Document ID: 8573141a-d38a-49da-b796-604b3d88b593

Microsoft Word - RSi 5.2-1.1.6.docx   Organe de publication intercantonale RSi 5.2-1.1.6        1     Directive de protection incendie: Distances  de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu (15-15)   du: 18.09.2014 (état: 01.01.2015)    Adoption Entrée en vigueur Source RCi  18.09.2014 01.01.2015       Publications cantonales   Canton Source  ZH   BE   LU   UR   SZ   OW   NW   GL   ZG   FR   SO   BS   BL   SH   AR   AI   SG   GR   AG AGS 2014/6-17 TG   TI   VD   VS   NE   GE   JU                  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie  Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs  et compartiments coupe-feu        01.01.2017 / 15-15fr  État 18.09.2019     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      2     © Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA   Remarques:    Les exigences de la norme de protection incendie reprises dans cette directive apparaissent sur  fond gris.    Vous trouverez la dernière édition de cette directive de protection incendie sur l’internet à l’adresse  www.praever.ch/fr/bs/vs    Modifications approuvées par l’AIET le 22 septembre 2016:  - chiffre 2.2, alinéa 2 e 3 (page 5)  - chiffre 2.4 (page 6)  - chiffre 3.1.2, alinéa 3 (page 7)  - chiffre 3.7.1, tableau 1 (pages 12 et 13)  Modifications dans l‘annexe:  - ad chiffre 2.4 (page 24)  - ad chiffre 3.3.3 (page 29)  - ad chiffre 3.7.11 (page 35)  - ad chiffre 3.7.13 (page 36)  Corrections d‘erreurs de traduction le 22 septembre 2016:  - chiffre 3.5 alinéa 4 et 5 (page 9)  - chiffre 3.7.8 (page 17)  - ad chiffre 3.7.5 (page 31)  Corrections d‘erreurs de traduction le 18 septembre 2019:  - chiffre 3.5 (page 9)  - chiffre 3.5 alinéa 1 et 3 (page 9)   Distribution:   Association des établissements cantonaux d’assurance incendie   Bundesgasse 20  Case postale  CH - 3001 Berne  Tel 031 320 22 22  Fax 031 320 22 99  Courriel mail@vkf.ch   Internet www.vkf.ch        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      3   Table des matières   1 Champ d’application 5   2 Distances de sécurité incendie 5  2.1 Mode de mesurage (voir annexe) 5  2.2 Exigences générales 5  2.3 Exigences spécifiques concernant des types de bâtiments particuliers 6  2.3.1 Bâtiments annexes (voir annexe) 6  2.3.2 Constructions mobilières 6  2.3.3 Bâtiments d'entreposage de matières dangereuses 6  2.3.4 Bâtiments administratifs, artisanaux ou industriels (voir annexe) 6  2.3.5 Bâtiments agricoles (voir annexe) 6  2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes1    (voir annexe) 6   3 Systèmes porteurs et compartiments coupe-feu 7  3.1 Exigences générales 7  3.1.1 Résistance au feu (voir annexe) 7  3.1.2 Compartimentage coupe-feu 7  3.2 Systèmes porteurs 8  3.2.1 Stabilité 8  3.2.2 Dilatation thermique 8  3.2.3 Résistance au feu 8  3.3 Parois et planchers formant compartiment coupe-feu 8  3.3.1 Résistance au feu 8  3.3.2 Stabilité (voir annexe) 8  3.3.3 Raccords aux éléments de construction contigus (voir annexe) 8  3.4 Fermetures coupe-feu et étanches aux fumées 9  3.5 Ouvertures et traversées de câblage et de tuyaux (voir annexe) 9  3.6 Gaines techniques 10  3.6.1 Généralités 10  3.6.2 Regards de visite 10  3.6.3 Séparations horizontales 10  3.6.4 Séparations verticales 10  3.7 Exigences spécifiques concernant des affectations et des types de bâtiments    particuliers 11  3.7.1 Concept de protection incendie 11  3.7.2 Bâtiments de taille réduite 16  3.7.3 Habitation 16  3.7.4 Bureaux 16  3.7.5 Industrie et artisanat (voir annexe) 16  3.7.6 Écoles 16  3.7.7 Bâtiments agricoles (voir annexe) 17  3.7.8 Établissements d’hébergement 17  3.7.9 Grands magasins 17  3.7.10 Locaux recevant un grand nombre de personnes 17  3.7.11 Parkings (voir annexe) 18  3.7.12 Locaux d'une surface maximale de 600 m2 abritant des véhicules à moteur 18  3.7.13 Bâtiments élevés (voir annexe) 18  3.7.14 Locaux et compartiments coupe-feu soumis à des exigences accrues 18  3.7.15 Locaux abritant des équipements de protection incendie ou des installations    techniques du bâtiment 18  3.7.16 Bâtiments avec cour intérieure couverte (atrium), cour intérieure ou façade    double peau (voir annexe) 19     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      4   3.7.17 Entrepôts à hauts rayonnages 19   4 Preuve de la résistance au feu 19  4.1 Feu normalisé 19  4.2 Feu naturel 19  4.3 Preuve 19   5 Autres dispositions 19   6 Entrée en vigueur 19   Annexe  20          DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      5   1 Champ d’application  La présente directive de protection incendie fixe les distances de sécurité incendie entre les  bâtiments et autres ouvrages. Elle définit en outre les exigences imposées aux systèmes  porteurs, de même qu'aux compartiments coupe-feu et aux éléments de construction qui les  composent.   2 Distances de sécurité incendie   2.1 Mode de mesurage (voir annexe)  Les distances se mesurent entre les façades. En présence d'avant-toits ou d'autres élé- ments de construction en saillie dépassant 1 m, la distance de sécurité incendie doit être  augmentée de la longueur excédant 1 m.   2.2 Exigences générales  1 Les distances de sécurité incendie doivent être fixées de manière à éviter la mise en  danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par propagation d'un incendie. Le type  de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte.  2 1 Les distances de sécurité incendie suivantes doivent être respectées :   a 5 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux RF1;  b 7,5 m lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée de maté-  riaux de construction combustibles;  c  10 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux de   construction combustibles.  3 1 Les distances de sécurité incendie peuvent être réduites:    entre deux maisons individuelles;    entre deux bâtiments de faible hauteur;    entre deux bâtiments de hauteur moyenne dont les parois extérieures (à l'exception  des fenêtres et des portes qui s’ouvrent) présentent une résistance au feu d'au moins  30 minutes.   