質問: 浅井戸ポンプが時間がたったらでなくなる。 昔使っていた井戸を復活させようと自分で以下のようにやってみました。 1.井戸は10年前くらいまでは使っていて深さは10mちかくあります。 2.まず古いポンプを外しました。三菱製のポンプでした。 3.人からもらった中古ポンプ川本のn3-206shをつけました。 4.運転しましたが圧力スイッチが割れていて水漏れ発生したので交換しました。 5.ちゃんと運転できたのですが翌日には水枯れで動かないので給水口のゴム製のチャッキ弁を交換 6.翌日にやはり水の出が悪いのですが少し待っていると空気と一緒にごぼごぼ音を立ててでます。 ・・・・・チャッキをかえたのでポンプの中の水は残っていて給水管の水はなくなっている感じです。 *************************** 質問なのですが給水管は古いものをそのまま使っているのですが管の先端にチャッキ弁が付いていてそれが壊れているのでしょうか?まずそれを見たほうがいいでしょうか?
回答: >深さは10mちかくあります... 水面まで 10m ですか、それとも井戸の底までが 10m なのですか。 水面まで 10m なら、浅井戸ポンプでは無理ですよ。 >川本のn3-206shをつけました... 吸上高さ 8m の浅井戸ポンプに間違いないです。 >管の先端にチャッキ弁が付いていてそれが壊れているの... その可能性も否定できませんが、まずは浅井戸ポンプの守備範囲なのかどうかの確認が先でしょう。