質問: 受変電所のgisやvct等って何でしょうか? ビルの特高変電所にある (1)gis(ジスでよいのでしょうか?)や http://denkinyumon.web.fc2.com/denkisetsubikiki/gis.html (2)vctとかって何で何の役割をしているのでしょうか? 他にも (3)ds(断路器) http://denk.pipin.jp/kihon/kaiheiki.html (4)vcb(真空遮断機) (5)lbs(高圧交流負荷開閉器) (6)zct (7)el(漏電保護リレー) (8)eb(b種接地線) があります。宜しくお願いいたします。
回答: no.3の方の補足です。 (3)dsは、相毎に開閉するのでアークが出易く、消弧装置(アーク防止装置)も付いてないので、閉路路時にはアークを呼び寄せ、開路時にはアークを引っ張ってしまうので、負荷開閉ができません。 その為、無負荷での開閉に限られます。 (5)lbs 主に変圧器や進相コンデンサの入り切りに使用されますが、小型の受変電設備には遮断器としても使用されています。 この場合は梱包ヒューズ付きのlbsで、地絡時にヒューズが切れるとそこからストライカーという出っ張りが飛び出て、それがリミットスイッチやレバーを押し、lbsを開路させます。