質問: 100vのエアコンのコンセントを単相200vに変換 現在使用している100vのエアコンが壊れたので家が寒いため単相200vのハイパワーのエアコンに変えたいと思っているのですが、コンセントが普通の電化製品と同じ形状のコンセントなので 変えないといけないと思っています。それと家自体のボルトが100vのはずなのでそれも変えないといけないと思います。エアコン単独のブレーカーをひかないといけないのでしょうか。 そうしないと他のコンセントも200vになって火がでることになりませんか。電気知識が まったくありませんので、詳しい方できるだけわかりやすく教えてください。困っていますので お願いします。
回答: 大抵の家には200vの電気が来ています。具体的には100v(赤)-0v(白)-100v(黒)の3本が来ており(単相3線式)、通常は0vと100vのどちらかを配線して100vにしています。 これを両端の100vを結線すれば200vとなります。これは配電盤のブレーカーの所で配線を変えるだけで済みますし、コンセントもそれ用のものに交換します。エアコンなら普通はそれだけようの配線になっているでしょうから、他のコンセントは気にする必要はないでしょう。 http://www.znkan.jp/customer/convenient/for200v ただし、古い家とかでブレーカーで細かく配線系統を分けてない場合だと、必要のないコンセントも200vになって事故に繋がります。単相2線式の場合も、大元からの工事が必要なのでそこそこの費用が掛かります。 まぁ、どちらにしても有資格者でないと工事は出来ませんし(法律でも定められている)、ここで聞くくらいですから資格はお持ちではないのでしょう。ということで、あなたがこの辺りを気にする必要はありません。電気工事業者に依頼して任せておけば良いのですから。