質問: 住宅基礎の人通口について 現在、一戸建ての建築中で、基礎の配筋作業をして頂いておりますが、 人通口部分の施工について疑問に思ったことがあり質問させて頂きます。 (1)基礎(べた基礎)形状について 一箇所の点検口から家全体の基礎内部を点検する計画 となっているため、基礎のあらゆるところに人通口があり、 基礎の立上り部は連続することなく全体的に半島形状と なっています。 基礎内部を点検するとなるとこのような半島形状になるのは やむをえないという気もしますが、全体的にこのような形状と なっているのは通常の(特殊でない)状態でしょうか。 (2)人通口の幅について 施工状況を見ると人通口(開口)部で鉄筋の芯々が900mm程度 であり、コンクリート打設後で人通口幅が750mm程度になりそうです。 「性能保証機構標準仕様」や住宅金融支援機構の「木造住宅工事 仕様書」では人通口幅が600mm以下となっていますが、現状で 問題ないのでしょうか。 (3)人通口部の鉄筋補強について 上記仕様書をみると、人通口部は立上り端部及びスラブ筋の補強が 必要であると書いてあります。 現状では、立上り端部にl型の鉄筋を添えている程度ですが、 強度的に問題ないのでしょうか。 アドバイスの程、宜しくお願い致します。
回答: >基礎の立上り部は連続することなく全体的に半島形状 問題アリと考えます。 >人通口幅が600mm以下となっていますが、現状で 問題ないのでしょうか。 基本的な幅は、600mmですが、構造計算を実施し、補強筋が 適切に配置されているなら、問題無いと思いますが 補強筋が無いのであれば、問題アリと考えます。 >立上り端部にl型の鉄筋を添えている程度 立ち上がり以外、底版にも必要。 以上の問題点は、意匠図、構造図を見てみないと 何とも言えない部分も有り、推測しか回答出来ないと思います。 (きわめて曖昧な回答になります) よって、もう配筋がなされていると思いますが 一度、工事監理者(皿カン)に、問い合わせて見てはどうでしょう? (この配筋で、大丈夫かどうか?) 基礎工事(人通口周辺や半島部先端で、亀裂が入る恐れ)の不具合は、 必ず施工者側の責任に押しつけられると思います。 問い合わせには、覚悟がいると思いますが、住む人の安全を優先してほしいですネ。 半島型の基礎が多いというのは、構造オンチの設計屋かもしれませんネ。 設計者(一級建築士や二級建築士)であっても、構造オンチは、結構多いと思います。