質問: 単相三線式の電圧について 単相三線式で対地電圧が100vの線と0vの線で100vを引き出せるのはなんとなく理解できるのですが、対地電圧が100vの2線を引き出した時にどうして200vとなるのでしょうか? 単相2線100v/30aブレーカが2つあって対地電圧が100vの一線ずつだけを引き出しても200vとはならないのでしょうか? 素人の質問で申し訳ないですが、どうかよろしくお願いします。
回答: 単相三線式は200vの中性点(中間点)と両端を配線しております。 中性点が接地されています(対地電圧0v) ブレーカーにはno.1に中性点と1線がno.2に中性点と他の1線が接続さけています。 従って2個のブレーカーの対地電圧が100v間の電圧は200vです。