質問: toshiba電気温水器逃がし弁からの水漏れ 東芝製の電気温水器を使用しておりますが、常時逃がし弁から水が漏れ困っております。 水道業者に数回みてもらい弁も数回交換しておりますが半年もたない位でまた出てきます。 半年に数万円も修理代が必要になっております。水道料金も大変です。 ベストな方法を教えてください。型式は東芝 hpl-tf461rmです。
回答: >常時逃がし弁から水が漏れ困っております... 朝方の湯沸かし中は湯気が水に戻って出てきますので異常ではありませんが、日中に漏れているということですね。 >水道業者に数回みてもらい弁も数回交換しておりますが... それは、逃がし弁だけを交換したのではありませんか。 もしそうなら、温水器は水道圧をそのまま加えることはできず、水圧を落とすための減圧弁が必ず付いています。 この減圧弁が経年劣化などで設定圧より高い水圧が温水器に加わると、逃がし弁から余分に圧力を抜くようになっています。 したがって、減圧弁も一緒な交換しないと抜本的対策にはなりません。 減圧弁は止水バルブの次に付いています。 http://www.google.co.jp/imglanding?imgurl=http://www.saginomiya.co.jp/auto/gif/crv.gif&imgrefurl=http://www.saginomiya.co.jp/auto/searchresult26.php&h=299&w=320&sz=44&tbnid=kftdfmeekdmkmm:&tbnh=110&tbnw=118&prev=/search%3fq%3d%25e6%25b8%259b%25e5%259c%25a7%25e5%25bc%2581%26tbm%3disch%26tbo%3du&zoom=1&q=%e6%b8%9b%e5%9c%a7%e5%bc%81&hl=ja&usg=__ulpz4teins798reliwwabqw4tmc%3d&sa=x&ei=4fc_tyiyjys8a5qc0kae&ved=0ch4q9qewbg