mengze-hong/QualBench huggingface dataset:
【安全生产 · 单选题】
作为火灾和爆炸的电气引燃源，电气设备及装置在运行中产生的危险温度、电火花和电弧是电气火灾爆炸的主要原因。下列有可能导致温度过高产生火灾的情况有（）。
A．电动机在额定功率和额定电压下运转长达4h
B．白炽灯灯泡表面温度高到烫手的程度
C．电动机电流过小，导致电动机转速过慢
D．灯座内接触不良会造成过热，日光灯镇流器散热不良造成过热
答案：D
解析：电热器具和照明灯具产生的温度危险主要有：①电炉、电烘箱、电熨斗、电烙铁、电褥子等电热器具和照明器具的工作温度较高。例如，电炉电阻丝的工作温度高达800℃，100W白炽灯泡表面温度高达170～220℃，1000W卤钨灯表面温度高达500～800℃等。如果这些发热部件紧贴可燃物或离可燃物太近，极易引燃成灾。②白炽灯泡灯丝温度高达2000～3000℃，当灯泡爆碎时，炽热的钨丝落到可燃物上，也会引起可燃物质燃烧。③灯座内接触不良会造成过热，日光灯镇流器散热不良也会造成过热，都可能引燃成灾。
【安全生产 · 单选题】
对危险物质进行分类、分组，目的在于便于对不同的危险物质，采取有针对性的防范措施。爆炸危险性物质分为（）类。
A．3
B．4
C．5
D．6
答案：A
解析：爆炸危险物质可分为3类，分别是：①Ⅰ类，矿井甲烷；②Ⅱ类，爆炸性气体、蒸气、薄雾；③Ⅲ类，爆炸性粉尘、纤维。
【安全生产 · 单选题】
爆炸性气体、蒸气按（）分为ⅡA级、ⅡB级、ⅡC级。
A．引燃温度
B．爆炸极限
C．最小点燃电流比和最大试验安全间隙
D．闪点
答案：C
解析：爆炸性气体、蒸气按最大试验安全间隙（MESG）和最小点燃电流比（MICR）分为ⅡA级、ⅡB级、ⅡC级。
【安全生产 · 单选题】
1区是指正常运行时可能出现（预计周期性出现或偶然出现）爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。下列区域属于1区的是（）。
A．油罐内部液面上部空间
B．油罐内3m内
C．油罐顶上呼吸阀附近
D．油罐外3m内
答案：C
解析：1区是指正常运行时可能出现（预计周期性出现或偶然出现）爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域，在油罐顶上呼吸阀附近，储存的油蒸发后会存在爆炸性气体。
【安全生产 · 单选题】
对爆炸性粉尘环境，需要根据粉尘与空气形成的混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度进行分类。若在正常运行中，可燃性粉尘连续出现或经常出现其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物或形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部，此类爆炸性环境应确定为（）。
A．1区
B．2区
C．20区
D．21区
答案：C
解析：根据爆炸性粉尘、纤维混合物出现的频繁程度和持续时间将此类危险场所分为20区、21区和22区。①20区。空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。②21区。在正常运行时，空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域。③22区。在正常运行时，空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域，即使出现，持续时间也是短暂的。粉尘、纤维爆炸危险区域的级别和大小受粉尘量、粉尘爆炸极限和通风条件等因素影响。
【安全生产 · 单选题】
为指出设备的固有点燃风险，区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别需引入（）。
A．设备防爆等级
B．设备保护级别
C．设备坚固等级
D．设备优良等级
答案：B
解析：防爆电气设备的保护级别（EPL）用于表示设备的固有点燃风险，区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。
【安全生产 · 单选题】
具有“很高”的保护等级，该等级具有足够的安全程度，使设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源的设备是（）。
A．Mb、Gb、Db
B．Mb、Gc、Dc
C．Ma、Ga、Da
D．Ma、Gc、Da
答案：C
解析：Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护等级，该等级具有足够的安全程度，使设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。对Ma级来说，甚至在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
【安全生产 · 单选题】
本质安全型防爆设备或部件的标志是（）。
A．d
B．e
C．p
D．i
答案：D
解析：用于爆炸性气体环境的防爆电气设备结构型式及符号分别是：隔爆型（d）、增安型（e）、本质安全型（i，对应不同的保护等级分为ia、ib、ic）、浇封型（m，对应不同的保护等级分为ma、mb、me）、无火花型（nA）、火花保护（nC）、限制呼吸型（nR）、限能型（nL）、油浸型（o）、正压型（p，对应不同的保护等级分为px、py、pz）、充砂型（q）等设备。
【安全生产 · 单选题】
爆炸危险环境危险等级2区的范围内，电力线路应采用截面积（）mm2及以上的铝芯导线或电缆。
A．2.5
B．3
C．16
D．10
答案：C
解析：1区和21区的电力及照明线路应采用截面不小于2.5mm2的铜芯导线。2区和22区电力线路应采用截面不小于1.5mm2的铜芯导线或截面不小于16mm2的铝芯导线。2区和22区照明线路应采用截面不小于1.5mm2的铜芯导线。
【安全生产 · 单选题】
1区、2区绝缘导线截面和电缆截面的选择，导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的（）倍。
A．1.25
B．2.25
C．1.35
D．1.55
答案：A
解析：爆炸危险环境导线允许载流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。1区、2区导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍，也不应小于电动机额定电流的1.25倍。高压线路应进行热稳定校验。
【安全生产 · 单选题】
电气设备安全防护不仅要求要能够防止人身触电事故，更重要的是防止发生群死群伤的电气火灾和爆炸事故。下列关于电气防火防爆的要求中，错误的是（）。
A．对于接零和接地保护系统中，所有金属部分应接地并连接成整体
B．对于接零和接地保护系统中，不接地的部分应实行等电位连接
C．如电气设备发生火灾，灭火时应采用绝缘工具操作，先断隔离开关，后断开断路器
D．如需剪断电线，剪断电线位置应在电源方向支持点附近，以防电线掉落下来短路
答案：C
解析：C项，火灾发生后，由于受潮和烟熏，开关设备绝缘能力降低，因此，拉闸时最好用绝缘工具操作。高压应先断开断路器，后断开隔离开关，低压应先断开电磁起动器或低压断路器，后断开闸刀开关。
【安全生产 · 单选题】
直击雷、闪电感应（雷电感应、感应雷）、球形雷（球雷）、雷击电磁脉冲都可能造成严重事故。下列关于避雷针安全作用的描述中，正确的是（）。
A．避雷针能防闪电静电感应
B．避雷针能防直击雷
C．避雷针能防闪电电磁感应
D．避雷针能防雷击电磁脉冲
答案：B
解析：B项，装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。
【安全生产 · 单选题】
建筑物防雷分类是按照建筑物的重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性进行的。在建筑物防雷类别的划分中，电石库应划分为第（）类防雷建筑物。
A．一
B．二
C．三
D．四
答案：A
解析：防雷的分类是指建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。
【安全生产 · 单选题】
有一种防雷装置，当雷电冲击波到来时，该装置被击穿，将雷电流引入大地，而在雷电冲击波过去后，该装置自动恢复绝缘状态，这种装置是（）。
A．接闪器
B．接地装置
C．避雷针
D．避雷器
答案：D
解析：避雷器装设在被保护设施的引入端。正常时处在不通的状态；出现雷击过电压时，击穿放电，切断过电压，发挥保护作用；过电压终止后，迅速恢复不通状态，恢复正常工作。
【安全生产 · 单选题】
