質問: 接地極間の距離 今 既設コンポールにa種の接地線と 多分 避雷器用?の接地が立ち上がってます。 このコンポールに盤を設置したく、コンポール付近に d種の接地を個別に 打設(接地棒)でしたいのですが、既設 a種及び避雷器用の接地極からの離れに規則は あるのでしょうか? また コンポールからの離れの規則はあるのでしょうか? ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
回答: 接地極敷設条件を箇条書きすると、下記になります。 a種、b種接地工事 ・金属体との、1mの水平離隔又は、0.3mの垂直離隔が必要。 ・埋設深さは0.75m以上。 ・接地線保護は、地下0.75~地上2mの間に合成樹脂管を施設。 c種、d種接地工事 ・重要点は特になし。 つまり、c種d種の接地工事については、厳しい規程がありません。 接地抵抗値が適正で、電線保護が出来ていれば良いのです。 接地極を、コン柱より離す必要もありませんし、a種接地極と離す必要も無いわけです。 ただ内線規程では、避雷針用の接地線とその他の接地線は、2m以上離隔する必要があるとしているので、避雷器の雷サージ対策のa種接地極とは、少し離した方が良いと思います。 もう一つ、公共工事では電気通信設備共通仕様書で、c種d種も、a種b種と同様に敷設するとありますので、上記規程に合わせる必要があります。 ちなみに、接地極相互の距離に対しての条文はありません。 金属体とは、地中に埋まっている金属体が、地上にも露出しているものを指しており、接地極のような地中に埋まっているだけものに対してではありません。 つまり、高圧の地絡による電位上昇や電流が、金属体を伝って人体に影響を与えないよう求めた条文なのです。 埋設深さや、接地線保護の条文も、同様の観点で規定されています。