質問: モーターの交換とプーリーの選定 10馬力モーターでブロアをベルト駆動しています。 ブロア側プーリーは9a モーター側プーリーは8a vベルトはa-67の2本がけです。 このモーターを手持ちの5馬力モーターに交換したい(エアー量を落として節電したい)のですが、その際の適正なプーリー(モーター側)と、その入手方法を教えて頂けないでしょうか。 機械的なロスを無視して単純に考えれば、モーター出力とプーリー径を半分にすることで負荷は変わらずにブロアの吐出量が半分になるのでは?思っています。若干の余裕を持たせたいのでプーリーは現状の4割~4.5割くらいの径を使えば良いのかな?と思っているのですが、いかがでしょうか。適正なプーリーの品番など教えて頂けると助かります。 また、汎用型の5馬力モーターならばプーリーの芯出しなどせずに済む既製品の適合品があるでしょうか?
回答: どの様なブロワーですか? 遠心式、ルーツ、スクュー など型式で変化する風量と圧力が変わり、プーリー径は求められません。 ● 遠心式の場合は 圧力は回転数の自乗に比例、風量は回転数に比例、動力は回転数の三乗に比例します。 ● この場合のプーリー径は 3√(5/10)* 8= 6.3 a と成ります。 動力が5/10 になり、その三乗根へ現在のプーリー径を掛けます。 ● 風量は 79%、圧力は 63%、動力 50% と成ります。 ● 実際は 6.3aが無ければ 6aとなり 風量は75%、圧力は56%、動力は42%と成ります。 ● プーリーは芯出しは必要ですね、書いてる意味が理解出来ません まとめ 遠心式であれば 6aと成りますが、それ以外ですか?