پمپ حرارتی زمین‌گرمایی

پمپ حرارتی ژئوترمال
پمپ حرارتی زمین‌گرمایی یا پمپ حرارتی منبع زمین (SHP) سامانه‌ای گرمایش یا سرمایش محور است که گرما را به زمین یا از زمین منتقل می‌کند. این سیستم از کره زمین به عنوان یک منبع گرمازا (در زمستان) یا گرمازدا (در تابستان) بهره می‌گیرد.
این طرح از دمای هوای معتدل در زمین جهت افزایش بهره‌وری و کاهش مخارج عملیاتی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کمک گرفته و قادراست با گرمای خورشیدی ترکیب شده تا سیستمی خورشیدی- زمینی را حتی با بهره‌وری بیشتر تشکیل دهد. پمپ‌های حرارتی منبع زمینی همچنین به عنوان پمپ‌های حرارتی ژئوترمال نیز شناخته می‌شوند، اگرچه دقیقا گرما نه تنها از کره زمین بلکه از خورشید گرفته می‌شود. سیستم‌های مذکور بانام‌های دیگری نظیر سیستم مبادله زمینی، سیستم متصل به کره زمین، سیستم انرژی کره زمین شناخته می‌شوند. جوامع علمی و مهندسی اصطلاح سیستم مبادله زمینی یا پمپ‌های حرارتی منبع را ترجیح می‌دهند به این دلیل که مانع ایجاد سوء تعبیر و اشتباه گرفتن با نیروی ژئوترمال سنتی، که دمای بالای منبع حرارتی به منظور ایجاد نیروی الکتریسیته را مورد استفاده قرار می‌دهد، می‌شود. پمپ‌های حرارتی منبع زمین گرمای جذب شده در سطح کره زمین را از انرژی خورشیدی بدست می‌آورند. دمای زمین زیر۶متر به سختی با میانگین دمای سالیانه عرض جغرافیایی مربوط به سطح یکسان است. با اتکا به عرض جغرافیایی دمای هوا بالای ۶ متر از سطح کره زمین دمای تقریبا پایدار و ثابتی رابین ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتی گراد نگه می‌دارد، اگر که دمای هوا بخاطر وجود پمپ حرارتی بدون تغییر باقی بماند. مانند یک یخچال یا سیستم تهویه هوا، این سیستم‌ها ازیک پمپ حرارتی استفاده می‌کنند تا به انتقال گرما از زمین کمک کنند. پمپ‌های حرارتی قادرند گرما را ازیک فضای سرد به یک فضای گرم، در مقابل جهت طبیعی جریان هوا، انتقال دهند ویا نیز قادرند جریان طبیعی گرما را ازیک مکان گرم به یک مکان سرد افزایش دهند. مرکز پمپ حرارتی یک حلقه سردساز که ازیک چرخه خنک‌کنندگی هم فشارش (تراکم) بخار، که حرارت را جابجا می‌کند، می‌باشد.
پمپ‌های حرارتی منبع هوایی نیز در ایجاد گرما نسبت به گرمایش برقی یا الکتریکی، حتی زمانی که گرما را از هوای سرد زمستانی بیرون می‌کشند، کارآمدتر هستند. یک پمپ حرارتی منبع زمینی گرما رابا زمین مبادله می‌کند. این بیشتر یک انرژی کارآمد (به نفع انرژی) است زیرا دمای زیرزمین نسبت به دمای هوا درطول کل سال پایدارتر است. در نتیجه نوسانات فصلی عمیقا کاهش می‌یابد. همانند یک غار یا اشکفت، دمای زمین درقسمتهای کم عمق و سطحی درطول زمستان گرمتر از هوای قسمت‌های بالا و نیز سردتر از هوای تابستانی است. یک پمپ حرارتی منبع زمینی گرمای زمین را در فصل زمستان (جهت گرمایش) استخراج می‌کند، دما را دوباره به سمت زمین در تابستان (جهت سرمایش) انتقال می‌دهد.
بعضی سیستم‌های طراحی شده فقط به یکی از این اهداف با توجه به وضعیت آب و هوا مورد استفاده قرارمی‌گیرند یعنی یا سرمایش ویا گرمایش.
سیستم‌های پمپ ژئوترمال به ضریب عملکرد بالا(COP) ۳ تا ۶، در سردترین شب‌های زمستان درمقایسه با ۲٫۵–۱٫۷۵ برای پمپ‌های حرارتی منبع هوایی در روزهای خنک می‌رسند. پمپ‌های حرارتی منبع زمینی (GSHPS) دارای بیشترین فناوری کارآمد انرژی جهت ایجاد HVAC و گرمایش آب هستند. هزینه‌های سازمانی این سیستم‌ها نسبت به سیستم‌های سنتی و رایج بیشتر است اما این تفاوت برمی گردد به ذخیره انرژی بین ۳ تا ۱۰سال و حتی مدت زمان کمتری دربخش فدرال، ایالات واعتبارات مالیاتی خدمات رفاهی. سیستم‌های پمپ حرارتی ژئوترمال توسط سازندگان گارانتی می‌شوند و عمر کاری آن‌ها حدود ۲۵سال برای اجزای داخلی و بیش از۵۰ سال برای حلقه‌های تعبیه شده درزمین برآورد می‌شود. همانطورکه درسال ۲۰۰۴ اتفاق افتاد، بالغ بریک میلیون واحد درسرتاسر جهان که GW۱۲ ظرفیت گرمایی و حرارتی ایجاد می‌کنند با رشد سالیانه حدود ۱۰٪، نصب شده‌است.
تعاریف و اصطلاحات
برخی انحرافات درخصوص اصطلاحات پمپ‌های حرارتی و استفاده نادرست از واژه ژئوترمال (زمین گرمایی) وجود دارد. ریشه کلمه ژئوترمال یونانی است و به معنی «گرمای کره زمین» که زمین شناسان و خیلی ازمردم عادی به اشتباه آن را به عنوان سنگ‌های تفتان، فعالیت آتشفشانی ویا گرمایی که از عمق کره زمین گرفته شده، می‌شناسند.
