質問: 発電機の容量 お世話になります。 3相200v 3.7kw 4p 50/60hz の油圧ポンプ2台を発電機で使用する時の 発電機の容量は どれくらいあれば良いでしょうか?
回答: 定格電流を15aと仮定します。(現物を確かめて修正して下さい) 始動電流を150aと仮定します。 (1)直入始動方式の場合 2台目始動電流=15+150=165[a] 発電機容量=√3×200×165/1000=57[kva] (2)y-δ始動方式の場合 2台目を始動するときの電流=15+150/3=75[a] 発電機容量=√3×200×75/1000=26[kva] (3)インバータ始動方式の場合 (約3hzで2台同時始動 インバータ効率=90%として) 始動電流≒定格電流=2×15/0.9=33[a] 発電機容量=√3×200×33/1000=12[kva]