Document ID: 01b91b8d-c778-4754-9906-f76b5761701d

734.272.3   1 / 8   Ordonnance du DETEC  sur les installations électriques à basse tension   du 30 avril 2018 (État le 1er janvier 2023)     Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et  de la communication (DETEC),   vu les art. 8, al. 3, 21, al. 2, et 37, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 2001   sur les installations à basse tension (OIBT)1,   arrête:   Section 1 Objet   Art. 1   1 La présente ordonnance règle:   a. l’examen pratique permettant d’être reconnu comme personne du métier selon  l’art. 8, al. 2, OIBT;   b. l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’en- treprise;   c. l’examen de montage d’installations électriques spéciales à basse tension (ins- tallations électriques);   d. l’examen de raccordement de matériels électriques à basse tension (matériels  électriques).   2 Elle fixe en outre le contenu technique du rapport de sécurité pour installations élec- triques.   3 La présente ordonnance s’applique par analogie aux épreuves d’aptitude visées à  l’art. 69a, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profession- nelle2.   Section 2 Examen pratique   Art. 2 But   Le candidat à l’examen doit prouver qu’il est en mesure de planifier, d’analyser, de  monter, de modifier, d’entretenir et de contrôler seul les installations électriques.        RO 2018 1997   1 RS 734.27  2 RS 412.101   734.272.3      Installations électriques   2 / 8   734.272.3   Art. 3 Conditions d’admission   1 Pour être admis à l’examen pratique, le candidat doit justifier de trois ans de pratique  dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier et possé- der une formation au sens de l’art. 8, al. 2, let. a à c, OIBT.   2 Il doit joindre à son inscription à l’examen:   a. les documents attestant de la formation professionnelle;   b. l’attestation de la pratique professionnelle visée à l’art. 8, al. 2, phrase intro- ductive, OIBT ainsi qu’un rapport de stage;   c. le document prouvant qu’il a suivi les modules de formation ci-après de la  préparation à l’examen ou qu’il a achevé une formation équivalente:   1. module 1: sécurité et règles techniques,    2. module 2: contrôle des installations et de la sécurité,    3. module 3: expertise des installations et de la sécurité;   d. le descriptif du travail pratique.   Art. 4 Contenu   1 Avant l’examen, le candidat doit remettre un travail pratique sous forme écrite. Ce  travail fait partie intégrante de l’examen.   2 L’examen pratique comprend:   a. la présentation du travail pratique, suivie d’un entretien technique: 80 min;   b. une étude de cas dans le domaine des normes et de la sécurité: préparation de  60 min., épreuve écrite/pratique/orale de 80 min.;   c. un examen dans le domaine de la sécurité, des travaux d’installation et de  l’électrotechnique pratique: épreuve écrite/pratique/orale de 80 min.;   d. une étude de cas dans le domaine des travaux d’installation et de la sécurité:  préparation de 60 min., épreuve écrite/orale de 80 min.;   e. une analyse technique de projet: préparation de 60 min., épreuve écrite/orale  de 80 min.   3 La commission chargée de l’assurance qualité (commission AQ) rattachée à l’Union  suisse des installateurs-électriciens (USIE) détermine les sujets d’examen ainsi que le  déroulement de l’examen et désigne les experts pour les différentes épreuves.      Installations électriques à basse tension. O du DETEC   3 / 8   734.272.3   Section 3  Examens permettant d’obtenir des autorisations d’installer limitées   Art. 5 Commission d’examen   1 La commission d’examen se compose:   a. du directeur de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspec- tion);   b. de deux collaborateurs de l’Inspection nommés par le directeur, qui sont du  métier ou qui sont habilités à effectuer les contrôles;   c. de deux représentants des organisations du monde du travail (Ortra) de la  branche, qui sont du métier ou qui sont habilités à effectuer les contrôles.    2 La commission d’examen est présidée par le directeur de l’Inspection.   3 La commission d’examen définit les sujets d’examen ainsi que le déroulement de  l’examen et désigne les experts pour les différentes épreuves. Elle surveille le dérou- lement des examens et statue sur leurs résultats.   4 Le secrétariat de la commission d’examen est assuré par l’Inspection.   