質問: メインELB漏電遮断器が時々漏電トリップします。再度復電するとしばらく稼働します。 AC200V回路ですが、メガテスターにて負荷側を絶縁測定するもMΩ以上あります。 このような場合、診断方法としてどのように 絞って診断すべきでしょうか? 良い方法あればご教示をお願いします。
回答: メインELB漏電遮断器の形式が古い場合、電源高調波で誤動作する事があります。 負荷にインバーター、整流回路を有する物があるとそれが高調波の原因になります。 新しい形式の物はこの高調波対策がされているので交換が望ましいでしょう。