質問: 電気配線図を手書きする手順
回答: 電気配線図を書く目的は、施工図によって示されたそれぞれの設備が使えるようにすることです。そこで、電源(場合によっては配電盤)と設備(スイッチや照明など)を実際の施工図に合わせて配置してみましょう。 電気配線図は、単線図と言われる一本線を用いた方法で書くので、電源からスイッチ、そして照明器具、または電源からコンセントとそれぞれを線で結びます。ここで実際の工事をイメージしてみましょう。単線図なら一本線を使えば良いだけと言っても、無計画にバラバラな線で書いてしまうと実際に工事を担当する電気工事士は作業に手間取ります。そこで、配電盤からいくつか役割に応じたエリアを割り振って基点を作ります。住宅でいえば、キッチンとリビングのエリア、玄関と和室、バスルームとトイレのエリアといった具合です。エリアに分類したら、最初に配電盤からそれぞれの基点まで送電を確保しましょう。 エリア別になったことで、基点まで送電された電源を必要に応じて分配していきます。例えば玄関から壁を隔てた和室、さらにバスルームとトイレとエリアに分けてもまだ広い場合には、ジョイントボックスをさらに基点として設置します。配置方法は1つではありませんが、玄関と和室、バスルームとトイレに2分して、それぞれをジョイントボックスに結び、そこから元の基点へと配線します。このように役割を整理する時にジョイントボックスを使うことで、実際の配線工事が効率的に行えます。 もう1つ、電気配線図を書く上で忘れてはいけない大切な役割があります。それが工事で使用する電線やケーブル、コンセントおよびスイッチの種類を記号図を使って表記することです。 工事に必要な電線や器具を専用の図記号を用いて記載することで、電気配線図はとてもシンプルで見やすくなります。