質問: エアコン室外機の背面と壁の距離 自宅のエアコンの室外機を調べてみたのですが 室外機の背面が壁との間に5cmの隙間しかありませんでした。 マニュアルには、背面と壁との間は5cm以上あけるようにと書いてあります。 しかし、これは最小限度の話ではないかなと思いまして たった5cmでは熱交換の効率が悪くないかと心配になりました。 熱交換の効率を良くするためにはもう少し広げたほうがいいでしょうか? それと、仮に前面も背面もそこから1m以上障害物がなくなる、というような設置のしかたをした場合、 大雨の時に背面も雨がかなりかかりやすくなるので それによって室外機が故障する可能性が出てくる、などということはありますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
回答: エアコン室外機は背面から外気を吸い込んで冷媒が持っている熱を奪って前面から吐き出されます。ですから前面の排気は夏は熱く冬は冷たいです(夏は室内を涼しくし冬は室内を暖かくします)。 と言う訳で背面の空間は外気を吸い込むときに渦巻きが発生したりして流れが不規則にならなければよいです(不規則になると電気代が余計にかかったり風切り音がしたりします)。その空間が10cmあれば十分ということです。 まあ1mあってもよいですが敷地空間が無駄になりまた邪魔になりますね。電気代を考えたら背面の空間よりも夏期に直射日光が当たらないようにするのがベストです。 室外機はもともと屋外に設置するように設計されていますから普通の雨に当たっても故障するようなことはないです。ただいつもじゃじゃ降りの雨に当たるようですと雨水を吸い込んで羽の回転に負荷がかかってモーターが早く痛むことになると思います。