mengze-hong/QualBench huggingface dataset:
【消防 · 单选题】
高压车用消防泵的额定压力为（）Mpa。
A．≤1.6
B．1.8～3.0
C．≥4.0
D．≥6.0
答案：C
【消防 · 单选题】
中压车用消防泵的额定压力为（）Mpa。
A．≤1.6
B．1.8～3.0
C．≥4.0
D．≥6.0
答案：B
【消防 · 单选题】
低压车用消防泵的额定压力为（）Mpa。
A．≤1.6
B．1.8～3.0
C．≥4.0
D．≥6.0
答案：A
【消防 · 单选题】
手抬机动消防泵一般是由汽油机（）、引水装置、手抬架、进水部件、出水部件组成。
A．双级离心泵
B．单级离心泵
C．低压离心泵
D．中压离心泵
答案：B
【消防 · 单选题】
手抬机动消防泵最大吸深不小于（）m，应能在30s内顺利启动。
A．5
B．6
C．7
D．8
答案：C
【消防 · 单选题】
手抬机动消防泵最大吸深不小于7m，应能在（）s内顺利启动。
A．30
B．60
C．90
D．300
答案：A
【消防 · 单选题】
手抬机动消防泵在额定工况下，连续运转不少于（）h
A．1
B．2
C．3
D．4
答案：A
【消防 · 单选题】
拖车移动式消防水炮的流量可以达到（）L/s。
A．60
B．160
C．250
D．300
答案：D
【消防 · 单选题】
手抬移动式双弯管消防水炮流量一般不大于（）L/s。
A．20
B．40
C．60
D．80
答案：B
【消防 · 单选题】
消防移动泡沫炮炮座回转节应定期检查和更换（），保持炮体转动灵活。
A．润滑油脂
B．机油
C．汽油
D．菜籽油
答案：A
【消防 · 单选题】
移动式消防炮支脚应保持（）状态。
A．平整
B．尖锐
C．光滑
D．锋利
答案：B
【消防 · 单选题】
实际应用中，高倍数泡沫产生器的发泡倍数一般不超过（）倍。
A．20
B．100
C．200
D．700
答案：D
【消防 · 单选题】
空气泡沫枪一般主要用于扑救（）。
A．易燃、可燃液体火灾
B．可燃气体火灾
C．可燃金属火灾
D．固体可燃物火灾
答案：A
【消防 · 单选题】
空气泡沫枪每次使用完毕后应（）后存放于阴凉干燥处。
A．置于太阳下晒干
B．待风吹干
C．竖立放置，待自然干
D．用清水冲洗干净
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于低倍泡沫枪使用方法的表述中，错误的是（）。
A．低倍泡沫枪可在消防系统供给3%或6%的各类型泡沫混合液的情况下使用，此时应将球阀处于关闭状态。
B．低倍泡沫枪也可在消防系统供给压力水情况下自吸泡沫使用，此时球阀应处于完全开启状态。
C．低倍数泡沫枪有便于操作和起保护枪作用的圆形手轮，使用时操作者应抓紧枪的手轮。
D．低倍数泡沫枪喷射时尽量要逆着风向。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于电动消防排烟机使用方法的表述中，错误的是（）。
A．吸、排烟管道应尽量采用短管道和减少转弯，以保证一定的排烟量。
B．连接吸、排烟管道前，应先将排烟机抬入浓烟区和启动电动消防排烟机。
C．不应将普通的电动消防排烟机放在易燃易爆等危险区域启动。
D．使用电动消防排烟机前，要选择好摆放位置，将电动消防排烟机平稳放置，根据需要展开并接上排烟或吸烟管道，且要求保持吸、排烟管道畅通。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于电动消防排烟机使用方法的表述中，错误的是（）。
A．吸、排烟管道应尽量采用短管道和减少转弯，以保证一定的排烟量。
B．连接吸、排烟管道前，应先将排烟机抬入浓烟区和启动电动消防排烟机。
C．使用时电动消防排烟机附近不应放有任何物品以避免吸入，造成排烟机损坏或伤及操作者。
D．应根据使用场合或现场环境正确选择正压式或负压式电动消防排烟机及电动消防排烟机安放位置。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于电动消防排烟机使用方法的表述中，正确的是（）。
A．运转时出现异常振动，应停止使用。
B．连接吸、排烟管道前，应先将排烟机抬入浓烟区和启动电动消防排烟机。
C．电动消防排烟机附近放有物品不会影响排烟机正常使用。
D．电动消防排烟机的类型及安放位置选择与使用场合或现场环境没有关系。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列关于电动消防排烟机使用方法的表述中，正确的是（）。
A．不应将普通的电动消防排烟机放在易燃易爆等危险区域启动。
B．连接吸、排烟管道前，应先将排烟机抬入浓烟区和启动电动消防排烟机。
C．电动消防排烟机附近放有物品不会影响排烟机正常使用。
D．电动消防排烟机的类型及安放位置选择与使用场合或现场环境没有关系。
答案：A
【消防 · 单选题】
移动照明灯组整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑、性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为（）级。
A．5
B．6
C．7
D．8
答案：D
【消防 · 单选题】
将移动发电机抬到操作区，竖起升降杆，利用手动气泵提供的管道压缩空气将升降杆及照明灯升起，最大升起高度为（）m。
A．3
B．4.5
C．6
D．7.5
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于移动照明灯组功能特点的表述中，错误的是（）。
A．结构简单合理，使用、操作、维护方便。
B．气密性高，气动升降杆24h不下降
C．照射范围广。
D．只能使用发电机组供电。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于移动照明灯组使用方法的表述中，错误的是（）。
A．将移动发电机抬到操作区，竖起升降杆，利用手动气泵提供的管道压缩空气将升降杆及照明灯升起，最大升起高度为4.5m。
B．可根据现场需要将每个灯头单独做上下左右大角度调节、旋转,实现360°全方位照明。
C．照明结束后关闭发电机，首先将气泵底座上泄压阀门打开，并依次旋松每一层嵌杆的螺丝，当升降杆安全收缩后再旋紧每一层嵌杆螺丝。
D．使用结束后，应保持气泵阀门的关闭状态，使移动发电机恢复原状。
答案：D
【消防 · 单选题】
红外热像仪按照其应用方式分为（）。
A．制冷型热像仪和非制冷型热像仪
B．救助型热像仪和非救助型热像仪
C．救助型热像仪和检测型热像仪
D．检测型热像仪和非检测型热像仪
答案：C
【消防 · 单选题】
（）用于在黑暗、浓烟条件下观察火源及火势蔓延方向，寻找被困人员。
A．有毒气体探测仪
B．生命探测仪
C．热像仪
D．蛇眼可视仪
答案：C
【消防 · 单选题】
红外热像仪主要用于（）。
A．寻找被困人员
B．水质分析
C．检测气象
D．可燃气体检测
答案：A
【消防 · 单选题】
热像仪不用于黑暗、浓烟条件下（）。
A．观测火源及火势蔓延方向
B．寻找被困人员
C．监测异常高温及余火
D．探测被埋压人员的位置
答案：D
【消防 · 单选题】
目前最先进的红外热像仪，其温度灵敏度可达（）℃。
A．0.05
B．0.06
C．0.08
D．0.1
答案：A
【消防 · 单选题】
救助型热像仪一般在红外方式下具有的显示模式中，错误的是（）。
A．白热
B．黑热
C．伪彩色
D．红热
答案：D
【消防 · 单选题】
红外热像仪利用探测仪测定目标本身和背景之间的红外线差可以得到不同的，热红外线形成的图像称为（）。
A．光图像
B．热图像
C．光热图像
D．红外图像
答案：B