针对直击雷、电磁感应雷、静电感应雷、雷电行进波（冲击波）的不同危害方式，人们设计了多种防雷装置。下列防雷装置中，用于直击雷防护的是（）。
A．阀型避雷器
B．易击穿间隙
C．电涌保护器
D．避雷针（接闪杆）
答案：D
解析：防雷技术包括直击雷防护、二次放电防护、二次放电防护、感应雷防护、雷电冲击波防护、电涌防护、电磁脉冲防护、人身防雷等。其中，装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。
【安全生产 · 单选题】
下列关于雷电破坏性的说法中，错误的是（）。
A．直击雷具有机械效应、热效应
B．闪电感应不会在金属管道上产生雷电波
C．雷电劈裂树木系雷电流使树木中的气体急剧膨胀或水汽化所致
D．雷击时电视和通讯受到干扰，源于雷击产生的静电场突变和电磁辐射
答案：B
解析：直击雷和感应雷都能在架空线路或在空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的闪电冲击波（闪点电涌）侵入。直击雷和感应雷都能在空间产生辐射电磁波。
【安全生产 · 单选题】
雷击有电性质、热性质、机械性质等多方面的破坏作用，并产生严重后果，对人的生命、财产构成很大威胁。下列各种危险危害中，不属于雷击危险危害的是（）。
A．引起变压器严重过负载
B．烧毁电力线路
C．引起火灾和爆炸
D．使人遭受致死电击
答案：A
解析：雷电能量释放所形成的破坏力可带来极为严重的后果：①火灾和爆炸；②触电；③设备和设施毁坏；④大规模停电。
【安全生产 · 单选题】
静电危害是由静电电荷和静电场能量引起的。下列关于生产过程所产生静电的危害形式和事故后果的说法中，正确的是（）。
A．静电电压可能高达数千伏以上，能量巨大，破坏力强
B．静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，引发爆炸和火灾事故
C．静电可直接使人致命
D．静电不会导致电子设备损坏，但会妨碍生产，导致产品质量不良
答案：B
解析：静电的危害主要包括：①爆炸和火灾。静电能量虽然不大，但因其电压很高而容易发生放电。如果所在场所有易燃物质，又有由易燃物质形成的爆炸性混合物，包括爆炸性气体和蒸气，以及爆炸性粉尘等，即可能由静电火花引起爆炸或火灾。②静电电击。静电电击是静电放电造成的瞬间冲击性的电击。由于生产工艺过程中积累的静电能量不大，静电电击不会使人致命。③妨碍生产。生产过程中产生的静电，可能妨碍生产或降低产品质量。
【安全生产 · 单选题】
石化厂，煤矿井下等工作场所禁止工人穿着化纤衣物，主要原因是化纤衣物（）。
A．容易产生静电，可能引起火灾或爆炸
B．不吸汗，影响工作效率
C．容易引发尘肺病等职业病
D．容易导电，可能引起电击伤害
答案：A
解析：人体静电引发的放电是酿成静电灾害的重要原因之一。人体静电的产生主要由摩擦、接触-分离和感应所致。人体在日常活动过程中，衣服、鞋以及所携带的用具与其他材料摩擦或接触-分离时，均可能产生静电。例如，穿化纤布料衣服、穿高绝缘鞋的人员操作、行走、起立等，会产生和积累静电，固体静电可达20×104V以上，液体静电和粉体静电可达数万伏，气体和蒸气静电可达一万多伏，人体静电也可达一万多伏。
【安全生产 · 单选题】
工艺过程中所产生的静电有多种危险，必须采取有效的互相结合的技术措施和管理措施进行预防。下列关于预防静电危险的措施中，错误的做法是（）。
A．降低工艺速度
B．增大相对湿度
C．高绝缘体直接接地
D．应用抗静电添加剂
答案：C
解析：预防静电危险的措施包括：①环境危险程度的控制，静电引起爆炸和火灾的条件之一是有爆炸性混合物存在。为了防止静电引燃成灾，可采取取代易燃介质、降低爆炸性混合物的浓度、减少氧化剂含量等控制所在环境爆炸和火灾危险程度的措施。②工艺控制，工艺控制是从材料的选用、摩擦速度或流速的限制、静电松弛过程的增强、附加静电的消除等方面采取措施，限制和避免静电的产生和积累。③接地，接地的主要作用是消除导体上的静电。金属导体应直接接地。④增湿；⑤抗静电添加剂；⑥静电消除器。
【安全生产 · 单选题】
一次直击雷的全部放电时间一般不超过（）ms。
A．50
B．500
C．60
D．600
答案：B
解析：直击雷的每次放电过程包括先导放电、主放电、余光三个阶段。一次直击雷的全部放电时间一般不超过500ms。
【安全生产 · 单选题】
从电学角度考虑，（）应当是一团处在特殊状态下的带电气体。
A．直击雷
B．闪电感应
C．球雷
D．气雷
答案：C
解析：球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、白光或其他颜色光的火球。从电学角度考虑，球雷应当是一团处在特殊状态下的带电气体。
【安全生产 · 单选题】
（）是由于带电积云接近地面，在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。
A．直击雷
B．电磁感应雷
C．静电感应雷
D．球雷
答案：C
解析：感应雷也称作闪电感应，包括：①静电感应是由于带电积云接近地面，在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。在带电积云与其他客体放电后，架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚，以大电流、高电压冲击波的形式，沿线路导线或导电凸出物极快地传播。这一现象又称静电感应雷。②电磁感应是由于雷电放电时，巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。如系开口环状导体，开口处可能由此引起火花放电；如系闭合导体环路，环路内将产生很大的冲击电流。这一现象也说成是电磁感应雷。
【安全生产 · 单选题】
防止管道等设备静电危害的主要措施是（）。
A．绝缘
B．接地
C．保持设备清洁
D．加强监测
答案：B
解析：接地是防静电危害的最基本措施，它的目的是使工艺设备与大地之间构成电气上的泄漏通路，将产生在工艺过程的静电泄漏于大地，防止静电的积聚。在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。
【安全生产 · 单选题】
变电站的位置选择应考虑供电、建筑、安全等方面的要求。从安全的角度考虑，下列、关于变电站选址的说法中，正确的是（）。
A．建在地势低洼处
B．避开易燃易爆环境
C．建在企业的下风侧
D．设在人员密集场所
答案：B
解析：从供电角度考虑，变、配电站应接近负荷中心，以降低有色金属的消耗和电能损耗；变、配电站进出线应方便等。从生产角度考虑，变、配电站不应妨碍生产和厂内运输；变、配电站本身设备的运输也应当方便。从安全角度考虑，变、配电站应避开易燃易爆场所；应设在企业的上风侧，并不得设在容易沉积粉尘和纤维的场所；不应设在人员密集的场所。变、配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振以及防止小动物钻入的要求。地势低洼处不宜建变配电站。变配电站应有足够的消防通道并保持畅通。
【安全生产 · 单选题】
所有电气装置都必须具备防止电气伤害的直接接触防护和间接接触防护。下列防护措施中，属于防止直接接触电击的防护措施是（）。
A．利用避雷器防止雷电伤害
B．利用绝缘体对带电体进行封闭和隔离
C．TT系统
D．TN系统
答案：B
解析：接接触电击是触及正常状态下带电的带电体时（如误触接线端子）发生的电击，也称为正常状态下的电击。绝缘、屏护、间距等属于防止直接接触电击的安全措施。
【安全生产 · 单选题】
高压开关种类很多，其中既能在正常情况下接通和分断负荷电流，又能借助继电保护装置在故障情况下切断短路电流的高压开关是（）。
A．高压隔离开关
B．高压连锁装置
C．高压断路器
D．高压负荷开关
答案：C
解析：高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用，由断路器接通和分断电流，由隔离开关或隔离插头隔断电源。
【安全生产 · 单选题】
良好的绝缘是保证电气设备安全运行的重要条件。各种电气设备的绝缘电阻必须定期试验。下列几种仪表中，可用于测量绝缘电阻的仪表是（）。
A．接地电阻测量仪
B．模拟式万用表
C．兆欧表
D．数字式万用表
答案：C
解析：绝缘材料的电阻通常用兆欧表（摇表）测量。兆欧表测量时实际上是给被测物加上直流电压，测量其通过的泄漏电流，在表的盘面上读到的是经过换算的绝缘电阻值。
【安全生产 · 单选题】
设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还包括一种附加的安全措施，即将设备能触及的可导电部分与设施固定布线中的保护（接地）线相连接。对于使用软电线或软电缆的设备，软电线或软电缆应具有一根保护（接地）芯线。这样的设备属于（）类设备。
A．.
