質問: お世話になります。 モータ(液体撹拌機用)を取り付けましたが、 水運転の段階で、定格電流近く電流が流れており、 実運転が不安です(実液は高粘度・高比重です)。 モータの選定は、撹拌流体の物性を開示し、 業者に任せていたのですが、選択ミスだったようです。 ちなみに、撹拌羽根が特殊な形状で重く、トルクが必要でした。 やはり能力不足なのでしょうか? 具体的な内容は・・・ モータの仕様 3相・4極・200V・1.5KW・60Hz・定格6.6A・1710rpm・インバータ付きです。 運転条件 1000rpmですので、インバータは60%出力です。 (1000rpmは必要なのです) ■水運転の段階で、電流値が6.0A(定格6.6A)でした。 実液は高比重・高粘度ですので、このままではおそらくトリップすると思います。 ■インバータの設定で電流値を下がることは出来るのでしょうか? ■運転条件(例えば液の量・回転数など)を変えずに、 電流値を下げることは出来ませんよね? モータの交換は、費用面・納期面で厳しくなんとか解決できないものか ご教授お願いいたします。
回答: インバータを使うことが間違い。 回転数下げたら出力下がるの当たり前。 インバーターにはさまざまなオプションがついていますが、標準的なインバーターは V/f=一定の制御がされていますので、 60%なら V=200*0.6=120V 120*6/1000=0.72kW 定格回転数で回すと、720/200=3.6A まだ余裕がありそう インバーターを外すのが第一にやることでしょう。メーカーの選定は正しいと思いますよ。 間違っているのは、あなたの使い方。 上記概略計算では、効率等の変化は無視しました。