質問: vcbについて、600a.12.5kva.6600vの場合の選定方法を教えて下さい。 それと、用途な vcbについて、600a.12.5kva.6600vの場合の選定方法を教えて下さい。 それと、用途なんですが、どういった用途なんでしょうか。真空遮断機、なんで、短絡時など、遮断させる装置ですか??
回答: 例えば、将来の増設負荷を見込んだ最大電力を800kw、力率を90%とすると 高圧の負荷電流iは i=800×103/√3×6600×0.9=78a したがって、jisの規格では 定格電流400aの遮断器を選択します。