質問: 電線サイズ? ブレーカに対する電線サイズが幹線保護になっていないと言われました。本当でしょうか? 主幹100a→22sq→50a→8sq→50a 主幹の100aから22sqで出て行き50aに入りその50aから8sqで出て行き50aのブレーカに入る。50aと50aのこう長は8メートルを超えています。
回答: その通りですね駄目ですね 22sqは115aですね ブレーカが100aですから 125%まで流れる可能性があります ここで安全率を0.8として軽減係数は無いとする 100×1.25÷0.8=156.25a 38sqが162aですから最低38sqですね 8sq 61aだから同様に駄目でね ケーブル燃える可能性がありますね