Resolución   110 / 2003
ORG. REG. DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
Fecha de publicación: 2003-09-26

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  AEROPUERTOS  Resolución 110/2003 Apruébase la reglamentación técnica denominada 'Normativa - Fuentes Secundarias de Alimentación, Grupos Electrógenos, Tiempos Máximos de Conmutación', que será de aplicación para todos los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos. Bs. As., 19/9/2003  VISTO el Expediente N° 655/2000 del Registro del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), el Decreto N° 375 de fecha 24 de abril de 1997, ratificado por Decreto N° 842 de fecha 27 de agosto de 1997, la Decisión Administrativa N° 02 de fecha 30 de mayo de 2002, y  CONSIDERANDO: Que en el Expediente citado en el VISTO tramita el proyecto de 'Normativa de Fuentes Secundarias de Alimentación (grupos electrógenos)' propiciado por la SUBGERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), reglamentación técnica que contiene los parámetros de funcionamiento relativos a las prácticas de ingeniería eléctrica a ser aplicadas en las instalaciones de las fuentes secundarias de alimentación eléctrica en los Aeropuertos integrantes del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), esto es los Grupos Electrógenos, a fin de que conformen un sistema integral, eficiente y confiable al servicio de las operaciones aéreas. Que la Normativa propiciada encuentra su fundamento en lo establecido en el Capítulo 8 del Anexo 14 del Convenio OACI, en el que se establecen recomendaciones y normas respecto de las fuentes secundarias de alimentación eléctrica para los aeropuertos. Que el Artículo 17.1 del Decreto N° 375/97 prevé, como función específica del ORSNA, la de establecer las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para administrar, operar, conservar y mantener los aeropuertos integrantes del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), creado por dicha norma, y controlar su cumplimiento. Que la Decisión Administrativa N° 02/2002, al aprobar la estructura organizativa del ORSNA, establece como una de las funciones de la SUBGERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA la de propiciar las normas mencionadas en el CONSIDERANDO precedente. Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS y la GERENCIA DE AEROPUERTOS han tomado la intervención que les compete. Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) es competente para el dictado de la presente medida, conforme el Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y demás normativa ya citada. Que la cuestión fue tratada en Reunión de Directorio de fecha 4 de septiembre de 2003, facultándose al suscripto para dictar la presente medida. Por ello, EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS RESUELVE: Artículo 1° — Aprobar la reglamentación técnica denominada 'Normativa - Fuentes Secundarias de Alimentación, Grupos Electrógenos, Tiempos máximos de Conmutación' propiciada por la SUBGERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la que como Anexo I integra la presente Resolución y que será de aplicación para todos los aeropuertos integrantes del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA). Art. 2° — Disponer que dicha Normativa entrará en vigencia a los DIEZ (10) días hábiles de su publicación en el BOLETIN OFICIAL. Art. 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — Horacio A. Orefice. (Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 125/2003 B.O. 16/10/2003 del ORSNA se suspende por un plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos, la entrada en vigencia de la presente Resolución. Por art. 1° de la Resolución N° 157/2003 del ORSNA B.O. 2/12/2003 se prorroga por un plazo de NOVENTA (90) días corridos, a partir del 24 de noviembre de 2003, la suspensión, dispuesta por la Resolución de referencia). ANEXO I  NORMATIVA FUENTES SECUNDARIAS DE ALIMENTACION GRUPOS ELECTROGENOS TIEMPOS MAXIMOS DE CONMUTACION Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos AGOSTO 2003 ENMIENDAS La publicación de Enmiendas y Correcciones, se efectuará mediante Resoluciones del ORSNA, que se difundirán a todos los Explotadores de los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos. REGISTRO DE ENMIENDAS   Número  Fecha aplicación  Fecha aprobación  Anotada por   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .                 REGISTRO DE CORRECCIONES   Número  Fecha aplicación  Fecha aprobación  Anotada por   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .   .  .  .  .                 NORMATIVA FUENTES SECUNDARIAS DE ALIMENTACION GRUPOS ELECTROGENOS INDICE CAPITULO N° 1  Abreviaturas  Definiciones  CAPITULO N° 2  2.1 Antecedentes  2.2 Objeto  2.3 Alcance  2.4 Vigencia  2.5 Aplicación  2.6 Tiempo de conmutación  2.7 Requisitos de una Fuente Secundaria de Alimentación  2.8 Información  2.9 Acciones a efectuar  2.9.1 Por los Administradores de los aeropuertos concesionados integrantes del Grupo A  2.9.2 Por los Administradores de aeropuertos concesionados no integrantes del Grupo A y los no concesionados, pertenecientes al S.N.A. 2.9.3 Por el Jefe del aeropuerto/aeródromo  2.9.4 Por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  CAPITULO N° 3  3.1 Fuentes primarias de alimentación  3.2 Fuentes Secundarias de Alimentación  3.3 Tiempos de transferencia (conmutación)  3.4 Tiempos de respuesta de las Fuentes Secundarias de Alimentación  3.5 Determinación de la Potencia  3.6 Potencia Mínima  3.7 Composición del grupo motogenerador o grupo electrógeno  3.8 Usina, condiciones del edificio  3.9 Instalaciones y edificios que requieren Fuentes Secundarias de Alimentación  3.10 Manuales  3.11 Medición  3.12 Superposición de jurisdicción  3.13 Especificaciones técnicas complementarias  3.14 Inspecciones  3.15 Documentación consultada  Anexo I - Aeropuertos integrantes del S. N. A. Tabla N° 1 - Tiempos máximos de conmutación  Planilla inspección  NORMATIVA FUENTES SECUNDARIAS DE ALIMENTACION GRUPOS ELECTROGENOS CAPITULO N° 1 ABREVIATURAS  ACC: Centro de control de Area del Servicio de Tránsito Aéreo  ALS: Sistema de iluminación de aproximación  APAPI: Sistema