Resolución   1189 / 1999
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Fecha de publicación: 1999-09-28

Ente Nacional Regulador del Gas  GAS NATURAL  Resolución 1189/99  Apruébase la "Norma de aprobación para conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que alojan al sistema de regulación-medición", NAG-137.  Bs. As., 20/8/99  VISTO el Expediente ENARGAS Nº 119, la Ley Nº 24.076 y su Decreto Reglamentario Nº 1738/92; y  CONSIDERANDO:  Que el artículo 52 de la Ley 24076 le asigna al ENARGAS, entre sus funciones y facultades, la de dictar Reglamentos en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de la Ley.  Que el artículo 86 de la mencionada Ley dispone que el Clasificador de Normas Técnicas de Gas del Estado Sociedad del Estado (Revisión 1991) y sus disposiciones completamentarias mantendrán plena vigencia hasta que el ENARGAS apruebe nuevas normas técnicas en reemplazo de las vigentes.  Que asimismo debe tenderse a lograr economicidad en las instalaciones, ya que es propósito de dicha Ley que el servicio se expanda al menor costo posible.  Que en cumplimiento de lo antes expresado, el ENARGAS elaboró la "Norma de aprobación para conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que aloja al sistema de regulación-mediación", identificada como NAG-137, a los fines de reemplazar a la Norma GE-N1-137 y artículos correspondientes del Reglamento de instalaciones domiciliarias.  Que a efectos de lograr la economicidad citada en el tercer considerando, sin desmedro de las condiciones de eficiencia y seguridad que este Ente debe tutelar, la norma elaborada se ha estructurado sobre la base del clásico conjunto puerta-marco.  Que a los mismos efectos del considerando anterior, la norma incluye los materiales usados hasta el presente, sin impedir "a priori" otros que pudieren resultar aptos.  Que este nuevo documento soluciona falencias de la norma que viene a reemplazar, tales como limitación de los materiales de fabricación y parámetros inadecuados de ensayo.  Que ha quedado determinado que los elementos a que se refiere la norma, se incluyen en la política general de certificaciones de producto y garantía de calidad que propugna el ENARGAS.  Que no resultan impedidas otras soluciones de diseño (por ejemplo, gabinetes integrales) siempre que el producto cumpla, como mínimo, con las exigencias de la norma.  Que las Licenciatarias tienen la facultad de recomendar, con razones fundadas, una u otra solución en aquellos artículos que autorizan al usuario a seleccionar opciones (colocar o no visor y forma de apertura de la puerta).  Que el proyecto de norma fue entregado para su opinión a las Licenciatarias de Distribución, los Organismos de Certificación y fabricantes, cuyas observaciones, así como su análisis y evaluación por parte de los sectores técnicos del ENARGAS, obran en el Expediente, a los que corresponde remitirnos "brevitatis causae".  Que el Directorio del ENARGAS se encuentra facultado para emitir este acto en mérito a lo establecido por los Artículos 52 inciso b) y 86 de la Ley 24076 y su Decreto reglamentario Nº 1738/92.  Por ello,  EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS RESUELVE:  Artículo 1º — Apruébase la "Norma de aprobación para conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que alojan al sistema de regulación-medición", NAG-137, que como Anexo integra la presente.  Art. 2º — La Norma aprobada por el Artículo 1º entrará en vigencia el día siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.  Art. 3º — La Norma aprobada por esta Resolución reemplaza a la GE-N1-137 "Gabinete de material sintético para sistemas de regulación-medición.", correspondiente al cuerpo normativo sobre redes para la distribución hasta 4 bar, así como a los requisitos que se opongan a la presente norma de los puntos 4.4 y 4.5 de las "Disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas"; incluídas ambas en el Clasificador de Normas Técnicas de Gas del Estado Sociedad del Estado (revisión 1991).  Art. 4º — A efectos de no dificultar la instalación de los elementos que están en plaza y respondan a la normativa hasta ahora vigente, las Licenciatarias de Distribución, si bien aceptarán los conjuntos puerta-marco que respondan a la norma aprobada por el Artículo 1º a partir de la fecha de su entrada en vigencia, los exigirán con carácter obligatorio y excluyente a partir de los DOCE (12) meses de dicha fecha.  Art. 5º — A efectos de permitir el cumplimiento de los plazos indicados en el artículo anterior, los fabricantes dispondrán de un plazo de SEIS (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigencia para adecuar sus producciones a los requisitos de la norma aprobada por el Artículo 1º, con la salvedad de lo indicado en el Artículo 6º. Vencido tal plazo, únicamente podrán fabricar y comercializar conjuntos puerta-marco en un todo de acuerdo con dicha norma.  Art. 6º — Los requisitos del punto 11 de la Norma aprobada por este acto serán de cumplimiento obligatorio a partir de los DOS (2) años de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.  