تاریخچه
پمپ حرارتی توسط لرد کوین درسال۱۸۵۳ توصیف و تعریف شده و توسط پیترریتوون ریتینگر درسال۱۸۵۵ ایجاد شده‌است. پس از آزمایش با یک فریزر، روبرت سی وبر اولین پمپ حرارتی منبع زمینی را در اواخر سال۱۹۴۰ ساخت. اولین پروژه تجاری درساختمان کامن ولث (پرتلند) درسال ۱۹۴۸ بطور موفقیت‌آمیز نصب شد و به عنوان یک مرزنمای مهندسی مکانیکی تاریخی و ملی توسط ASME طراحی شده‌است، درسوئد دردهه ۱۹۷۰ شهرت یافت و به تدریج رشد یافت و در سرتاسر جهان مورد قبول واقع شد. سیستم‌های حلقوی باز بازار تجاری را تا توسعه لوله پلی بوتیلن در سال۱۹۷۹ که در سیستم‌های حلقوی بسته به‌کاررفته و آن را کارآمدتر و اقتصادی‌تر و اجرایی‌تر ساخته، دردست داشتند. همان‌طور که درسال ۲۰۰۴ بیش ازیک میلیون واحد نصب شده در سرتاسر جهان که GW۱۲ از ظرفیت حرارتی و گرمایی را بدست می‌دهد، وجود دارد، هرساله حدود۸۰۰۰۰ واحد در ایالات متحده آمریکا (انرژی ژئوترمال امروزه درهر۵۰ ایالت آمریکا باپتانسیل بسیاربالا استفاده می‌شود) و ۲۷۰۰۰ مورد در کشور سوئد نصب می‌شود. در کشور فنلاند پمپ حرارتی ژئوترمال معمول‌ترین گزینه سیستم گرمایی برای خانه‌های دورباز (چهار طرف باز) بین سال‌های ۲۰۰۶ تا۲۰۱۱ با ارزش سهام بازار غالب بر ۴۰٪ بوده‌است.
مبادله گر حرارتی زمین
پمپ حرارتی، گرمایش زمستانی را بوسیله خارج کردن گرما ازیک منبع و انتقال آن به ساختمان ارائه می‌دهد. گرما می‌تواند از هر منبعی خارج شود، فرقی نمی‌کند تا چه میزان هوا سرد باشد، اما یک منبع گرمتر کارایی و عملکرد بهتری را داراست. پمپ حرارتی منبع زمینی از لایه بالایی پوسته کره زمین به عنوان یک منبع حرارتی استفاده می‌کند، بنابراین از دمای معتدل موسمی وفصلی آن بیشترین نفع وبهره رانیز می‌برد. در تابستان این روند می‌تواند کاملا برعکس باشد بدین گونه که پمپ حرارتی گرما را از ساختمان خارج کرده، آن را به زمین انتقال می‌دهد. انتقال گرما به یک فضای سردتر انرژی کمتری را صرف می‌کند؛ بنابراین کاربرد سرمایشی یک پمپ حرارتی از دمای پایین‌تر زمین بهره می‌گیرد. پمپ‌های حرارتی منبع زمینی یک مبادله گر گرما را درتماس با زمین یا آبهای زیرزمینی بکارگرفته، گرما را استخراج کرده یا آن را هدر می‌دهند. این ترکیب درهرجا ازیک پنجم نیمی از کل هزینه سیستم درنظرگرفته می‌شود ومی تواند دشوارترین و دردسرسازترین قسمت، جهت تعمیر یا جایگزینی باشد. به منظور درست تعیین کردن اندازه این ترکیبات لازم است که عملکرد بلندمدت آن را تضمین کرد: کارایی انرژی سیستم بهبود می‌یابد با ۴٪برای هر درجه سانتی گراد، که بتوان بالاخره دراندازه‌گیری صحیح موفق شد و تعادل دمای زیرزمین می‌بایست ازطریق طرح صحیح کل سیستم حفظ شود. مبادله گرهای حرارتی افقی کم سطح بین ۳تا۸ فوت (۱تا۵/۲متر) چرخه‌های دمایی فصلی را با توجه به دستاوردهای خورشیدی و تلفات ناشی از انتقال به هوای محیط اطراف در سطح زمین تجربه می‌کنند. سیستم‌های عمودی عمیق ۱۰۰تا۵۰۰فوت (۳۳تا۶۰متر) بر انتقال گرما از زمین‌شناسی محیط تکیه می‌کند تا زمانی که بطور سالیانه دوباره توسط خورشید احیا شوند ویا گرما را از سیستم‌های تهویه هوا مصرف کنند. چند گزینه مهم طراحی دردسترس است که توسط مایع (جریان سیال) و ترکیب و شکل کلی سیستم‌های مبادله گر مستقیم درزیرزمین طبقه‌بندی شده‌اند نظیر سیستم‌های حلقوی بسته با استعمال ترکیبی از آب و ضدیخ و سیستم‌های حلقوی باز با استفاده از آبهای زمین.
مبادله مستقیم
پمپ حرارتی ژئوترمال مبادله مستقیم قدیمی‌ترین فناوری پمپ حرارتی ژئوترمال است. سیستم متصل به زمین ازطریق یک حلقه که به دور خنک‌کننده (کولر) می‌چرخد، درتماس حرارتی مستقیم با زمین می‌باشد. خنک‌کننده پمپ حرارتی را تخلیه می‌کند، سپس به دوریک حلقه لوله مسی که درزیرزمین تعبیه شده می‌چرخد و سرانجام گرما را بازمین، قبل از بازگشت به تلمه مبادله می‌کند. اصطلاح مبادله مستقیم به انتقال گرما بین حلقه خنک‌کننده و زمین، بدون بکارگیری مایع یا جریان سیال میانی برمی گردد. هیچ تعامل مستقیمی بین مایع و زمین وجود ندارد: تنها انتقال گرما ازطریق دیواره لوله‌ای صورت می‌پذیرد.
