質問: 添付写真の遮断機の省略に関する問題1番の選択肢3で、電動機用過負荷保護装置という記載がありますが、
回答: 電動機回路の過電流遮断器とは配線用遮断器(ブレーカー)あるいヒューズのことです。 これらは、おもに配線や機器で短絡事故が生じて大電流が流れた場合に、回路を即時遮断して配線や機器を保護します。 電動機に大きな負荷がかかった場合は、短絡電流ほどの大電流は流れませんが、配線の許容電流を超える恐れがあることや電動機が焼損する恐れがあることから、同様に回路を遮断しなければなりません。 そのため、電気設備の技術基準・解釈では、電動機回路には過電流遮断器とは別に過負荷保護装置の設置を定めています。 一般に電動機回路には、運転・停止のために電磁開閉器が設置されていますが、これは電磁接触器(開閉器)に熱動継電器(サーマルリレー)を組み込んだものです。 この熱動継電器が過負荷保護装置で、過負荷の割合が大きいほど速く回路を遮断します。 電動機の出力が0.2kW以下と小さい場合や、電動機が単相のものであって、その電源側の過電流遮断器が15A以下(配線用遮断器では20A以下)などの場合は、過負荷による電流が大きくないため、過負荷保護装置の設置は除外されています。 電動機の過負荷保護装置については、電技・解釈 第153条に記載されています。 以上、ご質問に一通り答えたつもりですが、疑問点があれば補足します。