質問: 只今家を新築しており、10月なかばに入居予定です。 建物は木造2階建て、大工さんにお願いして建ててもらっています。 今はほぼ工事が終わり、細かい内装をしてもらっているところです。 本日、ちょっとした打ち合わせがあって現場を見に行きましたところ、 1階リビングにつける予定のエアコンのコンセントが、ありませんでした。 コンセント位置にはとても悩み、あちこち『ちょっと多すぎ??』位に つけたのですが、うっかりエアコンのコンセントを忘れていました。 なんてお馬鹿なんでしょう、、、私、、、。 大工さんに聞いたところ、もういまからじゃ増設は無理との事。 一番近くにある(といっても、足元の方なのですが・・・)コンセントに差し込んで 使ったら?コードはモールで隠せばいいし。と言われました。 実際、エアコン用にコンセントを増設するのは無理なんでしょうか、、、。 無理だとして、通常のコンセントにエアコンのコードをつけて生活に支障はないですか? (アースはどうすれば?) ご回答、よろしくお願い致します。
回答: 電気工事屋です。 構造が泥壁なら、内装を痛めずに施工は無理です。 今の普通の木造建築なら 1配電盤はどこに設置してますか? 2風呂はユニットバスですか?ユニットバスなら点検口から配電盤に行く電線が覗けませんか?(洗面所に設置なら覗けるかと) 3床下は入れますか? 23の条件であれば、ユニットバスの隙間から床下に落とせます。そしてリビングの足元にあるというコンセントをはずして、床下から通します(穴開けが必要な場合もある)。あとはエアコンのコンセントのボードを開口して、壁の中を通します。 12の条件を満たしていなくても、ダウンライトなどはないですかね?ダウンライト、天井換気扇等の穴を利用して、なんとか駆使して配電盤からユニットバスに放り込めれば、やれると思います。 現場を見なければ解りませんが、普通の住宅なら、なんとか内装を痛めずに専用コンセントを持っていく事はできると思いますよ。リビングなので、200Vのエアコンを設置したいと思う可能性もでてくるし、せっかく新築で建てた家なので、宅内にモールなどで露出はみっともないですよ。費用はかかると思いますが、なんとか施工してもらえると良いですね。 あとは電気屋のヤル気次第ですね。 ナイス:1 この回答が不快なら