質問: 22.65% Q1.この分電盤は主幹許容電流値(xxxA)に対して,何A使用中と考えればよいのでしょうか。 (思考した内容は間違っていると思っています) Q2.主幹側のクランプ値(R:26.90A S:29.40A T:25.90A)と 2次側のクランプ値計(R:32.80A S:32.40A T:29.40A)の違いは どのように考えればよいのでしょうか。(位相が関係していると思考) Q3.各相にどれくらいの電流が追加可能と考えればよいのでしょうか。 (1)各相(R/S/T) (2)各相間(R-S間/R-T間/S-T間) 以上,長文で申し訳ございませんが,よろしくお願いいたします。
回答: >2.使用中の電力量 めんどくさいので各相での最大電流S相の29.4Aのみ使用 三相電力の公式から P=√3VA=√3x29[A]=約10[kVA] 正確な三相電力は↓の超チンプンカンプンな式で計算するが 音声付き電気技術解説講座 新人のための電気の基礎知識(三相交流) 線間電流 不平衡三相負荷 中性線無し(電源は対称三相交流) こんな無意味な計算は誰もやらない < コスパ悪すぎ そもそも本件で計測した電流値は24時間何時も同じ電流値なのか? 当然の如く、電流値は負荷により変化するので正確に計測する事自体が無意味 なので、通常は30分平均の電力 結果的に >Q1. 約30[A] <小数点以下の細かい数字は無意味 >Q2. 三相電力はベクトル合成計算した結果 >Q3. 30[A]/200[A]=負荷率 約15[%] 尚、許容負荷はブレーカトリップ値の80%以下までにします 本件では200[A]なので160[A]まで使えます 何故80%なのか?100%使ってはイケナイのか? 100%使っても良いけれど モータを含めて多くの負荷は突入電流が有ります 単純に蛍光灯にだって、パソコンにだって 100%使用中に蛍光灯のスイッチをパチパチとやったら 突入電流でブレーカは飛ぶかも知れない よーするに安全率の考え方 理由は他にも有るけど素人さん向けには この理由が一番分かりやすい