質問: 遮断器と電磁接触器(vcb,vcs,vmc) vcbとvcsの違い、用途・使い分けについて教えてください。真空遮断器、真空電磁接触器のそれぞれの特長、メリット・デメリット等教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
回答: 遮断器は短絡事故電流を遮断できる能力があります。 たとえば、100kvaのトランスの2次側6kvに設ける遮断器に流れる定格電流は約9aですが、遮断器の出側(負荷側)で短絡した時には300aくらいまで流れます。 また短絡電流には直流成分が含まれますからアークを消す能力(消弧能力)が求められます。 真空遮断器は接触子を急速に離し、真空中でのアーク消滅を行います。 sf6ガス遮断器は消弧能力の高いガスをアークに吹き付けて消滅を図ります。 真空接触器はモーターの運転などの突入電流(定格電流の6~8倍)の電流での遮断能力を持ちますが、短絡電流を遮断する能力はありません。 短絡電流は電力用ヒューズを用いる場合も多く、接触器(コンタクタ)と組み合わせたものをコンビネーションスタータといいます。この場合短絡電流はヒューズで遮断し、フューズで遮断されるまでの数サイクル(数10ミリセカンド)の短絡電流にだけ耐えるような接触器の設計を行います。