質問: 電気設備の設計について質問です。
回答: 内線規程では、床面積(m2)と建物の種類による標準負荷(VA/m2)とから負荷容量を算出し、分岐回路数はそれを1500(VA)で除した値としています。 しかし、施設者の希望、建物の種類などにより、これにより難いときは、この限りではない、とあります。 正確な負荷容量が分かるなら、それに越したことはなく、その負荷容量を同様に1500(VA)で除して分岐回路数を出します。