質問: 電気の契約アンペアを上げたい 現在30アンペアの契約(東京電力)ですが、夏などエアコンをよく使う時期はよくブレーカーが落ちるので、60アンペア位にに上げたいと思い、東京電力に問い合わせたところ、「メーターまでの電線が単相2線式なので30アンペア以上にはできない。30アンペア以上にするには電線を単相3線式にしなければならないので、電気工事店に問い合わせて下さい。」と言われました。 そこで、電気工事店に問い合わせたところ、電気工事で約10万もかかると言われました。東電の電柱からメーターまでの工事は東電が受け持つということですが、現在使っている屋内配線を全部交換しないといけないので、結構高額な料金になると言うことでした。 しかし、どうも腑に落ちませんので、質問します。電気工事店の言う「60アンペアに対応したブレーカーに交換する工事」をするというのは分かりますが、現在使っている屋内配線は60アンペアに上げると使えないのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
回答: 単三化工事は ◆電力会社に申請図面作成手続き費用「漏電測定」 ◆現在の設備が検査に通らない漏電をしていれば、改修工事代発生する 場合もあります。 ◆屋側幹線ケーブルの交換「計器boxの交換」(メーター数:太さで変わる) ◆単三用分電盤に交換(商品価格と取り付け交換工料) 一応60aに出来ますが30aの漏電ブレーカーで回路数が数回路で有れば10万円以下で出来ますが、 将来増設又ih等増設出来る50aの漏電ブレーカーで有れば10万円以上でしょう。 ◆60aに上げてもエアコン等が専用コンセトで無ければ、小さい安全ブレーカーが切れるので、エアコン等の専用回路配線工事も必要。