質問: 分電盤で非常灯の分岐回路には水気のある場所でも漏電遮断器ではなく配線用遮断器を使用しないといけないと聞いたのですが何故なのでしょうか
回答: 非常灯のブレーカーを漏電でトリップさせると、非常灯がバッテリーで30分程度点灯し、以後、消灯してしまいます。 それでは、肝心な避難を必要とするときなどに、役にたちません。 そのため、電気設備の技術基準では、非常用照明装置や誘導灯、消防用設備の電源などには、漏電遮断器を設置しなくともよいことになっています。 電技解釈第36条【地絡遮断装置の設置】によります。