質問: コンセント形状 200v?100v? 20年前のエアコンです。プラグに100v専用と書いてあります。 20a、250vと書いてあります。 コンセントは形状は -l このような形状です。 再来週ぐらいにエアコンを買い換える予定です。形状は通常のll形状のものです。 そこで質問です。100v用専用ということはブレーカーもなにも変えずにコンセントのみ交換ということでよろしいんですか? 素人なのでもちろん業者にお願いします。
回答: >コンセントは形状は -l このような形状です... このコンセントは、100v にも 200vにも使用されました。 外観だけではどちらの電圧かわからないことの反省から、平成の初めごろに形状があらためられました。 現在、家庭用エアコンに用いられるコンセントは、 ・100v-15a ・100v-20a ・100v-15a、20a兼用 ・200v-15a ・200v-20a ・200v-15a、20a兼用 と、それぞれ穴の形が違いますので、電圧間違いによるトラブルはなくなっています。 >プラグに100v専用と書いてあります... とのことなので、100vで使用していたと見て間違いありません。 >ブレーカーもなにも変えずにコンセントのみ交換ということでよろしいんですか... よほど質の悪い仕事をしていない限り、そう考えて差し支えありません。