質問: アーク溶接は溶接棒に触れない限り感電しないと考えて良いですか? 溶接中の母材にも電気が流れているし、 アーク溶接は溶接棒に触れない限り感電しないと考えて良いですか? 溶接中の母材にも電気が流れているし、母材に腕や背中や腹部、二点が接触していても、体が雨や汗で濡れていても、わからないです。溶接棒は感電するのに、母材では感電しないのか
回答: > クランプが接触不良だと、アークが発生しないから、高電位になる事もないんじゃないですか? アークが発生しないと母材が高電位になります。 添付図を見てください。 溶接機からの低圧側(クランプ側)が接触不良になっています。また接地イは無いものとして見てください(後述)。溶接機の出口で低圧側が接地してあります(接地ア)。この接地は違法ですが話をわかりやすくするために書いています。 この状態で溶接棒を母材に当てても放電しません。ですが母材には溶接棒に加わっている高電圧が伝わってきます。この状態で作業者が母材に触れると感電します。すなわち電流は母材から作業者の手、足、地面に流れ、接地アから溶接機に戻ります。 これが母材に触れて感電する理由です。 ここでわかって欲しいのは、接地アはしてはならないことです。この接地は危険なのです。この接地をしなければ(接地イがなくても)感電することはほぼありません。「ほぼ」と書いたのは低圧側(クランプ側)のケーブルと地面との間が絶縁不良になっていると感電することがありうるからです(例えば水に濡れているとか)。 ここで接地イが設けてあれば溶接棒からの電流は作業者を通らずに地面に流れるので感電しません。低圧側ケーブルが濡れている程度では感電しませんが、接地アとイが共にされていると感電するかもしれません。 というわけで接地アは絶対にしないこと、イは絶対にすることです。 > それと例えば地面でちょっとした溶接する場合d種接地工事なんてできないんで、どうするべきですか? 法律的には違法なので感電を覚悟の上で、としか言えません。低圧側のクランプの接触が確実なことを厳重に確認。手袋や靴は濡れていない、破れていないものを使う。肌が露出していない服装。こんな対策しかとれないでしょう。 d種でないにしても接地は取りたいね。金属棒を地面に打ち込むとか。弱電の場合は臨時に建物の鉄骨にとることがあるのですが溶接では流れた場合の電流が大きいので近隣に設置された電子機器を壊すことがあります。よって鉄骨接地は避けた方が良いです。