質問: オール電化の契約容量(kva)について 現在、オール電化住宅に住んでおりますが 月々の電気代が高いので、契約見直し中です。 その中で、基本料金が契約容量に応じて 設定されており、我が家が11kvaとなっておりました。 しかし、「kva」という単位がよくわからず 現在使用している電化製品で容量に余裕が あるのか(もう少し減らして良いのか)わかりません。 アドバイスを頂けますか? また、オール電化の方で、契約容量を教えて いただければ助かります。 ちなみに、主人と二人暮らしで同時に使用する可能性がある電化製品は、 ○照明 ○プラズマテレビ ○エアコン(12畳用) ○電子レンジ ○炊飯器 ○ihクッキングヒーター ○冷蔵庫 ○洗濯機 以上です。 よろしくお願い致します。
回答: 11kva というのは最大11キロワット、つまり11,000ワットまで使えるというものですよ。これは一般家庭としてはとんでもなく大きな数字ですね。 東京電力の場合、最大で60アンペア、つまり5kwまでが限度ですから。電力の契約を二つにしてあって、一つは60アンペア、一つは50アンペアになっているのではないでしょうか。 そうだとすれば基本料金819円が二倍になっている筈です。但しこれはメリットもあるのです。第一段階の料金が16.05円、第二段階が21.04円で、その境目が120kwhで、二口契約してあれば、そのそれぞれが第一段階で120kwhずつ使えますから使用量が月240kwhまでがその料金で行けます。もしこれ以内で済んでいるのであれば、一口に減らすことができないかどうかを検討されて見るといいですよ。それは一度に使う電気が6kwを超えないかどうかです。クーラーをつけ、ihヒーターを全部使い、チンも使うとその値近くになる可能性があります。これにアイロンを使うとブレーカーが落ちるということになります。合計はそれに達していなくてもスウィッチのオン、オフの際の自己誘導で大きな電流が流れて落ちることも考えられますから最大は5kwくらいに押えられていないときは一口に減らすのは危険ですね。 この場合、一つ有用なのはihヒーター、電子レンジ、クーラー等が200ボルト対応になっていれば、単相200ボルト配線をして貰うことです。すると、電流が半分になりますから60アンペアでも余裕が出て来て、一口で済ませることができる可能性が高くなります。料金は全く変わりませんが、電流が少ないので配線の電圧降下分の料金が安くなる可能性があります。この場合、分電盤で分けることにより、100ボルトのものも今までどおりに使えるので御安心下さい。