質問: 溶接機の単相200vと三相200vの違いを教えてください 溶接機をもらいました。 200vと100v切り替えのスイッチがあり今現在は200vに設定してあります。 コンセントプラグの形状は三相200vの形です。以前は三相200vで使用していたと推測されます。 我が家は単相の200vのコンセントはあるのですが、三相200vの契約はしていません。 質問ですが、今付いている三相200vのコンセントプラグから 単相200vのコンセントプラグに付け替えして、単相200vのコンセントに刺せばこの溶接機は動くのでしょうか?力は落ちるがdiy程度なら使えるのでしょうか? 教えてください。よろしくおねがいします。
回答: まず単相の200vと三相200vの違いは単相は3本ある電線の接地側(中性線)(大地に電気的に接続されている)たの2本は電圧側で、通常電線に白色を使っています 電圧側には赤、黒などです単相の200vはこの電圧側に接続します、中性線(接地側)と電圧側と電圧は100vです 三相の200vは3本のいずれの間も200vで大地との間も200vです 電圧だけで無く位相差ありますがご質問の内容から省きます なを三相の200vコンセントに接続すれば溶接機は使えます問題なく しかしこの使い方は電力会社では禁止しているはず 電気供給規定に反するため 例外もありますが 単相200vの機器を三相200vで使用するのは駄目です 安全面(漏電などした場合単相200vなら対地電圧は100vなのに三相200vは対地電圧が200vですので 危険度がまします、それと前述の規定違反正規にこの溶接機を三相200vで使用する様に電力会社へ申請してもokは出ないです 簡単ですがおわかりいただけたでしょうか