質問: cvtケーブルについて教えてください! 600v cvt100sq3芯のことなのですが、 電線の被覆をむいて5.6センチ銅線の状態で3本とも水につかってしまいました。 つかった時間はだいたい2.3分なのですが、そのまま使用しても大丈夫でしょうか?水につかってから1ヶ月ほど経ちます。 受電にはまだあと1ヶ月あります。よろしくお願いします。
回答: >3本とも水につかってしまいました。 つかった時間はだいたい2.3分なのですが、 そのまま使用しても大丈夫でしょうか? *500vメガ計で対地間(念の為、相間も)との 絶縁測定をして大丈夫ならば、 低圧使用には大丈夫でしょう。 低圧では高圧ケーブルで発生する「水トリー」での 絶縁破壊は聞いた事がないので大丈夫でしょう。