Art. 7º — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. — Héctor E. Fórmica. — José A. Repar. — Ricardo V. Busi. — Hugo D. Muñoz.      INDICE 1. - Objeto .................................................................................................................. 2. - Alcance ................................................................................................................. 3. - Definiciones ........................................................................................................... 3.1. - Ente autorizado ................................................................................................... 3.2. - Gabinete o nicho ................................................................................................. 3.3. - Organismo de certificación .................................................................................. 3.4. - Proveedor .......................................................................................................... 3.5. - Puerta ................................................................................................................ 3.6. - Sistema de regulación-medición domiciliario ........................................................ 4. - Materiales ............................................................................................................. 5. - Diseño y dimensiones ............................................................................................ 5.1. - Rigidez y terminación superficial .......................................................................... 5.2. - Dimensiones ....................................................................................................... 5.3. - Puerta ................................................................................................................ 6. - Ensayos y verificaciones ........................................................................................ 6.1. - Inspecciones visual ............................................................................................. 6.2. - Control dimensional ............................................................................................ 6.3. - Cierre y apertura de la puerta ............................................................................. 6.4. - Ensayo de deformación ...................................................................................... 6.5. - Ensayo de resistencia al impacto ......................................................................... 6.6. - Ensayo de resistencia a la penetración de una bolilla ............................................ 6.7. - Ensayo de autoextinción ..................................................................................... 6.8. - Ensayo de resistencia al calor ............................................................................. 6.9. - Ensayo de resistencia a la intemperie ................................................................... 6.10. - Ensayo de resistencia a las variaciones de temperatura y a la radiación ultravioleta.................................................................................................................. 6.11. - Ensayo de resistencia a los productos alcalinos ................................................ 6.12. - Ensayo de protección contra el agua de lluvia .................................................. 6.13. - Ensayo de niebla salina ................................................................................... 6.14. - Ensayo de ciclaje ............................................................................................ 7. - Procedimiento de aprobación ............................................................................... 8. - Controles de fabricación e inspección ................................................................... 9. - Marcado .............................................................................................................. 10. - Embalaje e instrucciones para la instalación .......................................................... 11. - Gestión de la calidad ........................................................................................... 12. - Normas de referencia ........................................................................................... 13. - Norma de consulta ..............................................................................................  Bibliografía consultada  Cuadros y Figuras  Tabla 1 - Sinopsis de ensayos y verificaciones según material ....................................... Figura 1 - Conjunto puerta-marco. Esquema y dimensiones minímas ............................ Figura 2 - Punto de aplicación para los ensayos de deformación y de impacto .............. Figura 3 - Esquema de la pieza de impacto .................................................................. Figura 4 - Dispositivo de ensayo de penetración de una bolilla ...................................... Figura 5 - Mecanismo de alambre incandescente .......................................................... Figura 6 - Espectro de la energía recibida ..................................................................... Figura 7 - Gráfico del ensayo de resistencia a las variaciones de temperatura y a la radiación UV................................................................................................................    NORMA DE APROBACION PARA CONJUNTOS PUERTA-MARCO DE GABINETES O NICHOS QUE ALOJAN AL SISTEMA DE REGULACION-MEDICION  1. OBJETO  Establecer los requisitos mínimos de diseño, los ensayos necesarios, el procedimiento de aprobación, los controles de fabricación e inspección, y las características de marcado y acondicionamiento que deben satisfacer los conjuntos puerta-marco para gabinetes o nichos, destinados a alojar al sistema e regulación-medición domiciliario, en redes de distribución hasta 4 bar de gas natural y gas licuado de petróleo.  Esta norma es aplicable también a las instalaciones comerciales e industriales encuadradas en las "Disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas" (Reglamento de instalaciones domiciliarias).  2. ALCANCE  Es aplicable a conjuntos puerta-marco, para instalar fijados o empotrados en mampostería u otros materiales incombustibles que conforman el gabinete o nicho.  3. DEFINICIONES  A los efectos de la presente norma deberá entenderse por:  3.1. Ente Autorizado  Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), o el que éste designe.  3.2. Gabinete o nicho  Alojamiento con dimensiones suficientes para la instalación y el mantenimiento del sistema de regulación-medición y la correspondiente válvula de accionamiento rápido tipo esférica a candado.  3.3. Organismo de Certificación  Entidad acreditada por el Ente Autorizado para la planificación, coordinación, administración y ejecución integral de los trabajos relacionados con la aprobación y certificación de la calidad de productos para la industria del gas, garantizando el cumplimiento de las normas que el Ente Autorizado decida aplicar, en particular en los aspectos técnicos, de eficiencia, seguridad, uso racional de la energía y conservación del medio.  3.4. Proveedor  La parte responsable por el producto y capaz de asegurar que se ejerce la gestión de la calidad.  La definición se aplica a fabricantes e importadores.  3.5. Puerta  Placa, lámina o plancha que vinculada al marco mediante elementos de fijación y cierre apropiados, sirve para cerrar y proteger adecuadamente el sistema de regulación-medición alojado en el gabinete o nicho.  3.6. Sistema de regulación-medición domiciliario  Comprende el medidor, el regulador y el conjunto de accesorios para su montaje.  4. MATERIALES  4.1. El conjunto puerta-marco podrá estar construido con alguno de los siguientes materiales o la combinación de ellos:  - material sintético autoextinguible que, además, no origine productos tóxicos con el calor;  - chapa de acero resistente a la corrosión, por naturaleza o por tratamiento.  4.2. Podrán ser propuestos otros materiales, en tanto satisfagan los requisitos de esta Norma. Su aprobación quedará a exclusivo juicio del Ente Autorizado.  4.3. Para casos especiales, se permitirá la aplicación de un material de las mismas características con que esté construido el frente de la edificación, según lo solicite el usuario y apruebe la Licenciataria. Deben cumplirse los requisitos mínimos de seguridad y diseño que se indican en la presente Norma.  5. DISEÑO Y DIMENSIONES  Las dimensiones serán compatibles con las del gabinete o nicho respectivo, según corresponda al conjunto de regulación-medición o al regulador solo.  5.1. Rigidez y terminación superficial  Tanto las superficies externas como internas del conjunto puerta-marco tendrán un acabado superficial sin grietas, poros o sopladuras, rebabas o aristas cortantes, ni ampolladuras; podrán admitir nervaduras u otros engrosamientos necesarios para refuerzo.  5.2. Dimensiones  Las dimensiones mínimas de las luces libres interiores del marco serán las indicadas en la Figura 1, para los gabinetes destinados a alojar a los conjuntos de regulación-medición; podrán ser menores para los gabinetes de regulación y de medición independientes.  5.3. Puerta  5.3.1. Ventilación  Tendrá una ventilación superior y otra inferior que posea una abertura efectiva, cada una de ellas, como mínimo de 10 cm 2 .  La separación mínima entre la ventilación superior y la inferior será de 3/4 de la altura de la puerta, equidistantes de los bordes superior e inferior; deberán estar centradas con respecto al eje vertical.  5.3.2. Cierre  La puerta tendrá un dispositivo de cierre que accione automáticamente cuando ella se sitúe en posición cerrada.  Para su apertura se dispondrá de una llave de cuadro de 6,35 mm. El cuadrado de 6,35 mm de la cerradura quedará bien centrado respecto de un orificio circular de 15 mm de diámetro.  5.3.3. Apertura  La apertura podrá ser:  a) Pivotante lateral: en este caso la puerta formará un ángulo de 180° —como mínimo— entre posiciones abierta y cerrada.  