質問: 警備センサーをいじるのに、 電気工事士の資格は要りますか?
回答: 赤外線パッシブセンサーの電源電圧は二次電圧の10.5V~30V(極性無し)の範囲なので「軽微な工事」となり電気工事士資格が無くても設置可能です。 --------------------- 軽微な工事 電気工事士法政令で限定列挙されている。 電気工事士法施行令(抜粋) (軽微な工事) 第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽 微な工事は、次のとおりとする。 一 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ロー ゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カット アウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケー ブルを接続する工事 二 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電 圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キヤブタイヤケーブル 及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 三 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取 り付け、又は取り外す工事 四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用す る小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事 五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工 事 六 地中電線用の暗渠(きよ)又は管を設置し、又は変更する工事 --------------------- となってます。 なお、赤外線パッシブセンサーの設置・撤去するには警備会社が施工します。