質問: 当方意匠設計の者です。 空調機の設置数にキュービクルのトランス容量?
回答: 根本的な計算が間違ってます。三相電源ですので電力は 電流(A)x電圧(200V)x√3です。√3が必要ですよ。(単位はVA) さらに厳密にいえば力率を掛けて・・・云々。 で意匠屋さんに説明しても仕方ないので止めておきます。 ・高圧受電ではトランス契約にならないので、多少トランスが大きくなっても電気代に影響しない。 ・トランスは過負荷耐力が大きいのでちょっとくらい過負荷になっても大丈夫。 ・トランスが50KVAから75KVAになってもトランス本体のコストはわずか。 ・三相空調機を使用する規模であれば他の三相負荷も考慮に入れないと意味がない。 ・建物用途から負荷の需要率を考慮しないと過大な値になる。 などなどありますが、空調機の容量からのみトランス容量を推定したいのであれば、私は冷房時の2.01Kwを使いますね。 よって2.01(Kw)x38(台)=76.38(KW) これに使用率をかけて50Kwの空調負荷 将来増設用空調負荷とその他の三相負荷を加え【75KVAのトランス】 て感じですね。 機器への幹線回路や動力電源のブレーカーには「最大電流」で考慮する場合もありますよ。 設備設計屋だって、いろんな事考えてるんですよ!