質問: 在来木造建築2階建 筋交について 現在、在来木造建築2階建ての建築中で、筋交施工を行い、検査待ち状態なのですが、そこで、問題です。工務店の社長の勘違いで、1本施工の筋交の上と下の位置を全て逆に施工しています。2本(クロス)施工の所は問題ないと思うのですが・・・、建築士は、「とりあえず、検査を受けてみて、検査員の指示を仰ぎましょう。」との事でした。実際の所はどうなのでしょうか? 逆施工でも問題ないのか? それとも、耐震強度等の関係で、施工し直さないといけないのか? 今後が不安でなりません。どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
回答: 担当の建築士(監理者)は検査員の指示を仰がなくともこのような場合は検討し直すのが普通です。 筋かいの上下だけの問題であれば、筋かいの取り付いている柱の上下の 金物だけの問題なのでさほど難しくなくて済みます。 検査の際、筋かいの向きを図面と逆に取り付けたので、どこどこの金物を補強または取替えしておきました。 で済む話です。 検討後、補強せずとも計算上特に問題ない場合の方が強いかもしれない くらいです。 施工ミスではありますが、地震が来たとたんに崩れ落ちるというほどのミスではありません。 筋かいの向きには特に法律で決められてはおりませんので。 ただし設計図通りの施工ではないため、手直しに掛かる費用は当然施工者が持つことになります。(大した額ではありませんが) 建築士の言う検査員の指示待ちというのが、私が思うに気づかれずに 検査をパスできるかもしれないと思っているような感じがします。 もし指摘なしで検査をパスするようなことがあれば姉歯事件のように 検査機関がいい加減だということになります。 心配であるならば検査員にそのことを言っても構わないと思います。 ただし、悪い施工者、設計者であれば、あまり余計な事を言うなという態度を取ってくるかもしれませんが、金を出しているのはあなたであり、検査の申請者も建築主であるあなただということを忘れないで 下さい。