質問: お風呂の混合栓、お湯側の止水栓のネジ部分から水漏れしています。(写真の矢印部分から水が吹き出します)
回答: 取付脚止水栓部のオーリング劣化断裂による漏水ですね。 とりあえずマイナスネジをいっぱいに締め込めば湯側漏水は止まります。 オーリングは、TOTO 9123E1 を交換で良いと思います。