B．Ⅰ
C．Ⅱ
D．Ⅲ
答案：B
解析：Ⅰ类设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还包括一种附加的安全措施。Ⅰ类设备外壳上没有接地端子，但内部有接地端子。自设备内部有接地端子引出的专用的保护芯线的带有保护插头的电源线。Ⅰ类设备带有全部或部分金属外壳，所用电源开关为全极开关。Ⅰ类设备也可以有Ⅱ类结构或Ⅲ类结构的部件。对于使用软电线或软电缆的设备，软电线或软电缆应具有一根保护（接地）芯线，这类的设备属于Ⅰ类设备。
【安全生产 · 单选题】
绝缘的电气指标主要是绝缘电阻，任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压（）Ω。
A．100
B．500
C．1000
D．1500
答案：C
解析：运行中低压电力线路的绝缘电阻一般不得低于每伏工作电压1000Ω，新安装和大修后的低压电力线路一般不得低于0.5MΩ。
【安全生产 · 单选题】
现代居民所使用的电流通常是从电站输出后经过长距离输电线路输送后，经过变压器转换为低电压后进入配电箱和配电柜，再从配电箱和配电柜由电力线路输送到各个用电器。下列关于电力线路的安全管理中，说法错误的是（）
A．导线应尽量平滑顺直，工作中应尽可能减少导线的接头
B．接头过多导线不宜使用，导线连接必须紧密
C．铜导线与铝导线之间连接应尽量采用铜一铝过渡接头
D．导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%
答案：D
解析：电力线路安全中导线连接的注意事项有：①工作中应尽可能减少导线的接头，接头过多导线不宜使用；②导线连接必须紧密，导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的80%；③绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度；④接头部位电阻不得大于原导线电阻的1.2倍；⑤铜导线与铝导线之间连接应尽量采用铜-铝过渡接头，特别是在潮湿环境，或在户外，或遇大截面导线，必须采用铜-铝过渡接头。
【安全生产 · 单选题】
电气装置发生故障可能导致火灾或爆炸。下列电气设备中可能导致爆炸的有（）。
A．直流电动机
B．低压断路器
C．油浸式变压器
D．干式变压器
答案：C
解析：油浸式变压器的铁芯、绕组浸没在绝缘油里。油的主要作用是绝缘、散热和减缓油箱内元件的氧化。变压器油的闪点在135～160℃之间，属于可燃液体；变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质。因此，油浸式变压器不但火灾危险性较大，而且还有爆炸危险。
【安全生产 · 单选题】
特种设备分为承压类特种设备和机电类特种设备。其中承压类特种设备是指承载定压力的密闭设备或管状设备。下列设备中，属于承压类特种设备的是（）。
A．常压锅炉
B．医用氧舱
C．原油储罐
D．采暖壁挂炉
答案：B
解析：承压类特种设备是指承载一定压力的密闭设备或管状设备，包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道。具体为：①锅炉。是指利用各种燃料、电能或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。
【安全生产 · 单选题】
根据《特种设备安全监察条例》，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道等，下列各组设备中，均属于特种设备的是（）。
A．防爆电器、起重机械、客运索道、大型游乐设施
B．电梯、客运索道、大型游乐索道、大型游乐设施
C．电梯、起重机械、锻压机械、大型游乐设施
D．电梯、起重机械、锻压机械、大型游乐设施
答案：B
解析：根据《特种设备安全监察条例》，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及场（厂）内专用机动车辆。
【安全生产 · 单选题】
对于设计（）大于或等于2m/s，或者运行高度距地面高于2m的载人大型游乐设施，应纳入质量技术监督部门的安全监察范围。
A．平均运行角速度
B．平均运行线速度
C．最小运行线速度
D．最大运行线速度
答案：D
解析：大型游乐设施是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。
【安全生产 · 单选题】
根据《特种设备安全监察条例》，下列设备中，属于特种设备的是（）。
A．挖掘机
B．大型车床
C．铁路机车
D．汽车起重机
答案：D
解析：根据《特种设备安全监察条例》，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及场（厂）内专用机动车辆。
【安全生产 · 单选题】
下列不属于特种设备的是（）。
A．压力管道
B．景区观光车
C．电梯
D．厂区平板式货车
答案：D
解析：根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。
【安全生产 · 单选题】
锅炉由“锅”和“炉”以及相配套的附件、自控装置、附属设备组成。下列锅炉的附属设备中，属于“炉”的部分是（）。
A．水冷壁
B．省煤器
C．炉膛
D．对流管束
答案：C
解析：“锅”是指锅炉接收热量，并将热量传给水、汽、导热油等工质的受热面系统，是锅炉中储存或输送锅水或蒸汽的密闭受压部分。主要包括锅筒、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、对流管束及集箱等。“炉”是指燃料产生高温烟气，将化学能转化为热能的空间和烟气流通的通道，主要包括炉膛和烟道。
【安全生产 · 单选题】
设计温度，是指容器在正常操作时，在相应设计压力下，壳壁或元件金属可能达到的（）温度。当壳壁或元件金属的温度低于－20℃，按最低温度确定设计温度；除此之外，设计温度一律按最高温度选取。
A．最高
B．最低
C．最高或最低
D．工作
答案：C
解析：设计温度，是指容器在正常操作时，在相应设计压力下，壳壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。当壳壁或元件金属的温度低于－20℃，按最低温度确定设计温度；除此之外，设计温度一律按最高温度选取。
【安全生产 · 单选题】
生产过程中所涉及的介质品种繁多，分类方法也有多种，若按它们对人类毒害程度分类，不包括（）。
A．极度危害
B．严重危害
C．中度危害
D．轻度危害
答案：B
解析：生产过程所涉及的介质品种繁多，分类方法也有多种。按物质状态分类，有气体、液体、液化气体、单质和混合物等；按化学特性分类，则有可燃、易燃、惰性和助燃4种；按它们对人类毒害程度，又可分为极度危害（Ⅰ）、高度危害（Ⅱ）、中度危害（Ⅲ）、轻度危害（Ⅳ）4级；按它们对容器材料的腐蚀性可分为强腐蚀性、弱腐蚀性和非腐蚀性。
【安全生产 · 单选题】
一台设计压力为10MPa的200m3氮气球罐，按照《压力容器安全技术监察规程》的要求，其压力容器类别应属于（）。
