質問: 三相200vから100v電源 はじめまして、よろしくお願いします。 今度、工作室に動力を引きます。 今までは、100vでした。 そこで質問なのですが、動力から家庭用100vをとるのは、可能でしょうか? また、契約的に問題ないでしょうか? 知り合いの電気工事士にたのむので、無理を言うつもりはありません。ダメなときは、諦めるつもりです。 現在、100v電動工具を複数使用すると、ブレーカーが落ちます。 三相200v電動工具を導入、それに伴い、動力を引くので、それからも、100v電源が取れれば、助かるのですが・・・。 また、okの時、どういった商品で、100vにまで落とせばいいでしょうか? 使用するものは、100vも三相も電動工具です。 よろしくお願いします。
回答: > 動力から家庭用100vをとるのは、可能でしょうか? ・違約です。 →大きな違約金を支払うことになります。 > 知り合いの電気工事士にたのむので、 ・電気工事士資格を剥奪されます。 まあ、電気工事士なんて誰でも取れる簡単な資格だから、剥奪されてもあまり関係ないかな。 =理由= ・相間バランスが崩れる。 三相から単相を作ると、三相の各相のバランスが崩れます。 相間バランスが崩れると、変電所や発電所に大きな負担を掛けます。 だから、無秩序にみんなが行うと、大変なことになります。 ・単相100/200vの電灯契約と三相200vの動力契約は料金単価が違うためです。 電灯契約は、アンペア基本料金は安価だが使用料金は高い。 電灯契約は、アンペアブレーカーなどの電流制限器を取り付け、契約最大電流以内ならばドライヤーでもテレビでも、使用機器は自由に使える契約です。 動力契約は、kw基本料金が高額だが使用料金は安い。 動力契約は、使用機器の合計電力(kw)で契約します。 使用機器を電力会社へ申し出る必要があり、契約外機器を勝手に使用することは出来ません。 最後に、電力会社は相間バランスを豆にチェックしているので、三相から単相を作ると直ぐにバレます。 ご注意ください。