質問: 絶縁抵抗測定(メガー)について教えて下さい。 1、充電部を測定してしまった時、なぜ0ωを表示するので 絶縁抵抗測定(メガー)について教えて下さい。 1、充電部を測定してしまった時、なぜ0ωを表示するのでしょうか 以下サイトにて http://denken333.blogspot.com/2020/06/b.html?m=1 とあります。 >メガは停電させて測定をします。もし間違えて充電部にlを当て たら?_実はうっかりとそういう事をしてしまう物、私も何回か あります、電気工事屋さんとかに同じ質問してもyesでしょうね。 ただその時にメガ指示は0となりますが絶対に焼損しない! そもそもそうなる可能性が高い行為に対して何の対策もしない で製品化するはずもありません。_netでは燃えるとかデマを見 ますが全部嘘です。ところでその時の0ω表示になる意味は? 2、その下の方の記述 >絶縁不良回路を探すだけならば200v回路でも440v回路でも100v メガで実は見つける事はできます。では出力電圧が数vのテスター でもいけるのでは?線路が長いとケーブルに電圧を吸収されて しまいますからそれは無理です。 について、「電圧を吸収される」とは具体的にどのようになるのでしょうか。電圧降下でしょうか。
回答: >ところでその時の0ω表示になる意味は... 大地とつながっているから絶縁抵抗が 0 になるのは当然です。 [充電部にlを当てた] - [電源側変圧器コイル(および負荷機器)] - [b種接地] - [大地] これを逆に利用して、接地線・接地極が近くにない場合、接地側電線をメガ測定用の接地極と知ることができるのです。 >「電圧を吸収される」とは具体的にどのようになるのでしょうか。電圧降下... はい。