質問: 真空ポンプと冷却水 初めて投稿させて頂きます。 真空ユニットと水封ポンプの冷却水の関係についてお教え願います。 先日客先より下記の内容の問い合わせがありました。 現在真空ユニットよりタンクの真空を引いていますが 水封ポンプの冷却水の温度が高いため真空があまり引けない。 そこで市水(≒25°C)を投入。(冷却水はクーリングタワーを通して真空ユニットまで通じている。) その後、真空は規定値に到達。 との事でした。 真空ユニットは冷却水の温度を下げれば真空の引きがよくなるのでしょうか?真空ユニットのメーカに聞くと粗引きまでは影響あるが 数00paまでくればほとんど変わらないとの回答がきた。 現状客先では、外気が暑い時は市水を投入して真空を引いているとの事。 メーカではあまり変わらない、作業者は下げると良くなる。 上記の事が起こりえるとしたらどのような事が考えられるのでしょうか? お手数ですが皆様の知識をご教授願います。
回答: 水封ポンプは、水がシール材の役割をしています。 詳細は、urlを確認下さい。 さて、地上では水の沸点は約100°Cですが、富士山山頂では約87.8°Cです。 これは、富士山山頂が地上より気圧が低い事が理由です。 それでは、真空ポンプで気圧を下げる(真空に近づける)と、市水温度で ある25°Cでも沸騰するポイントがあります。 それが、その真空ポンプの限界真空度で、蒸気圧というものです。 その一例が、 20°C ⇒ 23hpa、30°C ⇒ 42hpa、40°C ⇒ 74hpa、......、100°C ⇒ 1013hpa なので、水が40°C程度に上がってもさほど真空度は落ちません。 多分、これがメーカーの見解でしょう。 しかし、微妙に変わるのも事実で、それを作業者は言っています。 実際の水の温度上昇を確認して、もっと詳しい蒸気圧データを調べて、 アカデミックな確認をして下さい。