質問: 単相2線式の回路について教えてください。 単相2線式の場合、中性線を接地すると思いますが、 なぜ中性 単相2線式の回路について教えてください。 単相2線式の場合、中性線を接地すると思いますが、 なぜ中性線にも電流が流れてるのに、接地したときに短絡(ショート)しないのか不思議です。 中性線が断線すると、街灯とかの場合、回り込みで、中性線にも電圧が印加されると思います。印加されてるのに、中性線を修理したときに、短絡(ショート)しないのか不思議でたまりません。 どなたか教えてください(꒦໊ྀʚ꒦໊ི )
回答: 単相2線式の配線は2本だけで、中性線という名称の配線はありません。一般の家庭などで使われている電気は2本の電線の間の電圧が100vです。照明器具やテレビなどにはこの2本の電線がつながれています。 そして2本の電線の一方が接地してあります。つまり地面につないであります。接地線には通常は電流は流れておらず、接地をしなくても家庭などにはちゃんと100vが届きます。 なぜ接地するかというと・・・ 電気は家庭の近くまで高い電圧で送られて来ます(一般に6000v)。これを変圧器で100vに下げて家庭に届いているのですが、変圧器が絶縁不良を起こすと高電圧が家庭に入り電気器具は壊れます。たぶん火災も発生するでしょう。これを防ぐために100vの片側を接地して事故時の高電圧を地面に流すのです。変圧器が取り付けてある電柱で接地されています。落雷の高電圧に対しても効果があります。 なお病院など医療用の100vには2線とも接地されていないことがあります。これは漏電による停電を減らすための特別な処置です。そのかわり微量の漏電が常に生じているので医療器具は厳重に接地をとって使用します。