質問: トランスの2次側にelcbを設置するときの接地線の太さ メイン電源が3相200vとします。 トランス(3相2kva)の2次側にelcbを設置する場合は、elcbを動作さす為にトランス2次側のs相に接地をしますが、接地線の選定方法を教えて下さい。 又、このアースは何種になるのでしょうか?
回答: 400/200v 2kvaとのことなので、 工場内で、おそらく制御盤内のトランスでは? 工場は高圧受電で、400vに下げて分電盤へ、 そこからその装置か何かの制御盤というルートでしょう? ”1次側400vで2次側200vです。 低圧受電です。” と書かれていますが、あくまでその制御盤(でしょう?) 自体の受電が400vということで、 工場自体は高圧受電でしょう? 低圧400vで、電力会社から直接受電ということはありえませんから。