質問: コンプレッサーエアの露点温度について うまく調べきれないため申し訳ありませんがお教え下さい。 圧力露点-大気圧露点換算表を見ますと、 例えば0.69mpaの圧力下で露点温度10°Cの空気は、大気圧下で露点温度-17.3°Cとなっています。 ドライヤー付きコンプレッサーで作られた空気が出口部で0.69mpa、露点温度10°Cであった場合、 この空気が大気中に放出され大気圧まで減圧されると、 1)理屈上は露点温度-17.3°Cの空気に変身するという解釈で良いのでしょうか? (温度変化や外気との混合がないものとして) 2)実際には100m近い配管(保温されておらず、一部屋外を走ります)を通過した後のエアを放出 して使う想定です。 現実はどういう状態になりますでしょうか? また、やはりその状態は季節変動するのでしょうか? 樹脂ペレット乾燥設備において、吸湿剤を使用せずにコンプレッサーエア+ヒーターを用いる タイプの乾燥機を検討しており、その動作原理の理解に努めているところでございます。 お手数ですが宜しくお願い致します。
回答: 先ず、露点温度を考察して下さい。以下のurlを参考に。 http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/index.php?%cf%aa%c5%c0%b2%b9%c5%d9 http://ja.wikipedia.org/wiki/%e9%9c%b2%e7%82%b9%e6%b8%a9%e5%ba%a6 http://www.s-yamaga.jp/nanimono/taikitoumi/houwasuijoki-01.gif さて、質問内容に戻ります。 q1 この空気が大気中に放出され大気圧まで減圧されると、理屈上は 露点温度-17.3°Cの空気に変身するという解釈で良いのでしょうか? a1 yesです。変身ですよ。 0.69mpaの圧力下と大気圧下では、空気の体積が大幅に異なり(質量が 異なり)、水分量が同じでも大気圧下の方が空気の体積が大幅に大きく、 温度を下げての水分が結露し難い状態となっています。 因って、0.69mpa時の露点温度10°Cで、大気圧時の露点温度-17.3°Cです。 水分量が同じでも大気圧下の方が空気の体積が大幅に大きい ⇒ 変身です q2 実際には100m近い配管を通過した後のエアを放出して使う想定です。 現実はどういう状態になりますでしょうか? また、やはりその状態は季節変動するのでしょうか? a2 100m近い配管内の圧力は0.69mpaなら露点温度10°Cです。配管周りの 気温が10°Cを下回ると結露して配管内に水分が溜まります。配管を トラップ構造にして定期的にドレンすると良いでしょう。 でも、配管の腐食には注意して下さい。 大雑把な話しになりますが、その配管が屋外で温度5°Cになって結露 して、また屋内に戻り10°C以上に戻った場合には、結露場所と屋内が 離れていて、ある程度の流速があれば、露点温度5°Cの圧縮空気となり 大気圧下で放出した場合、露点温度-17.3°C以下のエアとなります。 a2で説明した内容は、圧縮エアの露点温度を下げる原理と同じです。