質問: 電気容量契約によるアンペアリミッターと漏電遮断器についての質問です。
回答: まず漏電遮断器が「過電流遮断機能」付きかどうか、の確認が必要です。 この機能が付いている遮断器には「OC付き」の表示があります。 この場合は、漏電遮断器の電流表示はリミッターと同等のアンペア数のものが必要です。 「漏電(地絡)専用」と表示のあるものは、電流表示がいくらであろうと、過電流では動作しません。 たまに動作しても、それは衝撃電流のようなものが原因で、目的外の誤動作です。 どちらも、漏電で動作する場合は、漏電電流が設定値を超えた場合で、家庭用は感度電流15mAか30mA、 動作時間0.1秒以内のものが選定されていることが多いと思います。 なお、漏電(地絡)専用の遮断器の電流表示は、遮断器のフレームの大きさ(外形、定格容量)を表しており、 リミッターの電流表示以上でも問題ありません。