質問: お世話になります。 回路としまして、一次ブレーカーの容量を決めたいと思います。そこで、教えて頂きたいのは、(1)R-S-T 3相機器、(2)R-T 単相機器、(3)T-S 単相機器、(4)R-T単相機器をつなぐいたとします。(2)~(4)は相的にバランスを取っておりますが、若干の差があります。計算するには、1、各相電流IX√3で計算するのでしょうか?2、(1)+(2)~(4)を足しての容量とするのでしょうか?3,(1)と(2)~(4)の数字の内、大きい値だけで計算しても良いのでしょうか?以前は、(1)~(4)を全て合計しておりましたが、(1)と(2)~(4)の大きい値だけで他は必要無いとも言われております。ネットで検索しても、その辺りの情報が見つかりませんし、何せ素人ゆえ難しい公式は悩むばかりです。その手の詳しい方々の力を、拝借したいと思います。 どうか宜しくお願いします。
回答: 回答1です 4, 三相不平衡電流計算 電験とかの試験問題なら、 R-S、S-T、T-R各負荷の電流をベクトル計算 5、簡略計算 各相毎の負荷合計の一番大きな相で計算した平衡負荷相当で計算 例 R-S相、1kwx3=3kw S-T相、2kwx2=4kw T-R相、2kwx2+1kw=5kw だったとして 5000[W] x 3 / 200[V] / √3 = 43A ここから直近上位の50ATとなります