A．低压容器
B．中压容器
C．高压容器
D．超高压容器
答案：C
解析：按承压方式分类，压力容器可以分为内压容器和外压容器，内压容器按设计压力（P）可以划分为低压、中压、高压和超高压四个压力等级：①低压容器，0.1MPa≤P＜1.6MPa；②中压容器，1.6MPa≤P＜10.0MPa；③高压容器，10.0MPa≤P＜100.0MPa；④超高压容器，P≥100.0MPa。
【安全生产 · 单选题】
按照《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSGD0001）中要求，下列管道类别中不属于压力管道按照安全管理分类的是（）。
A．长输管道
B．公用管道
C．工业管道
D．民用管道
答案：D
解析：为满足安全监督管理的需要，将压力管道分为长输管道（GA类）、公用管道（GB类）、工业管道（GC类）共三类。
【安全生产 · 单选题】
按照《压力管道安全技术监察规程——工业管道》（TSGD0001）中要求，设计工作压力为1MPa的压力管道应划分为（）。
A．低压管道
B．中压管道
C．高压管道
D．超高压管道
答案：A
解析：压力管道按照设计压力大小分类：超高压管道（＞42MPa）、高压管道（10～42MPa）、中压管道（1.6～10MPa）、低压管道（＜1.6MPa）。
【安全生产 · 单选题】
采用充气轮胎或履带作运行装置，可以在无轨路面或轨道上长距离移动的起重机类型是（）。
A．桥式起重机
B．门式起重机
C．流动式起重机
D．塔式起重机
答案：C
解析：流动式起重机，可以配置立柱（塔柱），能带载或不带载情况下沿无轨道路面行驶，且依靠自重保持稳定的臂架型起重机。它包括轮胎起重机、履带起重机、集装箱正面吊运起重机、铁路起重机，采用充气轮胎或履带作运行装置，可以在无轨路面或轨道上长距离移动。其优点是机动性好，生产效率高。
【安全生产 · 单选题】
适用于跨度大、地形复杂的货场、水库或工地作业的起重机类型为（）。
A．塔式起重机
B．流动式起重机
C．缆索起重机
D．门座式起重机
答案：C
解析：缆索起重机是以固定在支架顶部的承载索作为承载件的起重机。它适用于跨度大、地形复杂的货场、水库或工地作业。由于跨度大，固定在两个塔架顶部的缆索取代了桥形主梁。悬挂在起重小车上的取物装置被牵引索高速牵引，沿承载索往返运行，两塔架分别在相距较远的两岸轨道上，可以低速运行。
【安全生产 · 单选题】
客运架空索道是一种将钢索架设在支承结构上作为轨道，通过运载工具来输送人员的运输系统。下列不属于客运索道的是（）。
A．客运架空索道
B．客运攀登索道
C．客运缆车
D．客运拖牵索道
答案：B
解析：客运索道一般分为三大类：客运架空索道，是指以架空的柔性绳索承载，用来输送物料或人员的索道。客运缆车，是指运载工具沿地面轨道或由固定结构支承的轨道运行的索道。客运拖牵索道是指用绳索牵引，在地面上运送乘客的索道。每一类中又可以按照不同形式进行分类。
【安全生产 · 单选题】
《特种设备安全监察条例》规定，最大运行线速度（）的载人游乐设施定义为大型游乐设施。
A．≥2m/s
B．≥3m/s
C．≥4m/s
D．≥5m/s
答案：A
解析：《特种设备安全监察条例》所定义的大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人游乐设施。
【安全生产 · 单选题】
室外游乐设施在暴风雨等危险的天气条件下不得操作和使用；高度超过20m的游乐设施在风速（）时，必须停止运行。
A．10m/s
B．15m/s
C．20m/s
D．25m/s
答案：B
解析：游乐设施现场工作条件有：
【安全生产 · 单选题】
锅炉蒸发表面（水面）汽水共同升起，产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象叫汽水共腾。汽水共腾会使蒸汽带水，降低蒸汽品质，造成过热器结垢，损坏过热器或影响用汽设备的安全运行。下列处理锅炉汽水共腾的方法中，正确的是（）。
A．加大燃烧力度
B．开大主汽阀
C．加强蒸汽管道和过热器的疏水
D．全开连续排污阀，关闭定期排污阀
答案：C
解析：形成汽水共腾的原因包括锅水品质太差、负荷增加和压力降低过快。汽水共腾的处理方法有：①发现汽水共腾时，应减弱燃烧力度，降低负荷，关小主汽阀；②加强蒸汽管道和过热器的疏水；③全开连续排污阀，并打开定期排污阀放水，同时上水，以改善锅水品质；④待水质改善、水位清晰时，可逐渐恢复正常运行。
【安全生产 · 单选题】
锅炉缺水是锅炉运行中最常见的事故之一，尤其当出现严重缺水时，常常会造成严重后果。如果对锅炉缺水处理不当，可能导致锅炉爆炸。当锅炉出现严重缺水时，正确的处理方法是（）。
A．立即给锅炉上水
B．立即停炉
C．进行“叫水”操作
D．加强水循环
答案：B
解析：发现锅炉缺水时，首先应判断是轻微缺水还是严重缺水，然后酌情予以不同的处理。轻微缺水时，可以立即向锅炉上水，使水位恢复正常。如果上水后水位仍不能恢复正常，应立即停炉检查。严重缺水时，必须紧急停炉。在未判定缺水程度或者已判定属于严重缺水的情况下，严禁给锅炉上水，以免造成锅炉爆炸事故。
【安全生产 · 单选题】
下列关于锅炉缺水事故的叙述中，不正确的是（）。
A．锅炉严重缺水会使锅炉蒸发受热面管子过热变形甚至烧塌
B．锅炉严重缺水会使受热面钢材过热或过烧，降低或丧失承裁能力
C．锅炉缺水应立即上水，防止受热面钢材过热或过烧
D．相对容水量较大的小型锅炉缺水时，首先判断缺水程度，然后酌情予以不同的处理
答案：C
解析：C项，锅炉严重缺水时，必须紧急停炉。在未判定缺水程度或者已判定属于严重缺水的情况下，严禁给锅炉上水，以免造成锅炉爆炸事故。
【安全生产 · 单选题】
水在锅炉管道中流动时，因速度突然变化导致压力瞬间增大，形成压力波并在管道中传播而引起的事故是（）。
A．水击事故
B．汽水共腾事故
C．爆管事故
D．水蒸汽爆炸事故
答案：A
解析：水在管道中流动时，因速度突然变化导致压力突然变化，形成压力波并在管道中传播的现象，称为水击。发生水击时管道承受的压力骤然升高，发生猛烈振动并发出巨大声响，常常造成管道、法兰、阀门等的损坏。
【安全生产 · 单选题】
锅炉结渣，指灰渣在高温下粘结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣使锅炉（）。
A．受热面吸热能力减弱，降低了锅炉的出力和效率
B．受热面吸热能力增加，降低了锅炉的出力和效率
C．受热面吸热能力减弱，提高了锅炉的出力和效率
D．受热面吸热能力增加，提高了锅炉的出力和效率
答案：A
解析：由于煤粉炉炉膛温度较高，煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态，因而更易在受热面上结渣。结渣使受热面吸热能力减弱，降低锅炉的出力和效率；局部水冷壁管结渣会影响和破坏水循环，甚至造成水循环故障；结渣会造成过热蒸气温度的变化，使过热器金属超温；严重的结渣会妨碍燃烧设备的正常运行，甚至造成被迫停炉。结渣对锅炉的经济性、安全性都有不利影响。
【安全生产 · 单选题】
当反应容器发生超温超压时，下列应急措施中，正确的是（）。