Les distances de sécurité incendie réduites doivent être d'au moins:  a 4 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux RF1;  b 5 m lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée de maté-  riaux de construction combustibles;  c 6 m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de matériaux de   construction combustibles.  4 Il faut tenir compte d'une manière appropriée des parties combustibles des parois exté- rieures, ainsi que des parties saillantes des bâtiments et autres ouvrages, telles que les bal- cons, les avant-toits et les vérandas. Cette exigence ne concerne pas le dessous des avant- toits.               1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      6   2.3 Exigences spécifiques concernant des types de bâtiments particuliers   2.3.1 Bâtiments annexes (voir annexe)  1 Aucune distance de sécurité n'est exigée entre les bâtiments ou autres ouvrages et leurs  annexes situées dans la même propriété.  2 Une distance de 4 m doit être respectée entre les bâtiments annexes d'une même pro- priété, et envers les bâtiments et autres ouvrages des propriétés voisines.  3 Aucune distance de sécurité incendie n'est exigée entre les bâtiments annexes situés  dans une aire n'excédant pas 150 m2.   2.3.2 Constructions mobilières  Les constructions mobilières d'une surface maximale de 150 m2 ne sont pas soumises aux  prescriptions concernant les distances de sécurité incendie par rapport aux bâtiments et  autres ouvrages voisins, à condition qu'elles ne servent pas à l'entreposage de matières  dangereuses. Aucune distance de sécurité incendie n'est exigée entre les constructions mo- bilières.   2.3.3 Bâtiments d'entreposage de matières dangereuses  Lorsque la sécurité des personnes et des biens l'exige, les bâtiments et autres ouvrages où  sont stockées ou manipulées des matières dangereuses (voir la directive de protection in- cendie « Matières dangereuses ») doivent présenter des distances de sécurité incendie ac- crues entre eux et envers les bâtiments voisins.   2.3.4 Bâtiments administratifs, artisanaux ou industriels (voir annexe)  1 Aucune distance de sécurité incendie n'est exigée entre les bâtiments à un niveau, d'af- fectation similaire et présentant le même danger d'incendie, à condition qu'ils se situent dans  une aire n'excédant pas 3’600 m2.  2 Les autres affectations (par exemple habitation, locaux techniques, entrepôts à hauts  rayonnages, entreposage et traitement de matières dangereuses) doivent être séparées par  un compartimentage coupe-feu.   2.3.5 Bâtiments agricoles (voir annexe)  1 Aucune distance de sécurité incendie n'est exigée entre les bâtiments agricoles à un ni- veau réservés aux animaux, à condition qu'ils se situent dans une aire n'excédant pas  3’600 m2. Dans les bâtiments à plusieurs niveaux (comportant des galeries ou des fenils, par  exemple), la surface d’un tenant de l’étage et de l’aire ne doit pas excéder 3'600 m2.  2 Les autres affectations (par exemple habitation, garages pour véhicules à moteur, entre- pôts de matières dangereuses, ateliers) doivent être séparées par un compartimentage  coupe-feu.   2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie   insuffisantes1 (voir annexe)  Dans les cas où les distances de sécurité incendie définies sous chiffre 2.2 ou 2.3 ne peu- vent être respectées, les structures des parois extérieures seront soumises à des exigences  accrues sur le plan de la combustibilité et de la résistance au feu.       1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      7   3 Systèmes porteurs et compartiments coupe-feu   3.1 Exigences générales   3.1.1 Résistance au feu (voir annexe)  1 La résistance au feu des systèmes porteurs et des éléments de construction formant  compartiment coupe-feu doit être fixée de manière à garantir la sécurité des personnes et la  lutte contre le feu, ainsi qu'à empêcher la propagation d'incendies à d'autres compartiments  coupe-feu pendant le laps de temps défini. Sont notamment déterminants:   a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des compartiments  coupe-feu;   b la géométrie du bâtiment;  c  la totalité des charges thermiques mobilières et immobilières existantes.   2 Les installations d'extinction peuvent être prises en considération pour déterminer la ré- sistance au feu du système porteur et des parois et planchers formant compartiment coupe- feu, ainsi que l'étendue admissible des compartiments coupe-feu.  3 La durée de résistance au feu des éléments de construction formant compartiment  coupe-feu doit être d'au moins 30 minutes.  4 Les éléments de construction multicouches résistant au feu et comportant des parties  combustibles sont rattachés à la catégorie RF1 s'ils sont enveloppés de matériaux de cons- truction de cette même catégorie. L'enveloppe doit présenter une résistance au feu minimale  K inférieure de 30 minutes à la résistance au feu de l'élément de construction dans son en- semble, mais au moins K 30−RF1. Les espaces vides doivent être entièrement remplis de  matériaux de construction de la catégorie RF1.   3.1.2 Compartimentage coupe-feu  1 Le compartimentage coupe-feu des bâtiments et des autres ouvrages est réalisé en fonc- tion de leur type de construction, de leur situation, de leur étendue, de la géométrie du bâti- ment et de leur affectation.  2 Il faut notamment séparer en compartiments coupe-feu:   a les bâtiments et autres ouvrages contigus de grande surface;  b les niveaux hors terre et souterrains;  c les voies d'évacuation verticales et horizontales;  d les liaisons verticales telles que les conduits de ventilation et les gaines techniques;  e les locaux abritant des installations techniques du bâtiment;  f les locaux qui n'ont pas la même affectation, surtout s'ils présentent un danger   d'incendie différent;  g les zones protégées par des équipements de protection incendie;  h les zones servant à l’évacuation dans les bâtiments disposant d’un concept de trans-  fert.  3 1 La résistance au feu peut être réduite de manière appropriée entre les compartiments  coupe-feu à faible charge thermique ou à danger d'incendie peu élevé du fait de leur affecta- tion.     1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      8   3.2 Systèmes porteurs   3.2.1 Stabilité  Les systèmes porteurs doivent être dimensionnés et construits de manière à ce que:  a ils conservent suffisamment leur stabilité en cas d'incendie;  b ni la défaillance prématurée d'une partie de construction isolée ni les effets de la dilatation   thermique n'entraînent leur effondrement au même niveau ou à un autre niveau;  c les compartiments coupe-feu attenants ne subissent pas de dommages disproportionnés.   