質問: 電線の接続に関する電気工事の質問です 教えてください。 低圧の電灯の電器工事でcvt100mm2に38mm2を分岐接続したいのですが c型コネクタで154用の圧着ペンチも無いので100スケア用のボルコンで分岐しようと思います。 もちろん ニュートラは2個使います スリーブを使わずに このやり方で 問題がありますか? 例えば 最大75aが流れるので 接触面で熱を持ってしまうので ハンダ付けが必要だとか・・ もし、 ボルコン、t型コネクタ以外の方法があったら それもご享受ください。 よろしくお願いいたします。
回答: 接続工具を持たない電気屋は手を出してはいけないと思うが・・ ボルコンなど、何処の電気屋もしないと思う。 熱の問題だけでなく、接続を長期に維持できるかにも、大いに疑問の方法。