質問: 進み力率の無効電力? 遅れ力率では無効電力が存在し電気代のロスが発生していることは理解できるのですが、 逆に低負荷時に進相コンデンサにより進み力率が発生し無効電力が発生するのでしょうか?
回答: 電力会社の経験で言うと、通常日の通常時間ですと一般的に遅れ電流 による無効電力が生じます。結果電圧が低下しますが、それを補償する ためスタティックコンデンサー或いはロータリーコンデンサーを投入します。 土日は工場がお休みであり、且つ都心導入では地中電線路を多用 するので、進み電流による無効電力が生じます。この進み電流を 補償するため分路リアクトル或いはロータリーコンデンサーを投入し ています。 需要設備も同じであると思います。電動機等を止め、事務所だけの 年末年始やお盆、ゴールデンウィークは進相コンデンサを入れっぱなし にしておくと進み電流で無効電力が生じていると思います。