Art. 6 Conditions d’admission   1 Pour être admis à l’examen concernant les travaux effectués sur des installations  propres à l’entreprise, le candidat doit:   a. posséder le «certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur-électricien» ou  le «certificat fédéral de capacité (CFC) de planificateur-électricien» et justifier  d’au moins une année de pratique dans le domaine des installations électriques  sous la surveillance d’une personne du métier après sa formation profession- nelle de base (art. 8, al. 1 et 2, OIBT), ou   b. posséder le certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle  d’«installateur-électricien CFC» ou de «planificateur-électricien CFC» ou  toute autre formation jugée équivalente, et justifier d’au moins deux années  de pratique dans le domaine des installations électriques sous la surveillance  d’une personne du métier après sa formation professionnelle de base.   2 Les art. 14, al. 1, let. b, et 15, al. 1, let. b, OIBT règlent les conditions d’admission  aux examens de montage d’installations électriques spéciales et de raccordement de  matériels électriques.   Art. 7 Examen concernant les travaux effectués sur des installations  propres à l’entreprise   1 Le candidat à l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres  à l’entreprise doit prouver qu’il possède les capacités et les connaissances requises  pour procéder seul à l’entretien d’installations, à la suppression de perturbations ainsi  qu’à la modification ou à l’extension d’installations.     Installations électriques   4 / 8   734.272.3   2 L’examen porte sur:   a. les bases de l’électrotechnique;   b. l’utilisation de l’électricité en toute sécurité;   c. les normes et prescriptions d’installation;   d. le contrôle de l’installation et la métrologie;   e. les techniques de raccordement et la connaissance du matériel.3   3 La commission d’examen fixe la durée des différentes parties de l’examen.4   Art. 8 Examen de montage d’installations électriques spéciales et  de raccordement de matériels électriques   1 Le candidat à l’examen de montage d’installations électriques spéciales ou de rac- cordement de matériels électriques doit prouver qu’il possède les capacités et les con- naissances requises pour procéder au montage d’installations électriques spéciales et  au raccordement de matériels électriques.   2 L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie au contenu de l’examen et à la durée de  ses différentes parties.5   3 Les exigences et les sujets sont fixés par la commission d’examen en fonction du  genre de travaux que le candidat se propose d’exécuter.   Art. 9 Organisation   1 La commission d’examen organise les examens au moins une fois par année.   2 L’inscription à l’examen peut s’effectuer par écrit ou par voie électronique. La de- mande doit être accompagnée des pièces prouvant que les conditions d’admission sont  remplies, en particulier des certificats de capacité, des diplômes et des certificats de  travail attestant la pratique du candidat.6   3 La commission d’examen décide de l’admission et en informe le candidat par écrit  au plus tard quatre semaines avant la session d’examen. Si le candidat a accepté d’être  informé par voie électronique, il est possible de lui notifier son admission à l’examen  par ce biais.7   4 Les examens ont lieu en allemand, en français ou en italien.   5 Ils ne sont pas publics.       3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le  1er janv. 2023 (RO 2022 801).   4 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le  1er janv. 2023 (RO 2022 801).   5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le  1er janv. 2023 (RO 2022 801).   6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le  1er janv. 2023 (RO 2022 801).   7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le  1er janv. 2023 (RO 2022 801).     Installations électriques à basse tension. O du DETEC   5 / 8   734.272.3   Art. 10 Appréciation   1 Les résultats de l’examen sont notés de 6 à 1. Les notes 4 et au-dessus correspondent  à des résultats suffisants; celles inférieures à 4 correspondent à des résultats insuffi- sants. Seules sont en outre admises les demi-notes.   2 Échelonnement des notes:    Note Appréciations   6 Très bon, quantitativement et qualitativement  5 Bon, répond aux exigences  4 Correspond aux connaissances minimales requises  3 Faible, insuffisant  2 Très faible  1 Inutilisable ou non exécuté      3 Pour chaque point d’appréciation, une note est attribuée conformément à l’al. 2. Si,  pour déterminer la note se rapportant à un point d’appréciation, on fait préalablement  usage de notes auxiliaires, celles-ci sont établies en fonction de l’importance des tra- vaux auxquels elles se réfèrent dans l’ensemble du point d’appréciation.   