質問: 湯水混合水栓での逆流か? 混合水栓が、洗面、洗濯機、シャワー、風呂の順に1メートルほどの間隔で配置されており、洗面、シャワー、風呂では問題無いと思います。 給湯器は電気温水器です。いつごろからなのかもわかりません。 洗濯機への湯の方が出にくい、水の方をかなり絞ると、しばらくすると湯が出るのですが他に比べて勢いが悪いです。 ここの混合水栓は温度調節なし、湯、水それぞれの配管から、止水弁(栓)と思われるものと蓋のようなものが付いて、一般の蛇口付いている栓を廻して開くと、次に湯と水が混じり、洗濯機へとなっています。 給湯器からの配管についてはよく分かりません。 改善方法や検討方法などについて教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
回答: ここへは久しぶりですが拝見しました。 給湯は設置20数年の深夜電力温水器です。リフォーム時に温水器からの給湯配管やりかえも自分で行い、指示書に近いメンテナンスも行っていますので下手な専門家より熟知していると思います。以下に貴方で出来る改善策を二点ほど。 >ここの混合水栓は...水とお湯の水弁(栓)と思われるものと蓋のようなものが付いて、... ○お湯側の栓をマイナスドライバーで締め込み→蓋の頭には500円玉が入る位の溝が有るでしょう。之を左に回して取り外しますと、中に小さな網目のストレナーが有ります。之を取り出し錆で詰まっていればワイヤーブラシかで掃除します。 ○是で駄目なら壁の根元から金具を取り外します。恐らく鋼鉄の立ち上がり管ねじの部分が錆で分厚くなり、バルブの穴が塞がっているでしょう。(私宅風呂のお湯側で実証済みです。(注この時はメーターの元栓はきっちり閉めて、念のため何処かの栓を一寸緩める事は必須です)尚取り付け前に熱湯を浴びない様に出して見て、勢いよく出れば取り付ければ正解です。是で良く出なければ立ち上がり管の交換が必要。お湯側が錆びやすい)(シールテープがホームセンターで100円位であります。ねじ込むとテープが緩まない方向に5~6回巻きます。 以下は私宅温水器の状態です。先ず逆止弁(断水時に水道本管へタンクからの逆流を防ぐため)が温水器への給水管に有り→減圧弁凡そ1kg圧以下に(温水器内部の水道直圧3~5kg圧には耐えられない為)経由で温水器に入っています。 給湯管は最上部から出て、またその部分には満水の水が熱湯になり→膨張して温水器内部の破損を防ぐための圧力逃し弁があります。温水器最下部にはドレーンコックが付いています。(二つは月に一度くらい操作しろとか) 先の減圧された給水圧でお湯を押し出すのでポンプなどは有りません。 長くなりましたが、水お湯バルブを全開にしてもお湯の方が少ない事がお解りかと。○先の二項目はご自分で充分出来ますので、ご健闘を願っています。