پمپ‌های حرارتی مبادله مستقیم که اکنون بندرت استفاده می‌شوند با پمپ‌های حرارتی منبع آبی ویا پمپ‌های حرارتی حلقوی آبی اشتباه گرفته نمی‌شوند زیرا آبی درحلقه‌های زمینی وجودندارد. اشر اصطلاح پمپ حرارتی متصل به زمین راجهت حلقه زدن و احاطه دور حلقه بسته و سیستم‌های مبادله مستقیم در عین کنارگذاشتن حلقه‌های باز تعریف می‌کند. سیستم‌های مبادله مستقیم موثرتر هستند وهزینه‌های نصب کمتری نسبت به سیستم‌های حلقوی بسته آبی دارند. قابلیت رسانایی بالای حرارتی مس به بهره‌وری بیشتر سیستم کمک می‌کند اما جریان گرما عمدتا با قابلیت انتقال حرارتی زمین محدود می‌شود نه لوله. دلایل اصلی برای بهره‌وری بیشتر حذف پمپ آبی (که از نیروی الکتریکی یا برق استفاده می‌کند)، حذف مبادله گر حرارتی آب-به-خنک‌کننده (که منبع فقدان انرژی گرمایی است) و مهم‌تر ازهمه تغییر دوره گرمای نهفته درخنک‌کننده درخود زمین می‌باشد، درحالیکه نیاز به خنک‌کننده بیشتر وجود دارد. یک حلقه زمینی مبادله گر مستقیم کوتاه‌تر از یک حلقه آبی بسته برای ظرفیت و میزان گنجایش در نظرگرفته شده، می‌باشد. یک سیستم مبادله گر مستقیم به تنها ۱۵٪ تا۳۰٪ طول لوله و نیمی از قطر سوراخ‌های حفرشده نیازدارد وهزینه‌های خاک برداری و حفاری پایین ترمی باشد. حلقه‌های خنک‌کننده مقاومت کمتری نسبت به سوراخ شدگی و نشت، درمقایسه با حلقه‌های آبی دارند زیرا گاز می‌تواند ازطریق نواقص کوچک‌تر بوجودآمده هم نشت کند. این نحوه استفاده از لوله مسی زرد جوش شده (باآلیاژ برنج) حتی اگر میزان فشار شبیه به حلقه‌های آبی هم باشد را تعیین می‌کند. حلقه مسی می‌بایست از زنگ زدگی درمعرض خاک اسیدی محافظت شود. آژانس حفاظت محیط ایالات متحده آمریکا کنترل میدانی یک مبادله زمینی پمپ حرارتی درسیستم گرمایشی آب را برعهده دارد.
طبق گزارش EPAسیستم مذکور ۷۵٪ نیروی الکتریکی موردنیاز را با درجه مقاومت الکتریکی واحد گرمایشی آب ذخیره می‌کند. درآب وهوای قسمت‌های شمالی، اگرچه درجه حرارت کره زمین معمولا پایین‌تر است اما دمای آب ورودی سیستم‌های کارآمد را به جایگزینی بیشتر انرژی به نیروی الکتریسیته قادر می‌سازند ویا به سیستم‌های سوخت فسیلی نیاز دارند. هر دمایی بالاتر از۴۰ درجه کافی است تا در دستگاه خنک‌کننده تبدیل به بخار شود وبا سیستم‌های مبادله مستقیم انرژی را از یخ استخراج کند. درآب وهوای شدیدا گرم با خاکی خشک، اضافه کردن یک قطعه خنک‌کننده به عنوان خازن و چگالنده ثانویه درخط مابین کمپرسور و حلقه‌های زمین بهره‌وری را افزایش داده و موجب کاهش تعداد حلقه‌هایی که قراراست درزمین نصب شوند، می‌شود.
حلقه بسته
بیشترین سیستم‌های نصب شده دارای دو حلقه درروی زمین هستند: حلقه اصلی خنک‌کننده که در تجهیزات کابینت جایی که گرما بایک حلقه آبی فرعی که درزیرزمین تعبیه شده‌است مبادله می‌شود. حلقه دوم که غالبا از لوله پلی اتیلن با میزان چگالی بالا ساخته شده و شامل ترکیبی از آب و ضدیخ می‌باشد. پس از رهاکردن مبادله گر حرارتی داخلی آب ازطریق حلقه دوم بیرون از ساختمان جهت مبادله گرما با زمین پیش از بازگشت جریان می‌یابد. حلقه دوم زیرخط برفک (سرمای زیر صفر) یعنی جایی که دمای هوا پایدارتر است قراردارد. سیستم‌هایی که درزمین مرطوب یا درآب قراردارند بطورکلی نسبت به حلقه‌های زمینی خشک‌تر عملیاتی ترند زیرا برای عبور دادن گرما به درون یا بیرون آب نسبت به جامدات درخاک وشن و ماسه کارکرد بیشتری دارند. اگر زمین طبیعتا خشک باشد، شلنگ‌های مرطوب‌کننده ممکن است به همراه حلقه‌های زمینی دفن شوند تا آن را همچنان مرطوب نگه دارند.
سیستم‌های حلقوی بسته به کمک یک مبادله گر گرما بین حلقه خنک‌کننده و حلقه آب و پمپ‌هایی در هر دو حلقه نیازدارند. برخی از سازندگان یک گروه از پمپ مایع، حلقه زمینی جداگانه‌ای در اختیار دارند درحالیکه برخی دیگر پمپاژکننده و والف درون پمپ حرارتی را باهم ادغام کرده‌اند. تانک‌های اتساع و والف‌های آزادکننده فشار ممکن است که در سمت مایع حرارت دیده نصب شوند. سیستم‌های حلقوی بسته بهره‌وری کمتری نسبت به سیستم‌های مبادله گر مستقیم دارند بخاطر این که نیازبه لوله بزرگتر و درازتر جهت جای‌گیری و نصب در زمین وهزینه‌های حفاری بالاتری دربردارند. لوله حلقوی بسته می‌تواند بطور افقی به عنوان یک میدان حلقوی در کانال‌ها یا بطور عمودی به عنوان یک سری از چاه‌های U شکل نصب شود. اندازه میدان حلقه بستگی به نوع خاک و میزان رطوبت، میانگین دمای زمین و فقدان گرما یا ویژگی‌های ساختمان دارد.