【消防 · 单选题】
红外测温仪采用电源为9V碱性电池或镍镉电池时，连续使用时间可达为（）h
A．10
B．20
C．30
D．60
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于热像仪使用的表述中，错误的是（）。
A．操作中严禁将热像仪与其它东西碰撞。
B．仪器较长时间停止使用时，应将电池从仪器中取出，以免电池泄漏。
C．长时间直接观测燃烧或熔化的金属、熔化的玻璃、高压电弧和太阳等目标，对红外热像仪不会产生影响。
D．禁止使用易磨损的布料或任何有机溶剂对设备进行清洗。
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于漏电检测仪的表述中，错误的是（）。
A．探测时无须接触电源并随着与漏电电源距离的接近，报警频率增加。
B．利用漏电检测仪进行探测时，必须接触电源。
C．漏电检测仪对直流电不起作用。
D．高压场合应选用低灵敏度或目标前置式漏电检测仪。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于漏电检测仪的表述中，错误的是（）。
A．漏电检测仪主要用于火场或其他抢险救援现场确定是否漏电或确定漏电的具体位置。
B．利用漏电检测仪进行探测时，必须接触电源。
C．漏电检测仪对直流电不起作用。
D．高压场合应选用低灵敏度或目标前置式漏电检测仪。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于漏电检测仪的表述中，正确的是（）。
A．漏电检测仪主要用于火场或其他抢险救援现场确定是否漏电或确定漏电的具体位置。
B．利用漏电检测仪进行探测时，必须接触电源。
C．漏电检测仪对直流电同样起作用。
D．高压场合应选用高灵敏度或目标前置式漏电检测仪。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列关于漏电检测仪的表述中，错误的是（）。
A．漏电检测仪主要用于火场或其他抢险救援现场确定是否漏电或确定漏电的具体位置。
B．利用漏电检测仪进行探测时，必须接触电源。
C．漏电检测仪对直流电不起作用。
D．漏电检测仪的开关具有高灵敏度、低灵敏度和目标前置三种形式。
答案：B
【消防 · 单选题】
（）缓降器由速度控制器固定，绳索可上下往返，不需人力辅助控制。
A．往返式
B．自救式
C．制动式
D．摩擦式
答案：A
【消防 · 单选题】
（）缓降器不能往返使用，其绳索固定，速度控制器随使用人从上而下，下降速度由人控制。
A．往返式
B．自救式
C．制动式
D．摩擦式
答案：B
【消防 · 单选题】
缓降器下降速度均应在（）m/s之间。
A．0.10～0.16
B．0.16～1.5
C．1.5～2.0
D．2.0～3.0
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于缓降器维护保养的表述中，错误的是（）。
A．发现缓降器存在故障或存在质量的疑问时，就必须停止使用。
B．缓降器达到最高使用次数时，要拆缷检查，全面清洗，注油、更换配件。
C．使用后，应清除缓降器上的灰尘和泥土等脏物，必要时可用淡水清洗缓降滑带，晾前应当拧水，晾时避免烈日曝晒。
D．缓降器摩擦轮毂内严禁注油，以免摩擦轮打滑而造成滑降人员坠落伤亡事故。
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于缓降器维护保养的表述中，正确的是（）。
A．缓降器禁止与油脂、酸类、易燃品及有腐蚀性的物品混放在一起。
B．缓降器达到最高使用次数时，要拆缷检查，全面清洗，注油、更换配件。
C．使用后，应清除缓降器上的灰尘和泥土等脏物，必要时可用淡水清洗缓降滑带，晾前应当拧水，晾时避免烈日曝晒。
D．缓降器摩擦轮毂内严禁注油，以免摩擦轮打滑而造成滑降人员坠落伤亡事故。
答案：C
【消防 · 单选题】
救生软梯一般长5m，重量小于5kg，荷载000kg，每节梯磴荷载50kg，最多可载（）人。
A．1
B．2
C．4
D．8
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于救生软梯维护保养的表述中，错误的是（）。
A．救生软梯要存放在通风、阴凉、干燥处，不得随意存放，以免影响救生软梯的使用性能。
B．救生软梯要保持清洁状态，受到污染时，要用洗衣粉进行清洁，放到太阳下暴晒晾干。
C．救生软梯受到高温、火焰作用，以及接触到酸碱液体时，要停止使用，立即淘汰。
D．经常对救生软梯进行检查，防止虫蛀和霉变。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于救生软梯维护保养的表述中，错误的是（）。
A．救生软梯要存放在通风、阴凉、干燥处，不得随意存放，以免影响救生软梯的使用性能。
B．救生软梯要保持清洁状态，受到污染时，要用洗衣粉进行清洁，放到太阳下暴晒晾干。
C．新购入的救生软梯，要有产品合格证书和产品质量认证标志。
D．救生软梯受到高温、火焰作用，以及接触到酸碱液体时，要停止使用，立即淘汰。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于救生软梯使用的表述中，错误的是（）。
A．救生软梯垂下的路线应当没有障碍物和可能喷出浓烟、火焰以及其他可能发生爆炸、触电等危险场所。
B．为防止救生软梯悬挂处发生位移，要在救生软梯悬挂处设置专人进行保护。
C．利用救生软梯疏散人员时，要向被救助人员讲清操作的方法和要求，并设置安全绳保护。
D．使用救生软梯的人员可以越级攀登，但双手要全握梯磴。
答案：D
【消防 · 单选题】
扑救石油化工企业和危险化学品仓库火灾时，消防车的作战位置应设在与燃烧区保持一定安全距离的（）方向。
A．上风
B．下风
C．侧下风
D．任意
答案：A
【消防 · 单选题】
扑救易燃液体和其它有可能发生流淌燃烧的火灾，消防车的作战位置应设在火灾现场的（）。
A．上风
B．下风
C．相对高处
D．相对低处
答案：C
【消防 · 单选题】
同一分水器前的水枪阵地标高差不宜超过（）m。
A．5
B．10
C．15
D．20
答案：B
【消防 · 单选题】
两支水枪间的距离相距（）m以上时，不宜合用分水器。
A．20
B．40
C．60
D．80
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于分水器设置的表述中，错误的是（）。
A．同一分水器前的水枪阵地标高差不宜超过20m。
B．进入闷顶的水枪，不宜与室外地面水枪合用分水器。
C．两支水枪间的距离相距80m以上时，不宜合用分水器。
D．实施向纵深进攻的水枪，不宜与室外水枪阵地合用分水器。
答案：A
【消防 · 单选题】
在宽大的车间、仓库和大厅等建(构)筑物内灭火时，为防止屋顶塌落或其它物体坠落伤人，消防人员不应站在建(构)筑物内的中间，应依靠（）设置水枪阵地。
A．防火墙
B．防火门
C．承重墙
D．防火卷帘
答案：C
【消防 · 单选题】
泡沫炮阵地的选择通常在距离燃烧区或燃烧物体位置适当的上、侧风方向，泡沫炮上倾角宜保持在（），避开有可能发生爆炸的部位。
A．10°～15°
B．20°～30°
C．30°～45°
D．45°～60°
答案：C
【消防 · 单选题】
在宽大的车间、仓库和大厅等建(构)筑物内灭火时，为防止屋顶塌落或其他物体坠落伤人，转移阵地应依靠（）设置。
A．防火墙
B．防火门
C．承重墙
D．防火卷帘
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于枪(炮)阵地转移要求及注意事项的表述中，错误的是（）。
