質問: 避雷導線の材質について 避雷突針からの引下げ導線は硬銅より線2.0×19を使用し、端子ボックスに接続します。 端子ボックスから接地極(接地板ではなく、環状埋設地線 軟銅より線60sq)までの間をiv60sqにて立下げ、地中埋設したいと考えてます。 なぜivを使用したいかといいますと、環状埋設地線には導電性コンクリートを併用していますので、硬銅より線では導電性コンクリートの際の部分で電食しやすいと言う事で 、被覆電線のivを考えてます。 根本的な問題で、避雷導線にiv線を使用して良いかが、よく解りませんでした。 調べて見た感じは、ivは銅被覆より線と言われるものであればokの様な感じはしました。 どなたか宜しくお願い致します。 不勉強で申し訳ありません
回答: >避雷導線にiv線を使用して良いかが、よく解りませんでした。 *jis a4201(2003)によれば、「引下げ導線」のサイズは 銅で16sq以上としており、 裸銅線でなければいけないとの表記は有りません。 すなわち、iv線で良いと言うことになります。(温度上昇でビニルが溶けても構わないとして) (但し、引下げ導線を受雷部と兼用する場合は、ivの絶縁被覆が0.8mm以上ありますので 絶縁物の扱いになり、裸銅線でないと受雷部にはなりません) また、地中では裸銅線は、電池作用で鉄を腐食させるので「絶縁線(iv線)が良い」ことに なります。