質問: 対地電圧測定でブレーカーが落ちる ご協力お願い致します。 普通のテスター(max500v、ac/dc)で、アースがちゃんと接地されているか 確認しようと思い、コンセントの100v側とアース端子間で対地電圧を測定すると、 当てた瞬間元ブレーカーが落ちてしまいます。 テスターが故障しているのかと思い、コンセントの100v側と0v側で測定すると 普通に100vが測れます。 私は何か根本的に間違えているのでしょうか。どなたか教えてください。
回答: 普通のテスターは電圧測定端子間の内部抵抗が1mωはあると思います。そこに100v の電圧がかかると100マイクロアンペアの電流が流れる計算ですが、そのくらいの電流ではleb は落ちません。 ・テスターの内部抵抗を確認してください。 ・テスターの内部抵抗と類似した値の抵抗器をコンセントの100v側と アース端子間に当ててみてください。 それでelb が飛ぶなら、elbの感度が異常に高いと言えます。 wikipedia によると、elbの感度は15maだそうです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%e6%bc%8f%e9%9b%bb%e9%81%ae%e6%96%ad%e5%99%a8 ・テスターでは飛ぶが、抵抗なら飛ばないという結果になった場合、 テスターの両端子間に抵抗だけでなく、キャパシタ成分がある。 これは想像ですが、キャパシタ成分があると、テスタを当てた瞬間 に大きい電流が流れることがあり、それでelb が落ちるのかもしれない。 別のテスターで試してください。