質問: すいません、消防設備士甲4の製図系統図の問題なのですが、こちら4F部分の共通線が2になる理由が分かりません。 普通表示線(Lが7本以下)だと共通線は1本ではないのでしょうか?
回答: 3階部分でも4階部分でもなく「3階から4階に至る部分」の話かと思いますが、必要最低本数としては56789に対するC線1本と、10の送り返し分のC線1本、計2本が必要になります。