عمودی
یک میدان حلقوی بسته عمودی از لوله‌هایی که بطور عمودی درزمین قرار گرفته‌اند تشکیل شده‌است. لوله‌های زوج درون یک حفره با یک متصل‌کننده U شکل در انتهای حفره بهم متصل شده‌اند. حفره یا گمانه معمولا با ملاتی که اطراف لوله را گرفته جهت ایجاد ارتباط گرمایی با خاک اطراف یا بهبود انتقال گرما پرشده‌است. این ملات همچنین از آب زمین درمقابل آلودگی محافظت کرده و جلوی چاه‌های آرتزین را از به زیرآب بردن محیط اطراف (محوطه موردنظر) می‌گیرد. میدان‌های حلقوی عمودی هنگامی که یک محوطه محدود از زمین دردسترس باشد استفاده می‌شوند. سوراخ‌های حفرشده حداقل بین ۵ تا۶متر با فاصله ازهم قراردارند و عمق آن‌ها بستگی به وضعیت زمین و ویژگی‌های ساختمان دارد. در طول فصل سرد، دمای هوای محلی دردرون حفره که متاثر از رطوبت درحال حرکت و جابجایی درخاک است، افزایش می‌یابد.
افقی
یک میدان حلقوی بسته افقی از لوله‌هایی که بطور افقی درزمین قرارگرفته‌اند تشکیل شده‌است. حلقه دورباز افقی دراز عمیق‌تر (پایین‌تر) از خط برفک حفرشده بشکل U ویا حلقه‌های باریکی هستند که بطور افقی درزمین قراردارند. حفاری برای میدان حلقوی افقی سطحی حدودا نیمی از هزینه‌های حفاری عمودی را دربردارد؛ بنابراین این بیشترین ترکیبی است که درجاهایی که زمین کافی موجود باشد بکارگرفته می‌شود. میزان عمق درجایی که حلقه‌ها جای می‌گیرند عمدتا بر مصرف انرژی پمپ حرارتی از دو طریق متفاوت تاثیر می‌گذارد: حلقه‌های سطحی که منجر به جذب غیرمستقیم بیشتر از خورشید می‌باشد خصوصا زمانی که زمین هنوز بعد ازیک زمستان طولانی سرد است، مفید می‌باشد. ازطرف دیگر، حلقه‌های سطحی توسط تغییرات آب و هوایی سرد شده‌اند به ویژه درطول زمستان‌های سرد هنگامی که نیاز به هوای گرم افزایش می‌یابد. اغلب مورد دوم پربسامدتر از مورد اول است ونیز هزینه‌های عملیاتی برای حلقه‌های زمینی سطحی‌تر را بدنبال خواهد داشت. این مشکل را می‌توان از طریق افزایش عمق و طول لوله‌ها که متعاقبا افزایش هزینه‌های نصب را در پی دارد رفع کرد. چنین هزینه‌هایی ممکن است امکان‌پذیر فرض شوند که البته منجر به هزینه‌های عملیاتی پایین‌تری خواهد شد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که استفاده از پروفایل نامتجانس خاک با یک لایه از متریال با قدرت رسانایی پایین‌تر بر روی لوله‌های زمینی می‌تواند به کاهش تاثیرات نامطلوب ناشی از عمق لوله‌های تعبیه شده درزمین کمک کند. یک میدان حلقوی بسته (یا مارپیچ) گونه‌ای از حلقه بسته افقی به‌طوری‌که لوله‌ها یکدیگر رامی پوشانند، می‌باشد. آسانترین راه به تصویر کشیدن میدان حلقوی بسته، نگه داشتن یک حلقه به سمت بالا و پایین با دست و سپس حرکت دادن دستها به جهت‌های مخالف می‌باشد. یک میدان حلقوی زمانی استفاده می‌شود که فضای کافی برای یک سیستم وجود نداشته باشد اما هنوز قابلیت یک نصب ساده را داراست. دراینجا به جای استفاده از لوله صاف و مستقیم، حلقه‌های مارپیچ استفاده می‌شود. لازم به ذکراست که حلقه‌های عمودی خیلی بزرگ معمولا هزینه بیشتری درمقایسه با حلقه‌های افقی در پی دارند.
حفاری شعاعی وجهت دار
بعنوان جایگزینی برای کانال کشی، حلقه‌ها ازطریق حفاری جهت دار افقی MINI HDD درون زمین جای می‌گیرند. با این تکنیک می‌توان لوله‌ها را در زیر حیاط‌ها، راه‌های ماشین رو، باغ‌ها یا دیگر ساختارها بدون تخریب آن‌ها با هزینه‌ای بین هزینه‌های حفاری عمودی و کانال کشی قراردارد. این سیستم همچنین از حفاری افقی و عمودی همان‌طور که حلقه‌ها ازیک حفره مرکزی نصب می‌شوند، متغیراست و متعاقبا کم کردن فضای زمینی مورد نیاز را به همراه دارد. حفاری شعاعی وجهت دار اغلب بطور برگشت‌پذیر (پس از ساخت محوطه) درارتباط با ماهیت کوچکتر تجهیزات استفاده شده و امکان حفاری برپایه ساختارهای موجود انجام می‌گیرد.
حوضچه
حلقه بسته در حوضچه خیلی متداول نیست زیرا میزان استفاده ازآن بستگی به مجاورت به آب دارد یعنی جایی که سیستم حلقوی باز معمولا ترجیح داده می‌شود. یک حوضچه حلقوی در جایی که کیفیت کم‌آب موجب انسداد حلقه باز می‌شود یا جایی که بار گرمایی سیستم کم باشد مفید بنظر می‌رسد. یک حوضچه حلقوی متشکل از لوله‌های مارپیچ که در ته یک حوضچه ویا منبع آب قراردارند، می‌باشد.