visual indicador de pendiente de aproximación, abreviado  APP: Servicio Control de Aproximación ARO  AIS: Oficina notificación de vuelo e Información Aeronáutica  AT-VASIS: Sistema visual indicador de pendiente de aproximación, abreviado  BCN: Faro de aeródromo  DME: Equipo radiotelemétrico, medidor de distancia  DVOR: VOR Doppler  GP: Trayectoria de planeo del ILS  IBN: Faro de identificación  ILS: Sistema de aterrizaje por instrumento  IM: Marcador interno  kVA: Kilovolt - Amper  LI: Radiobaliza de localización interior  LO: Radiobaliza de localización exterior  LLZ: Localizador del ILS  MLS: Sistema de aterrizaje por microondas  MM: Marcador medio  NDB: Radiofaro no direccional  OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  OM: Marcador externo  ORSNA: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  PAPI: Sistema visual indicador de pendiente de aproximación  PAR: Radar de aproximación de precisión  RVR: Alcance visual en la pista  S.N.A.: Sistema Nacional de Aeropuertos  SALS: Sistema sencillo de iluminación de aproximación  SMR: Radar de movimiento en superficie  SRE: Radar de vigilancia  T-VASIS Sistema visual indicador de pendiente de aproximación  TVOR VOR Terminal  TWR: Torre de control de aeropuerto  UPS: Uninterrup Power Systems  VOR: Radiofaro omnidireccional  DEFINICIONES Administrador del Aeropuerto: Es la persona designada por el Explotador del aeropuerto, para que en carácter de representante del mismo, atienda la administración y funcionamiento del mismo. Aeródromo: Area definida de tierra o agua, que incluye sus edificaciones, instalaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves, habilitado por la Autoridad Aeronáutica competente. Aeropuerto: Son aquellos aeródromos públicos, que disponen de todos los servicios y/o intensidad de movimientos aéreos, que justifiquen tal denominación y habilitados por la Autoridad Aeronáutica competente. Aeropuerto de alternativa: Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave, cuando fuera imposible o no fuera aconsejable, dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo. Existen los siguientes aeropuertos de alternativa:  Aeropuerto de alternativa post-despegue: Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una aeronave, si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo de salida. Aeropuerto de alternativa en ruta: Aeródromo en el que podría aterrizar una aeronave, si ésta fuera objeto de condiciones anormales o de emergencia en ruta. Aeropuerto de alternativa de destino: Aeródromo de alternativa al que podría dirigirse una aeronave si fuera imposible, o no fuera aconsejable aterrizar en el aeropuerto de aterrizaje previsto. Ayudas visuales: Referencias visuales que facilitan las operaciones de aterrizaje, despegue y rodaje, al Comandante de la aeronave. Explotador del aeropuerto: Persona física o jurídica, a la que se le ha otorgado la explotación, administración, mantenimiento y funcionamiento del aeropuerto, en forma total o parcial, para ejercer dichas funciones por sí o por terceros. Grupo A: Aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Jefe de Aeropuerto : Autoridad designada por la Fuerza Aérea Argentina, para el ejercicio de las funciones que le competen y que en el caso de una emergencia, asume el control de todas las actividades del aeropuerto, hasta retomar su normal funcionamiento. Norma: Toda especificación de características físicas, configuración, material, performance, personal, o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera necesaria para la seguridad o regularidad de la navegación aérea internacional, a las cuales se ajusta la República Argentina, como Estado Contratante de la OACI, por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago del año 1944. Pista de vuelo por instrumentos: Pista destinada a la operación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos:  Pista para aproximaciones que no sean de precisión: Pista de vuelo por instrumentos, equipada con ayudas visuales y una o más ayudas no visuales o radioayudas, que proporcionan por lo menos guía direccional adecuada para la aproximación directa. Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I: Pista de vuelo por instrumentos, equipada con ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones, con una altura de decisión no inferior a 60 m (200ft.) y con una visibilidad no menor a 800 m, o con un alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m. Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II: Pista de vuelo por instrumentos, equipada con ILS o MLS y ayudas visuales destinadas a operaciones, con una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft.), pero no inferior a 30 m (100 ft.) y un alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 350 m. Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III: Pista de vuelo por instrumentos, equipada con ILS o MLS, hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma. CAT III A - Destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 30 m. (100 ft), o sin altura de decisión y un alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 200 m. CAT III B - Destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 15 m. (50 ft), o sin altura de decisión, y un alcance visual en la pista (RVR) inferior a 200 m, pero no inferior a 50 m. CAT III C - Destinada a operaciones sin altura de decisión y sin restricciones de alcance visual en la pista (RVR). Pista de Vuelo Visual: Pista destinada a operaciones de aeronaves, que utilicen procedimientos visuales para la aproximación. Radioayudas (ayuda no visual): Información de guía mediante señales radioeléctricas, que permiten la navegación y aproximaciones por instrumento a pistas de precisión y no precisión. Servicios de Navegación Aérea: Comprende los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS), Servicio de Telecomunicaciones aeronáuticas (COM), Servicios Meteorológicos para la navegación aérea (MET), Búsqueda y salvamento (SAR) y Servicios de Información aeronáutica (AIS). Estos servicios se prestan al tránsito aéreo, durante todas las fases de las operaciones (aproximación, despegue, control de aeródromo y en ruta). Tiempo