A．观察建筑结构的变化情况，发现险情，立即向消防员直接下达撤退或转移阵地的命令，以免造成伤亡事故。
B．易燃建筑区火灾，极易出现飞火，引起新的火点，或因风向突变，急需转移阵地。
C．转移阵地不能在堆垛、轻质屋顶、遮阳棚、雨搭上、卧式压力储罐的两端设置。
D．转移阵地可以在堆垛、轻质屋顶、遮阳棚、雨搭上、卧式压力储罐的两端设置。
答案：D
【消防 · 单选题】
消防人员在选择泡沫和干粉枪的灭火阵地时，应遵循在（）设置的原则设置灭火阵地。
A．上风或侧上风
B．下风
C．侧下风
D．任意方向
答案：A
【消防 · 单选题】
（）通常以轮训的形式分期分批进行。
A．按建制训练
B．跨区域训练
C．实地训练
D．基地训练
答案：A
【消防 · 单选题】
（）是以建制单位为基本训练单位组织实施训练的一种组训形式，是部(分)队常用的组训形式。
A．按建制训练
B．按兵龄分训
C．按专业分训
D．基地训练
答案：A
【消防 · 单选题】
（）是指按专业性质同类相对集中编组进行训练的一种组训方式，通常用于专业技术基础训练。
A．按建制训练
B．按兵龄分训
C．按专业分训
D．基地训练
答案：C
【消防 · 单选题】
（）是对新老兵和士官分别进行编组，按各自的训练内容，进行不同进度训练的一种组训形式。
A．按建制训练
B．按兵龄分训
C．按专业分训
D．基地训练
答案：B
【消防 · 单选题】
（）的特点是概括性强，既可讲授教材上的内容，也可讲个人对教学内容学习研究的心得体会。
A．讲授法
B．演示法
C．示教作业
D．示范作业
答案：A
【消防 · 单选题】
基地训练是今后部队训练发展的方向，适用于（）。
A．大型演练
B．岗位分训
C．建制训练
D．专业技术训练
答案：D
【消防 · 单选题】
（）是教练员通过展示实物、教具、示范性实验、示范动作等，以显示真实的或模拟的各种现象和过程。
A．讲授法
B．演示法
C．示教作业
D．示范作业
答案：B
【消防 · 单选题】
（）是对教学方法的研究和示范，是提高教练员组织实施训练能力的一种教学活动。
A．讲授法
B．演示法
C．示教作业
D．示范作业
答案：C
【消防 · 单选题】
防火卷帘门的分类按安装形式有墙侧式和（）。
A．墙中式
B．洞外式
C．上卷式
D．下卷式
答案：A
【消防 · 单选题】
A类甲级防火门的耐火性能为耐火完整性和耐火隔热性都不小于( )h
A．2.0
B．1.5
C．1.0
D．0.5
答案：B
【消防 · 单选题】
A类乙级防火门的耐火性能为耐火完整性和耐火隔热性都不小于( )h
A．2.0
B．1.5
C．1.0
D．0.5
答案：C
【消防 · 单选题】
A类丙级防火门的耐火性能为耐火完整性和耐火隔热性都不小于( )h
A．2.0
B．1.5
C．1.0
D．0.5
答案：D
【消防 · 单选题】
（）防火门主要安装于防火分区之间的防火墙上。
A．甲级
B．乙级
C．丙级
D．丁级
答案：A
【消防 · 单选题】
高层建筑物封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用（）防火门。
A．甲级
B．乙级
C．丙级
D．丁级
答案：B
【消防 · 单选题】
建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用（）防火门。
A．甲级
B．乙级
C．丙级
D．丁级
答案：C
【消防 · 单选题】
防火门应为向疏散方向开启(设防火门的空调机房、库房、客房门等除外)的（），并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
A．平开门
B．推拉门
C．下滑门
D．旋转门
答案：A
【消防 · 单选题】
（）耐火隔热性不低于1.5h。
A．甲级防火窗
B．乙级防火窗
C．丙级防火窗
D．不存在
答案：A
【消防 · 单选题】
防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于（）mm的梁为界，从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。
A．100
B．250
C．500
D．1000
答案：C
【消防 · 单选题】
设置防烟分区的目的，以下不正确的是（）。
A．有利于人员安全疏散
B．控制火势蔓延
C．减小火灾损失
D．增强建筑物承重能力
答案：D
【消防 · 单选题】
正压机械送风排烟时，向楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室送风，使楼梯间、前室或合用前室形成（）pa压力，以阻止走道内的烟雾流向楼梯间及其前室或合用前室。
A．5～10
B．15～25
C．25～50
D．60～110
答案：C
【消防 · 单选题】
每个防烟分区的建筑面积不宜超过（）㎡，且防烟分区不应跨越防火分区。
A．300
B．500
C．800
D．1000
答案：B
【消防 · 单选题】
一般情况下，消防电梯从首层到顶层的运行时间不宜超过（）s。
A．30
B．60
C．90
D．120
答案：B
【消防 · 单选题】
消防电梯的载重量不应小于（）kg
A．600
B．800
C．1000
D．1500
答案：B
【消防 · 单选题】
当高层建筑每层建筑面积不大于500㎡时，应设（）台消防电梯。
A．1
B．2
C．3
D．4
答案：A
【消防 · 单选题】
当高层建筑每层建筑面积大于500㎡但不大于500㎡时，应设（）台消防电梯。
A．1
B．2
C．3
D．4
答案：B
【消防 · 单选题】
当高层建筑每层建筑面积大于500㎡时，应设（）台消防电梯。
A．1
B．2
C．3
D．4
答案：C
【消防 · 单选题】
（）级化学防护服是用于化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。
A．一
B．二
C．三
D．特
答案：B
【消防 · 单选题】
（）级化学防护服是消防员处置液态化学危险品和腐蚀性物品以及缺氧现场环境下实施救援任务时穿着的化学防护服。
A．一
B．二
C．三
D．特
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于二级化学防护服使用要求的表述中，错误的是（）。
A．使用前必须认真检查服装有无破损，如有破损，严禁使用。
B．使用时，必须注意头罩与面具的面罩紧密配合，颈口带、胸部的大白扣必须扣紧。
C．不得与火焰及熔化物直接接触。
D．可与火焰及熔化物直接接触。
答案：D
【消防 · 单选题】
二级化学防护服具有较强的抗水渗漏性能，经（）min水喷淋后，无渗漏现象。
A．10
B．20
C．30
D．60
答案：B
【消防 · 单选题】
二级化学防护服的防护靴击穿电压为（）V。
A．220
B．380
C．≥1100
D．≥5000
答案：D
【消防 · 单选题】
一级化学防护服的防护靴击穿电压为（）V。
A．220
B．380
C．≥1100
D．≥5000
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于一级化学防护服的表述中，错误的是（）。
A．穿着一级化学防护服可以进入无氧、缺氧和氨气、氯气、烟气等气体现场，汽油、丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯等有机介质气体现场以及硫酸、盐酸、硝酸、氨水、氢氧化钠等腐蚀性液体现场进行抢险救援工作。
B．一级化学防护服为连体式全密封结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、内置式正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套、密封拉链、超压排气阀和通风系统等组成。