b) Pivotante hacia arriba: en este caso la puerta formará un ángulo de 135° —como mínimo— entre las posiciones abierta y cerrada.  c) Deslizable en forma lateral.  d) Deslizable en forma vertical ascendente.  En los casos c) y d) el deslizamiento de la puerta debe ser total, permitiendo el libre acceso sistema de regulación-medición.  En los casos b) y d) se deberá disponer de un sistema de enganche para la posición abierta total.  Cualquiera sea la forma de apertura, la puerta será desmontable al estar en la posición abierta.  5.3.4. Visor  La puerta podrá tener opcionalmente un visor que permita la lectura del medidor en forma directa.  En ese caso, dicho visor será construido en policarbonato transparente; otro material deberá sometido a consideración del Ente Autorizado.  La ubicación y dimensiones del visor quedarán a criterio del fabricante, con la condición de que posibilite la lectura de los medidores aprobados.  6. ENSAYOS Y VERIFICACIONES  6.1. Inspección visual  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  Se verificará:  - la marcación de la inscripción GAS en el lugar establecido, según 9.;  - la buena terminación de todos los elementos constitutivos del conjunto puerta-marco, y la ausencia de grietas, sopladuras, poros, rebabas, exfoliaciones, ampollas u otros defectos, según 5.1. ;  - la planitud de la puerta y su ajuste correcto con el marco;  - la abertura efectiva de ventilación, según 5.3.1.  - en las que tengan visor, su completa y perfecta fijación a la puerta, y su ubicación y dimensiones que permitan la lectura de los medidores aprobados.  6.2. Control dimensional  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  Se verificarán las dimensiones, en base a los planos entregados por el fabricante.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.3. Cierre y apertura de la puerta  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  Se verificará durante los ensayos el correcto funcionamiento del sistema de cierre y apertura de puerta repecto del marco.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.4. Ensayo de deformación  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  El conjunto con la puerta en posición cerrada y simplemente apoyado en posición horizontal sobre una superficie rígida, será sometido en forma sucesiva a la aplicación por el término de 5 minutos una fuerza F de 100 N, normal, distribuida sobre un área de 1 cm 2 en los siete (7) puntos de aplicación como se indica en la Fig. Nº 2.  6.4.1. El procedimiento de ensayo será el siguiente:  i) Se aplica la fuerza F en el punto 1 indicado en la Fig. Nº 2.  ii) Transcurridos los 5 minutos y con la fuerza F aplicada, se medirá la deformación de la puerta respecto del marco, la que en ningún punto deberá ser superior a 5 mm.  iii) Se repiten i) y ii) para el resto de los puntos.  6.4.2. Evaluación  Finalizado el ensayo, el conjunto puerta-marco, deberá mantener su perfecto ajuste y permitir apertura y cierre normal de la puerta.  6.5 Ensayo de resistencia al impacto  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  El conjunto con la puerta cerrada y fijado en posición horizontal sobre un soporte rígido (se considera rígido si su desplazamiento no supera 0,1 mm por efecto del impacto de ensayo), será sometido a tres choques sucesivos en caída libre desde una altura de 0,40 m, aplicados en los puntos 3, 4 y 5 la fig. 2, haya o no visor.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.5.1. Pieza de impacto  Tendrá una masa de 5,0 kg. Será de acero SAE 1050.  Su geometría responderá a la fig. 3: la parte cónica tendrá un ángulo de 22° y terminará en una sección circular de 2,5 mm de diámetro; la punta de impacto acoplada a la parte cónica será un casquete esférico de 2,5 mm de diámetro.  6.5.2. Evaluación  Luego de cada impacto no deberán haberse producido fisuras ni perforaciones en el conjunto, incluido el terminado anticorrosivo.  Finalizado el ensayo, el conjunto puerta-marco deberá mantener su perfecto ajuste y permitir la apertura y cierre normal de la puerta.  6.6. Ensayo de resistencia a la penetración de una bolilla  Solamente aplicable a conjuntos puerta-marco, o sus partes, de material sintético.  El ensayo se llevará a cabo sobre probetas planas de aproximadamente 20 mm por 20 mm, correspondientes a las superficies externas del marco y de la puerta, que quedarán totalmente apoyadas sobre una superficie horizontal y plana de acero.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.6.1 Dispositivo de ensayo  Se usará el que se muestra en la figura 4. La esfera será de acero de 5 mm de diámetro. La carga total será de 20 N, distribuida simétricamente.  6.6.2 Procedimiento  Se introducirá cada probeta en un horno con la carga aplicada perpendicularmente en su punto central, a una temperatura de 80°C ± 2°C.  Después que haya estado 1 h en el horno se quitará la carga, se retirará la probeta que se enfriará a la temperatura ambiente por inmersión en agua, y se medirá la impronta.  