質問: 接地抵抗値について質問します
回答: 電力会社の配電線の長さで変わってきます。 それは、線路インピーダンスにより地絡電流が変わってくるからです。 高圧電路の1線地絡電流を求める式は、 Ig = 1 + { (V / 3)・L - 100 } / 150 + { (V / 3)・L' - 1 } / 2 (V:公称電圧 / 1.1、L:絶縁電線長 (架空線路長)、L':ケーブル長 (地中線路長) です。 この時、変圧器2次側の対地電圧は150V以下に保たれるよう、接地抵抗値を設定します。 そのため、B種接地工事の抵抗値を求める公式は、 Eb = 150 / Ig となっており、数値指定がありません。 電力会社により違うようですが、1線地絡電流が3A以下や5A以下になるよう設計されているそうなので、悪くても50Ω以下、一般的には30Ω以下位にはなっていると思います。