質問: 鋼管・銅管・ステンレス鋼管がどのような環境において全面腐食をするか、局部腐食を発生するか事前に知る方法にどのような手法がありますか? 詳しい方教えてください。お願いします。
回答: 鋼管(亜鉛メッキ) :空調配管で密閉配管(半密閉も可)や水系消火配管、雑排水配管で あれば腐食は少ない。メッキ鋼管は蒸気や水道配管では使用できない 銅管 :給湯配管、空調配管に使用できるが、給湯であれば気水分離器が必用 水速が1m~1.5mくらいでないとエロージョンを起こす。 また、関東、長野、北九州の一部で水質によりピッチングを起こす。 ステンレス鋼管 :異種金属接合(鋳鉄バルブ・ポンプ・ストレーナー他)は、鋳鉄など 腐食で溶かす。 溶接はTIGで自動溶接でないと裏面が、粒界腐食を起こす。 今ではアスベストは使用できなくなったが、かつてはフランジの 隙間腐食を起こした。塩素も要注意