質問: q.18 毎年、法により必要とされる自主・保安検査とはどのようなものですか?
回答: 超臨界co2を使用するユーザー(30m3/日以上のお客様)は、毎年、ユーザーの自主検査を行い、第一種製造者の場合は、県庁などの保安検査を行うことが求められます。 保安検査の受検は基準日(通常前回の保安検査(未受験の場合は完成検査)の日の1年を経過した日)の前後1ヵ月に実施すれば良いことに2017年4月よりなりました。 自主検査は、圧力計、温度計、安全弁などの 検査、肉厚測定、総合気密試験などを行い、腐食性のない超臨界装置の場合は、原則、3年毎に開放検査を行います。保安検査は、県庁などが自主検査の成績書、保安係員免許などを書類チェックし、 総合気密試験に立会確認されます。県庁によって指導内容が異なりますので、保安検査前に県庁に通常検査内容を事前確認する場合があります。