質問: 床暖房の熱源 ノーリツの温水式銅管埋め込み床暖房パネルをdiyで施工しました しかし熱源をどうするか迷い結局床暖房を使わないまま1年が過ぎもう春になろうと言うところですが、今から熱源をセットしようと考えています、 熱源と言えばガス・石油・電気とあるうちで当初は長府の石油・薪兼用の風呂釜を利用して熱源にしようと考えていたのですが、設置する小屋を屋外に新たに作らないといけないのが面倒になり、 電気給湯器を熱源に利用しようと考え直しました、 床暖房専用の電気給湯器を新品で買う予算は無いので、ヤフーオークションで中古の200v貯湯量200l電気給湯器が1万円程度で購入できるので、それを利用して図のように配管をしようと考えていますが、図のようなやり方で床暖房は連続して機能すると思いますか、 購入予定の電気温水器は、追い炊き機能などは一切無く、給水した水を電気で温め保温しておくだけで床暖房にのみ使用します、 施工した床暖房のパネルは21畳分です、パネルの施工は通水・耐圧検査もしてあるので、問題がないと思います、
回答: 予定された方法で温度調節はどのようにされますか?電気給湯器は70~80°Cの固定です。また、電気の容量もご存じですか? はっきり言って暖房の熱源には不向きです。 それで、私ならば温水ルームヒーターのボイラーを使います。 私は実際に富士通ゼネラルのホットマン用のボイラーを使用して実際床暖房に使っています。温度調節は三菱の床暖用のコントローラー(配管戻りに温度センサーを付け、弁:熱動弁をオンオフする)で温度調節しています。 おすすめは長府dbf-670yあたりです。温度調節もできてラインポンプも内蔵しています。 http://www.chofu.co.jp/products/catalog/water_heating_system/pdf/p02.pdf 実際には各パネルに温度差ができないようにヘッダボックスを付けたり結構することがありますよ。