حلقه باز
دریک سیستم حلقوی باز (پمپ حرارتی آب زمینی) حلقه ثانوی آب طبیعی را از یک چاه ویا منبع آب به درون یک مبادله گر گرما دررون یک پمپ حرارتی پمپاژ می‌کند. اشر سیستم‌های حلقوی باز را برمبنای منبع، پمپ‌های حرارتی آب زمین یا پمپ‌های حرارتی آب سطحی می‌نامد. گرما به حلقه خنک‌کننده یا اضافه می‌شود یا از آن خارج می‌شود و آب به یک چاه مجزا و کانال آبیاری بازمی‌گردد. ذخیره آب و خطوط بازگشت می‌بایست به اندازه کافی فاصله دار از هم قرار گیرند تا احیای دوباره منبع را تضمین کنند. از آنجا که شیمی آب کنترل نشده‌است تجهیزات و لوازم، نیازمند محافظت درمقابل فرسایش و زنگ زدگی فلزات مختلف در پمپ و مبادله گر گرما می‌باشند. رسوب آهک ممکن است موجب انسداد سیستم درطول زمان شود و نیازبه پاک‌سازی اسیدی متناوب وجود داشته باشد. این یک مسئله مهم در سیستم‌های سرمایشی نسبت به سیستم‌های گرمایشی است همچنان که روند انسداد موجب کند شدن جریان طبیعی آب می‌شود. پمپ ی حرارتی در تبادل گرمای ساختمان با آب زمین دچار مشکل خواهد شد اگر که آب شامل درجات قابل توجهی از نمک، موادمعدنی، باکتری آهن یا سولفید هیدروژن باشد، سیستم حلقوی بسته قاعدتا ترجیح داده می‌شود.
ستون دائمی چاه
سیستم دائمی چاه یک نوع سیستم حلقوی باز است بدین گونه که آب از ته یک چاه سنگی عمیق کشیده می‌شود، از یک پمپ حرارتی عبور می‌کند و به بالای چاه، جایی که بطرف پائین درحرکت است برمی گردد و گرما را با بستر سنگی اطراف مبادله می‌کند. گزینه سیستم چاه دائمی معمولا زمانی بکارگرفته می‌شود که یک بستر سنگی وجود داشته باشد. اغلب یک سیستم چاه دائمی در قسمت‌هایی که ساختار زمین‌شناسی از خاک رس، گل ولای وشن و ماسه باشد خیلی مناسب بنظر نمی‌رسد. اگر که بستر سنگی از سطح زمین عمیق‌تر از۲۰۰فوت (۶۱متر) باشد هزینه روکش و جداربندی سرسام‌آور خواهد بود. سیستم دائمی چاه چند جانبه می‌تواند ساختاری عظیم درمصرف شهری یا روستایی را مورد حمایت قراردهد. این متد همچنین درمصارف تجاری کوچک و مسکونی متداول و رایج است. برنامه‌های کاربردی موفق زیادی در اندازه‌های مختلف و با تعداد مناسب در خیلی از مناطق نیویورک و ایالات نیوانگلند وجود دارد. این نوع سیستم منبع زمینی بهره‌وری و تاثیرگذاری زیادی درذخیره گرما دارند. همان‌طور که می‌دانیم در سیستم‌های حلقوی بسته اندازه‌گذاری سیستم‌های ستونی ثابت بسیار مهم و حیاتی است. قابل ذکراست که مبادله گرما درحقیقت با بستر سنگی است، استفاده از آب به عنوان ابزار انتقال، مقدار زیاد ظرفیت تولید (جریان آب از چاه) برای سیستم دائمی چاه جهت راه‌اندازی را بدنبال خواهد داشت. اما اگر تولید آب کافی باشد، سپس ظرفیت گرمایی سیستم چاه می‌تواند با تخلیه‌سازی درصد کمی از جریان سیستم دراوج تابستان و ماه‌های زمستان افزایش یابد. ازآنجا که این یک سیستم پمپاژ آب ضروری است، طرح چاه‌های دائمی نیازمند ملاحظات اساسی در کسب بهره‌وری عملیاتی می‌باشند.
پراکندگی ساختمان
پمپ حرارتی واحدی مرکزی است که به عنوان دستگاه گرمایش و سرمایش درساختمان می‌باشد. برخی مدل‌ها فضای گرمایش و سرمایش، ازپیش گرم کردن آب استخر یا آب خانه، نیازبه آب داغ، و ذوب شدن یخ‌ها وراه ماشین رو، همگی دریک وسیله باانواع گزینه‌ها با درنظرگیری کلیه ملاحظات را پوشش می‌دهند. گرما به آخرین حد قابلیت بهره‌وری‌اش از طریق پخش آب یا جریان هوای هدایت شده انتقال می‌یابد. تقریبا همه انواع پمپ‌های حرارتی برای مصارف مسکونی وتجاری تولید شده‌اند. پمپ‌های حرارتی مایع- به-هوا (آب-به-هوا) وجود دارند که به عنوان جایگزین هوای هدایت شده و سیستم‌های تهویه هوای مرکزی کاربرد دارند. همچنین واریانس‌هایی هستند که برای سیستم‌های اسپلیت، سیستم‌های شتاب بالا و سیستم‌های فاقد کانال مورد استفاده می‌باشند. پمپ‌های حرارتی نمی‌توانند به حد میزان زیاد دمای مایع به یک کوره سنتی برسند بنابراین نیازبه میزان بیشتری جریان هوا دارند. هنگام تعمیر اساسی یک اقامتگاه (منزل یا خوابگاه) میزان بهره‌وری کانال موجود ممکن است که نیاز به بزرگ نمایی ویا کاهش صدا از جریان هوای بالاتر داشته باشد.