6.6.3. Evaluación  El diámetro de la impronta no deberá exceder los 2 mm.  6.7. Ensayo de autoextinción  Solamente aplicable a conjuntos puerta-marco, o sus partes, de material sintético.  Se llevará a cabo sobre probetas de aproximadamente 50 mm por 50 mm extraídas del marco y de la puerta, así como del visor cuando esté incluido en el diseño; cuando el ancho del marco sea inferior a esa medida, la probeta deberá tener el ancho máximo que aquél permita.  Se debe tener cuidado de llevar a cabo la prueba en una sala protegida contra corrientes de aire, para evitar cualquier efecto de enfriamiento, y bajo luz tenue de modo que se pueda ver cualquier llama.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.7.1. Acondicionamiento de las probetas  Primer paso: se ubicarán durante 48 h en una cabina que tenga una humedad relativa inferior al 20% y una temperatura de 50°C ± 2°C.  Segundo paso: se ubicarán en la sala de ensayo a una temperatura de 20°C ± 5°C, se dejarán estabilizar a esta temperatura durante 3 h, y a continuación se procederá al ensayo.  6.7.2. Mecanismo de ensayo  Es el mostrado en la figura 5.  El final del recorrido del carro se ajustará por medio de un tornillo micrométrico que actúa como tope, de modo que el desplazamiento de la punta con respecto a la superficie de la probeta no deberá exceder los 7 mm.  6.7.3. Procedimiento  La punta del alambre se calentará eléctricamente hasta incandescencia a una temperatura de 960°C.  Luego se aplicará a la probeta en un punto donde sea menor el espesor, preferentemente el centro, a más de 15 mm del borde superior de la probeta, y preferentemente sobre superficies planas; no se deberá aplicar en el fondo de las ranuras, en áreas estrechas rebajadas, en entradas perforadas, ni a lo largo de bordes filosos.  El alambre incandescente se mantendrá horizontal y la superficie de la probeta, vertical.  La punta del alambre permanecerá durante 30 s en contacto con la probeta, con una fuerza de 2 N. A continuación se separará completamente el alambre de la probeta, procediendo con la suficiente lentitud como para evitar cualquier movimiento del aire que pudiera perjudicar el resultado del ensayo.  El ensayo se repetirá cinco (5) veces sobre distintos puntos en la misma probeta cuando las dimensiones lo permitan, o en la mínima cantidad de probetas que se requiera.  6.7.4. Evaluación  La probeta no cumplirá con el ensayo si:  - está completamente quemada; o  - continúa quemándose durante 5 s después que se haya retirado la punta; o  - caen gotas de material inflamado o partículas incandescentes desde la probeta.  6.8. Ensayo de resistencia al calor  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.8.1. Procedimiento  Se colocarán las unidades completas en una estufa, cuya temperatura se elevará en 2 ó 3 h a 80°C ± 2°C, mateniendo durante 5 h ese valor. Luego se dejará enfriar las unidades hasta la temperatura ambiente.  6.8.2. Evaluación  Las partes no deberán presentar ninguna modificación que altere la geometría del conjunto, apertura y cierre de la puerta, ni los tratamientos superficiales.  6.9. Ensayo de resistencia a la intemperie  Solamente aplicable a conjuntos puerta-marco, o sus partes, de material sintético.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.9.1. Durante períodos prolongados, las probetas deberán recibir radiación ultravioleta (UV) una atmósfera alternativamente seca y húmeda, y sufrir choques térmicos y aspersiones. De manera, las probetas serán sometidas por turno a condiciones de tensión ambiental de igual naturaleza que las que afectarán a los conjuntos puerta-marco en servicio.  La degradación fotoquímica se ve acelerada cuando la irradiación se mantiene dentro del espectro de las longitudes de onda inferiores a aquellas que se reciben a nivel del suelo (zona comprendida entre 235 y 295 nm).  6.9.2. Probetas  Se obtendrán de partes planas del marco y de la puerta, así como del visor cuando esté incluido en el diseño.  La cantidad será, como mínimo, 3 probetas de cada una de las partes, 2 para ensayo y 1 como testigo de aceptación.  Sus dimensiones se adaptarán a las del portamuestras del aparato de ensayo y teniendo cuenta que, posteriormente, se las someterá a un ensayo de tracción.  6.9.3. Aparato  Simulador de exposición de plásticos a la luz solar y al agua, del tipo lámpara de xenón, según ASTM D 2565.  6.9.4. Procedimiento  Según lo indicado en ASTM G 26. Las condiciones, la composición y el programa de ensayo los que se definen y determinan a continuación.  a) Definición de las condiciones  Atmósfera seca: cuya humedad relativa es < 25 % . Atmósfera húmeda: cuya humedad relativa es > 85 %. Exposición a la radiación ultravioleta (UV): la superficie expuesta de las probetas recibe radiación luminosa cuya energía, en función de la longitud de onda, se distribuye según la curva de Figura 6, correspondiente a una lámpara de xenón nueva. Teniendo en cuenta la variación de la intensidad de radiación de la lámpara relacionada con su vida útil, se admiten como tolerancias sobre energía recibida en función de la longitud de onda: + 20 % para el espectro UV (longitudes de onda 400 nm) y + 50 % para el espectro visible (longitudes de onda > 400 nm). Choque térmico: comprende: – conservación de las probetas durante 1 h, por lo menos, en un recinto calefaccionado a 55°C 2°C; – transferencia rápida y conservación durante 1 h, en una cámara previamente enfriada a -25°C 1°C; – retorno rápido al recinto calefaccionado.  