質問: 設備不平衡率の計算 内線規程の1305-1に不平衡負荷の制限が記載されていますが、考え方をいまいち理解していないので、ご存知の方がおられましたら、教えてください。 計算例としてですが、高圧受電(キュービクル)で動力300kva、電灯300kvaの変圧器をそれぞれ1台づつと仮定した場合、設備不平衡率は300/200=150%となり、30%の限度を超えると考えて良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
回答: 設備不平衡率の計算は、以下の通りです。 各線間単相負荷の最大・最小の差(kva) 設備不平衡率= ----------------------------------- x100 総変圧器容量(kva)の1/3 したがって、 300 ---------------- x100 = 150(%) (300+300)x1/3 この場合、電灯100kvax3台にして3相平衡するのあいかないですね。 スコット変圧器を使用する方法が有りますが、最大容量は100kvaまでだったと思います。