質問: q.ガス用ポリエチレン管の曲げ配管を行うときの曲げ半径はどれくらいですか?
回答: 曲げ半径は、管の外径の15倍以上としてください。継手を有する部分で曲げ配管を行う場合は、曲げによる継手部の応力集中を考慮し、曲げ半径は管の外径の75倍以上としてください。