3.2.2 Dilatation thermique  Il faut tenir compte de la dilatation thermique et de ses effets.   3.2.3 Résistance au feu  1 Les résistances au feu requises des systèmes porteurs sont indiquées dans les tableaux  du chiffre 3.7.1.  2 Les systèmes porteurs ne doivent répondre à aucune exigence de résistance au feu  dans:  a les bâtiments et autres ouvrages à un seul niveau (hors terre);  b le dernier niveau des bâtiments et autres ouvrages de faible ou moyenne hauteur;  c les bâtiments de taille réduite;  d les maisons individuelles, niveaux souterrains compris;  3 Les systèmes porteurs des niveaux souterrains doivent présenter une résistance au feu  équivalente à celle des niveaux situés au-dessus du terrain naturel, mais au minimum R 60.   3.3 Parois et planchers formant compartiment coupe-feu   3.3.1 Résistance au feu  1 Les résistances au feu requises des parois et planchers formant compartiment coupe-feu  sont indiquées dans les tableaux du chiffre 3.7.1.  2 Dans les niveaux souterrains, les parois et planchers formant compartiment coupe-feu  doivent présenter la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspon- dant à l’affectation, mais au minimum EI 60.   3.3.2 Stabilité (voir annexe)  Les parois non porteuses formant compartiment coupe-feu doivent présenter une stabilité et  une résistance mécanique suffisantes aux sollicitations horizontales. Les dispositions du  chiffre 3.2.1 sont applicables par analogie.   3.3.3 Raccords aux éléments de construction contigus (voir annexe)  1 Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu doivent être reliés entre  eux par des raccords résistant au feu.  2 Les raccords entre les éléments de construction formant compartiment coupe-feu et l'en- veloppe du bâtiment doivent être conçus de manière à être étanches à la fumée et aux  flammes en cas d'incendie.     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      9   3.4 Fermetures coupe-feu et étanches aux fumées  1 Les passages et autres ouvertures pratiqués dans des éléments de construction formant  compartiment coupe-feu doivent être obturés par des fermetures résistant au feu.  2 Les fermetures coupe-feu doivent avoir une résistance au feu EI 30 au minimum.  3 Dans les zones présentant une charge thermique très faible (par exemple, portes entre  les voies d'évacuation horizontales et verticales), les fermetures coupe-feu de résistance  E 30 sont autorisées.  4 Les fermetures étanches aux fumées de classe S sont autorisées dans les zones où  seule la propagation de la fumée doit être empêchée (par exemple dans le cadre d'un con- cept de protection incendie reposant sur l'extraction de fumée et de chaleur ou pour le cloi- sonnement de voies d'évacuation verticales).   5 Les fermetures coupe-feu et étanches aux fumées qui doivent être maintenues ouvertes  pour des impératifs d'exploitation doivent être équipées d'un dispositif de fermeture automa- tique en cas d'incendie.  6 Les portes des voies d'évacuation verticales doivent être pourvues d'un ferme-porte, à  l'exception des portes donnant accès à des appartements, à des salles de classe, à des bu- reaux individuels ou à des locaux techniques.   3.5 Ouvertures et traversées de câblage et de tuyaux (voir annexe)  1 Les ouvertures et les traversées de câblage et de tuyaux ménagées dans des éléments  de construction formant compartiment coupe-feu doivent être obturées de manière à résister  au feu.  2 La résistance au feu des obturations doit être d'au moins 30 minutes.  3 Les ouvertures pratiquées pour les traversées de câblage et de tuyaux dans les éléments  de construction formant compartiment coupe-feu doivent, compte tenu de la dilatation ther- mique:   a être remplies de matériaux RF1 et étanchés;  b ou être équipées d'un système d’obturation reconnu par l'AEAI. Celui-ci doit présenter   une résistance au feu EI 30 lorsqu'il est monté dans des parois et planchers formant  compartiment coupe-feu.   4 Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu et traversés par des  tuyaux doivent être obturés par des moyens reconnus par l'AEAI (par exemple des man- chettes coupe-feu).   Cette disposition n'est pas obligatoire:  a autour des tuyaux de matériaux RF1;  b aux entrées et sorties de gaines techniques résistant au feu;  c  à l'intérieur de gaines techniques résistant au feu;  d  autour de tuyaux uniques dont le diamètre extérieur n'excède pas 50 mm;  e autour de tuyaux uniques dans les bâtiments de faible et moyenne hauteur, à condition   que leur diamètre extérieur n'excède pas 120 mm et que la fumée ne puisse représen- ter un risque accru pour les personnes (voies d'évacuation, locaux recevant un grand  nombre de personnes, établissements d’hébergement);   f  dans les installations sanitaires en applique, lorsque les espaces vides sont entière- ment remplis de matériaux au moins RF2 qui ne fondent pas;   g  entre les locaux protégés par des installations d'extinction.     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      10   5 Au franchissement des parois et des planchers formant compartiment coupe-feu,  l’isolation thermique des installations doit être en matériaux RF1. À cet égard, il faut suivre  les indications figurant sur les attestations de reconnaissance AEAI relatives aux éléments  de construction testés et reconnus.   3.6 Gaines techniques   3.6.1 Généralités  1 Les conduits des installations techniques du bâtiment qui passent par plusieurs niveaux  doivent être placés dans des gaines formant compartiment coupe-feu et possédant la même  résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à l’affectation, mais au  minimum EI 30.  