de conmutación: El tiempo requerido para que la intensidad efectiva de la luz, medida en una dirección dada, disminuya a un valor inferior al 50% y vuelva a recuperar el 50% durante el cambio de la fuente de energía, cuando la luz funciona a una intensidad del 25% o más. NORMATIVA FUENTES SECUNDARIAS DE ALIMENTACION GRUPOS ELECTROGENOS CAPITULO N° 2 INTRODUCCION 2.1 Antecedentes  El Decreto N° 375/97, del Poder Ejecutivo Nacional establece: Artículo N° 13: 'Constitúyase el Sistema Nacional de Aeropuertos, el que estará integrado por los aeropuertos y aeródromos que se detallan en el Anexo I del presente (página N° 24 y 25)'. Artículo N° 14: 'Crease en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas y Transportes, el Organismo Regulados del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual deberá llevar a cabo todos los actos que resulten necesarios, a fin de cumplir con los siguientes principios y objetivos: Inciso e): 'Propender a la obtención de la infraestructura adecuada, para satisfacer las necesidades de la actividad aeronáutica, y asegurar su eficiente explotación'. Inciso g): 'Velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables'. Artículo N° 17: 'El Organismo Regulador tendrá las siguientes funciones: Inciso 17.1: 'Establecer las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para administrar, operar, conservar y mantener los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos y controlar su cumplimiento'. Inciso 17.25: 'Asegurar la continuidad de los servicios esenciales'. De lo expuesto surgen las facultades del ORSNA en la emisión, publicación y aplicación de la presente Normativa. 2.2 Objeto  Proporcionar a los Administradores de los aeropuertos del S.N.A., la Normativa que contenga parámetros de funcionamiento que deberán cumplir las instalaciones de las Fuentes Secundarias de Alimentación, con referencia a los tiempos máximos de conmutación, en función de la categoría operacional de la pista (pista de vuelo visual; pista de vuelo por instrumentos, de no precisión y de precisión), a fin que conformen un sistema integral, para que las operaciones aéreas, resulten seguras, regulares y eficientes. 2.3 Alcance  Esta Normativa es de aplicación obligatoria para todos los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (S.N.A.) y aquellos que oportunamente se incorporen al Sistema. 2.4 Vigencia  La presente Normativa entrará en vigencia a los diez (10) hábiles de efectuada su publicación, en el Boletín Oficial de la República Argentina.   2.5 Aplicación  Las Fuentes Secundarias de Alimentación de energía eléctrica, deben disponer de la capacidad necesaria, para satisfacer los requisitos mínimos de las siguientes instalaciones críticas de un aeropuerto/ aeródromo: 2.5.1 Lámpara de señales. 2.5.2 Iluminación mínima y necesaria en las dependencias aeroportuarias, correspondientes a los Servicios de Navegación Aérea, y la tensión adecuada para el equipamiento correspondiente. 2.5.3 Luces de obstáculos indispensables para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 2.5.4 Ayudas visuales. 2.5.5 Radioayudas para la navegación aérea y aproximación. 2.5.6 Equipamiento terrestre de los sistemas de comunicaciones. 2.5.7 Equipamiento meteorológico. 2.5.8 Iluminación del predio aeroportuario, indispensable a los fines de la Seguridad de la aviación (AVSEC). 2.5.9 Instalaciones y equipamiento de los Servicios de Emergencias. 2.5.10 Iluminación de los puestos destinados al estacionamiento aislado de aeronaves, especialmente diseñados para actos de interferencia ilícita. 2.6 Tiempo de conmutación  2.6.1 Los dispositivos de conexión de alimentación de energía eléctrica, para las instalaciones y edificios que necesitan una fuente secundaria de energía eléctrica, deben disponer, en caso de falla de la fuente normal de alimentación, de instalaciones con conmutación automática a una Fuente Secundaria de energía eléctrica. 2.6.2 El intervalo de tiempo que transcurra entre la falla de la fuente normal de energía eléctrica y el restablecimiento de los servicios, debe resultar el más corto posible y no exceder los dos (2) minutos, ajustándose a los tiempos máximos establecidos en Tabla N° 1 de página N° 27, de acuerdo a la categoría operacional de la pista. El Anexo 14 'Aeródromos', Volumen I Diseño y Operaciones de Aeródromos, de OACI, en el Capítulo 8, establece en el numeral 8.1.4, como Norma, 'Para definir el tiempo de conmutación, no será necesario sustituir una fuente secundaria de energía eléctrica existente hasta el 01 de enero de 2010. Sin embargo, en el caso de las fuentes secundarias de energía eléctrica instaladas después del 04 de noviembre de 1999, las conexiones de alimentación de energía eléctrica, de las instalaciones que requieran una fuente secundaria, se dispondrán de modo tal que las instalaciones estén en condiciones de cumplir con los requisitos de la Tabla N° 1, con respecto a los tiempos máximos de conmutación'. Según esta Norma de OACI, lo fundamental es cumplir con los tiempos máximos de conmutación estipulados en Tabla N° 1, independientemente del tipo de Fuente Secundaria. El ORSNA, podrá exigir la instalación de nuevas fuentes secundarias de alimentación que aseguren los tiempos máximos de conmutación, antes de la fecha estipulada por OACI, según lo expresado en los párrafos precedentes, cuando lo considere necesario e imprescindible para la seguridad de las operaciones aéreas. 2.7 Requisitos de una fuente secundaria de alimentación  2.7.1 Un sistema eléctrico para emergencias, puede estar constituido por una o varias fuentes secundarias de alimentación de energía eléctrica de reserva, constituidas por grupos electrógenos, baterías, etc., de los que se puede obtener, en una emergencia, energía eléctrica. 2.8 Información  A los efectos de cumplir con el objeto de la presente Normativa, los Administradores de los aeropuertos del S.N.A., deberán informar semestralmente al Jefe del Aeropuerto y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, el estado del equipamiento e instalaciones de las Fuentes Secundarias de Alimentación de energía eléctrica, a partir de la puesta en vigencia de la presente Normativa. 