質問: 受水槽の電極棒の異常が 宜しくお願いします。 新規ビルの受水槽なのですが、電極棒と電磁弁による水位制御(故障時用の予備でボールタップ)をしています。 通常、e3の位置で電磁弁が【開】 e2まで水位が上がると【閉】になって制御すると思うのですが、e2(電磁弁閉)の位置からすこし下がるとすぐカチッと弁の開く音がし、ちょっと給水してまたすぐ閉まっての繰り返しをしてしまいます(e3の位置まで水位が下がるだいぶ前)。 原因が分からず、受水槽上のboxでe2とe3の端子の入れ替えをしてみると、次は低いe3の電極棒の位置で水位制御して電磁弁がカチカチ開閉してしまい、e2の位置まで上がってきません。 ちなみに、e1(満水)、e4(減水)警報は正常に作動する事を確認しました。 工事業者の施工ミスだと思うのですが、どんな原因が考えられるでしょうか?
回答: 電極棒ということで、おそらくオムロンの製品ではないかと思います。 ご質問の内容ですと、本来の制御は e1=警報 e2~e3の間で自己保持動作の給水制御 e4=警報 であるはずが、e1~e4まで全て警報になっているということですよね? 制御側にに61fシリーズのリレーユニットを使用していると思いますが、そちらの方の配線か機種選定が間違っていると思われます。(もっと複雑で、シーケンサーなどを使用している場合も考えられますが) 単純なミスですので、施工業者にチェックしていただくのが良いと思います。