2 Il est possible de renoncer à construire une gaine technique:   a  si les traversées des plafonds par les conduits pour installations techniques sont exé- cutées conformément au chiffre 3.5;   b ou si les conduits sont montés dans des systèmes de paroi prévus à cet effet et recon- nus par l'AEAI.   3.6.2 Regards de visite  Les regards de visite doivent être fermés par des fermetures coupe-feu de résistance au feu  EI 30. Dans les bâtiments de faible et moyenne hauteur, des couvercles RF1 suffisent, à  condition que les gaines techniques soient compartimentées à chaque niveau ou comblées.   3.6.3 Séparations horizontales  1 Les ouvertures pour le passage des conduits dans les gaines techniques verticales fer- mées en haut doivent être séparées à chaque niveau au moyen de matériaux de construc- tion RF1.  2 La séparation horizontale des gaines techniques n'est pas obligatoire:   a lorsqu'elles disposent, dans leur partie supérieure, d'une bouche donnant à l'air libre,  ouverte en permanence ou actionnable depuis un endroit sûr, permettant d'évacuer la  chaleur et la fumée en cas d'incendie. La section intérieure de l'ouverture doit corres- pondre à au moins 5 % de la section totale de la gaine;   b lorsque tous leurs espaces vides sont remplis de matériaux de construction RF1. Les  matériaux au moins RF2 résistant à la fusion suffisent dans les bâtiments de faible et  moyenne hauteur, à condition que les gaines n'abritent pas d'installations soumises à  des exigences de protection incendie accrues (par exemple conduits de fumée). Des  dispositifs permettant d'empêcher mécaniquement le tassement des matériaux de  remplissage doivent être placés à chaque niveau (par exemple grilles ou plaques);   c lorsqu'elles abritent uniquement des conduits en matériaux RF1.   3.6.4 Séparations verticales  Dans les gaines techniques, les conduits de fumée, les conduits de ventilation soumis à des  exigences de protection incendie accrues, etc. doivent être séparés les uns des autres, mais  aussi des autres installations placées dans la même gaine, par des matériaux de construc- tion RF1 offrant une résistance au feu de 30 minutes (par exemple panneaux antifeu).     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      11   3.7 Exigences spécifiques concernant des affectations et des types de bâtiments  particuliers   3.7.1 Concept de protection incendie  1 Les exigences concernant la résistance au feu et la construction des systèmes porteurs  et des parois et planchers formant compartiment coupe-feu sont déterminées en particulier  par la situation, la géométrie du bâtiment, l'affectation et l'étendue des bâtiments et autres  ouvrages ou des compartiments coupe-feu.  2 Les exigences définies dans les tableaux ci-après sont considérées comme solutions  standard. Il est possible de s'en écarter sur la base de l'art. 11 de la norme de protection in- cendie en apportant la preuve correspondante.         Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      12   Tableau 11    pas d'exigence: les éléments de construction porteurs ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la  résistance au feu.   [1] Dans les bâtiments à un niveau, de même qu'au dernier niveau des bâtiments à plusieurs niveaux, les  éléments de construction porteurs ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.   [2] Dans les bâtiments à un niveau, de même qu'au dernier niveau des bâtiments à plusieurs niveaux, la résis- tance au feu des parois formant compartiment coupe-feu peut être limitée à 30 minutes.   [3] Lorsque les murs d'enceinte comportent au moins 25 % d’ouvertures non obturables,   - aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de construction porteurs de la caté-  gorie RF1 dans les zones situées à 35 m au maximum d'une ouverture non obturable.  [4] Le montage d'une installation de détection d'incendie n'est pas obligatoire dans les établissements   d’hébergement.       1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016    Catégorie de hauteur  Bâtiments de faible hauteur (jusqu'à une hauteur totale  de 11 m)   Affectation Concept Système porteur [1]   Dalles d’étage  formant  compartiment  coupe-feu   Parois for- mant com- partiment  coupe-feu et  voies d'éva- cuation hori- zontales     Voies  d'évacua- tion verti- cales       Bâtiments d'habitation abritant plusieurs  logements  Construc-  tion R 30 [5] REI 30 [5] EI 30 REI 30  Bureaux   Écoles   Surfaces de vente  (avec surface de compartiment coupe-feu  jusqu'à 1’200 m2 et recevant jusqu'à  300 personnes) Installation   d'extinction  pas d'exi- gence EI 30 EI 30 REI 30  Parkings [3]    Industrie et artisanat  q jusqu'à 1’000 MJ/m2   Agriculture       Industrie et artisanat  q supérieur à 1’000 MJ/m2   Construc- tion R 60 [5] REI 60 [5] EI 60 [2] [5] REI 60   Installation  d'extinction R 30 [5] REI 30 [5] EI 30 REI 60       Établissements d’hébergement [a]  par exemple hôpitaux, maisons de retraite  et de soins   Construc- tion R 60 REI 60 EI 60 REI 60   Installation  d'extinction R 30 REI 30 EI 30 REI 60       Établissements d’hébergement [b]  par exemple hôtels Construc-  tion R 60 REI 60 EI 30 REI 60  Établissements d’hébergement  isolés  [c][5]    par exemple refuges de montagne  Installation  d'extinction  [4]   R 30 REI 30 EI 30 REI 60  Locaux recevant un grand nombre de  personnes    Grands magasins             DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      13   [5] Dans les bâtiments à deux niveaux d'une surface totale hors terre de 2’400 m2 au maximum, les règles  suivantes s'appliquent:   - la résistance au feu peut être réduite de 30 minutes. En présence de dalles d'étage avec résistance au  feu REI 30, la résistance au feu peut être réduite à EI 30 seulement;   - pour les établissements d'hébergement [c], la résistance au feu peut généralement être réduite de  30 minutes.                                                                                                             1 Version selon décision de l’AIET du 22 septembre 2016      Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      14   Tableau 2   [1] Dans les bâtiments à un niveau, de même qu'au dernier niveau des bâtiments à plusieurs niveaux, les  éléments de construction porteurs ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.   [2] Dans les bâtiments à un niveau, de même qu'au dernier niveau des bâtiments à plusieurs niveaux, la résis- tance au feu des parois formant compartiment coupe-feu peut être limitée à 30 minutes.   [6] Lorsque les murs d'enceinte comportent au moins 25 % d’ouvertures non obturables, les éléments de  construction correspondant à la catégorie RF1 sont soumis aux exigences minimales suivantes:   - Système porteur R 30;  - Éléments de construction formant compartiment coupe-feu : EI 30 (à l'exception de la cage d’escalier   formant compartiment coupe-feu) ;  - Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de construction porteurs dans les   zones situées à 35 m au maximum d'une ouverture non obturable.  [7] Les éléments de construction porteurs et formant compartiment coupe-feu dans les bâtiments à deux ni-  veaux d'une hauteur totale de plus de 11 m, avec un rez-de-chaussée de 8 m au maximum, sont soumis  aux exigences concernant les bâtiments de faible hauteur.    Catégorie de hauteur  Bâtiments de hauteur moyenne (jusqu'à une hauteur  totale de 30 m) [7]   Affectation Concept Système porteur [1]   Dalles d’étage  formant  compartiment  coupe-feu   Parois for- mant com- partiment  coupe-feu et  voies d'éva- cuation hori- zontales     Voies  d'évacua- tion verti- cales       Bâtiments d'habitation abritant plusieurs  logements   Construc- tion R 60 REI 60 EI 30 REI 60  Bureaux    Écoles    Surfaces de vente  (avec surface de compartiment coupe-feu  jusqu'à 1'200 m2 et recevant jus- qu'à 300 personnes)   Installation  d'extinction R 30 REI 30 EI 30 REI  60    Parkings [6]    Industrie et artisanat  q jusqu'à 1’000 MJ/m2    Agriculture      Industrie et artisanat  q supérieur à 1’000 MJ/m2   Construc- tion R 90  REI 90 EI 60 [2] REI 90   Installation  d'extinction R 60 REI 60 EI 30 REI 60       Établissements d’hébergement [a]  par exemple hôpitaux, maisons de retraite  et de soins    Construc- tion R 60 REI 60 EI 60 REI 60   Installation  d'extinction R 30 REI 30 EI 30 REI 60       Établissements d’hébergement [b]  par exemple hôtels Construc-  tion R 60 REI 60 EI 30 REI 60  Établissements d’hébergement  isolés  [c]    par exemple refuges de montagne  Installation  d'extinction R 30 REI 30 EI 30 REI 60    Locaux recevant un grand nombre de  personnes    Grands magasins             DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      15   Tableau 3   [8] La résistance au feu des éléments de construction porteurs du dernier niveau peut être réduite de  30 minutes.   [9] Dans les bâtiments à un niveau (par exemple entrepôts à hauts rayonnages, halles et silos), les éléments  de construction porteurs ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.       Catégorie de hauteur  Bâtiments élevés (jusqu'à une hauteur totale de 100 m)   Affectation Concept Système porteur[8] [9]   Dalles d’étage  formant  compartiment  coupe-feu   Parois for- mant com- partiment  coupe-feu et  voies d'éva- cuation hori- zontales     Voies  d'évacua- tion verti- cales       Bâtiments d'habitation abritant plusieurs  logements   Construc- tion R 90 REI 90 EI 60 REI 90  Bureaux    Écoles    Surfaces de vente  (avec surface de compartiment coupe-feu  jusqu'à 1200 m2 et recevant jusqu'à  300 personnes) Installation   d'extinction R 60 REI 60 EI 30 REI 90  Parkings     Industrie et artisanat  q jusqu'à 1’000 MJ/m2       Industrie et artisanat  q supérieur à 1’000 MJ/m2   Construc- tion R 120 REI 120 EI 90 REI 120   Installation  d'extinction R 90 REI 90 EI 60 REI 90       Établissements d’hébergement [a]  par exemple hôpitaux,  maisons de retraite  et de soins    Construc- tion R 90 REI 90 EI 60 REI 90   Installation  d'extinction R 60 REI 60 EI 30 REI 90       Établissements d’hébergement [b]  par exemple hôtels   Construc- tion R 90 REI 90 EI 60 REI 90    Locaux recevant un grand nombre de  personnes   Grands magasins    Installation  d'extinction R 60 REI 60 EI 30 REI 90              Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      16   3.7.2 Bâtiments de taille réduite  1 Le système porteur et le compartimentage coupe-feu des bâtiments de taille réduite ne  sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.  2 Les locaux et zones dont il est question aux chiffres 3.7.14 et 3.7.15 doivent former des  compartiments coupe-feu distincts.   3.7.3 Habitation  1 Le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y compris les  sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résis- tance au feu.  2 Les appartements doivent former des compartiments coupe-feu distincts.   3.7.4 Bureaux  1 Les locaux servant de bureaux ou attribuables à cette affectation (par exemple salles de  réunion, de séjour et de repos, archives, locaux pour serveurs, laboratoires et ateliers sans  danger d'incendie particulier, locaux de nettoyage, cuisines domestiques) peuvent être réu- nis en un même compartiment coupe-feu.  2 Sans preuve, la surface d'un compartiment coupe-feu ne doit pas dépasser 3'600 m2.  3 La surface d'un compartiment coupe-feu englobe tous les niveaux reliés entre eux sans  résistance au feu. Le système porteur et les dalles d'étages doivent satisfaire aux exigences  de résistance au feu selon le chiffre 3.7.1.  4 Dans les bâtiments administratifs de faible ou de moyenne hauteur, une résistance au feu  E 30 suffit pour séparer les cages d’escalier des bureaux de la réception formant des com- partiments coupe-feu par rapport aux locaux adjacents.  5 Les bureaux de la réception peuvent être ouverts sur la voie d'évacuation horizontale  pour autant que celle-ci soit séparée de la cage d’escalier par une résistance au feu E 30 au  minimum. Cela est admis à condition que les bureaux de la réception soient séparés des lo- caux adjacents par des parois conformes aux exigences imposées aux voies d'évacuation  horizontales.   3.7.5 Industrie et artisanat (voir annexe)  1 Les locaux de production, les laboratoires et les ateliers sans danger d'incendie particu- lier, les entrepôts, les bureaux et les vestiaires peuvent être réunis en un même comparti- ment coupe-feu.  2 La surface d'un compartiment coupe-feu est déterminée en fonction du danger d'incendie.  