2.9 Acciones a efectuar  2.9.1 Por los Administradores de los aeropuertos concesionados, integrantes del Grupo A. El Contrato de Concesión aprobado por Decreto 163/98, correspondiente a los 32 aeropuertos del Grupo A, con tenencia efectiva, del Sistema Nacional de Aeropuertos, en su Artículo N° 13 'Obligaciones del Concesionario', especifica en relación con las responsabilidades en la operación y mantenimiento de los servicios e instalaciones aeroportuarias a su cargo: Apartado IV) 'Operar los servicios e instalaciones aeroportuarias de manera confiable de acuerdo a Normas Nacionales e internacionales aplicables, en concordancia con lo establecido en el Anexo 4 del presente Contrato'. Apartado VI) 'Realizar el mantenimiento del Grupo A de Aeropuertos, a fin de satisfacer la demanda de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, siendo en este sentido responsable del mantenimiento de todas las instalaciones de los aeropuertos, a excepción de aquellos utilizados por los organismos gubernamentales, en áreas asignadas y/o reservadas'. Apartado VIII) 'Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las Normas que regulan en cada caso dicha materia'. Por lo expuesto precedentemente, los Administradores de los aeropuertos respectivos, deberán tomar los recaudos necesarios para la operación, mantenimiento, provisión del equipamiento, red de distribución e instalaciones y edificios adecuados para el funcionamiento de las Fuentes Secundarias de Alimentación, cumplimentando los tiempos máximos de conmutación, establecidos, en función de la categoría operacional de la(s) pista(s) del aeropuerto. 2.9.2 Por los Administradores de los aeropuertos concesionados, no integrantes del Grupo A y los no concesionados pertenecientes al S.N.A. Debido a la importancia fundamental de las Fuentes de Alimentación Secundarias, en la seguridad operacional de los aeropuertos/aeródromos, los Administradores de los aeropuertos concesionados no integrantes del Grupo A y los no concesionados pertenecientes al S.N.A., serán los responsables del cumplimiento de los tiempos máximos de conmutación de las Fuentes de Secundarias de Alimentación del aeropuerto/aeródromo, debiendo cumplir con la presente Normativa. 2.9.3 Por el Jefe del aeropuerto/aeródromo. El Jefe del aeropuerto/aeródromo, designado por la Fuerza Aérea Argentina, tiene la responsabilidad de la operación de los Servicios de Navegación Aérea. Como responsable de tales funciones, podrá requerir información al Administrador del aeropuerto, sobre el equipamiento instalado y solicitar pruebas de funcionamiento, para verificar los tiempos máximos de conmutación. Cuando razones operativas impongan cambios en la categoría operacional de la(s) pista(s), el Jefe del aeropuerto podrá solicitarle al ORSNA, que ordene a los Administradores de los aeropuertos/ aeródromos, modificar las prestaciones de la Fuente Secundaria, a fin de adaptar los tiempos máximos de respuesta, a los nuevos requerimientos. 2.9.4 Por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. El ORSNA fiscalizará el estricto cumplimiento de esta Normativa, supervisando los tiempos máximos de conmutación exigidos, en función de la categoría operacional de la(s) pista(s). Cuando la Fuente Secundaria de Alimentación, entre en servicio en tiempos mayores a los máximos de conmutación establecidos en la Tabla N° 1, se modificará en coordinación con el Jefe del aeropuerto, la categoría operacional de la(s) pista(s) del aeropuerto/aeródromo. Los registros de estas inspecciones se volcarán en la Planilla de Inspección, de página N° 28, que estará rubricada por el Administrador del aeropuerto, e Inspector correspondiente. De comprobarse la necesidad de efectuar acciones correctivas, se notificará al Administrador del aeropuerto, impartiéndole las directivas para la corrección de los tiempos máximos de conmutación. Los Administradores de los aeropuertos informarán inmediatamente, una vez subsanados los problemas que las motivaron. CAPITULO N° 3 SISTEMAS ELECTRICOS AEROPORTUARIOS 3.1 Fuentes primarias de alimentación  Las fuentes primarias de alimentación, son aquellas cuyo suministro procede de una red eléctrica comercial pública o privada, situada fuera del predio aeroportuario. Esta puede provenir de grupos generadores (usina), instalados en la zona urbana próxima al aeropuerto, o de un sistema de distribución interconectado de otras regiones, provincias o países. Cuando los aeropuertos satisfacen una importante demanda y el movimiento de aeronaves es intenso, es conveniente disponer de más de una acometida de conexión, independientes entre sí, para disponer de diferentes fuentes primarias de alimentación, de forma tal que si una de ellas queda fuera de servicio, no perturbe la energía procedente de otras fuentes, no alterando la prestación de energía eléctrica al aeropuerto. Esto permite incrementar la seguridad y fiabilidad del Sistema Eléctrico Aeroportuario. Los diferentes circuitos de alimentación independientes, deberán enlazarse en el campo aeroportuario, para formar un anillo cerrado de alimentación en alta tensión, eliminando prácticamente las interrupciones de corriente, para permitir la normal provisión del servicio, aunque una de las fuentes salga de servicio momentáneamente. 3.2 Fuentes Secundarias de Alimentación  Los aeropuertos que disponen de ayudas visuales y radioayudas para la navegación aérea y aterrizaje, deben disponer de Fuentes Secundarias de Alimentación, según la categoría operacional de la(s) pista(s). Este requerimiento operativo es establecido por la Autoridad Aeronáutica competente. En un aeropuerto existen generalmente diversas Fuentes Secundarias de Alimentación. 3.2.1 Las Fuentes Secundarias de Alimentación pueden ser: 1- Dinámicas: motogeneradores o generadores accionados con turbina. 2- Estáticas: a baterías. 