質問: 内線規程で電動機負荷の最小電線とは? 内線規程3705-3表(400v三相誘導電動機1台の分岐回路)で、定格出力22kw(全負荷電流46a)の場合、電線管に入れる電線の最小電線が22sqで、最大こう長は124mとなっています。 しかし、電線サイズを14sq(許容電流61a)にしても最大こう長が79m以下なら、電圧降下は2%(8v)以内に収まります。 規程での最小電線には、どんな意味があるのでしょう? 根拠を示して、ご教示願えれば助かります。
回答: >それは、あなたが知らないだけです。 >しつこく食下がっていますが、あなたの論理は、すでに大きく破綻しています。 それでは、貴方が勝手に決めつけているだけでしょう。 内線規程を読み解かれる上でも、全く同じ事をされています。 400vの三相3線式は、工場以外の施設に設置する事はあり得ません。 すなわち、温度上昇の避けられない環境であり、少なくとも基底温度35°以上で設計すべきです。 200vの三相3線式にしても、工場で使用される場合は同様です。 それを、30°で内線規程に記載していないからといって、おかしいと仰るのは貴方が電気工事、施行場所の現状を知らないからです。 涼しい机上で考えを巡らしていては、適正な工事は出来ません。 質問の内線規程3705-3表の備考9には、わざわざcvケーブルだけを基底温度30°としたと記載してあります。 なぜ、cvケーブルだけに注意書きがあるのでしょうね? 人を批判する前に、隅まで読みましたか? 色々な工事を経験すると、許容電流にはうるさくなるのです。 同じ負荷電流値でも、単相3線式の3心なら使用できる電線が、三相3線式では使用できなくなる事があります。 それを減少係数が同じ3本以下で計算しては、単相3戦績でも使用できなくなってしまいます。 内線規程に記載されているからと言って、そのような大ざっぱな計算ではお客様は納得されないのです。 つまり内線規程に記載されている事は考え方であって、電気工事士レベルでも理解できるよう省略し明快にしている部分があるため、その数値が絶対的と決めつける事はではないのです。