4 Les notes de chaque branche correspondent à la moyenne des notes attribuées aux  différents points d’appréciation. Elles sont arrondies à la première décimale.   5 L’examen est sanctionné par une note globale. Cette note correspond à la moyenne  des notes obtenues dans les épreuves visées à l’art. 7, al. 2. Elle est arrondie à la pre- mière décimale.   6 L’examen est réussi si la note de chaque branche est supérieure ou égale à 4.   Art. 11 Répétition de l’examen   1 L’examen peut être répété deux fois.   2 Le candidat ayant échoué ne peut se représenter à l’examen qu’après un délai de six  mois.   3 Le nouvel examen portera sur toutes les branches dans lesquelles le candidat n’a pas  obtenu au moins la note 4.   4 En cas d’échec lors de la deuxième répétition de l’examen, le candidat est refusé par  la commission d’examen. Le candidat qui a été refusé peut se réinscrire à l’examen  au plus tôt trois ans après la notification du refus. Il doit repasser l’examen complet.   Art. 12 Attestation   L’Inspection délivre une attestation confirmant la réussite de l’examen.      Installations électriques   6 / 8   734.272.3   Section 4  Contenu technique du rapport de sécurité pour installations électriques   Art. 13 Rapport de sécurité   1 Outre celles prévues à l’art. 37, al. 1, OIBT, le rapport de sécurité doit contenir toutes  les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité d’une installation électrique.   2 Ces données comprennent en particulier:   a. les mesures de l’isolement ou du courant différentiel si le débranchement de  l’installation pour certains groupes de consommateurs est difficile ou dispro- portionné en raison des consommateurs raccordés;   b. la description des mesures et des organes de protection et leur appréciation.   3 Il est possible de renoncer à indiquer les données prévues à l’al. 2, let. a, lorsque le  contrôle périodique concerne des installations électriques dont les résistances d’isole- ment sont en permanence surveillées par des dispositifs appropriés comme des dis- joncteurs à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum.   4 Après l’exécution de travaux de maintenance et de réparation au sens de l’art. 15,  al. 4, OIBT, il est possible de renoncer à la mesure de l’isolement.    Art. 14 Protocole de mesure et de contrôle   1 Le protocole de mesure et de contrôle contient les résultats des contrôles effectués.   2 Il est établi pour les contrôles suivants:   a. la première vérification, effectuée parallèlement à la construction (art. 24,  al. 1, OIBT);   b. le contrôle final (art. 24, al. 2, OIBT);   c. le contrôle de réception (art. 35, al. 3, OIBT);   d. le contrôle périodique (art. 36 OIBT);   e. le contrôle ponctuel (art. 39, al. 1, OIBT).   Section 5 Émoluments   Art. 158   1 L’Inspection perçoit des émoluments pour l’organisation des examens conformé- ment aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale  des installations à courant fort9. Lors de l’inscription, elle demande le paiement anti- cipé de l’émolument.       8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le  1er janv. 2023 (RO 2022 801).   9  RS 734.24     Installations électriques à basse tension. O du DETEC   7 / 8   734.272.3   2 L’émolument est réduit si des motifs valables survenus après l’inscription empê- chent le candidat de se présenter à l’examen. Dans ce cas, la partie du paiement anti- cipé correspondant aux frais d’examen est remboursée.   Section 6 Dispositions finales   Art. 16 Abrogation   L’ordonnance du DETEC du 15 mai 2002 sur les installations électriques à basse ten- sion10 est abrogée.   Art. 17 Entrée en vigueur   La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.       10 [RO 2002 1367; 2004 2147]     Installations électriques   8 / 8   734.272.3       	Section 1 Objet 	Art. 1  	Section 2 Examen pratique 	Art. 2 But 	Art. 3 Conditions d’admission 	Art. 4 Contenu  	Section 3 Examens permettant d’obtenir des autorisations d’installer limitées 	Art. 5 Commission d’examen 	Art. 6 Conditions d’admission 	Art. 7 Examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise 	Art. 8 Examen de montage d’installations électriques spéciales et de raccordement de matériels électriques 	Art. 9 Organisation 	Art. 10 Appréciation 	Art. 11 Répétition de l’examen 	Art. 12 Attestation  	Section 4 Contenu technique du rapport de sécurité pour installations électriques 	Art. 13 Rapport de sécurité 	Art. 14 Protocole de mesure et de contrôle  	Section 5 Émoluments 	Art. 15  	Section 6 Dispositions finales 	Art. 16 Abrogation 	Art. 17 Entrée en vigueur