質問: 無停電電源装置のブロック図を教えてください。 無停電電源装置のブロック図を教えてください。 下記は、あるupsのブロック図です。 以下を教えてください。 1.入口、出口付近にノイズフィルタがありますが、どのような働き、違いがあるのでしょうか? 2.ノイズフィルタ付近の“<<”は、何を表しているのでしょうか? 3.f1,f2は、何かのスイッチですが、連動しているのでしょうか?何のスイッチでしょうか? 4.増設バッテリーはオプションでしょうか? 5.整流器の出口は、線が3本になっていますが、どのような直流なのでしょうか? 6.ry1~ry3のスイッチは、どのような働きがあるのでしょうか? 7.ry2スイッチの上の記号は何を表しているのでしょうか? 8.トラブルリセットスイッチ等のなべぶたのような記号は何でしょうか? 9.ry1スイッチの上の抵抗は何のため、必要でしょうか? 10.インバータ前のコンデンサーの働きは何でしょうか? http://www.gype.jp/ups/products/zumen/tc-3542-2f.pdf
回答: 再補足回答します。 この際ですからブロック図で最大限読み取れる範囲で、分析してみましょうか・・・ 私もアナログ回路技術者とシステムエンジニアですので得手・不得手がありますが・・・ yumic-sha20ap2 1999.7設計で'08.10 が最終変更の様で古いブロック図ですので公開しているのですね。 順不同で疑問点を回答します。 >>トランスレスで効率の良い整流回路は「ブリッジの全波整流」で定石です。 >そうなんですか。しかしどこかでトランスを入れないと、1次側と絶縁できないので、トランスは入っているのではないでしょうか? 絶縁のトランスはインバータ部とチョッパ回路部分で、高周波のトランスが兼ねて一時側とを内部回路とバッテリ部分を絶縁しています。 商用周波数で使うトランスは使いません。 >>交流電源断の1サイクル以内に切替えなければなりませんので。 >確か、無瞬断は1/2サイクル以内(?)だったような気がします。 その通りです。1/2サイクル以内です。 >6.upsには、定電圧機能がありますが、どこの部分でどのように行うのでしょうか?どこかにコンバータがあるのでしょうか?それともインバータで可能なのでしょうか? インバータ部分で可能で、定電圧制御機能があります。 >7.このようなupsにはpfc回路は付いているのでしょうか?ついている場合、整流器についているのでしょうか? 時代的に付いていないと考えられます。 もし、アクテイブpfc回路を付けるには、入力側のノイズフイルターの直後に挿入します。 >8.スナバ回路という名前もよく聞きます。このような回路はついているのでしょうか? 付いていると思えます。スナバ回路はc+rの直列のノイズ吸収部品ですのでインバータのスイッチ部品にクランプダイオードと併用して使われます。 >9.アクティブ、パッシブフイルタという名前もよく聞きます。ノイズフィルターには、このようなものが使用されているのでしょうか? lcで構成されたコモンモードチョークと呼ばれるフェライトコア材のチョークトランスでパッシブfilになります。 アクティブfilは使えません。pfc回路は高周波動作させられるので、アクティブfilですがノイズではなく高調波電流を減らす(電流非連続モード)で動作させます。 >10.インバータ回路には、ハーフブリッジ、センタータップ等の名前を聞きます。この容量(20kva)のupsには、どのような回路が使用されているのでしょうか? 多分センタータップ方式で動作させている筈です。効率が良くや波形が綺麗な状態が得られますから。 >11.f2は、過電流からバッテリーを保護する目的でついているのでしょうか? その通りです。「トラブル」の警報に接続されていますね。 >12.チョッパで昇圧する目的は何でしょうか?多分、バッテリーの容量が小さくなるからだとは思いますが、なぜ小さくなるのでしょうか? バッテリが「12v7ahx8s」(56ah)と記載されているように、12vをac100vに昇圧させる必要からではないですか? >なぜ小さくなるのでしょうか?< は質問の意図が不明ですが、バッテリーは12vが入手性やコストの面で有利ですからどのメーカでも12vを選択します。 以下は説明方法を検討してみます。-------------------- >インバータを動作させるには、仮想中点を作って+/-電源で駆動した方が良好な「インバーター」を構成できるのでこういう回路ではと推定されます。 >すいません。正直よくわからないです。 センタータップ等で・・・・・・・・・・・ >>実現回路方法は色々あります。調べてみられたら・・・・ >upsにつきましては、ある程度調べています。しかしどのような回路なのか、わからないです。 >>双方向に2個ありますので、バッテリ低下やインバータ停止などの自動切替えでは?と推定します。 >すいません。正直、この点もよくわからないです。 ---------------------------------------- *明日改めて説明方法を考えてみます。