質問: トイレの水位の低下について タイトルの通りです。 アパートの一階に住んでいるのですが、ここ数日の間ずっと 「封水」の水位が通常の半分程度まで下がってしまっています。 よく同様の報告にあるような異臭や水漏れは全くありませんし 使用後も特に問題はなく流れていくのですが、 水位は一定の高さまでしか上がらないのです。 (シャワーで水を足してやっても変わりません) 水道屋さんに連絡してみても 「近くで水道工事でもしているのならあり得るけれど分からない とりあえずゼロまで下がったのでなければ良いんじゃない?」と あまりやる気はない様子... 考えられる要因や対処法などありましたら教えていただけますか?
回答: 水道屋です。 いくつかの可能性をあげてみます。 1、便器内の詰まり 仮になにか詰まらせてしまったものが便器内に残ってる場合は 大便をしたらあふれてくると思います。 なんとかすり抜けて流れた場合でも、流れた後に「封水」が ペコペコと音を立てて波打ちます。 この症状があれば何か便器内に残ってる可能性はありますが 文面からして便器内の詰まりではないと思います。 2、下水管の異常(工事や下水管の詰まり) 工事ということはまずないでしょうね。工事で説明付けするのは 無理があります。 下水管の詰まりでこのような状況になることはごくまれにありますが あくまでも一戸建ての場合です。 アパートマンションの場合、稀なケースを除いて言えば 上の階と下水が合流しますので、下水が詰まってる場合、 上の階がトイレを流すと下の階の便器の「封水」がなんらかの 反応をします。ひどい場合はあふれます。 このようなことがないのであれば下水も関係なしです。 3、便器の機能異常 あやしいのはこれです。 便器の種類にもよるのですが洋式トイレの場合、 大まかにわけて2種類です。洗い落とし式とサイフォン式。 洗い落とし式は昔ながらのタイプ、サイフォン式というのは 「封水」が多めにたまっていて、渦を巻きながら流れるタイプ。 サイフォン式の場合は「封水」を多くためるにタンク内の ボールタップという部品に補助管がついています。 その補助管をサイフォン管に差し込むことによって 流れた後、便器内に水を送って「封水」の水位を上げるのです。 この補助管がなんらかの理由でサイフォン管に差し込んでいなかったり 外れたりしていると「封水」の水位は下がります。 ただし、ちょっと気になるのが >(シャワーで水を足してやっても変わりません) 水位が下がったとしても水を足してやれば 正常な位置まで上がるはずです とりあえず、タンクのふたを少し開けて のぞきこんで見て、補助管(通常は黒色)がサイフォン管に 差し込んであるか確認して下さい。