質問: 写真のような揚水発電の計算はどのようにするばよいですか?
回答: 発電出力=Qo・(Ho-hg)・ρ・g・ηt =60x(400-(400x0.03))x1000x9.8x0.87=198,500,000w=198,500kw 揚水入力=Qp・(Ho+hp)・ρ・g/ηp =50x(400+(400x0.03))x1000x9.8/0.85=237,500,000w=237,500kw 発電に使用した水量(m3)は 60m3/sx3600x8hr=1,728,000m3 この水量を50m3/sで揚水すると揚水所要時間は 1,728,000/3600/50=9.6hr 揚水総合効率η =発電運転時の効率xポンプ運転時の効率x発電損失水頭分の効率x揚水損失水頭分の効率 =0.87x0.85x0.97x0.97=0.696=69.6%