C．脱卸一级化学防护服过程中，化学防护服外表面始终不要与穿着人员接触。
D．脱卸一级化学防护服后，需立即晾干，待下次使用。
答案：D
【消防 · 单选题】
一级化学防护服距离热源不得小于（）m。
A．0.5
B．1
C．3
D．5
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于一级化学防护服维护保养的表述中，错误的是（）。
A．每次使用后，用清水冲洗，并根据污染情况，可用棉布沾肥皂水或0.5%～1%碳酸钠水溶液轻轻擦洗，再用清水冲净。
B．可以用漂白剂、腐蚀性洗涤剂、有机溶剂擦洗服装。
C．洗净后，服装应放在阴凉通风处晾干，不允许日晒。
D．应储存在温度-10℃～＋40℃，相对湿度小于75%，通风良好的库房中。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于一级化学防护服维护保养的表述中，错误的是（）。
A．洗净后，服装应放在阴凉通风处晾干，不允许日晒。
B．应储存在温度-10℃～＋40℃，相对湿度小于75%，通风良好的库房中。
C．倒悬挂存储时，应拉开密封拉链，将服装胶靴在上倒挂在架子上，外面套上布罩或黑色塑料罩。
D．服装清洗后应在日光直接射下晾干。
答案：D
【消防 · 单选题】
一级化学防护服装储存期间，每（）个月进行全面检查一次，并摊平停放一段时间，同时密封拉链要打上蜡，完全拉开，再重新折叠，放入包装箱。
A．1
B．3
C．6
D．12
答案：B
【消防 · 单选题】
（）化学防护服是消防员在含有芥子气、生物毒剂等生化恐怖袭击，以及腐蚀性物质事故现场进行抢险救援作业时穿着的防护服装。
A．一
B．二
C．三
D．特
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于特级化学防护服维护保养的表述中，错误的是（）。
A．避免在太阳下曝晒，严禁裸露贮存，应室内存放。
B．避免与油、酸、碱等易燃、易爆物品或化学品混装。
C．脱下后的服装应进行检查，当各种配件完好且服装无损坏，可进一步冲洗浸泡，晾干后再次使用。
D．一旦在染有军用生化毒剂的事故现场使用后，必须经过彻底冲洗洗消方可保留再次使用。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于特级化学防护服维护保养的表述中，错误的是（）。
A．避免在太阳下曝晒。
B．避免与油、酸、碱等易燃、易爆物品或化学品混装。
C．脱下后的服装应进行检查，当各种配件完好且服装无损坏，可进一步冲洗浸泡，晾干后再次使用。
D．必须裸露贮存，并室内存放。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于特级化学防护服使用方法的表述中，错误的是（）。
A．穿着人员使用前应了解特级化学防护服装适用范围。
B．特级化学防护服穿着过程应当独立完成。
C．脱卸过程必须由辅助人员协助和监护。
D．使用中，服装不得与火焰以及熔化物直接接触，不得与尖锐物接触，避免扎破、损坏。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于蜂窝摘除作业的表述中，错误的是（）。
A．在救援行动中，消防员要防止刮扯防蜂服，碰掉头盔，造成身体防护部位暴露，发生蜇伤危险。
B．在登高摘除蜂窝时，要做好登高保护，防止从高处坠落。
C．摘除蜂窝时，只需摘除蜂窝的实际操作员穿着防蜂服即可。
D．要划分警戒区域，做好现场警戒，禁止无关人员进入警戒区域。
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于蜂窝摘除作业的表述中，错误的是（）。
A．在救援行动中，消防员要防止刮扯防蜂服，碰掉头盔，造成身体防护部位暴露，发生蜇伤危险。
B．在登高摘除蜂窝时，要做好登高保护，防止从高处坠落。
C．摘除蜂窝时，所有参加救援的人员都必须穿着防蜂服，未穿着防蜂服的人员必须远离处置现场，防止一旦蜂群发起攻击时造成非消防员伤害。
D．在警戒区域的人员要大声喧哗，以便惊跑马蜂。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列不属于消防安全吊带结构型式分类的是（）。
A．坐式安全吊带
B．胸式安全吊带
C．全身式安全吊带
D．手持式上升器
答案：D
【消防 · 单选题】
下列不属于消防安全吊带结构型式分类的是（）。
A．坐式安全吊带
B．胸式安全吊带
C．全身式安全吊带
D．攀登安全吊带
答案：D
【消防 · 单选题】
下列属于全身式安全吊带的是（）。
A．I型
B．II型
C．III型
D．Ⅳ型
答案：C
【消防 · 单选题】
强制送风呼吸器的流量不低于（）L／min。
A．50
B．100
C．150
D．200
答案：C
【消防 · 单选题】
强制送风呼吸器使用环境中的氧含量(体积浓度)应不低于（）。
A．5%
B．10%
C．17%
D．21%
答案：C
【消防 · 单选题】
在狭小空间长时间作业，无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用（）。
A．移动式供气源
B．氧气呼吸器
C．强式送风器
D．过滤式防毒面具
答案：A
【消防 · 单选题】
在额定工作压力下，移动式供气源应保证最长工作距离下的每人供气流量至少为（）L/min，以满足工作中人体的最低需气量。
A．50
B．100
C．150
D．200
答案：D
【消防 · 单选题】
移动供气源在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在min内的下降值不大于（）MPa。
A．1
B．2
C．5
D．10
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于移动供气源使用方法的表述中，错误的是（）。
A．使用者佩戴好装具，经监护人检查合格后方可进入作业现场。
B．如两人同时使用，先完成佩戴的人员可以先进入。
C．使用过程中，注意避免长管与尖锐物体或腐蚀性介质接触摩擦，以免滑坡或服饰胶管而造成空气泄漏。
D．作业时，监护人员应通过通讯系统经常询问使用者的呼吸和作业情况，使用者应定时向监护人员提供自己的情况。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于液压扩张器操作程序，错误的是（）。
A．用带快速接口的软管将扩张器与油泵连接，快速接口防尘帽应对扣防尘。
B．将机动泵或手动泵手控开关阀顺时针轻轻拧紧，油泵即向扩张器提供液压油。
C．根据工作需要，转动换向手轮。
D．工作完毕后，使扩张臂并拢，并呈紧闭状态。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于液压扩张器使用维护要求的表述，错误的是（）。
A．扩张头与工作对象应接触可靠，尽可能用扩张头上的大圆弧进行扩张，以免滑脱发生危险。
B．扩张器在做扩张或牵拉作业时，应注意工作对象的重心位置，以免在作业时工作对象倾覆造成意外伤害。
C．液压锁体上的3个安全阀是扩张器安全工作的保证，不允许非专业维修人员进行调整。
D．扩张器是做扩张或夹持之用，也可做长期支撑用。
答案：D
【消防 · 单选题】
液压多功能钳的额定工作压力为（）Mpa。
A．24
B．48
C．54
D．63
答案：D
【消防 · 单选题】
液压多功能钳的多功能刀中心销轴锁紧螺母的拧紧力矩为（）N•m。
A．100～120
B．120～150
C．150～180
D．180～200
