質問: 電力ケーブルの充電電流値計算方法について 電力ケーブルの充電電流を求める計算式は、「ic=2πfce」の形で良く知られているかと思いますが、下のように複数の種別の線路がt字に組み合わさった場合等は、どのようにして計算できるのでしょうか? 各部位(1、2、3)での静電容量を「単位静電容量×こう長」で算出して上記式に代入し、それを足し合わせるという形で求められるのでしょうか?これで良い場合、各部位で充電電流を測定できるとすれば、静電容量が小さい区間も大きい区間も充電電流値は同じという事になるのでしょうか? 種類が一つの場合の説明は検索で見つかるのですが、多数ある場合についての記述を見つけることができませんでした。 充電電流に対する私の勉強不足もあるかとおもうのですが、ご教授頂ければと思います。よろしくお願い致します。 (送電端)- - - -<1>- - - -●==<2>==(受電端a) | <3> | (受電端b)
回答: >送電端 :i =ic1+ic2+ic3=2πfe(c1+c2+c3) >受電端a:ia=(ic2+ic3)*c2/(c2+c3) >受電端b:ib=(ic2+ic3)*c3/(c2+c3) ご名算。 (うるさいことを言えば、受電端a,bにて ia,ibの測定値は得られないと思います。 あくまでも、部位1,2の分岐個所にて測定される充電電流の各分流値に対応する値です。)