質問: 二次側からみるパーセントインピーダンスとはどういう意味ですか。一次側からみるのと何が違うのですか
回答: 変圧器単体の場合は、%Z(パーセントインピーダンス)は一次側から見ても、二次側から見ても同じです。 ですから写真の変圧器は、どちらから見ても%Zは7.5%です。 これに、電線路等が接続されると、その%Zが加わります。 写真の場合は、一次側に5%の%Zがあるので、変圧器の二次側からみると、この%Zが加わることになります。 しかし、変圧器と電線路の容量が異なるので、100MV・Aか10MV・Aのどちらかに容量を統一して%Zを換算し、合成します。 基準容量を変圧器の10MV・Aとする場合は、 %Z=10/100×5%+7.5%=8.0% 基準容量を電線路の100MV・Aとする場合は %Z=100/10×7.5+5%=80.0% となります。 A点での短絡電流Isを求める場合は、この合成された%Zで基準電流Inを割って求めるのですが、どちらの%Zを使っても、Isの値は同じになります。 それは、Inは基準容量から求めるからで、 In=基準容量/(√3×電圧) Is=In/%Z×100=基準容量/(√3×電圧)÷%Z×100・・・1 1式で、基準容量=10MV・A、%Z=8.0 とした場合と、 基準容量=100MV・A、%Z=80.0 とした場合で、Isが同じ値となることからも分かります。