質問: 電流値(a)の算出方法を教えてください。 電流(a)の算出方法を教えてください。 機器の消費電力が2000vaで入力電圧が単相415vの電流値(a)の算出方法を教えてください。 申し訳ありません。恥ずかしくて人に聞けない年になりました。。。 よろしくお願いします。
回答: w(ワット)でなくva(ボルトアンペア)で表示している場合は注意が必要です。vaで現われるのは通常、皮相電力といいます。 機器の消費電力は通常wで記し、皮相電力に力率(効率のようなもので、0~1の値、または0%~100%)を掛けます。 単純に流れる電流を皮相電流といい、これは皮相電力を電圧で割ればいいです。ですので、2000÷415=4.819277...≒4.82a(アンペア、有効数字は3桁とした)となります。 機器が実際に使っている電流は、これに力率を掛けたものになります。これを求めたいなら、お示しなのはvaの皮相電力なため、力率が分からないと計算できません。 どちらの電流を求めたいのか、元の問題を確認の上、皮相電流で良ければ上記の通り、4.82aですが、もし有効電流が必要なら、力率がいくらなのかを探して、4.82に掛けてください。 p.s. もしw表示なら、有効電力と呼ばれる、皮相電力×力率ですので、有効電流がすぐに計算できますが、逆に皮相電流は力率が分からないと計算できません。 なお機器に使用されない分は、皮相電力-有効電力=無効電力、皮相電流-有効電流=無効電流、と呼ばれています。