiche, radioattive, contaminanti o inquinanti;
impianti ed apparecchiature particolarmente suscettibili alle sovratensioni;
impianti sportivi (stadi, palasport, ecc.).
Prescrizioni particolari possono applicarsi alle strutture provvisorie (ad
esempio: cantieri, tende, campeggi, circhi, fiere, ecc.).
Non si applica a macchine, apparecchiature e linee, esterne alle strutture,
di: sistemi ferroviari; sistemi elettrici di generazione, trasmissione e
distribuzione; sistemi di telecomunicazioni e similari; automezzi, natanti,
aeromobili e piattaforme petrolifere.
Si precisa inoltre che la presente Norma è in vigore dal 02.05.1996.
La presente Norma costituisce la ristampa consolidata, secondo il nuovo
progetto di veste editoriale, della Norma pari numero ed edizione (Fascicolo
2697); essa incorpora la Variante V1 pubblicata precedentemente in Fascicolo
separato (Fascicolo 2943).
CEI 81-2
Guida alla verifica degli impianti di protezione contro i fulmini
1994-01 - fascicolo 2258 G - prima edizione
NORMA ITALIANA
La Guida è l'atto conclusivo di un lavoro cui hanno partecipato esperti
delle Unità Sanitarie Locali e del Comitato Elettrotecnico Italiano ed è
stato coordinato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro.
Essa si propone di fornire criteri uniformi di comportamento da seguire nel
corso delle ispezioni per le verifiche degli impianti di protezione delle
scariche atmosferiche, al fine di assicurare che i requisiti essenziali di
sicurezza relativi alla progettazione, installazione e manutenzione degli
impianti siano rispettati e mantenuti nel loro esercizio.
La stessa tiene conto delle vigenti disposizioni legislative e di quelle
contenute nella norma CEI 81-1 (2° ediz.) e può essere usata da quanti, a
qualsiasi titolo, procedono alla verifica degli impianti parafulmini ai fini
della prevenzione degli infortuni
Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei comuni d'Italia, in ordine alfabetico - Elenco dei comuni
1994-11 - fascicolo 2429 P - seconda edizione
NORMA ITALIANA
La Norma CEI 81-1: Protezione di strutture contro i fulmini, riporta in Fig.
B1 dell'App. B la carta geografica dell'Italia con i valori medi del numero
Nt di fulmini a terra all'anno ed al chilometro quadrato; tale carta
geografica è stata realizzata utilizzando l'elenco esistente (censimento
1971) dei comuni ordinati per regione.
Poiché la scala della carta rende la stessa poco chiara, in particolare per
le località poste al confine tra aeree aventi valori medi diversi, il
presente elenco riporta il valore medio del numero di fulmini a terra per i
comuni italiani (censimento 1971) in ordine alfabetico per provincia (sigla
automobilistica).
La presente Norma annulla e sostituisce la CEI 81 (Fasc. 1440 P)
CEI 81-3
Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei comuni d'Italia, in ordine alfabetico - Elenco dei comuni
1994-11 - fascicolo 2429 P - seconda edizione
NORMA ITALIANA
La Norma CEI 81-1: Protezione di strutture contro i fulmini, riporta in Fig.
B1 dell'App. B la carta geografica dell'Italia con i valori medi del numero
Nt di fulmini a terra all'anno ed al chilometro quadrato; tale carta
geografica è stata realizzata utilizzando l'elenco esistente (censimento
1971) dei comuni ordinati per regione.
Poiché la scala della carta rende la stessa poco chiara, in particolare per
le località poste al confine tra aeree aventi valori medi diversi, il
presente elenco riporta il valore medio del numero di fulmini a terra per i
comuni italiani (censimento 1971) in ordine alfabetico per provincia (sigla
automobilistica).
La presente Norma annulla e sostituisce la CEI 81 (Fasc. 1440 P)
CEI 81-4
Protezione delle strutture contro i fulmini - Valutazione del rischio dovuto
al fulmine
1996-12 - fascicolo 2924 - prima edizione
1998-10 - fascicolo 4814 - variante 1 (V1)
NORMA ITALIANA
Il contenuto della presente Norma sperimentale fornisce una integrazione
alla Norma CEI 81-1 per consentire una completa e corretta valutazione del
rischio dovuto ai fulmini che colpiscono una struttura direttamente ed
indirettamente, permettendo in questo modo la scelta ottimale delle misure
di protezione contro i fulmini da adottare per una specifica struttura.

 ha scritto nel messaggio
news:Sww4a.199342$0v.55...@news1.tin.it...


 aeromobili e piattaforme petrolifere.
Si, č molto utile: a confermare ciň che abbiamo sempre saputo.
Ciao a tutti.

 
Cut
Grazie Pippo,
ho salvato tutto il post e lo leggerò con calma, ma sono certo che sarà 
senz'altro utile ed esaustivo!
Best 73's de Angelo IT9AMQ

Innanzitutto ringrazio chi ha apprezzato quanto ho pubblicato, ho attinto
molte informazioni di ogni tipo in questo NG a volte preziosissime e aver
contribuito mi rallegra.
Adesso vorrei che insieme interpretassimo tale norma.
Attenzione una norma non è legge,è un riferimento di installazione a regola
d'arte,ma può essere superata se in un determinato contesto si dimostra
insufficente oppure addirittura pericolosa.
1)Immaginiamo una Superstation su un palazzo di trenta metric ompleta di
tutte le antenne per tutte le frequenze con un picco
   massimo di altezza di 15 metri dal terrazzo,e siamo almeno a 45 metri dal
suolo,la immaginiamo al centro di una città in
   mezzo a tanti palazzoni un pò piu alti.
2)Immginiamo adesso una stazioncina in montagna, palo di 2 metri con
antennina di 1/4 onda dei 144 montata su una
    casetta piano terra;altezza dal suolo totale 6 metri, intorno nessun
ostacolo(che bello).
Possiamo dire che la normativa ci fa dormire tranquilli in entrambi i casi
dicendo che non sono da certificare gli impianti per antenne adibite ad uso
telecomunicazioni?
Sia ben chiaro che ne vorrei parlare per migliorarmi(non si finisce mai) non
per insegnare.
Ciao e Grazie