3.2.2 Las fuentes secundarias dinámicas, permiten obtener energía eléctrica y conectarse manualmente o automáticamente a las instalaciones o servicios que requieran energía secundaria. La máxima carga que se deba conectar al sistema, en función a un requerimiento operacional establecido, será la capacidad de la(s) unidad(es) de reserva. Su capacidad puede resultar variable entre 75 kVA, hasta más de 1.000 kVA. La citada Fuente Secundaria de Alimentación, debe suministrar energía durante un período de tiempo que exceda al máximo necesario para restablecer la energía de la fuente primaria. A tal efecto se adoptará una autonomía, cuyo cálculo se establece en el doble de la máxima duración prevista del corte de energía proveniente de la fuente primaria. Para tal fin se deben considerar los datos estadísticos anuales de cortes de energía de cada aeropuerto, teniendo en consideración las características, grado de integración, confiabilidad y disponibilidad de las fuentes de alimentación primarias, que están interconectadas al aeropuerto. Es posible efectuar una 'co-generación' entre la fuente de energía primaria y secundaria, cuando el equipamiento de esta última es de gran capacidad. Dicha posibilidad reduce costos, al funcionar los equipos generadores en las horas picos, absorbiendo los incrementos de la demanda por arriba del consumo eléctrico promedio de toda la instalación, aprovechando la capacidad instalada de la usina del aeropuerto. (Artículo sustituido por art. 4° de la Resolución N° 12/2004 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos B.O. 20/2/2004). 3.2.3 Las fuentes secundarias estáticas con baterías, deben diseñarse en función de la criticidad de las cargas y del tiempo, que se considere necesario, para alimentar aquellos servicios que resulten críticos, especialmente los relacionados con los sistemas de ayuda a la navegación y al aterrizaje y de otros servicios relacionados con éstos. Los tiempos mínimos de servicio, se fijan en 45 minutos, tiempo que cubre la espera sobre el área de control de la terminal (TMA), aproximación, aterrizaje y rodaje, de una aeronave que utiliza el aeropuerto como alternativa, cuando fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeropuerto/ aeródromo de destino. Para tiempos máximos de conmutación de entre 0 y 1 segundo, se deben utilizar UPS (Uninterrup Power Systems). Para tiempos de entre 10 y 15 segundos, los Grupos Electrógenos con transferencia automática, pueden alimentar a las distintas instalaciones, pero se debería estudiar la criticidad del servicio que alimentan, para evaluar si es necesario instalar además las UPS. 3.3 Tiempos de transferencia (conmutación)  Cuando se produce una falla en la fuente primaria de alimentación, se debe transferir la carga a la fuente secundaria, la que deberá activarse y estabilizarse en velocidad y tensión para poder transferir carga. 3.3.1 Tiempo de transferencia de 2 minutos, para pista de vuelo visual: Si se permite un tiempo de transferencia de dos (2) minutos, son satisfactorios los grupos de motogeneradores nafteros o diesel y los generadores de turbina de gas con arranque y conmutación automática y/o manual. Estos equipos son ideales para instalarlos en la usina, para que entren en servicio como fuente secundaria complementaria a otras fuentes que requieran tiempos menores de conexión. Son de utilidad para reponer la energía en aquellos sectores de uso público de las Terminales de Pasajeros, Carga y Aviación General, que requieran restablecer los niveles mínimos imprescindibles, para el normal funcionamiento y con aceptables márgenes de seguridad. 3.3.2 Tiempo de transferencia de 15 segundos, para pista de vuelo por instrumentos de no precisión, si se requiere una transferencia en quince (15) segundos, es aceptable el equipamiento mencionado en el punto precedente, debiendo disponer de arranque rápido, convenientemente precalentados y lubricados y con conmutación automática adecuada. 3.3.3 Tiempo de transferencia de 10 segundos para pista de vuelo por instrumentos de precisión Categoría I: Idem punto precedente. 3.3.4 Tiempo de transferencia de 1/0 segundo, para pista de vuelo por instrumentos de precisión Categoría II y III: Para cumplimentar tiempos de transferencia instantánea, en aquellas instalaciones que requieran energía instantánea y sólo acepten variaciones limitadas de tensión o frecuencia, es necesario una fuente eléctrica ininterrumpible UPS y los accesorios necesarios para producir corriente eléctrica fiable y de alta seguridad, conectados a la barra de alimentación de emergencia. Luego, en un tiempo menor a 15 segundos, se pondrá en funcionamiento un motogenerador diesel o generador de turbina de gas, con transferencia electrónica, el que deberá entrar en servicio con velocidad y tensión estabilizada, cuando el RVR (alcance visual de pista) sea inferior a 350 metros (Categoría III), suministrando energía a los sistemas de ayuda a la navegación más críticos. 3.4 Tiempos de respuesta de las Fuentes Secundarias de Alimentación Los tiempos máximos de respuesta, están especificados en la Tabla N° 1 'Requisitos Fuentes Secundarias de Alimentación', en página N° 27, siendo de responsabilidad del Administrador del aeropuerto/ aeródromo, cumplimentar los tiempos máximos de conmutación, correspondiente a la categoría operacional de la(s) pista(s) de los aeropuertos/aeródromos. 3.5 Determinación de la potencia  La potencia de las Fuentes Secundarias de Alimentación, será la que determine un estudio de cargas. Al definir la potencia de diseño, se deberá especificar si el grupo electrógeno es para cubrir las emergencias esencialmente críticas, según lo estipulado en el artículo 2.5 de la presente Normativa, o no críticas. En ambos casos, deberá considerarse que al estudio de carga efectuado para determinar la potencia, se le sume un 30%, para determinar la potencia nominal del grupo electrógeno. El Administrador del aeropuerto presentará al ORSNA, para su aprobación, el referido cálculo en toda nueva instalación, desde la puesta en vigencia de la presente Normativa. 3.6 Potencia mínima  Los grupos electrógenos deben tener un módulo de potencia mínimo de 75 kVA. 3.7 Composición del grupo motogenerador o grupo electrógeno  3.7.1 Unidad motriz: La mayoría de las Fuentes Secundarias de Alimentación, son motores nafteros, diesel, o turbinas de gas, dependiendo de la disponibilidad y costo del combustible. Todas estas unidades deberían ser del tipo arranque rápido y automático, estabilizando la velocidad para conectarse a la carga, de acuerdo al requerimiento del aeropuerto. Los requisitos fundamentales de grupos electrógenos diesel eléctricos, cumplimentarán la Norma IRAM N° 2182. 