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于液压多功能钳操作使用的表述，错误的是（）。
A．剪切作业时应使被剪工件与剪刀平面垂直
B．剪切作业时，做好安全防护，可以用来剪切两端都是自由端的物体
C．多功能钳用于剪切时，不允许剪切淬硬的钢材
D．当剪刀端部刃口的侧向分离垂直距离大于3mm时即应退刀
答案：B
【消防 · 单选题】
液压剪断器的额定工作压力为（）Mpa。
A．24
B．48
C．54
D．63
答案：D
【消防 · 单选题】
使用液压剪断器剪切作业时，当剪刀端部刀口的侧向分离垂直距离大于（）mm时即应退刀，调整剪切角度后重新进行剪切。
A．2
B．3
C．4
D．5
答案：B
【消防 · 单选题】
下列哪项不属于液压剪断器的作业范围（）。
A．普通的圆钢
B．事故车辆的车门
C．铝合金
D．淬硬的钢材
答案：D
【消防 · 单选题】
液压救援顶杆的额定工作压力为（）Mpa。
A．24
B．48
C．54
D．63
答案：D
【消防 · 单选题】
液压救援顶杆的作业覆盖范围为（）mm。
A．460～1060
B．360～960
C．460～960
D．360～1060
答案：A
【消防 · 单选题】
开门器工作时，两个底脚逐渐撑开，最大可撑开（）mm。
A．100
B．120
C．150
D．180
答案：A
【消防 · 单选题】
开门器只能用（）供油工作。
A．机动泵
B．手动泵
C．机动手抬泵
D．电动机
答案：B
【消防 · 单选题】
手动泵通常低压输出压力为6MPa～8MPa，高压输出压力为（）MPa，泵中的高低压自动转换阀可根据外界负载的变化自动转变压力。
A．24
B．48
C．54
D．63
答案：D
【消防 · 单选题】
下列关于手动泵的表述中，错误的是（）。
A．手动泵作为一种液压动力源，可与破拆工具配套使用。
B．手动泵作为一种电动动力源，可与破拆工具配套使用。
C．手动泵是抢险人员可随身携带的便携式超高压动力源。
D．初次使用手动泵前，应检查油箱内液压油油面。
答案：B
【消防 · 单选题】
机动泵尽可能放置水平位置，工作状态时倾斜角不应大于（）。
A．10°
B．15°
C．20°
D．30°
答案：B
【消防 · 单选题】
机动泵尽可能放置水平位置，非工作状态时倾斜角不应大于（）。
A．20°
B．30°
C．40°
D．50°
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于机动泵使用中的注意事项，表述错误的是（）。
A．机动泵尽可能放置或工作在水平位置。
B．机动泵在起动前，一定要检查润滑油油面。
C．未经过培训的人员不得操作机动泵。
D．操作机动泵无须经过培训。
答案：D
【消防 · 单选题】
手持式钢筋速断器用于对钢筋护栏、护网的快速切断，最大切断直径（）mm。
A．20
B．30
C．50
D．100
答案：A
【消防 · 单选题】
下列关于无齿锯使用要求的表述中，错误的是（）。
A．在操作中必须配戴好头盔、护镜、手套和防护服。
B．开始切割作业时，应逐渐提高锯片转速，缓慢平稳切入，不得强压锯片切入。
C．切割时可以不按直线移动。
D．保持适当的工作距离，禁止超过肩高使用无齿锯。
答案：C
【消防 · 单选题】
每日对机动链锯进行（）min预热、发动，检查链条、机器外观，燃油和链条润滑油。
A．1
B．2
C．5
D．15
答案：C
【消防 · 单选题】
每（）对机动链锯进行5min预热、发动，检查链条、机器外观，燃油和链条润滑油。
A．日
B．周
C．月
D．季度
答案：A
【消防 · 单选题】
每（）对机动链锯的减震元件、离合器、起动机、电缆和接口等进行检查，锉掉导板上的毛口，清洁火花塞，清洁汽缸散热片，清洁消音器滤网等。
A．日
B．周
C．月
D．季度
答案：B
【消防 · 单选题】
内封式堵漏袋的直径系列一般为￠00mm～￠500mm，膨胀后的直径约增加（）倍。
A．0.5
B．1
C．1.5
D．2.0
答案：B
【消防 · 单选题】
（）主要用于圆形容器、密封沟渠或排水管道等内部泄漏的堵漏作业。
A．内封式堵漏袋
B．木质堵漏楔
C．外封式堵漏袋
D．捆绑式堵漏袋
答案：A
【消防 · 单选题】
内封式堵漏袋由防腐橡胶制成，工作压力大约为（）Mpa。
A．1
B．0.5
C．0.15
D．0.25
答案：C
【消防 · 单选题】
（）主要用于圆桶、管道、容器、油罐车和油槽车等外部因内外作用出现裂缝、漏洞时的快速有效堵漏。
A．内封式堵漏袋
B．木质堵漏楔
C．外封式堵漏袋
D．捆绑式堵漏袋
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于外封式堵漏袋使用的表述中，错误的是（）。
A．使用时将密封板盖在裂缝处，拿带有钩子的带子，钩在堵漏袋的铁环上。
B．将堵漏袋压在密封板上，并压住堵漏袋，把对称的带子绕桶体用收紧器连接好。
C．用充气钢瓶或脚踏泵对堵漏袋充气，使其鼓胀，堵住泄露点，防止危险物质进一步泄露。
D．外封式堵漏袋结构牢固，可与尖锐物接触，并能在高温环境下使用。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列有关起重气垫的表述中，错误的是（）。
A．应避免放置于尖锐物体上。
B．在使用气动起重气垫前，将快速接头接到气垫上，打开控制阀上的放气旋钮。
C．每半年应把救援起重气垫的部件连接起来，起重气垫在自由状态下充气，充气压力不超过额定压力。
D．起重工作完成后，应先关闭气瓶阀，再打开控制阀上的放气旋钮，手动操作控制阀，将气垫内压缩空气放完。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于止血带使用方法的表述中，错误的是（）。
A．止血带会阻断血液的流动，捆扎的时间过长会严重损伤组织，甚至导致肢体坏死。
B．止血带既能用于捆扎四肢，也能捆扎头部、颈部或躯干部。
C．绷带包扎完毕后，应经常检查脚趾或者手指，看看它的末端是否有发乌的紫斑，以及该处的体温有无下降等现象。
D．不能长时间的利用止血带捆扎肢体，除非是在施行动脉结扎手术的时候，迫不得已才那么做。
答案：B
【消防 · 单选题】
单眼包扎法包扎眼部时，将三角巾折成四指宽的带状巾，以（）向下斜放在伤眼上，将下侧较长的一端经枕后绕到额前压住上侧较短的一端后，长端继续沿着额部向后绕至健侧颞部，短端反折环绕枕部至健侧颞部与长端打结。
A．四分之一
B．三分之一
C．二分之一
D．三分之二
答案：D
【消防 · 单选题】
使用脊柱固定板时，通常情况下伤员采取平卧位，若伤员昏迷，则头部应偏向一侧；有脑脊液耳漏、鼻漏时，头部应抬高（）。
A．5°
B．10°
C．20°
D．30°
答案：D
【消防 · 单选题】
一般情况下，多功能担架的承重为（）。
A．≤60kg
B．≤120kg
C．≥120kg
D．≥200kg
答案：C
【消防 · 单选题】
使用多功能担架时，被救者的体重原则上不能超过（）。
A．80kg
B．100kg
C．120kg
D．140kg
答案：D
【消防 · 单选题】
下列不属于多功能担架特点的是（）。
A．体积小
B．重量轻
C．便于携带
D．不可单人操作
答案：D
【消防 · 单选题】
多功能担架的耐温性能为（）。
A．-20℃～+35℃
B．-20℃～+45℃
C．-20℃～+75℃
D．-20℃～+100℃
答案：B
【消防 · 单选题】
下列关于多功能担架的表述中，错误的是（）
A．被救者的体重原则上不能超过140kg
B．每次只能救助一人。
C．操作时固定带要连接牢固，运送时被救者头部应朝后。
D．在有毒化学事故现场使用后，必须对担架进行洗消。
