質問: 避雷器の漏れ電流値について 御世話になります。 高圧回路(6.6kv)に設置してある避雷器2次側の漏れ電流値の値は幾ら位が正常の範囲内なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
回答: 高圧用避雷器は気中ギャップと特性要素からなっています。 したがって、避雷器の不良とは、耐圧不良、碍子破損、特性要素不良などによるもので、気中ギャップの漏れ電流とはすなわちc成分によるものですから、これによる良否判定は無かったように思います。 (避雷器2次側とは接地側ということですね?)