質問: 受変電設備のEVTは、絶縁耐力試験から除外されていますが、もし印加するとどの様な事が起こるのでしょうか? EVTは定格6.6kV印加電圧は10,350Vです。
回答: 1メーカーは絶縁耐力試験から除外することを指示しています。電気設備技術基準の解釈も除外することを許容しています。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/faspec/detail.do?ki... 2耐圧試験時の絶縁測定:試験前、試験後に絶縁測定を行い絶縁が確保されていることを確認するよう指定されています(100MΩといったレベルのもの) 3絶縁耐力試験の際、EVTが接続されていると2のデータが取れません。従って産業保安監督部は絶縁耐力試験と見做してくれないと思われます。 質問は123を十分承知の上で、電圧を掛けたらどうなるかという事だと解釈します。 回答:何も起こりません。(抵抗を経由する漏洩電流が増加するぐらい) ただし接続ミス等の際、1000kVA変圧器などと比較すると破損の可能性が遙かに高い。