質問: 度々々。絶縁抵抗測定で教えて下さい。 皆様のお答えありがとうございます。 すいませんがもう少し教えて下さい。 一般住宅(単相3線式)の絶縁抵抗を測定する時、配電盤にアースがない場合、メインブレーカーの一次側の白線(中性線・活線になります)にメガの接地側を繋ぐとお答えをいただきました。 メガを測定する場合アースチェック(http://denkiman.fc2web.com/zetuenteikousokutei.html)をすると思うのですが、メインブレーカーの一次側の白線(中性線・活線になります)にアースチェック(125v・250v・500v電圧で)をしても大丈夫なのでしょうか? 答えてもらえる範囲で良いのでお返事頂けるとありがたいです。よろしくお願いします
回答: メガの黒色リード(アース側)を主幹の一次側のn相に接続して、赤色リードを分電盤などのアースに接続して0mωになるかチェックします。 一般的な低圧回路(単相100v/200vや3相200v)の場合は必ず500vメガでの測定を行なってください。 125vや250vメガでは、適正な絶縁抵抗の測定値の良否の判断は出来ません。