質問: お願いします。3相200vの機械制御盤で 3kvaの時電流値は概ね1k4aで検討して良いでしょうか、 お願いします。3相200vの機械制御盤で 3kvaの時電流値は概ね1k4aで検討して良いでしょうか、又は力率はどのように考慮しますか、お手数ですが教えて頂けないでしょうか 宜しくお願いします。
回答: 三相電源では、以下で求められます。 三相電力[w]=√3×線間電圧×線電流×力率 ご提示の場合は、線電流は以下になります。 線電流=3000va÷200v÷√3≒8.7a [va]は力率適用前の皮相電力になり、 上記の線電流は実際に流れる電流になります。 力率については、電力会社の管理境界が85%なので、 100-85%の間で考えれば良いと思います。