質問: 400v回路のアースについて 内線規定の漏電遮断器などの取り付け(1375-1-2)において、”高圧の電路に変圧器によって供給される300vを超える低圧電路には、地絡を生じたとき自動的に電路を遮断する漏電遮断器を施設すること。”とあります。 ここで、質問なのですが、 (1).通常のビル等において、ここでいう漏電遮断器の設置箇所は、変圧器2次側(400v回路)の低圧配電盤ブレーカーのことと考えてよろしいのでしょうか? (2).低圧配電盤より動力盤へ供給しますが、この場合の動力盤の主幹ブレーカーは、mccb、elcbどちらでしょうか? (3).低圧配電盤にelcb、動力盤にmccbとなった場合、動力負荷側(負荷側もmccb)に敷設する接地線は、c種、elcbアースのどちらとなるのでしょうか。 (4).(3)についてですか、当方では、c種は5ω以下、elcbアースは100ω以下となっています。(elcb回路の場合、c種を500ω以下とできるとあるので。)負荷側にどちらを敷設するか迷っています。 どうか、よろしくお願いします。
回答: 1>地絡保護は変電所内では適用除外となるので、漏電遮断器は変電所等の場所から電気使用場所に出るところで必要になります。よって低圧配電盤で考えて問題ありません。 2>低圧配電盤で地絡保護をしているので、地絡保護は法的には必要ありません。低圧配電盤と動力盤両方につけて感度で協調を取るところもあります。 3>誤動作を避けるため、mcbアースとは別にした方が良いと思います。c種はすべてelb回路ではないですか? 4>500ω以下とは緩和規定なので、安全上の観点から通常c種をお勧めします。