質問: 高圧トランスのレアショートについて教えてください。(モールドトランスで 高圧トランスのレアショートについて教えてください。(モールドトランスで起こりました。) 1、具体的には一次巻線の同相で短絡するのか、異相同士か、一次巻き線と二次巻き線間で短絡するのか 2、レアショートを診断する方法 高圧メガーで測定しても、出ないと聞きます。 (1)低電圧励磁で変圧比の異常を確認できる。と聞きましたが例えば、一次側にac100vを掛け二次側にレ シオに対応した電圧が出るかどうかで判断するのでしょうか (2)一次側コイルの抵抗を接地抵抗計を使って測定する。 この場合、p,cのリード線を短絡して、この短絡したリード線とeのリード線でコイルの抵抗を測定でき ると聞きましたが、その測定原理について教えてください。
回答: 1、レアショートは同相の巻き線間短絡です。 2、メガーでは出ません。 1次側に少しの電圧をかけて電流を見れば大きな 電流が流れますので解ります。 電圧をかけるときはスライダックで徐々に 数ボルトかけてみてください。 専門ではないので参考までに。