質問: 洗面台キャビネットの水漏れの原因は? 洗面台に付随しているキャビネットと床の接地面からじわじわと水が漏れて来ます。 新聞紙を1枚4つ折りにして間に差し込んでおくとひどい時はびっしょりと濡れてしまいます。 正面と右側から漏れているようです。 左側は壁についているので確認できません。 前は何かうっかりこぼしてしまったからかなと思うくらいだったのですが 最近新聞紙を置いてみてはっきりと漏れている事がわかりました。 左側の壁はすぐ隣がトイレで さらにそのトイレの上にも2階のトイレがあり、 もしかして上から壁をつたって漏れてきている可能性はあるでしょうか? また洗面台の右側は40センチほど離れて洗濯機があり またその隣はお風呂場になっています ちなみにキャビネットの中は乾いているので水漏れはしていません。 原因と、もし対策を依頼するときはホームセンター、リフォーム会社 水道屋さんなどどういうお店や業者が良いのか教えて下さい。 宜しくお願いします。
回答: 洗面台用の水道管の配管は床から立ち上がっているものですか?それとも壁から? 隣のトイレの配管は床から?それとも洗面所との境の壁から? 境の壁の中で分岐して洗面所と取れに振り分けている場合、そこからの水漏れですとトイレにもしみていくはずです。 洗面台の床から立ち上がっている場合、床面で洗面所用の配管をつないでいるとは思えませんから、排水からの漏れなのかなと思われます。 排水管の場合床面すれすれで比較的太い外から来た排水管に、洗面台の排水管を差し込んでいるだけという仕上げをしている場合も結構多いので、排水管からの逆流も考えられます。 キャビネットの中は乾いているということですが、洗面台(ボール)を載せているキャビネットの底の部分を指しているのでしょうか。 普通はキャビネットの底と床面は7・8センチ空間があるはずです。キャビネットの底の床から排水管や給水管がたちあがっているところに、プラスチックなどのふたが付いていて、それを外せば配管と床の接点の様子がわかるようになっているはずです。 排水管からのうとラップ付近からの少ない水漏れの場合下に直接落ちずに、ごく少量ずつ配管を地立って床に落ちることがあります。洗面台の排水管取り付け口(瀬戸物のボール)と配管の締め付けの緩みなど)給水管も同じです。 この恐れがある場合は、ティッシュぺーパーを1センチくらいの細さにたたんで、キャビネットの中の配管に給水排水ともに)、床から少し離して結びつけます。 何時間かおきに点検します。もし濡れていれば配管上部(洗面ボールと排水管の接続不良か給水管の水洗の根元の締め付け不良でしょう。 それで何でもなければやはり排水管の床面での差し込みからの逆流でしょうか。排水管の場合少し濃いめの色のついた入浴剤に入った水をバケツ一杯くらい洗面台に流してみると、新聞紙に色が付いた場合やはり排水管と言うことになります。 それ以外は石原さんに頼んでタウンページで給排水設備屋(衛生設備)さんを探してもらい診てもらうしか、素人には方法がありません。