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于多功能担架的表述中，错误的是（）。
A．不得用带油的抹布擦拭，避免长期暴晒在阳光下，以免损坏塑料材料。
B．使用中可以用吊环直接悬吊担架。
C．使用后，担架、两侧的绑带、专用的平行吊带和垂直吊绳通常用中性洗涤剂或肥皂水清洗干净，以免损坏塑料材料。
D．化学事故现场用完后，担架必须严格按照化学洗消程序进行处理后保存，存有放射性物质场所用完后，使用过的绑带专用平行吊带、垂直吊绳必须更换。
答案：B
【消防 · 单选题】
实施人工呼吸模拟操作时，先把模拟人放平，头往后仰（），形成气道放开，正确人工吹气2次。
A．5°～10°
B．10°～20°
C．30°～50°
D．70°～90°
答案：D
【消防 · 单选题】
实施胸外按压时，按压位置错误的是（）。
A．八周岁以上胸外按压的按压的位置，在两个乳头中间的位置。
B．低于八周岁的在两乳中间位置下一指处。
C．如果被救助者停止心跳，救援人员应按压被救助者胸骨下1/2处。
D．所有人员胸外按压的按压的位置都是两乳中间位置下一指处。
答案：D
【消防 · 单选题】
实施胸外按压时，八周岁以上的伤员按压深度在（）cm。
A．1
B．2
C．5
D．10
答案：C
【消防 · 单选题】
实施胸外按压时，低于八周岁的伤员按照胸部的（）深度。
A．1/5
B．1/4
C．1/3
D．1/2
答案：C
【消防 · 单选题】
实施胸外按压时，对低于八周岁的伤员的用手规定为（）。
A．用双手按压
B．用一只手按压
C．用一只手的两个手指按压
D．用一只手的拇指按压
答案：B
【消防 · 单选题】
可燃气探测仪由复合型防爆元件组成，一次充电可连续工作（）h
A．6
B．8
C．10
D．12
答案：B
【消防 · 单选题】
有毒气体检测仪的氧气探头应当至少（）更换一次。
A．每半年
B．每年
C．每两年
D．每五年
答案：C
【消防 · 单选题】
有毒气体检测仪的探头(氧气探头除外)应当至少（）更换一次
A．每半年
B．每年
C．每两年
D．每五年
答案：B
【消防 · 单选题】
操作使用水质分析仪时，加入mL的标准溶剂于0mL的原液中，浓度应高于测量上限（）倍。
A．1
B．2
C．5
D．10
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于水质分析仪的表述中，错误的是（）。
A．待测容器中严禁出现气泡。
B．原液要分多点采集。
C．要等待分析仪对所疑液体编程时间结束后才可检测。
D．非一次性试管使用后，需用清水清洗并擦净。
答案：D
【消防 · 单选题】
智能型水质分析仪不可对（）进行定性分析。
A．地表水
B．地下水
C．各种废水
D．各种溶剂
答案：D
【消防 · 单选题】
下列选项中，不属于火场警戒范围的确定因素的是（）。
A．根据直接危害范围确定
B．根据间接危害范围确定
C．根据指挥员的需要范围确定
D．根据侦检监测结果确定
答案：C
【消防 · 单选题】
下列选项中，不属于火场警戒范围的确定因素的是（）。
A．根据直接危害范围确定
B．根据处置需要的空间确定
C．根据指挥员的需要范围确定
D．根据侦检监测结果确定
答案：C
【消防 · 单选题】
下列关于警戒器材使用的表述中，错误的是（）。
A．警戒标志杆及底座一般单独使用。
B．警戒带可以单独使用，使用时捆绑在现场周边的树木、路灯杆、栏杆上形成警戒区域。
C．警戒桶可单独使用，也可以和其他警戒器材配合使用。
D．警戒灯一般用于夜间或光线较暗的场所。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列选项中，不属于实施火场警戒条件的是（）。
A．有大量人员围观
B．需要疏散大量被困人员
C．火势不能迅速有效控制
D．电力公司未到场
答案：D
【消防 · 单选题】
一般火场设置警戒区，其警戒工作主要由（）负责，如果需要占用街道，对车辆及行人实施交通管制时，可由公安协助完成。
A．消防人员
B．属地民警
C．交巡警
D．武警
答案：A
【消防 · 单选题】
下列关于火场警戒要求的表述中，错误的是（）。
A．火场警戒都由消防部门来负责实施。
B．设置警戒区时，要根据火灾或灾害事故的不同种类、性质，设置相应的警戒标识。
C．在实施警戒的过程中，要防止无关人员或围观群众随意进出火场。
D．警戒人员要做好个人防护，防止中毒、灼伤等事故的发生。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列关于火场警戒实施的表述中，错误的是（）。
A．消防队到场后，由火场指挥员确定是否需要实施火场警戒。
B．进行外围疏导控制主要依靠消防部门来实施。
C．消防力量到场后，必须尽快控制火场秩序。
D．通常在事故现场的上风方向停放警戒车，警戒人员做好个人防护后，按确定好的警戒范围实施警戒，在警戒区上风方向的适当位置建立各相关工作区域
答案：B
【消防 · 单选题】
在进行枪炮协同操训练时不是操作要求和注意事项的是（）
A．消防员按实战要求着装
B．水枪手必须实施交叉保护
C．主干线、副干线可同时展开
D．驾驶员要控制好供水压力，压力不得超过10kg
答案：C
【消防 · 单选题】
不属于百米梯次进攻操训练目的是（）。
A．使消防员熟练掌握在狭小、曲折等各种复杂条件下开展内部作战。
B．懂得进行交替掩护、梯队进攻及水枪阵地铺设、延伸的方法。
C．通过梯队进攻训练，达到长时间作战的要求。
D．增强消防员避险能力。
答案：D
【消防 · 单选题】
在进行百米梯次进攻操训练时不属于的着装要求是（）。
A．消防员着灭火防护服全套。
B．佩戴空气呼吸器。
C．携带照明灯具、对讲机。
D．消防员着灭火防护服全套、佩戴空气呼吸器。
答案：C
【消防 · 单选题】
在进行百米梯次进攻操训练时的不符合操作要求与注意事项的是（）
A．消防员个人防护装备必须佩戴整齐，空气呼吸器呈连续正常使用状态。
B．第二攻坚组与第一攻坚组保持3m以内的掩护距离。
C．梯次掩护方法规范，第二攻坚组应使用多功能水枪，全程喷雾掩护第一组；第二组延伸水带时，第一组必须实施掩护。
D．推进过程中，延伸水带保持原有压力，泵出口压力不高于0.5MPa
答案：D
【消防 · 单选题】
不属于楼层火灾救人操的训练目的（）
A．使消防员熟练掌握楼层进攻的各种途径及作战技能。
B．利用多功能担架和结绳救人等方法，开展吊升、桥梁斜下。
C．突出单兵救援能力。
D．增强团队配合能力。
答案：C
【消防 · 单选题】
不属于楼层火灾救人操的训练要求与注意事项的是（）
A．参训人员防护装备齐全，并携带通信器材。
B．救人过程中2支水枪交叉进行掩护、掩护距离不限。
C．人员救出后要立即进行急救或交给医务人员。
D．救人过程中2支水枪进行掩护、掩护距离不超过3米。
答案：B
【消防 · 单选题】
火场基本安全因素对消防员的伤害表述不正确的是（）。
A．火焰的危害主要是指火焰的烧伤。
B．高温的危害主要指热传播(如高温的热气流、炽热体、强烈的热辐射等)对人体的伤害。
C．浓烟、缺氧的安全危害主要是指烟雾的遮光性。
D．建筑室内轰燃的安全危害主要是指为防止突然发生的火灾导致人员伤亡。
答案：C
【消防 · 单选题】
对于强酸、碱洗消器维护保养及注意事项表述不正确的是（）
A．使用之前不要用水洗
B．超过规定时间，则需用大量的药液冲洗。
C．对氯氟酸不起作用。
D．严禁阳光照射或放在60℃以上的地方。
答案：D
【消防 · 单选题】
强酸、碱清洗剂用于身体局部沾染化学有害物质时的应急处置，如脸部和手部。分为（）两种
A．小型喷雾剂、微型喷雾剂
B．小型喷雾剂、手提型喷雾剂
C．微型喷雾剂、推车型喷雾剂
D．手提型喷雾剂、推车型喷雾剂
答案：A
【消防 · 单选题】
