質問: エアコンの能力[kw]とブレーカーサイズ 新築マンション入居に向けて、エアコンを購入しました。 そのエアコンの能力に対して、マンションの分電盤に設置されているブレーカーサイズが小さすぎないか、心配しています。 購入した20畳用は、単相200vで6.3kwです。 マンションのブレーカーは、全体で60a、リビングダイニングエアコン用には20aが付いています。 200vで6.3kwということは、31.5aの電流が流れ、20aのブレーカーでは始動時に簡単に落ちてしまうのではないかと心配しているのですが、6.3kwというのは、そういう意味じゃないんでしょうか? カタログには、「200v・20a」と書かれているし、消費電力を見ると冷房時2,230wと書かれており、これが最大なら電流は12a程度となり、今の20aのブレーカーで問題ないことになりますが・・。 じゃあ、能力6.3kw、低温暖房能力7.5kwというのは、いったい何なのでしょうか?
回答: 冷暖房の能力は消費電力ではありません。 電気ヒーターなどはイコールに近いと思いますが、効率の良いエアコンは消費電力の3倍程度になります。 電力会社によりますが全体で60aの電力会社のブレーカーは、6kとおもいますので100vなら60a以下、200vなら30a以下です。 電流は消費電力を電圧で割った数値より力率により多少大きくなります(消費電力には影響しない無効電流がある)。 電気ヒーターはイコールです。 分岐の20aブレーカーは200vでも20aです(問題ない)。