پمپ‌های حرارتی مایع-به-آب (آب-به-آب) سیستم‌های هیدرونیکی هستند که از آب برای حمل و جابجایی گرمایش و سرمایش درساختمان‌ها استفاده می‌کنند. سیستم‌هایی نظیر گرمایش زیرزمینی، رادیاتورهای ازاره (پاچین)، رادیاتورهای آهنین شکل سنتی، ازیک پمپ حرارتی مایع-به-آب استفاده می‌کنند. این پمپ‌های حرارتی برای گرمایش استخر یا ازپیش گرم کردن آب برای مصارف خانگی بهترند. پمپ‌های حرارتی تنها می‌توانند آب را تا حدود ۵۰درجه سانتی گراد بطور موثر گرم کنند درحالی که یک آبگرمکن (یا دیگ بخار) بطور نرمال بین۶۵ تا ۹۰ درجه سانتی گراد هم می‌رسد، رادیاتورها برای این دمای هوای بالا طراحی واستفاده می‌شوند. پمپ‌های حرارتی منبع زمینی خصوصا با گرمای زیرزمین سازگاری خوبی دارند و سیستم‌های رادیاتور ازاره نیز تنها به دمای هوای گرم ۴۰ درجه نیاز دارد تا به خوبی کارکند؛ بنابراین آن‌ها برای پلان‌های باز (بدون دیوار) ایدئال می‌باشند. با بکارگیری سطوح وسیع مانند تالار درمقایسه با رادیاتورها، گرما بطور یکنواخت‌تری انتشار می‌یابد. از لوله کشی زیر زمین سقف رادیاتورهای دیواری می‌توان به منظور سرمایش درآب وهوای گرم و خشک استفاده کرد. پمپ‌هایی حرارتی‌ای نیز وجود دارند که نقش تولید جریان هوای هدایت شده و آب درحال گردش هم بطور هم‌زمان وهم بطور جداگانه برعهده دارند. این سیستم‌ها در سطح وسیعی درمورد خانه‌های ترکیبی که هم نیازبه تهویه آب و هم تهویه هوا دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند
ذخیره‌سازی گرمای فصلی
میزان بهره‌وری پمپ‌های حرارتی منبع زمینی تا حد زیادی به بهبود روند ذخیره‌سازی انرژی گرمایی فصلی و انتقال گرمای بین فصلی کمک می‌کند. از گرمای گرفته و ذخیره شده در بانک‌های حرارتی درفصل تابستان می‌توان درفصل زمستان استفاده کرد. از سیستم‌های زمینی-خورشیدی جهت گرم کردن و سرد کردن گلخانه‌ها با استفاده از یک سفره آب خیز برای ذخیره گرما استفاده می‌شود، بدین معنی که گلخانه با آب زمین خنک می‌شود. این امر موجب گرم کردن آب درسفره آب خیز که یک منبع حرارتی برای گرمایش در زمستان است، می‌شود. ترکیبات ذخیره سرد و گرم با پمپ‌های حرارتی با تعدیل آب یا رطوبت قابل ادغام است. این اصول و قواعد درراستای ایجاد گرمایش و سرمایش قابل تجدید درهمه نوع ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بهره‌وری گرمایشی (قابلیت گرمازایی)
بهره‌وری گرمایشی خالص یک پمپ حرارتی می‌بایست با میزان بهره‌وری ایجاد نیروی الکتریسیته و میزان انتقال آن که حدود۳۰٪ می‌باشد مد نظرگرفته شود. ازآنجا که پمپ حرارتی از ۳تا ۵ برابر انرژی حرارتی نسبت به انرژی الکتریکی مصرفی درجریان است، میزان کل انرژی خروجی خیلی بیشتر از درون داد الکتریکی آن است. این منجربه بهره‌وری گرمایشی خالص بالغ بر ۳۰۰٪ درمقایسه با گرمای الکتریکی که بهره‌وری آن ۱۰۰٪ است، خواهد شد. پمپ‌های حرارتی ژئوترمال می‌توانند مصرف انرژی رانیز کاهش دهند. وابستگی قابلیت گرمایشی خالص به تاسیسات زیربنایی الکتریکی مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارند و قابل اجرا در نیروی هیدروالکتریکی نیستند؛ بنابراین عملکرد پمپ‌های حرارتی معمولا به عنوان نسبت گرمایش برون داد یا انتقال گرما به درون داد الکتریکی نشان داده می‌شود. عملکرد سرمایشی معمولا در واحدهای BTU/HR/WATT به عنوان نسبت کارایی انرژی (EER) نشان داده می‌شود. درحالی که عملکرد گرمایشی معمولا به واحدهای فاقد اندازه به عنوان ضریب عملکرد (COP) ارائه داده می‌شوند. میزان بهره‌وری عملکرد تحت تاثیر همه اجزاء یک سیستم نصب شده شامل وضعیت خاک، مبادله گر گرمای متصل به زمین، تجهیزات پمپ حرارتی و پراکندگی ساختمان می‌باشد. اما به میزان قابل توجهی با افزایش بین دمای هوای درون داد و دمای هوای برون داد قابل تعیین است.
به منظور مقایسه تجهیزات پمپ‌های حرارتی با یکدیگر، بطور مستقل از دیگر اجزای سیستم، تست‌های استاندارد بکارگرفته می‌شوند. شاخص ARI با درجه‌بندی ۳۳۰ برای پمپ‌های منبع زمینی با سیستم حلقوی بسته درنظرگرفته شده و فرض براین است که دمای آب حلقه دوم ۷۷ درجه فارنهایت (۲۵درجه سانتی گراد) برای تهویه هوا و۳۲درجه فارنهایت (صفر درجه سانتی گراد) برای گرمایش باشد. این دمای هوا برای نصب سیستم‌ها در شمال ایالات متحده آمریکا مرسوم و رایج است. شاخص ۳۲۵ ARI برای پمپ‌های حرارتی منبع زمینی با سیستم حلقوی باز در نظر گرفته شده و شامل دو ردیف از درجه‌بندی دمای آب زمینی ۵۰ درجه فانهایت (۱۰درجه سانتی گراد) و۷۰درجه فارنهایت (۲۱درجه سانتی گراد) می‌باشد. هیچ‌کدام ازاین استاندارها نوسانات فصلی را درنظرنگرفته‌اند. ۸۷۰ ARI برای پمپ‌های حرارتی منبع زمینی مبادله مستقیم درنظر گرفته می‌شوند. استاندارد ISO رتبه‌بندی جدیدی را مطرح می‌کند زیرا دیگر بودجه‌ای برای نیروی الکتریسیته درمورد پمپ‌های آبی درنظرگرفته نخواهد شد. کمپرسورهای کارآمد موثر، کمپرسورهای با سرعت متغیر و مبادله گرهای حرارتی وسیع‌تر، همگی به میزان بهره‌وری و تاثیر پمپ حرارتی کمک می‌کنند. پمپ‌های حرارتی منبع زمینی مسکونی دربازار تجاری امروزه دارای شاخص COP از ۲۵/ تا۵/۲ و شاخص EER از۳/ تا ۶/۱ می‌باشند. جهت برخورداری ودست یابی به برچسب ستاره انرژی، پمپ‌های حرارتی می‌بایست مینیمم‌های معینی از شاخصهای COP وEER که بستگی به نوع مبادله گر حرارتی زمین دارند را تامین کنند. برای سیستم‌های حلقوی بسته ۱–۱۳۲۵۶-ISO گرمایش COP می‌بایست ۳/۳ یا بیشتر باشد و برای سرمایش EER می‌بایست۱/۴ یا بیشتر باشد.
