質問: 高圧ケーブルの接続について 高圧ケーブルの接続について質問させていただきます。 ある工事で高圧ケーブルcvt38sqを自家発装置まで布設しました。 自家発装置側にはリード線として38sqのケーブルが出ていて、 端子も圧着されています。 このケーブル同士を直接接続する場合は、端子同士を ボルトとナットでの接続で構わないのでしょうか? また、接続箇所の保護としてはビニールテープや自己融着テープで よろしいのでしょうか? みなさんよろしくお願いします。
回答: 高圧ケーブルの接続は、シールド線(アース)の接続も必要です。 結論から申しますと、単なるポルト、ナットでのジョイトではいけません、直線接続の経験がなければ難しいと思います。 ケーブル接続用ユニットがありますので、使用する法が良いと思います。 余談。 ケーブルの長さにもよりますが、接続するよりも、全部取り換えの方向で検討した方が良いです。(ケーブルのバンクは、接続箇所か端末です(今まで経験から)) パンクした場合の復旧費、損害も考えると、ケーブルの接続は進めません。(接続箇所でパンクした場合、施工者の責任にもなります)