A．停止进料，对有毒易燃易爆介质，应打开放空管，将介质通过接管排至安全地点
B．停止进料，关闭放空阀门
C．逐步减少进料，关闭放空阀门
D．逐步减少进料，对有毒易燃易爆介质，应打开放空管，将介质通过接管排至安全地点
答案：A
解析：当压力容器发生超压超温时要马上切断进汽阀门；对于反应容器，要停止进料；对于无毒非易燃介质，要打开放空管排汽；对于有毒易燃易爆介质，要打开放空管，将介质通过接管排至安全地点。
【安全生产 · 单选题】
压力容器内高压气体迅速膨胀并高速释放内在能量的现象是（）爆炸现象。
A．化学
B．物理
C．超压
D．水蒸汽
答案：B
解析：压力容器爆炸分为物理爆炸现象和化学爆炸现象。物理爆炸现象是容器内高压气体迅速膨胀并以高速释放内在能量。化学爆炸现象是容器内的介质发生化学反应，释放能量生成高压、高温，其爆炸危害程度往往比物理爆炸现象严重。
【安全生产 · 单选题】
盛装有毒液体的压力容器破裂后，大量液体瞬间气化，其体积可增大（）倍。
A．1～3
B．10～30
C．100～250
D．1000～3000
答案：C
解析：盛装有毒介质的容器破裂时，大量液体瞬间气化并向周围大气扩散，会造成大面积的毒害，会造成人员中毒，破坏生态环境。有毒介质由容器泄放气化后，体积增大100～250倍。
【安全生产 · 单选题】
为防止压力容器发生爆炸和泄漏事故，在设计上，应采用合理的结构，如全焊透结构、能自由膨胀结构等，以避免应力集中、几何突变。针对设备使用情况，在强度计算及安全阀排量计算符合标准的前提下，应选用塑性和（）较好的材料。
A．刚度
B．脆性
C．韧性
D．压力
答案：C
解析：为防止压力容器发生爆炸、泄漏事故，在设计上，应采用合理的结构，如采用全焊透结构，能自由膨胀等，避免应力集中、几何突变。针对设备使用工况，选用塑性、韧性较好的材料。强度计算及安全阀排量计算符合标准。
【安全生产 · 单选题】
某企业对厂内一桥式起重机进行大修。大修结束试运行过程中，一把扳手从桥式起重机桥架的工艺孔中掉落，正好砸中起重机下方行走的一名员工的头部，致其头部受伤。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），该起事故的事故类型属于（）。
A．物体打击
B．高处坠落
C．起重伤害
D．其他伤害
答案：C
解析：参照事故类别进行分类参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。C项，起重伤害，指各种起重作业（包括起重机械安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、物体（吊具、吊重物）打击等。
【安全生产 · 单选题】
下列情况中，易造成起重机发生脱绳事故的是（）。
A．斜吊、斜拉造成钢丝绳挤伤
B．吊钩钩口变形引起开口过大
C．吊钩上吊装绳夹角太大
D．吊载受到碰撞、冲击而摇摆不定
答案：D
解析：脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因有：①重物的捆绑方法与要领不当，造成重物滑脱；②吊装重心选择不当，造成偏载起吊或吊装中心不稳，使重物脱落；③吊载遭到碰撞、冲击而摇摆不定，造成重物失落等。
【安全生产 · 单选题】
建筑施工工地有可能发生吊笼坠落事故，发生吊笼坠落事故的主要原因是（）。
A．起升机构的制动器性能失效
B．未安装起重量限制器
C．缓冲器失效
D．未安装力矩限制器
答案：A
解析：制动下滑坠落事故产生的主要原因是起升机构的制动器性能失效，多为制动器制动环或制动衬料磨损严重而未能及时调整或更换，导致刹车失灵，或制动轴断裂，造成重物急速下滑坠落于地面，砸伤地面作业人员或机器设备。
【安全生产 · 单选题】
倾翻事故是自行式起重机的常见事故。下列情形中，容易造成自行式起重机倾翻事故的是（）。
A．没有车轮止垫
B．没有设置固定锚链
C．悬臂伸长与规定起重量不符
D．悬臂制造装配有缺陷
答案：C
解析：倾翻事故是自行式起重机的常见事故，自行式起重机倾翻事故大多是由起重机作业前支承不当引发，如野外作业场地支承地基松软，起重机支腿未能全部伸出等。也包括起重机限制器或起重力矩限制器等安全装置动作失灵、悬臂伸长与规定起重量不符、超载起吊等因素。
【安全生产 · 单选题】
下列现象中，不属于锅炉缺水事故症状的是（）。
A．水位报警器发出低水位警报
B．水位表内看不到水位，表内发白发亮
C．过热蒸气温度下降
D．给水流量不正常地小于蒸气流量
答案：C
解析：当锅炉水位低于水位表最低安全水位刻度线时，即形成了锅炉缺水事故。锅炉缺水时，水位表内往往看不到水位，表内发白发亮。缺水发生后，低水位警报器动作并发出警报，过热蒸气温度升高，给水流量不正常地小于蒸气流量。
【安全生产 · 单选题】
如果锅炉发生严重满水事故时应采取（）的措施。
A．将自动给水改为手动
B．关闭给水阀门
C．减少燃料和送风
D．紧急停炉
答案：B
解析：一旦确认锅炉满水，应立即关闭给水阀停止向锅炉上水，启用省煤器再循环管路，减弱燃烧，开启排污阀及过热器、蒸气管道上的疏水阀。待水位恢复正常后，关闭排污阀及各疏水阀，查清事故原因并予以消除，恢复锅炉正常运行。
【安全生产 · 单选题】
发现汽水共腾时，应（）。
A．减弱燃烧
B．关闭给水阀
C．加大通风
D．立即停炉
答案：A
解析：发现汽水共腾时，应减弱燃烧力度，降低负荷，关小主气阀；加强蒸气管道和过热器的疏水，全开连续排污阀，并打开定期排污阀排水，同时上水，以改善锅水品质；待水质改善、水位清晰时，可逐渐恢复正常运行。
【安全生产 · 单选题】
下列各项中，（）是造成锅炉汽水共腾的原因之一。
A．燃烧不稳定
B．水循环故障
C．严重缺水
D．锅水品质太差
答案：D
解析：锅炉汽水共腾的原因主要包括两个方面：①锅水品质太差。由于给水品质差、排污不当等原因，造成锅水中悬浮物或含盐量太高，碱度过高。由于汽水分离，锅水表面层附近含盐浓度更高，锅水黏度很大，气泡上升阻力增大。在负荷增加、汽化加剧时，大量气泡被黏阻在锅水表面层附近来不及分离出去，形成大量泡沫。使锅水表面上下翻腾；②负荷增加和压力降低过快。当水位高、负荷增加过快、压力降低过速时，会使水面汽化加剧，造成水面波动及蒸汽带水。
【安全生产 · 单选题】
锅炉运行中，蒸发受热面管子突然破裂、水汽大量喷出的事故称为（）。
A．汽水共腾
B．水击
C．爆管
D．炉膛爆炸
答案：C
解析：爆管指锅炉蒸发受热面管子在运行中爆破，包括水冷壁、对流管束管子爆破及烟管爆破。炉管爆破时，往往能听到爆破声，随之水位降低，蒸汽及给水压力下降，炉膛或烟道中有汽水喷出的声响，负压减小，燃烧不稳定，给水流量明显地大于蒸气流量，有时还有其他比较明显的症状。
【安全生产 · 单选题】
当锅炉点火时，下列各项中发生炉膛爆炸的可能性相对较小的是（）锅炉。
A．燃煤
B．燃气
C．燃油
D．燃煤粉
答案：A
解析：炉膛爆炸（外爆）要同时具备三个条件：①燃料必须以游离状态存在于炉膛中；②燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度；③有足够的点火能源。炉膛爆炸常发生于燃油、燃气、燃煤粉的锅炉。
【安全生产 · 单选题】
