質問: ブレーカ選定 3.7kw(定格電流17.5a)のモータ、2.2kw(定格電流11a)のモータ、5.5kw(定格電流24a)と20kwのヒータを使う回路があります。電源は200vの60hz。 それぞれにnfbをつけて、大元の主幹にもnfbをつけます。 モータはすべてインバータ駆動です。 主幹のnfbは何アンペアのブレーカにすればよいですか? また、設備容量は何kvaと答えればよいでしょうか?
回答: 内線規定はありますか? 無ければ電気工事士手帳でもokです 内線規定ならば3705-4表200v誘導電動機の幹線の太さ及び器具の容量(配線遮断器の場合)と次の使用例2を参考にすれば主幹開閉器の容量が算出できますよ。 工事士手帳の場合は配線設計の200v三相誘導電動機の幹線の太さ及び器具の容量以降に 内線規定と同じ程度の記載があります。 17.5+11+24+58=110.5a 【最大使用電流125a以下】の段でスターデルタ始動器使用の電動機5.5kwを選定しましょう。 設備容量は負荷設備の合計値です。 恐らく電気工事に係っている方だと思うので、 答えは記載しません。