Sans preuve, la surface d'un compartiment coupe-feu ne doit pas dépasser 3'600 m2.  3 La surface d'un compartiment coupe-feu englobe tous les niveaux reliés entre eux sans  résistance au feu. Le système porteur et les dalles d'étages doivent satisfaire aux exigences  de résistance au feu selon le chiffre 3.7.1.  4 Le compartimentage des entrepôts de matières dangereuses est déterminé par la quanti- té des matières stockées admise par compartiment coupe-feu. Celle-ci dépend de la densité  de stockage et de la nature des matières (voir chiffre 5 «Autres dispositions»).   3.7.6 Écoles  1 Les locaux d’un établissement scolaire (salles de classe, locaux collectifs, salles réser- vées aux enseignants, locaux de séjour et de repos, archives, locaux de serveurs, locaux de  nettoyage, etc.) peuvent être réunis en un même compartiment coupe-feu.     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      17   2 Les locaux liées aux salles de sport (par exemple les vestiaires, les locaux d'entreposage  du matériel, les tribunes et les locaux de nettoyage) peuvent être réunies dans le même  compartiment coupe-feu.  3 Sans preuve, la surface d'un compartiment coupe-feu ne doit pas dépasser 3’600 m2.  4 La surface d'un compartiment coupe-feu englobe tous les niveaux reliés entre eux sans  résistance au feu. Le système porteur et les dalles d'étages doivent satisfaire aux exigences  de résistance au feu selon le chiffre 3.7.1.  5 Les locaux spéciaux tels que les cuisines scolaires, les cafétérias, les ateliers et les labo- ratoires doivent former des compartiments coupe-feu distincts.   3.7.7 Bâtiments agricoles (voir annexe)  1 Les affectations telles que les bâtiment abritant des animaux, les entrepôts de fourrage,  les salles de traite ou les aires d'affouragement et d'exercice peuvent être réunies en un  même compartiment coupe-feu.  2 Sans preuve, la surface de compartiment coupe-feu des bâtiments utilisés comme exploi- tations agricoles ne doit pas dépasser 3’600 m2.  3 L’habitation doit être séparée de l’exploitation agricole par un compartimentage coupe- feu.  4 Dans les bâtiments agricoles d'un volume total supérieur à 3’000 m3, un mur coupe-feu  REI 90 doit séparer l'habitation de l'exploitation.  5 Les locaux dans lesquels sont entreposés des véhicules à moteur doivent être séparés  des locaux contigus à usage agricole par une résistance au feu EI 60 ou par un revêtement  K 60 au moins du côté de la remise pour véhicules.   3.7.8 Établissements d’hébergement  Les chambres pour les hôtes, occupants, patients et pour le personnel, les locaux d'exploita- tion, les zones d'examen, de traitement et de laboratoires, ainsi que les locaux techniques  doivent former des compartiments coupe-feu séparés.   3.7.9 Grands magasins  1 Les espaces de vente, les locaux servant à l'administration et à l'exploitation, ainsi que  les entrepôts peuvent être réunis en un même compartiment coupe-feu.  2 Les compartiments coupe-feu des grands magasins à plusieurs niveaux englobent tous  les niveaux de vente à liaisons ouvertes. Le système porteur et les dalles d'étages doivent  satisfaire aux exigences de résistance au feu selon le chiffre 3.7.1.  3 Les grands magasins situés au deuxième sous-sol et à chacun des étages inférieurs doi- vent former à chaque niveau un compartiment coupe-feu séparé.   3.7.10 Locaux recevant un grand nombre de personnes  1 Les locaux recevant un grand nombre de personnes doivent former des compartiments  coupe-feu distincts.  2 Les affectations liées à ces locaux recevant un grand nombre de personnes (par exemple  les vestiaires, les locaux d'entreposage du matériel, les tribunes, les scènes, les locaux de  régie et les foyers) peuvent être réunies dans le même compartiment coupe-feu.  3 Les locaux spéciaux doivent former des compartiments coupe-feu séparés.     Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      18   3.7.11 Parkings (voir annexe)  1 Les parkings doivent faire l’objet d’un compartimentage coupe-feu.  2 La surface de compartiment coupe-feu des parkings souterrains et des parkings hors  terre fermés peut atteindre 4'800 m2, à condition qu'ils ne comportent qu'un seul niveau ou  que chaque niveau constitue un compartiment coupe-feu séparé. Si les niveaux des par- kings à plusieurs niveaux sont en liaison ouverte, la surface de compartiment coupe-feu ne  doit pas excéder 2'400 m2. Dans les parkings pourvus d'une installation d'extinction, les sur- faces de compartiment coupe-feu peuvent être doublées.  3 Dans les parkings à un ou plusieurs niveaux partiellement ouverts, c'est-à-dire dont les  murs d'enceinte présentent au moins 25 % dʼouvertures non obturables, la surface reliée  non compartimentée ne doit pas excéder 9'600 m2 par niveau.   3.7.12 Locaux d'une surface maximale de 600 m2 abritant des véhicules à moteur  1 Les locaux jusqu'à une surface de 600 m2 abritant des véhicules à moteur doivent former  des compartiments coupe-feu séparés.  2 Cette exigence ne s'applique pas aux maisons individuelles, aux bâtiments de taille ré- duite et aux bâtiments annexes.   3.7.13 Bâtiments élevés (voir annexe)  1 Les raccords des dalles d'étage aux parois extérieures doivent être conçus de manière à  limiter la propagation d'un incendie. Les bâtiments dont le concept de protection incendie re- pose sur une protection totale par une installation d’extinction ne sont pas soumis à cette  exigence.  2 Les regards de visite des gaines techniques ne doivent pas être placés dans les cages  d’escalier de sécurité.   3.7.14 Locaux et compartiments coupe-feu soumis à des exigences accrues  La résistance du système porteur et des parois et planchers formant compartiment coupe- feu doit être augmentée, par rapport aux exigences selon chiffre 3.7.1, dans certains locaux  et compartiments coupe-feu présentant une très grande charge thermique ou un danger  d'incendie élevé.   3.7.15 Locaux abritant des équipements de protection incendie ou des installations   techniques du bâtiment  1 Les exigences relatives au type de construction et à la résistance au feu des locaux abri- tant des équipements de protection incendie ou des installations techniques du bâtiment  (installations d'extinction, chauffage, réfrigération, ventilation, installations de transport, ins- tallations électriques) sont fixées en fonction du genre d'installation, du danger d'incendie,  ainsi que de la résistance au feu du système porteur ou du compartimentage coupe-feu du  bâtiment ou de l’ouvrage.  