質問: образование конденсата при плюсовой температуре на улице
回答: начать нужно с того, что необходимо рассмотреть, какие параметры микроклимата были в тот момент в помещении, не проводились ли мокрые работы по заливке стяжки или по оштукатуриванию стен в ближайшие несколько дней до возникновения этой проблемы, а также, работает или нет в этот момент отопление в доме. это нужно рассмотреть как минимум по двум причинам. первая – чем выше температура и влажность воздуха в помещении, тем выше температура точки росы. вторая причина заключается в том, что если температура в помещении в этот момент времени поддерживается не системой централизованного отопления, не при помощи радиаторов отопления или конвекторов, а при помощи тепловых пушек, то конвекция в области окон организована крайне плохо (радиаторы и конвекторы либо отсутствуют, либо не подключены). в совокупности эти две причины приводят к тому, что окна (именно окна целиком, включая откосы) начинают остывать и их температура может опускаться ниже температуры точки росы. в качестве иллюстрации следует рассмотреть таблицу, где наглядно представлены значения температуры точки росы, при повышенной влажности воздуха и при различной его температуре. подобную таблицу вы сможете найти в рекомендациях по монтажу от компании veka. ттр относительная влажность воздуха, % температура, °с 65 70 75 80 85 90 95 100 18 11,32 12,46 13,48 14,50 15,42 16,34 17,26 18,18 19 12,27 13,42 14,45 15,47 16,40 17,32 18,25 19,17 20 13,22 14,38 15,41 16,44 17,38 18,32 19,26 20,20 21 14,17 15,33 16,37 17,41 18,36 19,30 20,25 21,19 22 15,12 16,28 17,33 18,38 19,34 20,30 21,26 22,22 23 16,07 17,23 18,31 19,38 20,33 21,28 22,23 23,18 24 17,02 18,19 19,27 20,35 21,31 22,26 23,22 24,17 25 17,97 19,15 20,24 21,32 22,28 23,24 24,20 25,16 26 18,95 20,11 21,20 22,29 23,26 24,22 25,19 26,15 итак, предположим, что мокрые работы по отделке в этом доме проводились буквально пару дней назад, а это является причиной очень высокой влажности в помещении, при этом отопление на объекте организовано с применением тепловых пушек, а не при помощи радиаторов отопления. помимо этого на объекте фактически отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, а открывание окон запрещено. при таких факторах, влажность в помещении будет очень высокой, порой вплоть до 100%, минимум 90%. как уже упоминалось, при отсутствии радиаторов под окнами, обдувание поверхностей окон (кроме тех, на которые непосредственно направлена струя воздуха тепловой пушки) тёплым воздухом происходит крайне слабо, т.е. конвекция слабая. как видно из таблицы, при температуре воздуха в помещении 24°с и при влажности около 90%, а именно такая влажность, или даже выше, может быть в помещении при интенсивном выполнении мокрых работ, температура точки росы составляет 22,3 °с. для того чтобы определить, какая температура возникает на поверхностях спк и откосов, необходимо воспользоваться специализированным программным обеспечением, например, бесплатной системой window с модулем therm, и выполнить моделирование нашего узла примыкания с указанием необходимых граничных условий: наружная температура +5°с, а внутренняя температура 24°с. в результате расчета получаем, что температура в области примыкания откоса к коробке спк не превышает 21,5°с, т.е. ниже температуры точки росы, равной 22,3 °с, что в сочетании с плохой конвекцией воздуха в области окон может приводить к образованию конденсата, в том числе и на откосах проёмов. также следует отметить, что параметры строительных материалов, заложенные в базу данных программы, соответствуют их нормальной эксплуатационной влажности, а не настолько повышенной, которой они обладают из-за недавно производимых мокрых работ. иными словами говоря, фактическая картина на объекте будет несколько отличаться в худшую сторону. вывод таким образом, несмотря на то, что температура на улице выше нуля, при столь неблагоприятных параметрах микроклимата в помещении, т.е., при столь высокой влажности и относительно высокой температуре, конденсат может обильно выпадать на поверхностях окон, в том числе и на оконных откосах.