質問: マンション給湯配管のリフォームで・・・ マンション専有部分の給湯配管(床下)で湯漏れが発生し、応急処理してもらいましたが、湯漏れした給湯管は銅管で、肉厚 0.7ミリ、電蝕によるピンホールだと、修理業者の話。 経年劣化で今後も別の箇所が破れる心配があります。そこで配管の交換を考えていますが、修理業者に詳しく問うても、「ウニャムニャ」言っていて頼りになりません。 1.銅管で新しく給湯配管するとした場合、もっと肉厚が厚い管はありませんか? 2.銅管以外の材質の給湯管はありませんでしょうか?ポリブテン管があると聞いたのですが、業者は施工経験がないとのことで渋っているようです。 3.給湯配管のリフォームで気をつけねばならぬことは、どんなことでしょうか? 給湯配管をリフォームした方、新施工技術に詳しい施工業者の方、どうか教えてください。宜しくお願いいたします。
回答: 補足です htは一般住宅ではあまり使いません 店舗など施工のスピードを求められたりプラント設備 など腐食の対策として使うケースがほとんどです 誤解を招く表現と思いましたので 付け加えます >「いまも銅管を使う:塩ビなんかは熱にもたねえ:ブテンなんかは接続が面倒だし、接ぎの部品が高いよ。扱える職人なんて少ない」と、 現在主流の管を扱うのは職人でなくとも 適切な接続法を取得すれば誰でも出来ます 少なくともこの発言をするレベルの職人は 私に言わせれば大したことの出来ない素人職人です 熱に関しては一般家庭で使われる給湯器は 故障しても100°C以上お湯の温度が上がる事はあり得ません(ボイラーのように圧力をかければ別ですが) ので熱には十分耐えられる素材で出来ています また接続の金具は確かに高いですが 銅管を使った工法のいわゆる手間賃を考えると トータルでは安いものになります そのため一般に 浸透してきたのです 配管のい径についてですが ポリデン管を使った場合通常13aになります 樹脂ですので腐食の問題はありません これは配管の取り回しに起因し 通常ヘッダー方式と呼ばれる接続法を用い、 ある部分に集中した分岐継ぎ手を使いそこから 各水栓に送ります 銅管の場合の例はこの方式はまず 使いません メイン管が進むにつれて 1こずつ分岐していくのです このメイン管が13aを使われる事があり これがいけないと言っているのです