質問: JAソーラーパネルの最大直列枚数について JAソーラーのJAP6-60-260/3BBでパワコン499kw(デルタ49.9*10台)で、計画をしています。
回答: 直列数は通常システム最大電圧以下なら許容されます。メーカーが20に制限しているのはそれなりの理由があるのだと思われます。 対応策は分散でも集中でも可能ですが、集中化した場合の例を下記に示します。 パネル枚数が不明ですが仮に3200枚とします。 1string枚数20枚とします。 接続箱を設けます。10回路/箱×16箱 パワコンはTMEIC500kW(495kW可:メーカーに設定依頼)×1台 下記を参照ください。 https://www.tmeic.co.jp/product/power_electronics/pv_pcs/sw500E_630...