質問: 教えてください。我が家の、電気の幹線がsv-8 というものらしいです。いま、40a契約で、よく東電ブ 教えてください。我が家の、電気の幹線がsv-8 というものらしいです。いま、40a契約で、よく東電ブレーカーがとんでしまいます。60aに変更は可能でしょうか?
回答: 電力会社の内規によると思いますが。8スケア(導体の断面積が8平方mm)の電流容量は61aから65aほどです。一応規格内ではありますが電力会社にご相談を。ただ、家庭用分電盤に60aのブレーカーが収まるかもありますので。