質問: 同期機の短絡比について 短絡比が1未満の場合の無負荷飽和曲線と三相短絡曲線はどうゆう風に書くことになりますか。 テキストに載っているものは短絡比が1以上です。
回答: 添付図は短絡比が1以上の場合を示していますが、これを短絡比が1以下の図にする場合は、InをIsの右側に持ってくればいいだけです。 あくまでも、そのような発電機があるという前提で作図するだけです。 テキストなどで短絡比が1以上の場合が描かれてあることが多いのは、図の分かりやすさを考慮してのことだと思います。 つまり、短絡比が1以下の場合を描こうとすると、定格電圧から横軸に下した線と、Inから縦軸に引いた線とが交差してしまうでしょう。 それを嫌ってのことだと思われます。 どちらの短絡比を優先しても、短絡比の説明として変わりはないのですが、図は分かりやすい、見やすいに越したことはありませんから。