锅炉尾部烟道二次燃烧事故易在（）发生。
A．煮炉阶段
B．点火升压阶段
C．正常运行中
D．停炉之后不久
答案：D
解析：尾部烟道二次燃烧易在停炉之后不久发生。当锅炉运行中燃烧不完好时，部分可燃物随着烟气进入尾部烟道，积存于烟道内或黏附在尾部受热面上，在一定条件下这些可燃物自行着火燃烧。
【安全生产 · 单选题】
压力容器在（）时，要加强焊接管理，为保证焊接质量，应按规范要求进行热处理和探伤。
A．制造、安装、使用
B．制造、使用、改造
C．安装、修理、使用
D．制造、修理、改造
答案：D
解析：压力容器在制造、修理、安装、改造时，加强焊接管理，提高焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤；加强材料管理，避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。
【安全生产 · 单选题】
2004年某天，浙江省宁波市某化学公司双氧水车间发生压力管道爆炸事故，造成1人死亡，1人受伤的事故。压力管道泄漏和爆炸易引发大规模的火灾爆炸和中毒事故。因此，要加强对压力管道的监控管理工作。下列关于压力管道的现象中，还不需要立即采取紧急措施的是（）。
A．管道及管件发生裂纹、鼓包、变形
B．压力管道及管件发生轻微泄漏或异常振动、声响
C．压力管道超期服役1年
D．发生火灾事故且直接威胁正常安全运行
答案：C
解析：管道操作人员在运行中发现操作条件异常时应及时进行调整。遇有下列情况时，应立即采取紧急措施并及时报告有关部门和人员：①介质压力、温度超过允许使用范围且采取措施后仍不见效；②管道及管件发生裂纹、鼓包、变形、泄漏或异常振动、声响等；③安全保护装置失效；④发生火灾事故且直接威胁正常安全运行；⑤管道阀门及监控装置失灵，危及安全运行。
【安全生产 · 单选题】
压力管道输送的是液化气体、蒸气介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，管道事故重在预防。下列关于管道事故原因和预防措施的说法中，正确的是（）。
A．冲刷磨损是管道最危险的缺陷
B．介质流速越大，硬度越小，冲蚀越严重，直管等地方最严重
C．尽量快速开闭阀门，避免流体快速扩充或收缩，对管体造成冲击
D．避免与管道结构固有频率形成共振、减轻气液两相流的激振力
答案：D
解析：AB两项，管道随时间逐渐发展的缺陷导致的原因有：①腐蚀减薄，分为内腐蚀由介质引起，外腐蚀由环境引起。②冲刷磨损，介质流速越大，冲蚀越严重，硬度越大越严重；弯头、变径管件等地方最严重。③开裂，是管道最危险的缺陷。包括管材安装时产生的裂纹，焊接裂纹、应力裂纹；使用中产生的裂纹，腐蚀裂纹、疲劳裂纹和蠕变裂纹。④材质劣化（氢脆等）。⑤变形。
【安全生产 · 单选题】
压力管道发生断裂、爆炸事故的原因是多方面的，而且造成同一起压力管道破裂爆炸事故往往不是某一种原因造成的，因此预防事故的发生也不能仅仅依靠单一的方法。下列关于典型压力管道事故预防的说法中，错误的是（）。
A．为避免管系振动破坏，应尽量避免与管道结构固有频率形成共振
B．内腐蚀是埋地管道缺陷的主要因素
C．为防止液击破坏，靠近液击源附近设置安全阀蓄能器等装置
D．为防止液击破坏，应尽量缓慢开闭阀门
答案：B
解析：B项，对于长输管道腐蚀破坏，腐蚀是长输管线事故的主要原因，具体分为：①长输管道的内腐蚀是其输送介质的本身，或者在温度、压力的共同作用下对管道内壁产生的腐蚀，按照腐蚀破坏的特征分为局部腐蚀和全面腐蚀。②埋地管道的外腐蚀是威胁管道完整性的主要因素之一。减缓埋地管道外腐蚀的主要方法是防腐层和阴极保护，长输管道一般采用防腐层和阴极保护联合进行保护。③大气腐蚀主要在海边或工业区，主要对象为跨越段和露管段。金属材料的大气腐蚀机制主要是材料受大气中所含的水分、氧气和腐蚀性介质（包括雨水中杂质、烟尘、表面沉积物等）的联合作用而引起的破坏。
【安全生产 · 单选题】
大风伤害，是很常见的索道事故，客运索道通常在风力（）时停止运行。
A．大于5级
B．大于6级
C．大于7级
D．大于8级
答案：C
解析：外部环境带来的其他伤害小净空通行伤害，即索道本身以外的物体并行人索道运动或穿越索道时，由于净空太小而导致运动物体干涉运行中的索道。大风伤害，是很常见的索道事故。大风易造成脱索、吊具（或客车）撞击支架设施以及线路障碍物，因此客运索道通常在风力大于7级时停止运行。
【安全生产 · 单选题】
下列有关客运索道事故的叙述中，不正确的是（）。
A．拖动失效指索道机械传动系统与电气拖动系统的失效，会造成高空滞留人员
B．脱索指运行中的钢丝绳从轨道中或托压索轮上脱落，会造成高空滞留、线路振荡等事故
C．索道电气设备高压侧一般是24kV，低压侧一般为360V/110V，由于漏电等原因可能造成触电事故
D．短路、过负荷运行、接触电阻过大等原因可能导致电气火灾
答案：C
解析：C项，索道电气设备高压侧一般是10kV，低压侧一般为380V/220V，操作人员使用维护时，由于漏电、违规操作等原因，可能造成触电事故
【安全生产 · 单选题】
下利不属于游乐设施运动时或因碰撞发生倾翻事故原因的是（）。
A．违反操作规程
B．零部件损坏
C．结构失稳
D．游客不遵守规定
答案：D
解析：游乐设施运动时或因碰撞发生倾翻事故的主要原因有：违反操作规程、零部件损坏、机构失灵、超速等，还有结构失稳，基础塌陷，结构强度、刚度不够。D项，游客不遵守规定可能会导致挤压、碰撞、物体打击等事故。
【安全生产 · 单选题】
锅炉压力容器的制造单位，必须具备保证产品质量所必需的加工设备、技术力量、检验手段和管理水平，生产相应种类的锅炉或者压力容器必须取得（）。
A．ISO14000环境管理体系证书
B．特种设备制造许可证
C．HSE管理体系证书
D．ISO9000质量管理体系证书
答案：B
解析：国家对锅炉压力容器的设计制造有严格的要求，实行许可生产制度。锅炉压力容器的制造单位，必须具备保证产品质量所必需的加工设备、技术力量、检验手段和管理水平，并取得特种设备制造许可证，才能生产相应种类的锅炉或者压力容器。购置、选用的锅炉压力容器应是许可厂家的合格产品，并有齐全的技术文件、产品质量合格证明书、监督检验证书和产品竣工图。从事锅炉安装、改造、维修的单位，必须取得《特种设备安装改造维修许可证》，方可在许可的范围内从事相应工作。
【安全生产 · 单选题】
安全阀是锅炉上重要的安全附件之一，每月应自动排放一次，每周手动排放试验一次，做好记录并签名。应定期检验、定压并铅封完好，定期检验的周期是（）。
A．3个月
B．半年
C．1年
D．2年
答案：C
解析：安全阀是锅炉上的重要安全附件之一，它对锅炉内部压力极限值的控制及对锅炉的安全保护起着重要的作用。安全阀应按规定配置，合理安装，结构完整，灵敏、可靠。安全阀每年至少校验一次，检验的项目为整定压力和密封性能，有条件时可以校验回座压力。对新安装锅炉的安全阀及检修后的安全阀，也应检验其整定压力和密封性能。安全阀经校验后，应加锁或铅封。严禁用加重物、移动重锤、将阀瓣卡死等手段任意提高安全阀整定压力或使安全阀失效。锅炉运行中安全阀严禁解列。为了防止安全阀的阀芯和阀座粘住，使用单位应定期对安全阀做手动或自动排放试验。