2 Les exigences relatives à la construction des locaux abritant des installations d'extinction,  de transport ou des installations de chauffage et de ventilation sont définies dans les direc- tives de protection incendie correspondantes.  3 Les locaux abritant des transformateurs doivent former des compartiments coupe-feu sé- parés, de résistance au feu identique à celle de l’affectation, mais au moins EI 60. Les ou- vertures d'amenée et d'évacuation d'air doivent donner directement sur l'extérieur (voir  chiffre 5 «Autres dispositions»).     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      19   3.7.16 Bâtiments avec cour intérieure couverte (atrium), cour intérieure ou façade double  peau (voir annexe)  Dans les bâtiments avec cour intérieure couverte (atrium), cour intérieure ou façade double  peau, des mesures doivent être prises pour limiter la propagation de l'incendie par la cour in- térieure couverte, la cour intérieure ou la façade double peau.   3.7.17 Entrepôts à hauts rayonnages  Les entrepôts à hauts rayonnages doivent former des compartiments coupe-feu séparés.   4 Preuve de la résistance au feu   4.1 Feu normalisé  La résistance au feu exigée des éléments de construction doit être démontrée par le calcul,  sur la base de la courbe normalisée, ou par des essais au feu normalisés.   4.2 Feu naturel  Une autre solution consiste à calculer la résistance au feu requise pour les éléments de  construction en se fondant sur la directive de protection incendie «Méthodes de preuves en  protection incendie».   4.3 Preuve  1 Sur demande de l'autorité de protection incendie, la résistance au feu des systèmes por- teurs et des éléments de construction formant compartiment coupe-feu doit être attestée par  des essais ou par le calcul.  2 Les preuves doivent être soumises à l'autorité de protection incendie avant le début des  travaux, accompagnées des documents requis.   5 Autres dispositions  Les arrêtés, publications et «documents fixant l’état de la technique» à observer en plus de  la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commis- sion technique de protection incendie et actualisé périodiquement (AEAI, case postale, 3001  Berne ou www.praever.ch/fr/bs/vs).   6 Entrée en vigueur  La présente directive, obligatoire en vertu de la décision prise le 18 septembre 2014 par l'or- ganisme chargé d'appliquer l’Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques  au commerce (AIETC), entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle revêt un caractère obliga- toire dans tous les cantons.         Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      20   Annexe  Les explications et illustrations de la présente annexe apportent des précisions sur certaines dispo- sitions des directives, mais sans que lesdites explications puissent être considérées indépendam- ment des dispositions, ni se voir attribuer un caractère normatif.   ad chiffre 2.1 Mode de mesurage     x = distance de sécurité incendie         DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      21  ad chiffre 2.3.1 Bâtiments annexes           Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      22   ad chiffre  2.3.4 Bâtiments administratifs, artisanaux et industriels            DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      23  ad chiffre 2.3.5 Bâtiments agricoles   Complexes agricoles réservés aux animaux, à plusieurs niveaux            Compartimentage coupe-feu selon chiffres 3.7.14 et 3.7.15  Zone grisée : secteur d’une surface maximale de 3’600 m2 à l'intérieur duquel aucune  distance de sécurité incendie n'est exigée   x = distance de sécurité incendie selon chiffre 2.2 ou mesures compensatoires selon  chiffre 2.4. Bâtiments contigus : compartimentage coupe-feu selon chiffre 3.7.7   Exemple :      Surface d'étage et de galerie au 1er étage (800 m2)  Surface d'étage et de galerie au 2e étage (200 m2)  Zone grisée : secteur d’une surface maximale de 2'600 m2 à l'intérieur duquel aucune  distance de sécurité n'est exigée (3’600 m2 − 800 m2 − 200 m2)           Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      24   ad chiffre 2.4  Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie in- suffisantes   Zones dans lesquelles des mesures compensatoires doivent être prises:  Les distances de sécurité incendie doivent être mesurées en projection. Lorsque la distance entre  deux parois extérieures est inférieure à 2 m, la longueur de paroi à protéger doit être prolongée de  1 m. Les mesures compensatoires de protection peuvent être prises pour une seule paroi ou pour  les deux (voir variantes présentées dans les tableaux ci-après).  Distance de sécurité ≥ 2 m  Distance de sécurité < 2 m      Pans de structure de parois extérieures devant être protégés      x = distance de sécurité incendie selon chiffre 2.2   Les mesures compensatoires ci-après sont applicables, seules ou combinées:  Pour les structures des parois extérieures:   construction résistante au feu des parois extérieures;   revêtements résistants au feu;   interruption des surfaces combustibles par intercalation de matériaux RF1.   Pour les baies (portes, portails, fenêtres):   fermetures coupe-feu telles que les portes, les portails et les fenêtres résistants au feu;   fenêtres résistantes au feu ne pouvant être ouvertes que pour l'entretien;   disposition décalée des baies.   Pour les faces inférieures des toitures:   revêtements résistants au feu.   Pour l’ensemble du toit:  les toitures doivent répondre aux exigences du chiffre 3.3 de la directive de protection incendie «Uti- lisation des matériaux de construction» Les mesures à prendre pour les tentes, les halles gon- flables, les serres, etc. doivent être fixées en accord avec l'autorité de protection incendie.        