3.7.2 Generador: Por lo general es un alternador, mecánicamente acoplado a la unidad motriz, produciendo energía eléctrica secundaria a los valores nominales de frecuencia, tensión y potencia de acuerdo a la unidad. Pueden ser trifásicos o monofásicos y deberían disponer de un elevado rendimiento del conjunto unidad motriz-generador (conversión de energía mecánica en eléctrica). 3.7.3 Dispositivos de arranque: La mayoría de los grupos electrógenos de alimentación secundaria, usan conjuntos de baterías que almacenan la energía necesaria para el arranque. Las baterías estarán conectadas permanentemente a un cargador con control de sobrecorriente y carga, para mantener almacenada la energía. Serán libres de mantenimiento. Todo el conjunto estará ventilado para evitar acumulación de gases. 3.7.4 Automatismo de maniobras: La orden de arranque del grupo electrógeno provendrá de una señal que indique la ausencia de tensión de la fuente primaria de energía. Una vez que el grupo electrógeno alcance el régimen de tensión y frecuencia nominal, los automatismos operarán convenientemente los interruptores de potencia, de modo tal que las cargas queden alimentadas por el grupo electrógeno. Cuando se restituya la energía eléctrica proveniente de la fuente primaria de alimentación, los automatismos operarán de modo que las cargas eléctricas sean alimentadas por ésta. Se pueden utilizar controles manuales o remotos. De utilizarse controles remotos, los mismos estarán ubicados en locales accesibles de las dependencias de los Servicios de Navegación Aérea y/o de mantenimiento, en los cuales se encuentre personal competente, durante todas las horas de operación del aeropuerto/aeródromo. 3.7.5 Suministro de combustible: El combustible líquido, debe almacenarse en depósitos próximos al grupo electrógeno. La capacidad debe resultar adecuada para el máximo tiempo de trabajo previsto y para las condiciones locales. En los aeropuertos del S.N.A., con el fin de asegurar y mantener la reserva de combustible, los Administradores deberán confeccionar y poner a disposición de los inspectores del ORSNA, un plan de contingencia adecuado a las características del aeropuerto, centros de aprovisionamientos de combustible, o condiciones climáticas, con el objetivo de mantener una reserva de combustible adecuada para la(s) fuente(s) secundaria(s) de alimentación. Para estas instalaciones, se deberán adoptar las medidas de seguridad, prevención y procedimientos acordes, para que resulten compatibles con el medio ambiente, generando el menor impacto posible. Es necesario implementar medidas preventivas y/o mitigadoras, en cuanto a la transferencia, manipulación y almacenamiento de aceites, grasas y combustibles. (Artículo sustituido por art. 3° de la Resolución N° 12/2004 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos B.O. 20/2/2004). 3.7.6 Conmutación para transferencia de energía: Para la transferencia de energía eléctrica, desde la fuente primaria a la fuente secundaria, es necesario un dispositivo adecuado. Para el arranque manual puede ser un sencillo conmutador o relé que desconecte la carga de una fuente de alimentación y la conecte a la otra. La conmutación automática, debe detectar la falla de la energía primaria; arrancar la unidad motriz del grupo generador, fijando los valores de tensión, la frecuencia del generador y conectar la carga. Esta unidad de conmutación debe desconectar cargas en instalaciones no esenciales y volver a transferir todo el sistema a la fuente primaria, cuando ésta se restablece. 3.8 Usina, condiciones del edificio. 3.8.1 Ventilación: Estos edificios deben disponer de una adecuada ventilación para evitar que las temperaturas del equipamiento no excedan los valores prescritos por el fabricante. En los aeropuertos donde las temperaturas resulten elevadas, por su ubicación geográfica o localización dentro del complejo aeroportuario, será necesario instalar ventilación forzada. 3.8.2 Acceso: Se proporcionará un adecuado acceso, para trabajos de reparación, mantenimiento preventivo, instalación y extracción de equipos. 3.8.3 Drenaje: En todas estas instalaciones, es necesario asegurarse un eficiente drenaje de aguas pluviales, para alejar el agua del equipamiento. 3.8.4 Seguridad: En estas instalaciones, es necesario disponer de la adecuada seguridad para disuadir el acceso al área, por descuido o intencionalmente, de toda persona no autorizada. Esto es esencial para evitar interferencias en el funcionamiento de los equipos y para proteger a esas personas de posibles descargas eléctricas. El área debe estar adecuadamente cercada en todo su perímetro, con un vallado tipo olímpico de 2,40 metros de altura, puertas de acceso protegidas y con cierres de seguridad. Se colocarán carteles en el vallado o en los muros del edificio usina, advirtiendo del peligro e indicando que existen instalaciones con alta tensión. 3.8.5 Iluminación: El edificio y equipos, deben estar bien iluminados en su interior y exterior, para proporcionar una buena visibilidad en todo momento y condición. La mala visibilidad puede ocasionar o aumentar las posibilidades de accidentes del personal que opera el sistema, o de un ocasional transeúnte. El valor mínimo en el interior del local será de 200 lux y para la iluminación exterior de 50 lux. 3.8.6 Comunicaciones: El área donde están instalados los grupos electrógenos, debe disponer de medios de comunicación fiables, con la torre de control, áreas de mantenimiento y sectores esenciales del aeropuerto, vinculados con la provisión de energía generada por una fuente de alimentación primaria y secundaria. 3.8.7 Conducciones eléctricas: Las cámaras y edificios de equipos eléctricos, deben disponer de un adecuado número de puntos de entrada de cables, para evitar modificaciones y tendidos adicionales. 