火场上不属于爆炸类安全因素的是（）
A．爆炸物品、易燃易爆气体
B．易燃液体蒸气、密闭空间
C．易燃易爆气体、可燃粉尘
D．液体储罐和压力容器
答案：B
【消防 · 单选题】
市政消火栓由市政管网进行供水，其压强通常可达（）。
A．0.1-0.2Mpa
B．0.2-0.6Mpa
C．0.6-0.8Mpa
D．0.8-1.0Mpa
答案：B
【消防 · 单选题】
强酸、碱清洗剂原理及功能特点描述错误的是（）。
A．强酸、碱清洗剂的主要成分敌腐特灵只适用于酸碱对人体侵害的单一用途洗消溶剂。
B．其化学分子结构经过改变后具有极强的吸收性能
C．是一种酸碱两性的螯合剂
D．可以用于处置强酸碱和化学物品灼伤的伤口创面。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列表述错误的是（）
A．带电情况下灭火的安全危害主要是发生触电事故。
B．严寒气候下的安全危害主要是指发生冻伤、高空滑落、跌倒、车辆打滑等情况。
C．对沸溢与喷溅情况下的安全危害主要是指轻质油储罐着火后，可能发生沸溢、喷溅造成人员伤害。
D．对沸溢与喷溅情况下的安全危害主要是指重质油储罐着火后，可能发生沸溢、喷溅造成人员伤害。
答案：C
【消防 · 单选题】
对火焰的防护方法表述错误的是（）。
A．扑救易燃液体火灾时，消防员宜在流淌的易燃液体中行走搅动，使泡沫覆盖充分
B．扑救室内火灾开门前，可用手背先测试房门表面的温度，再慢慢打开一条门缝
C．架设消防梯登高灭火时，要避开喷火的窗口
D．扑救封舱灭火的门或盖时，消防人员要站在开启部位的一侧
答案：A
【消防 · 单选题】
对高温的防护方法错误的是（）。
A．与高温的物体要保持一定的安全距离
B．向烧红的高温金属物件射水时，要拉下面罩和披肩，采用低姿。
C．在高温环境中由于目前装备齐全，作战时间可坚持长久些。
D．使用机械破拆工具切割金属时，必须保护好眼睛
答案：C
【消防 · 单选题】
对浓烟、缺氧的防护方法错误的是（）
A．消防人员进入浓烟、缺氧环境实施火情侦察、灭火或救人时，必须由两人组成。
B．进攻起点位置，要有一名指挥员具体负责内攻安全行动的组织与实施。
C．要仔细检查空(氧)气呼吸器、照明、通信、呼救等装备是否齐全完好。
D．要系好安全联络绳，防止迷失方向。
答案：A
【消防 · 单选题】
个人洗消帐篷的维护保养及注意事项描述错误的是（）。
A．尽量选择磨损较小的场地搭设
B．帐篷存放2年后，需要整体检查。
C．使用中性温和的肥皂清洗。
D．为利于废水的排出，在保障安全稳定的前提下，帐篷最好搭设在稍有斜度的地面上。
答案：B
【消防 · 单选题】
对跌落的防护方法表述错误的是（）。
A．消防人员登高救生时，要用有回旋余地的绳索或安全钩固定保护自身和水带。
B．若有人已经从消防梯上登高，但又需要转移消防梯时，必须告知登梯者。
C．在积水、积雪的坡面屋顶行走时，不能用腰斧等破拆工具在屋面凿洞供踩踏使用。
D．严禁站立在结构不稳的着火建筑或堆垛上方，防止跌落摔伤。
答案：C
【消防 · 单选题】
下列表述不正确的是（）
A．在结冰、油污的行动时，要小心行进，防止摔跌。
B．在浓烟中行动时，要按照前实后虚的要求行进。
C．扑救船舶火灾时若船体倾斜，要抓住护栏或用绳索固定在栏杆等牢固物件上；
D．扑救船舶火灾时若有倾翻危险，要立即撤离着火船舶。
答案：B
【消防 · 单选题】
对尖锐物的防护方法不正确的是（）。
A．消防人员要注意观察地面有无碎玻璃、刀具、钉子或金属、竹、木、硬塑料的尖端和薄片，防止被刺或割伤。
B．通过碎玻璃区域时，要穿着较厚的水靴。
C．破拆时，要按规范要求进行操作，防止被尖利的碎片划伤。
D．必须通过碎玻璃区域时，要穿着防刺消防靴，佩戴防割或较厚的手套后，视情况可以清除玻璃碎片。
答案：B
【消防 · 单选题】
有毒有害类安全防护方法不正确的是（）。
A．扑救危险化学品火灾时，必须在上风方向建立灭火阵地。
B．消防人员刚到火场时，不能冒然实施战斗展开。
C．严格控制进入有毒有害区域的人数。
D．火场发现有强酸时禁止使用直流水直接冲击。
答案：A
【消防 · 单选题】
以下表述不正确的是（）。
A．液氨泄漏时，消防人员要穿着棉衣等御寒服装。
B．消防人员不能在有毒有害区域内的低洼处、下水道窨井口等部位滞留。
C．扑救药房、化验室、化学试剂库等火灾时，必须小心谨慎，不得损坏存装药剂的玻璃器皿和仪器。
D．在有毒有害区域内喝水、进食时，要注意卫生防疫。
答案：D
【消防 · 单选题】
爆炸类安全防护方法错误的是（）。
A．消防人员进入爆炸危险区域时，要保持低姿状态。
B．对爆炸危险区域进行动态警戒。
C．火场发现有爆炸物品时，不可使用灭火剂进行覆盖，以防止发生爆炸。
D．扑救易燃易爆气体火灾，在无法关闭阀门或堵漏的情况下，严禁盲目扑灭火焰，以免导致泄漏气体与空气形成爆炸混合物，遇火源引发爆炸。
答案：C
【消防 · 单选题】
下列表述错误的是（）。
A．进入易燃易爆气体扩散区域时，必须从上风方向进入。
B．扑救易燃液体火灾时，要向流淌的易燃液体表面喷射泡沫进行覆盖，阻止其蒸发。
C．消防人员不得在封闭式的油气、油水分离井、槽上部站立；。
D．扑救压力容器火灾时，要对其进行射水冷却保护，防止爆炸。
答案：A
【消防 · 单选题】
放射性类安全防护方法错误的是（）。
A．进入放射性危害区域前，要采取相应的安全防护措施。
B．进入放射性危害区域时，必须由工程技术人员带入。
C．要与放射源保持一定距离，尽可能缩短在辐射区域滞留的时间。
D．战斗行动中受到辐射污染或可能污染时，应及时请有关技术人员或专家协助进行检查，必要时，立即送相关医院。
答案：B
【消防 · 单选题】
建筑倒塌类安全防护方法表述错误的是（）。
A．扑救砖木结构建筑火灾时，在门口应该用开花水向室内顶部喷射，沿墙边向内进攻。
B．扑救大跨度钢结构厂要及时持续冷却钢梁、钢柱等承重钢构件。
C．扑救钢筋混凝土等建筑火灾，发现结构发出异常声响、应迅速撤至室外。
D．扑救多层建筑火灾，楼层内积水较多时，要利用内楼梯等进行排水。
答案：A
【消防 · 单选题】
带电情况下安全防护方法表述错误的是（）。
A．带电灭火时，电压在380V以下时，通常情况下不用切断电源，注意安全距离即可。
B．架设消防梯时，要避开架空电线。
C．扑救带电设备或电气线路火灾时，水枪手，必须戴好绝缘胶靴和手套。
D．若发生电线断落，消防人员采取单脚或双脚并拢的方式跳至带电体触地处10m以外。
答案：A
【消防 · 单选题】
严寒气候下安全防护方法不正确的是（）。
A．消防车在火警出动途中，遇有积雪、冰冻的路面，必要时，要在轮胎上安装防滑链。
B．可在面部、手部等裸露的皮肤上涂抹凡士林，防止冻伤。
C．水枪手应戴好防寒手套；射水灭火时，要避免将水流射到其他人员的身上。
D．利用地形地物或架设消防梯登高时，应尽可能避开结冰的部位。
答案：B
【消防 · 单选题】
沸溢与喷溅情况下安全防护措施不正确的是（）。
A．扑救原油、重油储罐火灾，必须充分做好针对性安全防护。
B．对有发生沸溢或喷溅危险的储罐火灾，应当设置观察哨
C．当着火罐出现沸溢、喷溅的征兆，消防人员可视情况撤离危险区域。
D．当着火罐出现沸溢、喷溅的征兆，情况紧急时，必须徒手撤离。
答案：C
【消防 · 单选题】
焚烧洗消操作要求表述错误的是（）。
A．消防员按实战要求着简易防化服，做好个人防护。
B．回收物质焚烧会导致更严重灾情的，不得采用焚烧处理。
C．焚烧地点必须选择在空旷地带。
D．焚烧完毕后，应实施掩埋洗消作业。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列不属于战斗班长六熟悉基本要求的是（）。
A．辖区经济分布情况。
B．消防重点保护区域、消防安全重点单位、消防重大危险源的基本情况。