Con aspersión: implica que las probetas serán sometidas, luego de cada período de 20 min, una aspersión de agua desmineralizada durante 3 min.  b) Composición del ensayo  1 - Acondicionamientos particulares:  A Un día de exposición a la radiación UV en atmósfera seca y a una temperatura de 55°C ± con aspersiones.  B Un día de exposición a la radiación de una lámpara a vapor de mercurio, que produzca ozono con una concentración estimada en el recinto de 20 ppm, en una atmósfera cuya temperatura mantenida a 55°C ± 2° y conteniendo 0,067 % en volumen de dióxido de azufre (SO2).  C Un día de exposición:  i) durante las primeras 8 h, las probetas son mantenidas en un recinto saturado de humedad conteniendo 0,067% en volumen de SO2, a una temperatura de 40°C ± 3°C.  ii) durante las últimas 16 h, se abre la puerta del recinto al ambiente del laboratorio.  2. Ciclo semanal ordinario  Comprende un período de ensayo de seis (6) días, realizado en el siguiente orden:  Dos (2) días de exposición a la radiación UV en una atmósfera húmeda y a una temperatura 55°C ± 2°C, con aspersiones; Un (1) día de conservación en atmósfera húmeda y a una temperatura de 55°C ± 2°C, con choques térmicos; y Tres (3) días de exposición a la radiación UV, en atmósfera seca y a una temperatura de 55°C 2°C.  c) Programa de ensayo  El ensayo se realiza en un período de seis (6) semanas divididas en 2 secuencias iguales semanas, comprendiendo cada una:  1a. semana:  – acondicionamiento A; – ciclo semanal ordinario.  2a. semana:  – acondicionamiento B; – ciclo semanal ordinario.  3a. semana:  – acondicionamiento C; – ciclo semanal ordinario.  6.9.5. Evaluación de resultados  a) Con relación a las probetas testigo, las probetas ensayadas no deberán presentar rastros de deterioro aparente: grietas, orificios, poros, deslaminación, exposición de la fibra de vidrio, exudación de la resina, ni deformaciones que afecten las aptitudes del material ensayado.  b) Se deberán determinar los valores de alargamiento y las tensiones de rotura de las probetas testigo y de las probetas ensayadas, de acuerdo con ASTM D 638M. Los valores comparativos no deberán variar en más de un 10 %.  6.10. Ensayo de resistencia a las variaciones de temperatura y a la radiación ultravioleta  Aplicable cualquiera sea el material de que está fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  6.10.1. Consiste en someter al conjunto puerta-marco a veinte (20) ciclos de 12 h cada uno, realizados como se indica seguidamente.  6.10.2. Procedimiento (ver fig. 7).  6.10.2.1. En el primer ciclo, diferente al resto por la temperatura inicial del recinto, ésta debe ser de 20ºC ± 5ºC.  6.10.2.2. Durante las primeras 3 horas, la temperatura del recinto se disminuirá progresivamente hasta -25ºC ± 2ºC, y será mantenida luego en este valor durante 4 horas más (total, 7 horas).  6.10.2.3. Durante las siguientes 2 horas, la temperatura del recinto se elevará progresivamente hasta 70ºC ± 2ºC, y será mantenida luego en este valor durante 3 más (total, 5 horas, llegándose así a la hora 12ª del ciclo).  Además, durante estas 5 horas, las superficies previstas para ser expuestas a la intemperie serán sometidas a radiación UV. Esta se obtiene con lámparas de vapor de mercurio de alta presión, de una potencia de 125 W cada una, repartidas uniformemente a razón de 5 lámparas por m2. La superficie que recibe la radiación estará ubicada a 30 cm ± 5 cm del plano formado por el vértice de las lámparas.   6.10.2.4. En el siguiente ciclo (segundo), durante las primeras 6 horas, la temperatura del recinto se disminuirá progresivamente hasta -25ºC ± 2ºC y será mantenida luego en este valor durante 1 hora más (total, 7 horas).  6.10.2.5. Durante las siguientes 2 horas, la temperatura del recinto se elevará progresivamente hasta 70ºC ± 2ºC y será mantenida luego en este valor durante 3 horas más (total, 5 horas, llegándose así a la hora 12ª del ciclo).  Además, durante estas 5 horas, las superficies previstas para ser expuestas a la intemperie serán sometidas a radiación UV, con el tipo de lámparas y en las condiciones indicadas en 6.10.2.3.  6.10.2.6. Luego, los ciclos se irán repitiendo sin interrupción hasta completar el total de 20.  6.10.3. Evaluación  Al finalizar el ensayo, el conjunto puerta-marco no presentará deformaciones ni rotura alguna y la puerta permanecerá apta para ser abierta o cerrada correcta y fácilmente. Las partes metálicas no presentarán signos de procesos corrosivos.  6.11. Ensayo de resistencia a los productos alcalinos  Solamente aplicable a los marcos de material sintético.  