質問: ネットで洗濯機からD種接地した場合 洗濯機から漏電した場合 その電流が大地を通って柱上トランスの二次側中性線からのアースを通って帰ってくると書いてましたが トランス 二次側が接地されてない場合は洗濯機のアースも無効ですか?
回答: 基本的には変圧器2次側B種接地が施工されていますが、接地線の断線時でも変圧器からの配電線と対地間の静電容量で漏れ電流が流れているので洗濯機が漏電すると静電容量分の電流が流れるのD種接地が必要です。 変圧器によっては混蝕防止板が取り付けてあり、B種接地が行われない事もありますがその時でもD種接地は必要。