質問: オムロンから発売されて温度センサについて教えてください。
回答: オムロンにも「温度センサ」はあります。 PLCに温度を取り込む方法はいくつかあります。CP1L-M30DE-Aであれば 1.温度センサユニット(CP1W-TS001/002,TS101/102)を装着する。 2.温度センサを一旦、アナログ出力付きの温度調節器で受けて、アナログ入力ユニット(形CP1W-AD041)で取り込む。 3.温度センサを一旦、通信機能付きの温度調節器で受けて、RS-232C(RS-422/485)オプションボード(形CP1W-CIF01/11/12)で取り込む。 温度を測定するだけなら、上記1.でしょうけど、「温度調節」をやりたいのなら、2.か3.でしょう。 どれにしても、CP1L-M30DR-Aの標準入力では温度は取り込めません。 -- 追記 -- 通信プログラムが作れないレベルであれば、CP1Lは捨てて、CP1Hに温度調節ユニット(形CJ1W-TC001/002/003/004/101/102/103/104)を付ける。