Se llevará a cabo sobre probetas extraídas de las partes del marco que estarán en contacto directo con la mampostería.  6.11.1. Procedimiento  Consiste en ubicar dos probetas que pesen alrededor de 10 g cada una, dentro de un frasco redondo con refrigerante, provisto de un termómetro y equipado con un agitador, que contenga una solución de hidróxido de sodio (NaOH) (soda cáustica) a 36° Bé (aproximadamente 31%: 31g NaOH/100g solución).  Transcurridas 24 h de exposición dentro de la solución mantenida a una temperatura de 100° C, las probetas serán retiradas del frasco y cuidadosamente enjuagadas con agua. Luego se las dejará secar al aire libre durante 24 h y se las pesará.  6.11.2. Evaluación  La variación en el peso de las probetas no excederá en más del 2 % del que fuera medido antes de la prueba.  Si hubiere un cambio en la textura o color de las probetas, no se tendrá en cuenta.  6.12. Ensayo de protección contra el agua de lluvia  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  Se realizará sobre el conjunto puerta-marco, instalado en condiciones similares a las de servicio.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.12.1. Procedimiento  En estas condiciones se someterá la muestra a una lluvia artificial de 1 h de duración, de acuerdo con el ensayo correspondiente a la segunda cifra característica 3 de la Norma IRAM 2444.  6.12.2. Evaluación  Los resultados se considerarán satisfactorios si se verifica que el sistema de regulación-medición no está mojado y que no se haya producido acumulación de agua en el interior de la caja o nicho.  6.13. Ensayo de niebla salina  Todas las partes metálicas (conjuntos metálicos, mixtos, y accesorios o partes metálicas) se someterán a un ensayo de niebla salina.  6.13.1. Procedimiento  Se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 121, durante 240 h a 35°C ± 1°C, con una solución acuosa de cloruro de sodio (ClNa) al 5% (5g ± 1g CINa/100 g solución).  6.13.2. Evaluación  Su resultado será satisfactorio si no se evidencian signos de corrosión.  6.14. Ensayo de ciclaje  Aplicable cualquiera sea el material de que esté fabricado el conjunto, de acuerdo a 4.  Este ensayo no se aplicará a los conjuntos puerta-marco correspondientes al alojamiento para regulador solo.  Se realizará sobre el conjunto puerta-marco, instalado en condiciones similares a las de servicio.  Deberá observarse la secuencia y nota aclaratoria del art. 7.  6.14.1. Procedimiento  Consistirá en realizar quinientos (500) ciclos continuos de apertura y cierre de la puerta, incluido en cada uno el accionamiento del dispositivo de cierre.  6.14.2 Evaluación  No deberán observarse deterioros ni desgastes excesivos que afecten el normal funcionamiento.  7. PROCEDIMIENTO DE APROBACION  El conjunto puerta-marco deberá contar con aprobación previa de un Organismo de Certificación.  Aprobación de prototipos  Los ensayos y verificaciones para la aprobación de prototipos se practicarán sobre dos (2) muestras, cada una de las cuales estará constituida por la cantidad necesaria de conjuntos (o partes de conjuntos) para la realización de todas las verificaciones y ensayos descriptos en la tabla 1; la secuencia será la indicada a continuación:  1) inspección visual; 2) verificación dimensional; 3) verificación de cierre y apertura de la puerta; 4) ensayo de resistencia al impacto; 5) ensayo de deformación; 6) ensayo de autoextinción; 7) ensayo de resistencia a los productos alcalinos; 8) ensayo de resistencia a la penetración de una bolilla; 9) ensayo de ciclaje; 10) ensayo de resistencia al calor; 11) ensayo de resistencia a la intemperie; 12) ensayo de resistencia a las variaciones de temperatura y a la radiación ultravioleta; 13) ensayo de resistencia al impacto (repetición del indicado en 4); 14) ensayo de protección contra el agua de lluvia; 15) ensayo de resistencia a la penetración de una bolilla (repetición del indicado en 8); 16) verificación dimensional (repetición del indicado en 2); 17) ensayo de autoextinción (repetición del indicado en 6); 18) verificación del cierre y apertura de la puerta; y 19) ensayo de niebla salina.  NOTA - Los ensayos numerados del 13 al 18 deberán realizarse sobre las mismas muestras que se tomaron para realizar los ensayos numerados 9 al 11.  El prototipo se considerará aprobado si ambas muestras cumplen satisfactoriamente con todas las verificaciones y ensayos.  Tabla 1   ENSAYOS Y VERIFICACIONES  MATERIAL SINTETICO  CHAPA DE ACERO   Inspección visual   X   X   Control dimensional   X   X   Cierre y apertura de la puerta   X   X   Resistencia al impacto   X   X   Deformación   X   X   Autoextinción   X      Resistencia de los marcos a los productos alcalinos   X      Resistencia a la penetración de una bolilla   X      Ciclaje   X   X   Resistencia al calor   X   X   Resistencia a la intemperie   X   X   Resistencia a las variaciones de temperatura y a la radiación ultravioleta   X   X   Protección contra el agua de lluvia   X   X   Niebla salina     X     Cuando el conjunto puerta-marco está construido con la combinación de los materiales autorizados según 4.1, deberá ser sometido al total de los ensayos y verificaciones descriptos, en el conjunto completo o sobre las partes metálicas y de material sintético, según corresponda.  