3.8.8 Instalación de detección: Se deberá prever sistemas de alarma y detección de fuego, humo o elevadas temperaturas, en el recinto donde se instalen los grupos electrógenos. Además deberán disponer de la cantidad de matafuegos necesarios, en función de la superficie del local, factor de riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. Se instalarán matafuegos Clase A, B y C según corresponda. Ley 19.587, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Reglamentación Decreto 351/79. 3.8.9 Instalaciones de puesta a tierra: Se deberán cumplimentar las Normas IRAM N° 2281 (1 a 5), 2309, 2310, 2315, 2316, 2317, 2466, 2467. 3.8.10 Instalación de equipos: A los fines de la seguridad, el equipamiento deberá distribuirse armónicamente, disponiendo de áreas para circular alrededor de equipos y controles, en forma ordenada y sencilla. 3.8.11 Protección ambiental: En el diseño de las instalaciones y equipamiento para las Fuentes Secundarias de Alimentación, se deberá considerar el impacto ambiental que dichas instalaciones generen por escape de gases, ruido, depósito de combustible, efluentes industriales, etc. Cuando se efectúe una nueva instalación o se incorpore equipamiento, el Administrador del aeropuerto, deberá presentar al ORSNA para su aprobación, un estudio Ambiental Básico, según la Resolución ORSNA N° 307/2000. 3.8.12 Toda la instalación cumplimentará la Ley 19.587, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Reglamentación Decreto 351/79. 3.9 Instalaciones y edificios que requieren Fuentes Secundarias de Alimentación  El presente listado es enunciativo y no excluyente. El mismo es al sólo efecto de ilustrar sobre aquellas instalaciones, edificios y servicios, que requieren estar conectados mediante una red de distribución, a una Fuente Secundaria de Alimentación, como se indicó en 2.5 'Aplicación'. Instalaciones Críticas  3.9.1 Radioayudas: MLS, ILS (GP, GP/DME, LLZ, IM, MM, OM), NDB (LI, LO), NDB (navegación en ruta), VOR, DVOR, TVOR, DME. 3.9.2 Ayudas visuales: Luces de pista(s) y rodaje(s), ALS, SALS, PAPI, APAPI, T-VASIS, AT-VASIS, BCN, Luces obstáculos e Iluminación de plataforma(s). 3.9.3 Comunicaciones: Equipamiento para las comunicaciones aeronáuticas. 3.9.4 Meteorología: RVR, Estación meteorológica, Radar meteorológico, Sensores meteorológicos. 3.9.5 Radares: PAR, SRE, SMR, etc. 3.9.6 Puesto de estacionamiento aislado para aeronaves (Puesto Zulú)  Edificios Operativos  3.9.6 ACC  3.9.7 TWR  3.9.8 APP  3.9.9 ARO AIS  3.9.10 Edificios de uso público, a fin de mantener la capacidad operativa (Terminales de Pasajeros, Carga, Aviación general), para resguardar la seguridad aeroportuaria. 3.9.11 Servicios de emergencias aeroportuarias: Salvamento y extinción de incendio, Sanidad aeroportuaria y Policía Aeronáutica, a fin de mantener la capacidad operativa, de estos servicios esenciales del aeropuerto. 3.10 Manuales  El Administrador del aeropuerto, deberá disponer del Manual de Uso y Mantenimiento, confeccionado por el fabricante del equipamiento de las Fuentes Secundarias de Alimentación. Además dispondrá del historial referido a los mantenimientos programados y correctivos de emergencia efectuados. 3.11 Medición  El Administrador del aeropuerto, debe poseer equipos de medición del consumo eléctrico, en sus áreas de responsabilidad. 3.12 Superposición de jurisdicciones  Cuando se superponga la provisión de energía eléctrica proveniente de la Fuente Secundaria de alimentación, destinada a servir instalaciones críticas de carácter operativo, con otras instalaciones no esenciales, se deberán independizar las alimentaciones provenientes de esa fuente, para que el Administrador del aeropuerto, u otro Organismo público o privado, pueda ejercer plenamente su responsabilidad sobre el servicio. A los fines de la responsabilidad sobre la provisión de energía eléctrica, proveniente de una fuente primaria o secundaria, se fijan los límites eléctricos en los bornes de ingreso a los tableros de distribución o los bornes secundarios de los transformadores de distribución, según lo que correspondiere, de acuerdo al tipo de instalación asociada a cada fuente de alimentación y las responsabilidades establecidas en los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 375/97 y 163/98. (Artículo sustituido por art. 5° de la Resolución N° 12/2004 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos B.O. 20/2/2004). 3.13 Especificaciones técnicas complementarias  Las especificaciones técnicas que complementan la presente Normativa, están contenidas en el Manual de diseño de aeródromos (Doc. 9157), Parte 5, 'Sistemas eléctricos', de OACI, en los siguientes capítulos: 'Distribución de la corriente eléctrica', 'Circuitos eléctricos para la iluminación y ayudas a la radionavegación en los aeródromos', 'Sistemas eléctricos' y 'Cables para los servicios subterráneos en aeródromos'. Estos Capítulos contienen las especificaciones técnicas que complementan la presente Normativa. 3.14 Inspecciones  El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, efectuará inspecciones para controlar el cumplimento de los tiempos máximos de conmutación y el estado del equipamiento e instalaciones de las Fuentes Secundarias de Alimentación de los aeropuertos/aeródromos del S.N.A., utilizando la Planilla de Inspección, que se adjunta a la presente Normativa, en página N° 28. 3.15 Documentación consultada  Anexo 14, 'Aeródromos', Volumen I, 'Diseño y Operaciones de Aeródromos', Tercera edición, julio 1999, de la OACI. Anexo 10, 'Telecomunicaciones Aeronáuticas', Volumen I, Radioayudas para la navegación, Quinta edición, julio 1996. Doc. 9157-AN/901, 'Manual de Proyecto de Aeródromos', Parte 5, 'Sistemas eléctricos', reimpreso enero 1999, de la OACI. Normas IRAM  Ley 19.587, 'Higiene y Seguridad en el Trabajo', Reglamentación Decreto 351/79. SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS ANEXO I      CODIGO FAA  CODIGO IATA      1  AER  AEP  AEROPARQUE   2  BCA  BHI  BAHIA BLANCA   3  BAR  BRC  BARILOCHE   4  CAT  CTC  CATAMARCA   5  CRV  CRD  COMODORO RIVADAVIA   6  DIA  COC  CONCORDIA   7  CBA  COR  CORDOBA   8  CRR  CNQ  CORRIENTES   9  CUT  CUT  CUTRAL CO   10  CHP  CPC  CHAPELCO   11  DOT  —  DON TORCUATO   12  ESQ  EQS  ESQUEL   13  EZE  EZE  EZEIZA   14  FSA  FMA  FORMOSA   15  GPI  GPO  GENERAL. PICO   16  GNR  GNR  GENERAL ROCA   17  IGU  IGR  IGUAZU   