خاک بدون گرمای اضافه شده یا کسر شده مصنوعی و در عمق چندمتری یا بیشتر، دردمای هوای نسبتا پایدار می‌ماند. این دمای هوا مساوی است با میانگین سالیانه دمای هوا در مکان انتخاب شده معمولا بین ۷ تا۱۲ درجه سانتی گراد (۵۴–۴۵) درجه فارنهایت درعمق ۶متری (۲۰فوت) درشمال ایالات متحده آمریکا. به این دلیل که این دمای هوا پایدارتر از دمای هوای سراسر فصول می‌باشد، پمپ‌های حرارتی ژئوترمال با بهره‌وری بیشتری در طول دمای هوای بالا نسبت به وضعیت هوا و پمپ‌های حرارتی منبع هوایی عمل می‌کنند. استانداردهای ۲۴۰ و۲۲۰ ARI نسبت بهره‌وری انرژی فصلی(SEER) و فاکتورهای عملکرد فصلی گرمایشی (HSPF) به منظور درنظرگیری تاثیر تغییرات فصلی بر پمپ‌های حرارتی منبع هوایی را تعریف می‌کنند. این اعداد بطور نرمال قابل اجرا نیستند و نمی‌بایست با شاخص‌های درجه‌بندی پمپ حرارتی منبع زمینی مقایسه شوند
تاثیرات محیطی
آژانس حفاظت محیط ایالات متحده آمریکا (EPA) پمپ‌های حرارتی منبع زمینی را کارآمدترین منبع انرژی ازلحاظ محیطی تمیز و سیستم‌های دردسترس تهویه فضا باهزینه مناسب می‌نامند. پمپ‌های حرارتی باعث کاهش قابل توجه میزان نشت انرژی خصوصا درمکان‌های مورد استفاده هم برای سرمایش وهم برای گرمایش ونیز در جایی که نیروی الکتریسیته از منابع قابل تجدید تولید می‌شود خواهند شد. ذخیره الکتریسیته پمپ‌های حرارتی منبع زمینی شامل ترکیباتی با میزان بالای گاز گلخانه‌ای می‌شود؛ بنابراین تاثیر محیطی آنان بستگی به ویژگی‌های ذخیره نیروی الکتریسیته و جایگزین‌های قابل دسترس دارد.
کشور الکتریسیته CO۲ ذخیره جی اچ جی نسبت به
شدت انتشارات
گاز طبیعی گرمایش نفتی گرمایش برقی
کانادا ۲۲۳ ton/GWh۳۰۳۱۳۲
۲٫۷ ton/yr 5.3 ton/yr 3.4 ton/yr
روسیه ۳۵۱ ton/GWh۳۰۳۱
۱٫۸ ton/yr 4.4 ton/yr 5.4 ton/yr
ایالات متحده ۶۷۶ ton/GWh۳۱
-۰٫۵ ton/yr 2.2 ton/yr 10.3 ton/yr
چین ۸۳۹ ton/GWh۳۰۳۱
-۱٫۶ ton/yr 1.0 ton/yr 12.8 ton/yr
ذخیره‌های انتشارات جی اچ جیGHG از یک پمپ حرارتی دریک کوره (دستگاه گرمازایی) ی سنتی طبق فرمول زیر قابل محاسبه‌است:
HL: بار گرمایش فصلی؛ GJ/vr ۸۰ برای یک خانه دورباز مدرن درشمال ایالات متحده
FI: شدت انتشارات سوخت= kg(CO2)/GJ ۵۰ برای گاز طبیعی، ۷۳ برای گرمایش نفتی، ۰ صفر برای ۱۰۰٪ انرژی قابل تجدید نظیر باد، هیدروالکتریک (برقاب)، فتوولتائیک (نیروزای نوری) یا گرمای خورشیدی
AFUE: بازده کوره؛ ۹۵٪ برای یک کوره مدرن فشرده (چگالیده)
COP: ضریب عملکرد پمپ حرارتی؛ ۲/۳ از لحاظ فصلی تطبیق یافته برای پمپ ی حرارتی در نواحی شمالی ایالات متحده
EC: شدت انتشارات الکتریسیته؛ton(CO2)/GWh ۸۰۰–۲۰۰ برطبق ناحیه
پمپ‌های حرارتی منبع زمینی همیشه گازهای گلخانه‌ای کمتری نسبت به دستگاه‌های تهویه هوا، کوره‌های نفت و گرمایش الکتریکی تولید می‌کنند، اما کوره‌های گاز طبیعی بسته به میزان چگالی گاز گلخانه‌ای درذخیره نیروی الکتریسیته (برق) محلی ارزان‌تر هستند. درکشورهایی نظیر کانادا و روسیه با میزان کم پخش الکتریسیته در تاسیسات زیربنایی، یک پمپ حرارتی درمنطقه مسکونی ممکن است که ۵ تون دی‌اکسید کربن درهرسال نسبت به یک کوره نفت، ذخیره کند. اما درشهرهایی مثل پیتزبورگ که به میزان زیادی وابسته به زغال سنگ برای تولید الکتریسیته هستند، پمپ ی حرارتی ممکن است منجربه انتشار دی‌اکسید کربن به میزان ۱یا۲ تون بیشتر از کوره نفت طبیعی باشد. مایعی که در حلقه‌های بسته استفاده می‌شود ممکن است طوری طراحی شود که قابل تجزیه و غیرسمی باشد. اما دستگاه خنک‌کننده مورد استفاده در پمپ حرارتی درمبادله مستقیم با حلقه‌ها، کلرودیفلورومتان می‌باشد که ماده تحلیل برنده لایه ازن می‌باشد. لازم است که سیستم‌های حلقوی باز ازطریق تزریق دوباره آب مصرف شده تعدیل شوند. این از اتمام سفره‌های آب خیز و آلودگی خاک یا سطح آب با نمک یا دیگر ترکیبات موجود در زیر زمین جلوگیری به عمل می‌آورد. قبل از حفاری زیر زمین ابتدا می‌بایست به زمین‌شناسی محل پی برد.
