質問: マンション浴室換気扇の故障? 築15年程の分譲マンションで、浴室・洗面所・トイレが1つの換気扇に繋がっていて、マンションドア上に1つの排気口があるタイプの換気扇です。 スイッチは、浴室・洗面所・トイレにそれぞれあり、連動しています。 ここ数日、浴室のみ換気が非常に悪くなってきており、入浴後丸1日経っても壁に水滴が付いた状態になっています。 洗面所天井に換気扇本体があり、それはスイッチを入れると動作しています。 洗面所とトイレの換気はこれまでと変わりないですが、浴室のみ、換気口に手を近付けてみても、全く空気の流れを感じません。 この場合、原因として何が考えられますでしょうか? 換気ダクトが詰まっているのでしょうか? また、どのように対処すればいいか、ご教示の程宜しくお願い致します。
回答: ファンの汚れ詰り 配管つなぎ部分に風圧で動くシャッターがありますゴミやアルミですが錆びてくると動きが鈍る パネルにゴミ 親子換気扇の場合もあり調節が悪いと吸い込みが変わる 扉の風吸い込み口を塞いだ汚れ ファン(羽根は逆ナットで固定?)を外し水洗い。 ユニットバスだと点検口あり、アルミのフレキシブルならパイプの潰れを確認 https://www.google.co.jp/search?q=%ef%bc%91%ef%bc%95%ef%bc%90%e3%80%80%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%83%aa&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a ガラリが押し込んであるだけの場合もあるので左右にゆすりながら引っ張って外す、 アルミテープで配管と巻いてあるとはずれません。ステンレスは怪我に注意。