質問: 24時間換気システムについて質問があります。
回答: 東北地方で北海道仕様の家と言う訳ですね。 Q値が弾いてあるという事は、3種換気による熱損失量も考慮された延べ床面積当たりの熱損失量が判っているということですから、1種の熱交換換気にすれば、更にQ値が良くなると言う事になります。例えば、85%の熱交換率で御宅の気積は230m3でしょうから、 (1.52 x 28 x 3.312- 230 x 0.35 x 0.85) ÷ (28 x 3.312) = 0.78 という事で、第1種熱交換換気を採用するという事は、Q値がなんと0.78になると言う事です。 東北地方でそこまでやる必要があるか? ですが、質問文には、暖房方式に関する言及が全く無いのと、吹き抜けがあるという事で、暖房方式をどの様に考えておられるかの返事を待ちたいと思います。 北欧の様な寒冷地でも第3種換気が使われる場合も多いのですが、そう言う場合はほぼ例外無く、窓の下に温水暖房のパネルヒーターが設置されているなり、基礎断熱方式で床下からの暖気の吹き出しガラリがあるなり、温水床暖房を採用するなりして、暖気が開口部に沿って上昇し、給給レジストリからの入ってくる冷気を天井の方に押し上げる方式が取られていて、コールドドラフトを感じない訳です。 御宅の場合はどう言う考え方でしょうか? Q値が1.6前後と言うのは、吹き抜けがある空間の室内上下温度差をほぼ無くせるギリギリの境界とも言えますので、暖房と換気の事を含めてトータルで判断される事をお勧めします。