【安全生产 · 单选题】
下列锅炉安全附件中，不属于保护装置的是（）。
A．超温报警和联锁装置
B．排污阀或放水装置
C．高、低水位报警及联锁装置
D．锅炉熄火装置
答案：B
解析：锅炉安全附件中，属于保护装置的有：①超温报警和联锁保护装置；②高低水位警报和低水位联锁保护装置；③超压报警装置；④锅炉熄火保护装置。B项，排污阀或放水装置不是保护装置，其作用是排放锅水蒸发而残留下的水垢、泥渣及其他有害物质，将锅水的水质控制在允许的范围内，使受热面保持清洁，以确保锅炉的安全、经济运行。
【安全生产 · 单选题】
锅炉正常停炉时，为避免锅炉部件因高温收缩不均匀产生过大的热应力，必须控制降温速度。下列关于停炉操作的说法中，正确的是（）。
A．对燃油燃气锅炉，炉膛停火后，引风机应停止引风
B．对无旁通烟道的可分式省煤器，其出口水温低于锅筒压力下饱和温度10℃
C．在正常停炉的4到6小时内，应紧闭炉门和烟道挡板
D．当锅炉降到90摄氏度时，方可全部防水
答案：C
解析：停炉操作应按规程规定的次序进行。锅炉正常停炉的次序应该是先停燃料供应，随之停止送风，减少引风；与此同时，逐渐降低锅炉负荷，相应地减少锅炉上水，但应维持锅炉水位稍高于正常水位。A项，对于燃气、燃油锅炉，炉膛停火后，引风机至少要继续引风5min以上。B项，对无旁通烟道的可分式省煤器，应密切监视其出口水温，并连续经省煤器上水、放水至水箱中，使省煤器出口水温低于锅筒压力下饱和温度20℃。C项，在正常停炉的4～6h内，应紧闭炉门和烟道挡板。D项，在锅水温度降至70℃以下时，方可全部放水。
【安全生产 · 单选题】
锅炉操作人员在对某新安装锅炉进行了全面检查，确认锅炉处于完好状态后，启动锅炉的正确步骤是（）。
A．上水、点火升压、煮炉、烘炉、暖管与并汽
B．上水、烘炉、煮炉、点火升压、暖管与并汽
C．暖管与并汽、烘炉、煮炉、上水、点火升压
D．煮炉、烘炉、上水、点火升压、暖管与并汽
答案：B
解析：对新装、移装和检修后的锅炉的启动步骤为：检查准备、上水、烘炉、煮炉、点火升压、暖管与并汽。
【安全生产 · 单选题】
锅炉压力容器定期检验是指在设备的设计使用期限内，（）。
A．每隔一定的时间对设备的承压部件进行检查，或做必要的试验
B．每隔一定的时间对设备的承压部件和安全装置进行检测检查，或做必要的试验
C．按固定的日期对设备的安全装置进行检查，或做必要的试验
D．按固定的日期对设备的承压部件和安全装置进行检查，或做必要的试验
答案：B
解析：定期检验是指在设备的设计使用期限内，每隔一定的时间对其承压部件和安全装置进行检查，或做必要的试验。使用单位应按照锅炉的检验周期，按时向取得国家市场监督管理总局核准资格的特种设备检验机构申请检验。
【安全生产 · 单选题】
锅炉在正式使用前，必须到（）登记取得使用证方可使用。
A．当地特种设备安全监察机构
B．当地建设行政主管部门
C．该项目建设单位
D．使用单位
答案：A
解析：锅炉在正式使用前，必须到当地特种设备安全监察机构登记，经审查批准登记建档、取得使用证方可使用。使用单位也应建立锅炉设备档案，保存设计、制造、安装、使用、修理、改造和检验等过程的技术资料。
【安全生产 · 单选题】
锅炉压力表表盘大小应保证司炉人员能清楚地看到压力指标值，表盘直径不应小于（）mm。
A．10
B．50
C．80
D．100
答案：D
解析：锅炉安全附件中的压力表用于准确地测量锅炉上所需测量部位压力的大小。锅炉必须装有与锅筒（锅壳）蒸气空间直接相连接的压力表，表盘直径不应小于100mm，表的刻盘上应划有最高工作压力红线标志。
【安全生产 · 单选题】
对水管锅炉，全部上水时间在夏季不少于（）h。
A．1
B．2
C．3
D．4
答案：A
解析：对水管锅炉，全部上水时间在夏季不小于1h，在冬季不小于2h。冷炉上水至最低安全水位时应停止上水，以防止受热膨胀后水位过高。
【安全生产 · 单选题】
防止炉膛爆炸的措施是，点火前应开动引风机给锅炉通风（）min。
A．2～5
B．3～6
C．4～8
D．5～10
答案：D
解析：防止炉膛爆炸的措施是，点火前应开动引风机给锅炉通风5～10min，没有风机的可自然通风5～10min，以清除炉膛及烟道中的可燃物质。
【安全生产 · 单选题】
锅炉停炉后，在锅水温度降至（）℃以下时，方可全部放水。
A．50
B．60
C．70
D．80
答案：C
解析：锅炉停炉后，为防止锅炉降温过快，在正常停炉的4～6h内，应紧闭炉门和烟道挡板。之后打开烟道挡板，缓慢加强通风，适当放水。停炉18～24h，在锅水温度降至70℃以下时，方可全部放水。
【安全生产 · 单选题】
把容积不超过（），用于储存和运输压缩气体的可重复重装的移动式压力容器称为气瓶。
A．2000L
B．3000L
C．4000L
D．5000L
答案：B
解析：气瓶是指容积不超过3000L，用于储存和运输压缩气体的可重复重装的移动式压力容器，是运输压缩气体和液化气体最常用的容器。常见的气瓶有无缝气瓶、焊接气瓶、缠绕气瓶、低温绝热气瓶、内装填料气瓶等。
【安全生产 · 单选题】
气瓶的安全附件包括气瓶专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、瓶帽、液位计、防震圈、紧急切断和充装限位装置等。下列关于气瓶安全附件的说法中，错误的是（）。
A．瓶阀阀体上如装有爆破片，其公称爆破压力应为气瓶的气压试验压力
B．氧气和强氧化性气体的瓶阀密封材料必须采用无油的阻燃材料
C．瓶阀材料既不与瓶内气体发生化学反应，也不影响气体的质量
D．瓶阀上与气瓶连接的螺纹，必须与瓶口内螺纹匹配
答案：A
解析：气瓶附件包括瓶阀、瓶帽、保护罩、安全泄压装置、防震圈、气瓶专用爆破片、安全阀、液位计、紧急切断和充装限位装置等。气瓶附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着非常重要的作用。A项，瓶阀阀体上如装有爆破片，其公称爆破压力为气瓶的水压试验压力。BCD三项，瓶阀应满足的要求主要有：①瓶阀上与气瓶连接的螺纹，与瓶体螺纹匹配并保证密封可靠性；②盛装氧气或者其他强氧化性气体的气瓶瓶阀的非金属密封材料，具有阻燃性和抗老化性；③在规定的操作条件下，任何与气体接触的金属或者非金属瓶阀材料与气瓶内所充装的气体具有相容性；瓶阀出气口的连接型式和尺寸，设计成能够防止气体错装、错用的结构，盛装助燃和不可燃气体瓶阀的出气口螺纹为右旋，可燃气体瓶阀的出气口螺纹为左旋等。
【安全生产 · 单选题】
气瓶附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着非常重要的作用。下列关于气瓶附件的说法中，正确的是（）。
A．同一规格、型号的气瓶重量允许误差不得超过15%
B．防止超压泄放导致爆炸，瓶帽上要设置一个泄气孔
C．液化石油气瓶阀的手轮材料必须有防爆性能
D．溶解乙炔气瓶阀铜合金材料含铜量不能超过65%，否则会生成爆炸性物质乙炔铜
答案：D
解析：A项，同一规格、型号的气瓶重量允差不超过5%。B项，为防止气体泄漏或由于超压泄放，造成瓶帽爆炸，在瓶帽上要开有对称的泄气孔。泄气孔对称开设是为了避免气体由一侧排出而产生的反作用，使气瓶倾倒或旋转。C项，盛装易燃气体的气瓶瓶阀的手轮，选用阻燃材料制造。
