質問: 雑音防止コンデンサについて 先日、グロースターターの蛍光灯に雑音防止コンデンサと言うものが付いていることを知りました。 でどういう仕組みなのか調べたのですがグローに並列に入れてあることまでは解ったのですが、仕組みがいまいちよくわかりません、わかりやすく説明できる方よろしくお願いします。 1)コンデンサは直流は通さないが交流は通すのに、並列に入れたら電源-安定器-コンデンサ-蛍光灯フィラメント-コンデンサ-蛍光灯フィラメント-電源で閉回路が出来てぼんやり光らないのはなぜ? 2)ノイズをカットするというのは、グローから空気中に放射するノイズをコンデンサでショートして電源に戻すという事? 3)コンデンサは高周波を流しやすいから、家庭の交流50hzなどは低くく、高周波の混じったノイズ分はコンデンサの方へ、それ以外の低い交流はグローの方へ分流するということでしょうか? 4)直列でグローとコンデンサを繋いだ場合は交流は通すがノイズも含め全部通すので意味がない? 5)コンデンサを通過した高周波ノイズ分は結局どこへ行くのでしょうか?コンデンサでせき止めたり除去するならわかりますが通過させたら通過後でノイズでのトラブルにならないのでしょうか? なんか、とんちんかんな質問ですがよろしくお願いします。
回答: こんにちは。 1、グロースターター式の蛍光灯器具に用いられてるグロー管と並列接続されてるコンデンサーは静電容量が0.01μf程度の小さな容量ですから、商用電源周波数(50hz~60hz)ぐらいの低い周波数に対しては容量性リアクタンス(xc=1/2πfc)が大き過ぎて僅かな電流しか流れませんので蛍光管のフィラメントを灯すことは不可能です。 2、グロー放電時のグロー管から発生する高周波ノイズ(高調波成分)は周波数(f)が高いため容量性リアクタンス(xc)が小さくなるのでコンデンサー(c)で電気的に減衰される状態になるためノイズ成分も小さくなります。 3、先ず、グロー管はグロー放電による発熱でバイメタル接点が繋がり蛍光管のフィラメントを灯すスイッチの働きをしてることを理解してください。 従って、商用電源とノイズを分流することはなく、あくまでもグロー管の開閉動作時に発生するノイズ成分の高調波を吸収する役目で、グロー管を使わない旧式の蛍光灯スタンド(押しボタンスイッチを押して点灯させる)の電源入りスイッチにもノイズ吸収用のコンデンサーは用いられてます。 4、直列でグロー管とコンデンサーを繋いでも、コンデンサーの静電容量が0.01μf程度では容量性リアクタンスが商用電源周波数に対しては大き過ぎて僅かな電流しか流れないためにグロー管を放電させることは出来ません。 5、コンデンサーを通過した高周波成分の高調波ノイズ信号はノイズ周波数が高いほどコンデンサーの容量性リアクタンスが低くなるため電気的に減衰されノイズ成分は小さくなります。