質問: 分電盤製作時の疑問 いつも質問ばかりさせてもらっています。 動力の分電盤を製作するときに主幹、分岐回路が盤内にあります。主幹ブレーカの2次側と分岐回路のブレーカ1次側をつなぎますが、容量が大きく、接続が困難な場合は、よく主幹の1次側から、分岐回路のブレーカの1次側に渡らせて接続しているのを見ます。 私的には、主幹ブレーカの2次側から出た線と、分岐回路のブレーカ1次側を接続するのが、正当だと考えていました。 そこで疑問なのですが、 (1)このように、主幹の1次側から、分岐回路のブレーカの1次側に渡らせて接続するのは正しいのか? (2)もし長所、短所などがありましたら、ご教授ください。
回答: >「主幹ブレーカーと一次送りブレーカーの合計個数が6個以下であること。」とありますが、これは内線規定等で決まっているのでしょうか? 内線規程1370-8の2.に規定されています。(同項〔注1〕〔注2〕も読んでみてください。) なお、「内線規定」ではなく「内線規程」です。