質問: 無電圧接点と有電圧接点について この漢字で合っているかも分かりませんが、会話の中で出て来ました。簡単な事かも知れませんが、気になってしかたがありません。 どうか、教えて下さい。
回答: 私は産業機器メーカーで10年間ほどシーケンサーのプログラム設計をした経験があります。この経験から機器制御間の取り合いでの話かと思いました。 daigopapaさんのお答えで十分かと思いますが、少しだけ言わしてください。 無電圧接点はドライ接点とかという場合が多いです。それで、自分の担当する機器と相手の機器があって、相手の担当者との打合せの中で「じゃあこの信号をドライ接点で下さい」「この信号をドライ接点で出します」とか言って確認します。ドライでもらった線をシーケンサーに直接入力します。 有電圧接点ですと信号をもらう場合、相手の電源が供給されていますので、こちらのシーケンサに入力する時ちょっとめんどくさくなります。相手の機器とこちらの機器の電源が混ざり合うイメージになるので、できるだけドライでって事が多いと思います。 まあそんなケースかと思ったので書いたみました。 違ったら、参考までに。