質問: ブレーカー容量のだしかた ブレーカーの定格電流のだしかたを教えていただきたいのですが? 単相100/200vのときと、三相200vのときです。 例えば20kwのときはどうすればいいのでしょうか?のように例えを入れてくだされば幸いです。よろしくお願いします。
回答: ★ 単相100/200v、20kwの場合 力率100%、負平衡率40%として最大線電流=120a 電線の最小太さ=60mm2 (vvケーブルとして) 60mm2の許容電流=150a ブレーカの定格電流=125a または 150a ★ 三相200v、20kw、電熱負荷の場合 線電流=57.7a 電線の最小太さ=14mm2 (vvケーブルとして) 14mm2の許容電流=61a ブレーカの定格電流=60a ★ 三相200v、20kw、誘導電動機負荷の場合 電動機の個数、最大出力、始動方法などにより変わってきます。1kwが20台と20kwが1台とでは、ブレーカーの大きさは違ってきます。また、7.5kw以上の電動機では、直入れ始動かy-△始動かによっても違ってきます。 いずれにしても、電熱負荷の場合より大きくなります。