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      25        Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      26   ad chiffre  3.1.1 Résistance au feu   Éléments de construction résistant au feu et correspondant à la catégorie RF1      ad chiffre  3.3.2 Stabilité  Les parois non porteuses formant compartiment coupe-feu doivent avoir une épaisseur de 80 mm  au moins. Lorsque cette épaisseur est inférieure ou lorsque la hauteur des locaux dépasse 3 m, la  stabilité doit être démontrée. Cette preuve peut être apportée par la vérification de la sécurité struc- turale à froid sous une charge horizontale uniforme de 0,2 kN/m2. Il convient de veiller tout particu- lièrement au raccord des parois aux éléments de construction contigus, qui doit être effectué selon  les règles de l’art.  Les dispositions figurant dans les attestations délivrées par l'AEAI pour les éléments de construction  testés et reconnus sont applicables.        DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      27  ad chiffre  3.3.3 Raccords aux éléments de construction contigus   Raccordement d'éléments de construction formant compartiment coupe-feu   (chiffre 3.3.3, alinéa 1)     Variante C  Utilisation d'étanchéifications de joints résistantes au feu, reconnues par l'AEAI  Variante D  Raccord selon le «document fixant l'état de la technique», reconnu par l’AEAI          Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      28   Raccordement d'éléments de construction formant compartiment coupe-feu à des parois   extérieures (chiffre 3.3.3, alinéa 2)     Variante E  Raccord selon le «document fixant l'état de la technique», reconnu par l’AEAI     DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      29  Raccordement d'éléments de construction formant compartiment coupe-feu à l’ensemble du  toit (chiffre 3.3.3, alinéa 2)     Variante C Raccord selon le «document fixant l'état de la technique», reconnu par l’AEAI        Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      30   ad chiffre 3.5 Ouvertures et traversées de câblage et de tuyaux             DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      31   ad chiffre 3.7.5 Industrie et artisanat  La surface de compartiment coupe-feu dépend notamment de la charge thermique, du danger  d’activation et de la hauteur de stockage.    Affectations présentant un faible risque d’incendie au vu de la charge thermique (jusqu’à  500 MJ/m  2 ), du danger d’activation et de la hauteur de stockage, par exemple:    Affectation / stock Hauteur de stockage    - Travail des métaux /     construction métallique pas d’exigences  - Fabrique de machines  3 m  - Garage automobiles  3 m  - Abattoir / grande boucherie  10 m  - Travail d’articles en plâtre  6 m  - Conserverie  10 m  - Travail sur pierres artificielles /    naturelles pas d’exigences  - Brasserie  6 m  - Fabrication de produits laitiers  3 m               Pour les compartiments coupe-feud’une surface  très élevée, la taille du compartiment coupe-feu  doit être fixée avec l’autorité de protection in- cendie.    Affectations présentant un risque d’incendie moyen au vu de la charge thermique (500 –  1’000 MJ/m  2 ), du danger d’activation et de la hauteur de stockage, par exemple:    Affectation / stock Hauteur de stockage  3 m  - Travail du bois / charpenterie  - Menuiserie / modelage  - Fabrication de meubles et vente  - Atelier d’électrotechnique  - Verrerie, façonnage / vente  - Travail des matières plastiques  - Magasin de vêtements / textiles  - Transformation de produits alimentaires  - Articles en cuir, atelier de coupe  - Articles en papier, production / vente    Affectations présentant un risque d’incendie élevé au vu de la charge thermique (plus de  1’000 MJ/m  2 ), du danger d’activation et de la hauteur de stockage, par exemple:    Affectation / stock    - Grande boulangerie  - Moulin à céréales  - Production de pâtes  - Production d’aliments pour animaux  - Production de produits d’entretien du sol  - Peintures, mélange / vente  - Entrepôt de pneus  - Production de colles  - Production de vernis  - Production de mousses synthétiques                       Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      32   ad chiffre 3.7.7 Agriculture   Exploitation agricole > 3’000 m3:  - Volume construit total de plus de 3’000 m3      Les exigences de protection incendie relatives aux murs coupe-feu sont spécifiées dans la  note explicative de protection incendie «Murs coupe-feu».      DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      33  Exploitation agricole < 3’000 m3:  - Élevage de petit bétail, ferme équestre, agriculture, etc.           Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      34   ad chiffre 3.7.11 Parkings   Bâtiments souterrains et bâtiments hors terre fermés              DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      35  Bâtiments hors terre ouverts  Murs d'enceinte comportant au moins 25 % de baies non obturables (ventilation transversale)           Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr   DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE      36   ad chiffre 3.7.13 Bâtiments élevés  Mesures concernant la construction, en l'absence de concept de protection incendie avec installa- tion d'extinction      Mesures en cas de concept de protection incendie avec installation d'extinction:  Aucune mesure constructive n’est requise au niveau du raccordement à la paroi extérieure si le bâ- timent est intégralement protégé par une installation d'extinction.      DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et  compartiments coupe-feu / 15-15fr      37  ad chiffre 3.7.16 Bâtiments avec cour intérieure couverte (atrium), cour intérieure  ou façade double peau   Les exigences de protection incendie relatives aux bâtiments avec cour intérieure couverte (atrium),  cour intérieure ou façade double peau sont spécifiées dans les notes explicatives de protection in- cendie de l’AEAI:   «Bâtiments avec cour intérieure couverte (atrium) et cour intérieure»;   «Bâtiments à façade double peau».   Légende   Symboles et abréviations                                                     Les dessins de la présente annexe sont protégés par le droit d’auteur. Reproduction, copie ou   duplication autorisées avec mention de la source.