質問: 幹線サイズと許容電流の出し方 初歩的質問なのですが、負荷容量が100vaで許容電流と幹線サイズはどの計算式を用いればよろしいでしょうか。 単三200vと三相200v場合をお教えください宜しくお願いします。 電線はcv線です宜しくお願い致します。
回答: まずより所は「内線規定:jeac8001-2011」でしょうか。 1φ3w200v負荷が100kvaなら負荷バランスが取れていれば 電流=100kva÷0.2kv=200a 3φ3w200v負荷が100kvaなら 電流=100kva÷√3÷0.2kv÷0.85(力率)÷0.85(効率)≒400a ここで 同じく内線規定の資料1-3-3を参考にします。 1-3-3は「本文掲載以外のケーブルの許容電流表」です。 ここにcvケーブルの布設条件ごとの許容電流値が表になっています。 これより電流低減率0.7を考慮して以下と考えます。 (1)200aならcv150sq-3c (2)400aならcv325sq-3c だたし、これにはケーブルのこう長による「電圧降下」を満足することが必須です。 以上は考え方ですのでケースバイケースで答えではありません(orz)