質問: 単相3線式の回路で照明100v(15a)×2台を単相2線式100v20 単相3線式の回路で照明100v(15a)×2台を単相2線式100v20aブレーカーを2個にそれぞれ分けました。 20aブレーカーを1個だけであれば照明は点灯しますがブレーカーを2個を入れると両方ブレーカーが遮断します。 位相で短絡しているようではありませんでした。 わかる方、教えてください。
回答: 回路構成上は問題ないですが、考えられるのは 2個目のブレーカを入れた時点でブレーカトリップするのであれば 中性線の構成誤りが考えられます。 配線の再確認をお願いします。