質問: トランスの励磁突入電流について 3φ200vの系統で線路長が長い為電圧降下の影響を考え、低圧タイトランスで400vに一度昇圧し、負荷端で200vに減圧するようにしました。その結果、低圧タイトランス1次側のブレーカを入れたとたん 3000a もの電流が一瞬流れブレーカ(250at)がトリップしてしまいます(毎回トリップする訳ではない)。これってトランスの励磁突入電流の影響でしょうか?このような場合、どのように対処したら良いでしょうか?ちなみにトランスの仕様は 1次/2次:200/400v 容量:200kva 定格電流:550/275a %インピーダンス:3.5% 製造年月日:1988年 です。何かお分かりの方、よろしくお願いします。
回答: 突入電流でトリップしているのだと思います。突入電流は一般的に7倍・10倍等といわれています。今回の3000aは、若干低いような気がします。突入電流抑制タイプの変圧器・後付けの抑制装置があると聞いたことがありますので調べてみてください。又なぜ250atなのでしょうか?定格電流は550aでは?本来600atのブレーカーでは?、とりあえず400atのフルトリップに上げてみてはいかがでしょか、変圧器の2次側に負荷を接続していたほうが突入電流を抑制すると言う人もいます。