質問: 電気設備の中性線(接地極)に電圧が出ています 施設管理の仕事をしておりますが、電気設備の電灯の中性線、動力の接地極ともに電圧が約6v出ています。これは異常なのでしょうか。その仕組みも合わせてご教示ください。よろしくお願い致します。
回答: 受電設備や、その受電形態にもよりますし、接地のとり方にもよりますし、測定した機器や方法にもよりますので、それが異常かといわれると、なんともいえないとしかお答えできないのですが、 受電設備と使用場所が離れている場合は、大地の電位は場所によって異なることがあるため、数ボルトの電圧がある場合があります。 また、工場などで比較的大きな電力を使用している場合や、溶接機などを使っている場合、電気炉がある場合などは、電圧が発生すると思います。この場合は異常ではありません。 しかし、設備に漏電箇所など場あり、接地に電流が流れている場合も電圧が発生します。といっても電圧計で測定できるほどの電圧が発生している場合は、すでに何らかの異常を認めるような状況にあると思います。 まず、変圧器の低圧側の接地に異常が無いか、接地線に電流が流れていないか。 電流に不平衡が無いか(漏電が無いか)を調べて見てください。