質問: 一次定格/二次定格とは?発信装置付電力量計とは? 添付ファイの下線部分について教えてください。 「発信装置付電力量計」とは、 「ある電力量が溜まったら、パルスを発信する」 みたいな計器なのでしょうか? 「ct1の一次定格/二次定格は、6600v/110v」とは、「一次側より6600v流れてきたら、二次側に110vを流す、つまり、6600:110の比で流す」 といった意味なのでしょうか? 教えてください。
回答: no.1です。「補足」に書かれたこと。 >「一次側より6600v流れてきたら、二次側に110vを流す、つまり、6600:110の比で流す」 >といった意味なのでしょうか? > >↑↑↑ > >こことても大事なとこなので教えてください。 >つまり、6600:110の比で流す >といった意味なのでしょうか? 「電圧」は流れません! 計器用変圧器 の 電圧比が 6600v:110v ということです。「計器用」ですから、理想的には「電圧」発生しても電流は流れません(つまり電力を食いません)。単なる「電圧センサー」と考えればよいです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%e8%a8%88%e5%99%a8%e7%94%a8%e5%a4%89%e5%9c%a7%e5%99%a8 電流測定に関する「計器用変流器」も同じ。単なる「電流センサー」と考えればよいです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%e8%a8%88%e5%99%a8%e7%94%a8%e5%a4%89%e6%b5%81%e5%99%a8