質問: 消防負荷への電源供給について 消防負荷(3φ200v5.5kwのポンプ)の設置を考えておるのですが、この場合、上位mcbの容量選定として消防負荷ということでなにか規制はありますでしょうか。また、その場合、mcb容量についての計算はどうなりますでしょうか。 電源は専用受電回路からの分岐(現在50/30atの予備有り)と考えております。
回答: 5.5kwのポンプとは消火栓ポンプですか?専用の動力制御盤が必要になります、通常の5.5kwの制御盤ではだめです。保護回路が特殊になっていて、過電流等で遮断せずに警報のみとなります。盤には自動火災報知器の起動リレーを組み込みます。質問のmcbで問題ないと思いますが、動力制御盤と同じサイズにしたほうがいいです。ます制御盤を手配したほうが良いと思います。