18  JUJ  JUJ  JUJUY   19  NIN  JNI  JUNIN   20  ECA  ING  EL CALAFATE   21  PTA  LPG  LA PLATA   22  LAR  IRJ  LA RIOJA   23  MLG  LGS  MALARGÜE   24  MDP  MDQ  MAR DEL PLATA   25  DOZ  MDZ  MENDOZA   26  NEC  NEC  NECOCHEA   27  NEU  NQN  NEUQUEN   28  PAR  PRA  PARANA   29  LIB  AOL  PASO DE LOS LIBRES   30  POS  PSS  POSADAS   31  DRY  PMY  PUERTO MADRYN   32  RTA  RCQ  RECONQUISTA   33  SIS  RES  RESISTENCIA   34  TRC  RCU  RIO CUARTO   35  GAL  RGL  RIO GALLEGOS   36  GRA  RGA  RIO GRANDE   37  ROS  ROS  ROSARIO   38  SAL  SLA  SALTA   39  FDO  —  SAN FERNANDO   40  JUA  UAQ  SAN JUAN   41  UIS  LUQ  SAN LUIS   42  SRA  AFA  SAN RAFAEL   43  SVO  SFN  SANTA FE   44  OSA  RSA  SANTA ROSA   45  STR  STT  SANTA TERESITA   46  SDE  SDE  SANTIAGO DEL ESTERO   47  DIL  TDL  TANDIL   48  TAR  —  TARTAGAL   49  TRE  REL  TRELEW   50  TUC  TUC  TUCUMAN   51  USU  USH  USHUAIA   52  VIE  VDM  VIEDMA   53  GES  VLG  VILLA GESELL   54  RYD  VME  VILLA REYNOLDS       TABLA N° 1 FUENTE SECUNDARIA DE ALIMENTACION   TIEMPOS MAXIMOS DE CONMUTACION   TIPO PISTA  AYUDAS VISUALES  TIEMPO  RADIOAYUDAS  TIEMPO   VISUAL  Indicadores pendiente aproximación, (PAPI)(a)  2 minutos         Borde de pista (b)  2 minutos         Umbral de pista (b)  2 minutos         Extremo de pista (b)  2 minutos         Luces obstáculos(a)  2 minutos         APROXIMACION  NO PRECISION  Sistema iluminación aproximación (ALS)  15 segundos  SRE  15 segundos   Indicadores pendiente aproximación, (PAPI) (a)(e)  15 segundos  VOR  15 segundos   Borde de pista (e)  15 segundos  NDB  15 segundos   Umbral de pista (e)  15 segundos  DME  15 segundos   Extremo de pista  15 segundos  Instalación radiogoniométrica  15 segundos   Luces obstáculos (a)  15 segundos         APROXIMACION DE PRECISION CATEGORIA I  Sistema iluminación aproximación (ALS)  15 segundos  Localizador (LLZ) ILS  10 segundos   Indicadores pendiente aproximación, (PAPI) (a)(e)  15 segundos  Trayectoria de planeo (GP) ILS  10 segundos   Borde de pista (e)  15 segundos  Radiobaliza localización interior  10 segundos   Umbral de pista (e)  15 segundos  Radiobaliza localización exterior  10 segundos   Extremo de pista  15 segundos  Marcadores (IM; MM; OM)»  10 segundos   Calle esencial de rodaje (a)  15 segundos  PAR  10 segundos   Luces obstáculos (a)  15 segundos  DME asociado GP  10 segundos   APROXIMACION DE PRECISION CATEGORIA II  300 metros interiores del Sistema de Iluminación de aproximación  1 segundo  Localizador (LLZ) ILS  0 segundo   Otras partes del Sistema de iluminación de aproximación  15 segundos  Trayectoria de planeo (GP) ILS  0 segundo   Borde de pista  15 segundos  Radiobaliza localización interior  1 segundo   Umbral de pista  1 segundo  Radiobaliza localización exterior  1 segundo   Extremo de pista  1 segundo  Marcadores (IM, MM)  1 segundo   Eje de pista  1 segundo  Marcador (OM)  10 segundos   Zona toma contacto en pista  1 segundo  PAR  1 segundo   Barra de parada en puntos espera rodaje  1 segundo  DME asociado GP  0 segundos   Calle esencial de rodaje con barras de parada  15 segundos         Luces obstáculos (a)  15 segundos         APROXIMACION DE PRECISION CATEGORIA III  300 metros interiores del Sistema de Iluminación de aproximación  1 segundo  Localizador (LLZ) ILS  0 segundo   Otras partes del Sistema de iluminación de aproximación  15 segundo  Trayectoria de planeo (GP) ILS  0 segundo   Borde de pista  1 segundo  Radiobaliza localización interior  1 segundo   Umbral de pista  1 segundo  Radiobaliza localización exterior  1 segundo   Extremo de pista  1 segundo  Marcadores (IM, MM)  1 segundo   Eje de pista  1 segundo  Marcador (OM)  10 segundos   Zona toma contacto  1 segundo  PAR  1 segundo   Todas las barras de paradas  1 segundo  SRM  1 segundo   Calle esencial de rodaje con barras de parada  1 segundo  DME asociado GP  0 segundos   Luces obstáculos (a)  15 segundos         PISTA DESPEGUE RVR < 800 m  Borde pista  15 segundos(d)         Extremo pista  1 segundo         Eje pista  1 segundo         Todas las barras de parada  1 segundo         Calle esencial de rodaje (a)  15 segundos         Luces obstáculos (a)  15 segundos         (a) Se les suministra energía eléctrica secundaria cuando su funcionamiento es esencial para la seguridad de la operación aérea   (b) Aeródromo con iluminación de pista, sin Fuente Secundaria de Alimentación, debería disponer de luces de emergencia que puedan ponerse en servicio en 15 minutos.   (e) Un segundo cuando las aproximaciones se efectúen por encima de terreno peligroso o escarpado.   (d) Un segundo cuando no se proporcionan luces de eje de pista.      (Tabla N° 1 modificada por arts. 6° y 7° de la Resolución N° 12/2004 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos B.O. 20/2/2004).    PLANILLA DE INSPECCION   FUENTE SECUNDARIA DE ALIMENTACION   Aeropuerto         Fecha inspección:           Grupos Electrógenos  Manual  Automático   N° 1         Potencia nominal         Antigüedad         Puesta en servicio, tiempo real         Tiempo máximo de conmutación**         Area de alimentación         Estado         N°2         Potencia nominal         Antigüedad         Puesta en servicio, tiempo real         Tiempo máximo de conmutación**         Area de alimentación         Estado         N°3         Potencia nominal         Antigüedad         Puesta en servicio, tiempo real         Tiempo máximo de conmutación**         Area de alimentación         Estado         N°4         Potencia nominal         Antigüedad         Puesta en servicio, tiempo real             Tiempo máximo de conmutación**         Area de alimentación         Estado         Usina  Estado  Observaciones   Superficie (m2)         Acceso         Ventilación         Drenaje         Seguridad         Iluminación         Comunicaciones         Conductos eléctricos         Reserva combustible para G.Elec.         UPS  Equipamiento/Servicio áreas de alimentación   Cantidad:        Cantidad:        Cantidad:        Cantidad:        Cantidad:        OBSERVACIONES      Clasificación de mantenimiento  MB  Muy bueno  R  Regular   B  Bueno  M  Malo   Tiempo máximo de conmutación** El que corresponda según Tabla N° 1