【安全生产 · 单选题】
根据《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550）可知，下列关于气瓶充装过程中，说法正确的是（）。
A．用叉车、翻斗车进行搬运气瓶时，严禁多种气瓶同车混运
B．运输车辆应具有固定气瓶的相应装置，散装直立气瓶高出栏板部分不应大于气瓶高度的1/2
C．当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时必须二人同时操作
D．氧气瓶与可燃气体气瓶同车时应做好防火隔离措施
答案：C
解析：A项，严禁用叉车、翻斗车或铲车搬运气瓶。B项，运输车辆应具有固定气瓶的相应装置，散装直立气瓶高出栏板部分不应大于气瓶高度的1/4。D项，氧气瓶不可与可燃气体气瓶同车。
【安全生产 · 单选题】
气瓶水压试验的主要目的是检验气瓶的整体强度是否符合要求，根据《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006），气瓶水压试验的压力应为公称工作压力的（）。
A．0.8倍
B．1.5倍
C．1.2倍
D．2.0倍
答案：B
解析：《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006—2014）第3.2条规定，气瓶水压试验压力和气压实验压力需满足的条件有：①气瓶水压试验压力一般为公称工作压力的1.5倍，当相应标准对试验压力有特殊规定时，按其规定执行。②对不能进行水压试验的气瓶，若采用气压试验，其试验压力按照相应标准的规定。
【安全生产 · 单选题】
乙炔是危险程度非常高的气体，因此，用于溶解乙炔的易熔合金塞装置，其动作温度为（）。
A．50℃
B．60℃
C．70℃
D．100℃
答案：D
解析：用于溶解乙炔的易熔塞合金装置，其公称动作温度为100℃。公称动作温度为70℃的易熔塞合金装置用于除溶解乙炔气瓶外的公称工作压力小于或等于3.45MPa的气瓶；公称动作温度为102.5℃的易熔塞合金装置用于公称工作压力大于3.45MPa且不大于30MPa的气瓶。
【安全生产 · 单选题】
瓶装气体品种多、性质复杂。在贮存过程中，气瓶的贮存场所应符合设计规范，库房管理人员应熟悉有关安全管理要求。下列对气瓶贮存的要求中，错误的是（）。
A．气瓶库房出口不得少于两个
B．可燃气体的气瓶不得在绝缘体上存放
C．可燃、有毒、窒息气瓶库房应有自动报警装置
D．应当遵循先入库的气瓶后发出的原则
答案：D
解析：A项，气瓶库房的安全出口不得少于两个（面积小的库房可只设一个）。B项，可燃性气体气瓶不能放在绝缘体上存放，以防静电引起事故。C项，对于有毒、可燃或窒息性气体的气瓶库房内，可装设与之相适应的自动报警装置。D项，为使先入库或临近检验期限的气瓶优先发出，应尽量将这些气瓶储存在一起，并在栅栏的牌子上注明。
【安全生产 · 单选题】
下列不属于气瓶防震圈作用的是（）。
A．防止气瓶受到直接冲撞
B．有利于保护气瓶外表面漆色、标字和色环等识别标记
C．使气瓶的密封性能更佳
D．减少气瓶瓶身的磨损，延长气瓶使用寿命
答案：C
解析：防震圈是指套在气瓶外面的弹性物质，是气瓶防震圈的简称。防震圈的主要功能是防止气瓶受到直接冲撞。在充装、运输、储存和使用时，特别是搬运过程中，气瓶常常会因滚动、震动而相互碰撞，或者与其他物体相撞击而发生气瓶爆破事故。同时套装在气瓶外面的防震圈也有利于保护气瓶外表面漆色、标字和色环等识别标记。另外防震圈还可以减少气瓶瓶身的磨损，延长气瓶使用寿命。
【安全生产 · 单选题】
气瓶安全泄压装置的主要作用是保护气瓶在遇到周围火灾时，不会因瓶体受热、瓶内温度升高过快而造成爆炸。下关于安全泄压装置装设部位要求的叙述中，不正确的是（）。
A．不应当妨碍气瓶的正常使用和搬运
B．无缝气瓶，应当装设在气瓶的封头部位
C．每个安全泄压装置都应当有明显的标志
D．溶解乙炔气瓶，应当将易熔合金塞装设在气瓶上封头、阀座或者瓶阀上
答案：B
解析：安全泄压装置是包括气瓶在内的所有承压设备的保护装置。它在设备超压运行时能迅速自动泄放气体，降低压力，以保护设备不因过量超压而发生爆炸。安全泄压装置的装设部位要求有：①不应当妨碍气瓶的正常使用和搬运。②无缝气瓶，应当装设在瓶阀上。③焊接气瓶，可以装设在瓶阀上，也允许单独装设在气瓶的封头部位。④工业用非重复充装焊接钢瓶，应当将爆破片直接焊接在气瓶封头部位。⑤溶解乙炔气瓶，应当将易熔合金塞装设在气瓶上封头、阀座或者瓶阀上。⑥每个安全泄压装置都应当有明显的标志。
【安全生产 · 单选题】
气瓶充装单位发生暂停充装等特殊情况，应当向（）报告，可委托辖区内有相应资质的单位临时充装，并告知省级质监部门。
A．所在市级质监部门
B．所在省级质监部门
C．所在辖区质监部门
D．国家质监部门
答案：A
解析：气瓶充装管理要求主要有：
【安全生产 · 单选题】
充装高（低）压液化气体时，需要满足气瓶充装的特殊规定，下列叙述中不正确的是（）。
A．应当采用抽检称重的方式进行充装，抽检结果不合格时要进行逐瓶称重
B．应当配备与其充装接头数量相适应的计量衡器
C．计量衡器必须设有超装警报或者自动切断气源的装置
D．应当对充装量逐瓶复检（设复检用计量衡器），严禁过量充装
答案：A
解析：充装高（低）压液化气体，应满足的气瓶充装规定有：
【安全生产 · 单选题】
安全附件是为了使压力容器安全运行而安装在设备上的一种安全装置，应根据压力容器自身的特点安装不同的安全附件。在盛装液化气体的钢瓶上，应用最广泛的安全附件是（）。
A．爆破片
B．易熔塞
C．紧急切断阀
D．减压阀
答案：B
解析：B项，易熔塞属于“熔化型”（“温度型”）安全泄放装置，它的动作取决于容器壁的温度，主要用于中、低压的小型压力容器，在盛装液化气体的钢瓶中应用更为广泛。
【安全生产 · 单选题】
为保证压力容器安全运行，通常设置安全阀、爆破片等安全附件。下列关于安全阀、爆破片设置要求的说法中，不正确的是（）。
A．安全阀与爆破片并联组合时，安全阀开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力
B．安全阀与爆破片并联组合时，爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力
C．安全阀出口侧串联安装爆破片时，容器内介质应不含胶着物质
D．安全阀进口与容器间串联安装爆破片时，爆破片破裂后泄放面积小于安全阀的进口面积
答案：D
解析：安全阀与爆破片装置并联组合时，爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力。安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力。
【安全生产 · 单选题】
爆破帽是压力容器安全附件的一种，其爆破压力误差较小，泄放面积较小，多用于（）容器。
A．高压
B．超高压
C．中压
D．低压
答案：B
解析：爆破帽为一端封闭，中间有一薄弱层面的厚壁短管，爆破压力误差较小，泄放面积较小，多用于超高压容器。