質問: 動力ブレーカ選定 3相動力4kwのエアコンプレッサーなのですが、 遮断器のブレーカとケーブルサイズを教えてください。 その先の、主幹とケーブルサイズも同じなのでしょうか? 始動電流はどこまで考えればよいのでしょうか? どなたか、教えて下さい、宜しくお願いします。
回答: 3相200v、4kwのコンプレッサーの全負荷負電流を20a程度と想定すると 50a以下であるため、電気設備基準により、電線の許容電流iwは25%増しの20×1.25=25a必要。 ブレーカーの定格電流ibはib≦2.5×iwより ib≦2.5×25=62.5a したがって、ibは60a以下で選定する。 ケーブルサイズは、許容電流が25a以上あればよいので、 vvケーブルなら5.5sq(許容電流34a、30°C)、cvケーブルなら3.5sq(許容電流36a、30°C)を選定する。 ブレーカーの定格電流は、メーカーにより50a以下のものが選定できることもあります。