質問: エアコンの最大消費電力(w)最大電流(a)教えて。 冬になり、エアコンの使用量も少なくなり、家庭でので電気使用量が大きく減ったため、配電盤の電力会社とのアンペア契約を変更(60aから30aに)しようと思っています。 ところが、冬でも1台だけ下記表示のスペックのエアコンを暖房用に使用します。 家庭内のその他の家電の消費電力と合わせると30a契約では、電流が多く流れブレーカーが落ちるかもしれません。 特に、深夜のエアコンの起動時、早朝起動時など、炊飯器などの消費電力の大きなものと重なる可能性があります。 そこで、質問です。下記スペックのエアコンを暖房用として、外気温が0°Cを下回るような時、エアコン起動時など、瞬間最大で、どれくらいの消費電力(w)、最大電量(a)になるのでしょうか。 エアコン fujitsu as-j22s-w (下記サイトで確認できます) http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2007/j_series/lineup/asj22sdetail.html 房暖房能力 : kw(キロワット) 2.5kw (0.5kw~5.1kw) 外気温2°C時 暖房能力 : kw(キロワット) 3.7kw 消費電力 : w(ワット) 1,140w 電気特性 消費電力 : w(ワット) 420w (100w~1,290w) 運転電流 (最大) : a(アンペア) 4.7a (15.0a) 力率 90% エネルギー消費効率(cop) 5.95 運転音 : db(デシベル) 室内 44db 室外 42db 圧縮機出力 : w(ワット) 600w 送風機出力 : w(ワット) 室内 24w 室外 26w 始動電力 : a(アンペア) 4.7a
回答: 最大は15a以下です。 契約アンペアの変更をした場合、大きな問題があります。 配線は、『単相3線式』であることは、間違い無いと思われます。 で、60aの契約はいいのですが、『単相3線式』の場合、【中性線(アースが取られている)】と、簡単に表現すると、a相とb相があります。 そのエアコンがa相、b相のどちらに接続されているのか? また、冷蔵庫や電子レンジ、炊飯器(電気の場合)などは、a相、b相、どちらに配線されていますか? それによっては、電力消費バランスが崩れて、ブレーカーの落ち方が計算以上に速くなりますよ。 電気の負荷バランスを計算に入れて、契約変更しないと、「変更」自体が無駄になりますよ。 その辺は、アドバイザー会社なんかと、相談しないと危険です。 一気に半分にしたら、危険なので、40a当たりで考えてはいかが?