8. CONTROLES DE FABRICACION E INSPECCION  8.1. El fabricante deberá establecer y mantener los sistemas de ensayos y controles de fabricación que sean necesarios para asegurar que el producto de serie cumpla con esta Norma y las de referencia, tanto de los insumos como de los componentes.  8.2. En la memoria de aprobación, el fabricante indicará los ensayos y la periodicidad de los controles de fabricación, de conformidad con el Organismo de Certificación.  8.3. Los registros, protocolos y certificados de los ensayos y controles que realice según lotes o partidas, estarán disponibles para la inspección del Ente Autorizado en las oficinas del fabricante.  9. MARCADO  Todo conjunto puerta-marco aprobado llevará una inscripción externa y permanente en el ángulo inferior derecho de la puerta, como se indica en la Fig. 1, que contenga como mínimo los siguientes datos:  - logotipo exigido en la Resolución ENARGAS Nº 138/95; - nombre, marca o logotipo del fabricante; - número de matrícula de aprobación; - serie de fabricación; - Industria Argentina (o la de origen).  Además, la puerta deberá tener, en la parte superior o inferior, centrada, la palabra "GAS", con letras en relieve de una altura mínima de 70 mm.  10. EMBALAJE E INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION  Los conjuntos puerta-marco serán apropiadamente protegidos por el proveedor para asegurar que se mantenga la calidad durante el transporte, almacenamiento y manipuleo.  El embalaje contendrá las instrucciones de armado y de instalación, ambos (embalaje e instrucciones) de conformidad con el Organismo de Certificación.  11. GESTION DE LA CALIDAD  El fabricante (nacional o extranjero) del conjunto puerta-marco deberá estar certificado de acuerdo al sistema ISO 9000, y su programa de calidad deberá funcionar de conformidad con la última edición de las normas de aplicación siguientes, en todas sus partes:  IRAM-IACC-ISO E 8402 Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad.- Vocabulario.  IRAM-IACC-ISO E 9000 Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad.  IRAM-IACC-ISO E 9002 Sistemas de la calidad. - Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, la instalación y el servicio postventa.  IRAM-IACC-ISO E 10011 Lineamientos para la auditoría de sistemas de la calidad.  12. NORMAS DE REFERENCIA  IRAM 121 - Ensayos de revestimientos. Prueba de exposición a la niebla de sal.  IRAM 2444 - Grados de protección mecánica porporcionada por las envolturas de equipos eléctricos.  ASTM D 638 M - Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (metric).  ASTM D 2565 - Standard Practice for Operating Xenon Arc-Type (Water-Cooled) Light-Exposure Apparatus with and without Water for Exposure of Plastics.  ASTM G 26 - Standard Recommended Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Xenon-Arc Type) with and without Water for Exposure of Nonmetallic Materials.  13. NORMA DE CONSULTA  NF C 20-540 - Essai de vieillisement climatique des matériels et des matériaux synthetiques à usage extérieur.  BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  GAS DEL ESTADO  - GE-N1-137 - Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo manuifacturado. Gabinetes de material sintético para sistemas de regulación-medición.  - Disposiciones y normas mínimas de seguridad para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas (1982).  ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS  - ASTM D 4329 : Standard practice for operating light and water exposure apparatus (fluorescent UV-condensation type) for exposure of plastics.  - ASTM G 53 : Standard practice for operating light and water exposure apparatus (fluorescent UV-condensation type) for exposure of nonmetallic materials.  EDF - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE  - Spécification Technique HN 62-S-15 (Août 1972) et Additif 1 (Juillet 1976): Coffrets de comptage, électricité ou gaz, pour maisons individuelles.  - Code d’essais HN 60-E-01 (Juin 1974): Règles générales relatives aux matériaux plastiques utilisés dans les matériels électriques pour réseaux et branchements à basse tension.  - Spécification Technique HN 62-S-20 (Avril 1991): Coffrets de comptage à encombrement réduit, eléctricité ou gaz, pour maisons individuelles.  GROSSMAN, George W.: Correlation of laboratory to natural weathering (Journal of Coatings Technology, Vol.49 Nº 633/October 1977, pág. 45-54).  SEGBA - SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES  - Especificación Técnica IDD Nº 12045: Marco y tapa de material sintético con visor para reposición en cajas de medidores monofásicos y trifásicos (Febrero 1988).  - Especificación Técnica IyD-MAM Nº 013/88: Conductos sobre elevados y subterráneos para instalación de sistemas estancos de ventilación natural en C.S.D.T. (cámaras subterráneas de transformación).