اقتصاد و هزینه‌ها
پمپ‌های حرارتی منبع زمینی هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیاد اما عملیاتی کمی در مقایسه با سیستم‌های HVAC دربردارند. سودمندی اقتصادی آن‌ها بستگی به هزینه‌های نسبی سوخت و نیروی الکتریسیته که تاحدود زیادی درطول زمان و در کل دنیا متغیرند، دارد. گاز طبیعی تنها سوخت با هزینه‌های عملیاتی ارزان است و تنها درتعداد کمی از کشورها استثنائا ارزان هستند و می‌توان گفت که پمپ‌های حرارتی منبع زمینی جدید هزینه‌های عملیاتی پایین‌تری نسبت به دیگر منابع گرمایش سنتی دردنیا دارند. هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مدت عمر سیستم اخیرا کمتر مورد مطالعه و پژوهش قرارگرفته‌است. جدیدترین داده اطلاعاتی ازیک آنالیز در سال۲۰۱۲–۲۰۱۱، پرداخت‌ها در
ایالت مریلند میانگین هزینه سیستم‌های مسکونی ۹۰/۱ دلار به ازای هر وات یا حدود ۲۶،۷۰۰ دلار برای سیستم خانگی است. طبق یک پژوهش قدیمی‌تر هزینه نصب کلی برای یک سیستم با KW۱۰ (۳تون) ظرفیت حرارتی برای یک منطقه مسکونی روستایی در ایالات متحده آمریکا با میانگین ۸۰۰۰–۹۰۰۰ دلار در سال ۱۹۹۵ می‌باشد. هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا کمک‌های دولتی ممکن است تعدیل شوند. برخی شرکت‌های الکتریکی شاخص‌های خاصی را به مشتریانی که یک پمپ حرارتی منبع زمینی جهت سرمایش یا گرمایش ساختمان‌هایشان نصب کنند پیشنهاد می‌کنند. در مکان‌هایی که دستگاه‌های الکتریکی با رده‌های بزرگتری درطول ماه‌های تابستان دارند و ظرفیت بلا استفاده ویا بدردنخور در زمستان، این عامل فروش الکتریکی را افزایش می‌دهد. به دلایل مشابه نیز، دیگر شرکت‌های تجهیزاتی شروع به پرداختن به نصب پمپ‌های حرارتی منبع زمینی درمناطق مسکونی برای مشتریانش کرده‌است. آن‌ها سیستم‌ها را به مشتریان بطور ماهیانه در ازای پرداخت پول اجاره می‌دهند. طول عمر سیستم طولانی‌تر از سیستم‌های گرمایش و سرمایش سنتی است. اطلاعات مفید برطول عمر سیستم دیگر دردسترس نمی‌باشد زیرا این فناوری جدید است، اما خیلی از سیستم‌های اولیه هنوز امروزه پس از ۲۵ تا ۳۰ سال کاربردی هستند. سرمایه‌گذاری بیشتر بالای نفت و گاز قراردادی، گاز پروپان یا سیستم‌های الکتریکی احتمالا به ذخیره انرژی در۲ تا۱۰ سال برای سیستم‌های مسکونی در ایالات متحده آمریکا برمی گردند. درمقایسه با سیستم‌های گاز طبیعی، دوره بازپرداخت نیز می‌تواند طولانی‌تر باشد. دوره بازپرداخت برای سیستم‌های تجاری بزرگتر در ایالات متحده آمریکا ۱ تا۵ سال حتی درمقایسه باگاز طبیعی می‌باشد. علاوه براین، به این دلیل که پمپ‌های حرارتی زمین‌گرمایی معمولا کمپرسور بیرونی ندارند، ریسک تخریب نیز کاهش می‌یابد یا ازبین می‌رود که این بطو بالقوه طول عمر یک سیستم را افزایش می‌دهد. پمپ‌های حرارتی منبع زمینی به عنوان یکی از کارآمدترین و موثرترین سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی دربازار تجاری شناخته می‌شوند. آن‌ها معمولا موثرترین راه حل در آب وهوای سخت، علی‌رغم کاهش میزان بهره‌وری حرارتی مربوط به دمای هوای زمین می‌باشند. دولتهایی که انرژی قابل تجدید را ارتقاء می‌بخشند احتمالا دلایلی را به مشتریانشان (مسکونی) ویا به بازارهای صنعتی ارائه می‌دهند. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا این دلایل هم در ایالت و هم در سطح فدرال و حکومتی به مشتریان پیشنهاد شده‌اند. در انگلستان نیز دلایل گرمایشی قابل تجدید انگیزه مالی را به منظور ایجاد گرمای قابل تجدید بدست می‌دهند.
نصب
بخاطر دانش تکنیکی (فنی) و تجهیزات مورد نیاز جهت طراحی و اندازه‌گیری سیستم بطور صحیح (و نصب لوله اگر که نیازمند ترکیب حرارتی باشد)، نصب یک سیستم (GSHP) به سرویس دهی حرفه‌ای نیاز دارد. چندین نصاب دیدگاه‌های هم‌زمان را از عملکرد سیستم در اشتراکی آنلاین در نصب‌های مسکونی اخیر منتشر کرده‌اند. انجمن بین‌المللی پمپ حرارتی منبع زمینی (IGSHPA)، سازمان مبادله ژئوترمال (GEO)، اتحادیه مبادله کانادایی و انجمن پمپ یپ حرارتی منبع زمینی لیستی را از نصاب‌های واجد شرایط در ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلستان ارائه می‌دهند.