質問: tac温度 とは技術諮問委員会(tac) が提案したもので外気温の超過危険率をあらわしているらしいの tac温度 とは技術諮問委員会(tac) が提案したもので外気温の超過危険率をあらわしているらしいのです。 室内の設定温度と外気温度の差を%で数値化したものらしいです。 tac温度 とは何か詳しく教えて下さい。 tac温度 が10%、室内設定温度が20°Cだとしたら10%の2°Cを足して外気温度が22°Cという意味なのでしょうか?
回答: >tac温度 とは何か詳しく教えて下さい。 空調設計の専門用語みたいですね。 青山学院大学(淵野辺キャンパス)理工学部 経営システム工学科 熊谷研究室 「空調設計の基礎(空調空気と空気線図計算表)」 空調システム設計への応用(1) ... 冷房設計 http://bacspot.dip.jp/virtual_link/www/other_lecture/%e7%a9%ba%e8%aa%bf%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e(%e7%a9%ba%e8%aa%bf%e7%a9%ba%e6%b0%97%e3%81%a8%e7%a9%ba%e6%b0%97%e7%b7%9a%e5%9b%b3%e8%a8%88%e7%ae%97%e8%a1%a8)/#6 tac 2.5% [超過危険率] の気温とは: 過去数年間の冷房シーズン(120日間)に 2.5%(3日間)だけ「その温度」を超える日があるという温度です。 つまり、120日間の最高気温を日別に積み上げていき、そのうち上から 2.5% の発生率になる気温のことをいいます。 tac とは: ashrae(american society of heating, refrigerating and air-conditioning engineers:米国・暖房,冷凍,空調技術者協会)の技術諮問委員会(technical advisory committee)を略して一般に "tac" と呼びます。 tac温度とは、暖房設備・冷凍設備・空調設備等の設備設計用外気温度として、ashraeの技術諮問委員会(tac)が提案したものです。 設備の状況や重要度に応じて、tac 1%、2.5%、5% などの tac温度が設計用外気温度として、適宜選択されることが多い。 この数値は、外気温の超過危険率を表します。 だそうです。計算してみてください。 ashrae technical committee https://www.ashrae.org/standards-research--technology/technical-committees 千葉県船橋市の空調設備設計施工ネオテック top > 空調設備用語辞典 > た行 > tac温度 http://www.neotech-jp.com/column/ta/te/213/