質問: 一瞬停電後すぐに復活 昨晩のことです。 エアコン、電灯をつけている部屋でドライヤーを使っていたら、突然全てが消えました。 すぐにスイッチを入れたら全て再び作動したのですが、これは何か危険なことが隠れているのでしょうか? 思い当たることは、ドライヤーの後ろの通気口(?)をうっかりふさいでしまって、すぐにドライヤー自体が熱を帯び、焦げ臭いにおいがしたことです。 (ドライヤーは10年ものですが、今まで問題なく使っています) その後もドライヤーは普通に使うことができました。 ブレイカ―も落ちることなく、この部屋だけ一瞬電気が止まったような感じでした。 素人ながら、ドライヤーが危険な状態になったことを感知し、この部屋の電気回路がストップしたのか・・・とも思うのですが・・・ 家は築1年未満なので、電気系統の異常は考えにくいです。 でも電気系統の異常を疑って専門家に見てもらうべきでしょうか? もし何か原因などが分かる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
回答: 電圧降下による瞬停ではないでしょうか 配線サイズや長さによって 高容量のドライヤーなら可能性があると思います。 専用コンセント若しくは洗面台のコンセントであればこのような現象はないはずです。 最近の建物であれば エアコンと一般回路は別にしているはず もしエアコンまで一瞬とまったのなら 別の部屋でも影響があったのでは 配線用遮断器(熱動型)は 素子(2種類の金属板が合わさったもの)が過電流により 湾曲しラッチを外して落ちる仕組みになっています。 電磁型も基本は同じなので 付いたり離れたりという状態はないです。 また 配線用遮断器には特性があり 100%で何分 200%で何分以内で切る というふうに引き外し特性があります。 時間差(時延特性)があるので その数秒の内の過電流による電圧降下でブレーカーは 落ちずに蛍光灯は 一瞬消えたりします。 インバーター器具は保護回路により消灯するかもしれません。 総じて ドライヤーは家庭で使用する高負荷の主要メンバーです。 つまり エアコンや電子レンジ 電気ポッドと同じように工夫して使用したい。 また 誤った機器の使用方法に注意することが大事ですね。