C．交通道路和消防水源情况。
D．主要灾害事故处置的基本程序、方法和安全注意事项。
答案：A
【消防 · 单选题】
下列不属于战斗员六熟悉基本要求的是（）。
A．辖区消防保卫对象的基本情况。
B．执勤战斗预案中所有任务与要求。
C．主要灾害事故的处置程序、方法和安全注意事项。
D．辖区重点单位的重点保护部位的基本情况。
答案：B
【消防 · 单选题】
下列不属于驾驶员六熟悉基本要求的是（）。
A．辖区交通道路及周边地区主要交通道路的情况。
B．辖区消防水源的种类、位置及取水方法。
C．执勤战斗预案中通向各重点区域、单位的行车路线、停车位置和供水注意事项。
D．辖区消防保卫对象的基本情况。
答案：D
【消防 · 单选题】
下列不属于通信员六熟悉基本要求的是（）。
A．辖区基本情况及交通道路和消防水源情况。
B．辖区消防安全重点区域、消防安全重点单位的数量、分类、分布情况。
C．本中队消防实力和邻近消防中队的分布及实力情况。
D．制作执勤战斗预案的方法。
答案：D
【消防 · 单选题】
辖区情况熟悉的注意事项表述不正确的是（）
A．消防人员在开展辖区情况熟悉工作中，要注意交通安全
B．应分批进行辖区情况熟悉，确保消防站内保留足够的执勤战斗力量。
C．在辖区灾情多发时期，外出开展情况熟悉的消防人员应随车携带战斗装备。
D．辖区消防人员在开展对辖区情况熟悉的工作中，对比较了解的单位可以自行开展演练。
答案：D
【消防 · 单选题】
自动喷水灭火系统按安装的喷头开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。其中闭式是指（）。
A．湿式系统
B．干式系统
C．预作用系统
D．以上都对
答案：D
【消防 · 单选题】
湿式系统是自动喷水灭火系统中最基本的系统形式，在实际工程中最常用，但使用受到环境温度的限制，适用于环境温度不低于度且不高于度的建(构)筑物（）
A．４、８０
B．３、８０
C．４、７０
D．３、７０
答案：C
【消防 · 单选题】
干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀组（）、报警控制装置和末端试水装置、给水设施等组成。
A．阀门组
B．充气设备
C．管道设备
D．供水设备
答案：B
【消防 · 单选题】
预作用系统主要由（）、预作用报警阀组或雨淋阀组、充气设备、管道系统、给水设备和火灾探测报警控制装置等组成。
A．闭式喷头
B．开式喷头
C．半开式喷头
D．以上都对
答案：A
【消防 · 单选题】
对自动喷水—泡沫联用系统表述不正确的是（）。
A．采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能
B．雨淋系统前期喷水控火，后期喷泡沫强化灭火效能
C．雨淋系统后期喷泡沫灭火
D．后期喷水冷却防止复燃。
答案：C
【消防 · 单选题】
水幕系统按其用途不同，分为防火分隔水幕和（）两种类型。
A．防火分区水幕
B．防火冷却水幕
C．防护冷却水幕
D．防护分区水幕
答案：C
【消防 · 单选题】
自动喷水灭火系统是指由洒水喷头（）、水流报警装置等组件，以及管道、供水设施组成，并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
A．阀门系统
B．显示系统
C．管道系统
D．报警阀组
答案：D
【消防 · 单选题】
室政消火栓距路边不应超过（），
A．2.5m
B．2ｍ
C．3ｍ
D．3.5ｍ
答案：B
【消防 · 单选题】
室政消火栓一般沿道路设置，当道路宽度大于60m时，消火栓宜设置在道路两边，并宜靠近十字路口距房屋外墙不宜小于（）。
A．5m
B．5.5ｍ
C．6ｍ
D．6.5ｍ
答案：A
【消防 · 单选题】
室外消火栓的布置间距不应大于120m，保护半径不应大于（）。
A．120ｍ
B．130ｍ
C．150m
D．160ｍ
答案：C
【消防 · 单选题】
以下不是地上消火栓组成部分的是（）。
A．栓体
B．管体
C．阀座
D．排水阀、阀杆
答案：B
【消防 · 单选题】
下列不是自动喷水灭火系统的类型的是（）。
A．湿式系统、干式系统
B．重复启闭预作用系统、干湿复合系统
C．雨淋系统、水幕系统
D．自动喷水—泡沫联用系统
答案：B
【消防 · 单选题】
市政消火栓压力最低为1.2 Mpa，一般压力为2-6 Mpa。一个地下消火栓流量至少可保证（）口径为19mm的直流水枪出水要求。
A．１支
B．2支
C．3支
D．4支
答案：B
【消防 · 单选题】
.下列不属于消防水鹤的结构的是（）
A．外壳部分，给水通道部分
B．转向、伸缩部分
C．自动给水、快速泄水部分
D．与自来水管道连接部分，地基部分。
答案：C
【消防 · 单选题】
消防水鹤的性能特点表述不正确的是（）。
A．消防水鹤为消防专用，美观、结构紧凑，操作方便。
B．消防水鹤具有良好的防冻性能，
C．消防水鹤的出水口可摆动，但不能伸缩。
D．消防水鹤的出水口距地面高度3150～3500mm。
答案：C
【消防 · 单选题】
生化洗消装置使用时注意事项错误的是（）。
A．使用气瓶时，工作压力降到低于0.8MPa时更换气瓶。
B．每次使用先装入水，然后再将添加剂装进塑料桶里，否则将不能保证均匀混合。
C．每次洗消都需要专门的洗消添加剂。
D．每次使用后将设备用清水清洗干净。
答案：B
【消防 · 单选题】
一般一类高层建筑室内设计用水量为40 L/S，二类高层建筑室内用水量为30 L/S，因此，可以估算，在不通过水泵接合器进行外部供水的情况下，一般一次同时可利用消火栓为（）。
A．2-3支
B．3-5支
C．6-8支
D．9-10支
答案：C
【消防 · 单选题】
水泵接合器分为地下式、墙壁式和（），
A．地上式
B．楼顶式
C．内嵌式
D．悬挂式
答案：A
【消防 · 单选题】
下列对于自动喷水灭火系统是表述不正确的是（）。
A．自动喷水灭火系统具有自动喷水功能
B．可以自动报警
C．可以进行初期火灾控制
D．可进行智能控制
答案：D
【消防 · 单选题】
消防水池的总容量超过（）立方米时，应分成两个能独立使用的消防水池。
A．300
B．400
C．500
D．600
答案：C
【消防 · 单选题】
应急广播系统在民用建筑中，扬声器功率不小于（）。
A．1W
B．3W
C．5W
D．10W
答案：B
【消防 · 单选题】
便携式防盗门破拆工具组主要用于卷帘门和金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限不小于（），最大挺举力不小于60kN。
A．100mm
B．120mm
C．150mm
D．300mm
答案：C
【消防 · 单选题】
注入式堵漏工具的维护保养及注意事项表述不正确的是（）。
A．橡胶类胶棒使用时表面应涂少许润滑油，以便枪筒润滑。
B．在工作压力范围内使用，以免损坏注胶枪压力表及手动泵承压件。
C．当工具较长时间未使用时，建议每年打胶、保养一次，以检查工具是否完好。
D．使用完毕，必须及时清除枪膛内残留胶，清洁后上油保护。
答案：C
【消防 · 单选题】
防坠落辅助设备通用型滑轮的工作负荷为大于（）kN。
A．20
B．22
C．25
D．30
答案：B
【消防 · 单选题】
躯(肢)体固定气囊由躯体气囊、肢体气囊、颈托（）组成。
A．固定装置
B．抬升装置
C．抽气泵
D．拖行装置
答案：C
【消防 · 单选题】
以我国消防队伍配备的某型躯(肢)体固定气囊为例，其技术性能参数表述错误的是（）。
A．PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤
B．可保持形状60h以上
C．可按伤员的各种形态而变化。
D．用X光、CT、MRI检查时可穿透
答案：B