質問: 漏れ電流計算といろいろな謎 お疲れ様です。経験・知識豊富な諸兄に質問があります。 メガーによる絶縁抵抗値より、漏れ電流を計算できるものでしょうか。 計算できると考えた場合、計算方法は単純にオームの法則を用いて出してよいものでしょうか。例えば500vレンジで2mωだとしたら、漏れ電流は0.25ma。実際に200v流すと考えた場合、0.25maを単純に2.5で割ってやって0.1ma。 つまり、メガーで計測して500vレンジで絶縁抵抗値2mω(0.25ma)の時、200vでも絶縁抵抗値2mωだけど、漏れてる電流は0.1maだよ、と言えるものでしょうか。 この考えがあっていた場合、不思議に思うのが電気設備に関する技術基準により絶縁抵抗値が0.1mω以上と定められている事です。上記の計算を当てはめると、500vレンジで漏れ電流は5ma。この値を単純に考えると、人に直撃すると「相当な痛み」の値だと聞きます。こんな低い値でいいんですかネ? もっと考えるとelb、漏電遮断器の定格不動作電流30maです。30maまでなら、漏れてもブレーカー落とさないよ~という意味ならば・・・こんな電流直接くらうと、ビリッと死んでしまうのではないでしょうか・・・。 クランプメーターというモノもあり、同じく漏れ電流を測る事ができます。上記のメガーから計算で出した値と、クランプメーターで出た値とは一致するモノでしょうか? 計算以前に考え方を間違えている様な気がします。どなたか、ご教授して頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
回答: 1:メガーから・・・ 基本的に、メガーから算出した電流(メガー印課電圧/メガー表示抵抗値)は特に意味を持ちません。メガーで得られる情報は絶縁抵抗値のみで算出した電流値は他に流用しません。(感電電流でもありません) 2:elbが監視・・・ elbで検出するリーク電流は、活線相から大地にリークする電流で、通常時、絶縁抵抗による電流と対地容量による電流が流れています。対地容量を不変とした時絶縁抵抗値が低くなった為にelbの定格感度を超える電流がリークするとelbが動作します。絶縁抵抗値が下がる要因として、機器の劣化によるものやケーブルの損傷、”人間を含む動物の感電”があげられます。 よって、ご質問に対する答えとしては、感電電流を含む種々要因による活線相からのリーク電流です。 3:製品自体に・・・ すみません(^_^;この質問の意味がわかりません・・・ まず、接地容量とは?対地容量のことですか? その場合、アースの有り無しは対地容量にあまり関係しません。 次に、アースが無しとは製品に筐体アースがないということですか?その場合、2mωとの絶縁抵抗値はどことどこで測定した値ですか? 4:メガーから・・・ これは、条件によります。 まず、製品にアースが正常に接続されていた場合、 感電の危険はないでしょう。詳しい計算を省きますが、仮に絶縁抵抗が技術基準規定値0.1mωの場合、 人体が筐体に触った時に人体に印加される電圧はおおよそ1v以下(対地電圧を100vで計算→200v回路で技術基準が0.1mωと仰っている所をみると恐らく単相三線式電路と推察、仮に三相三線式の場合対地電圧は200vなのですが、基準値以下の0.1mωでも同じく1v以下) 次に、製品筐体に接地接続が無い場合、人体抵抗をおおよそ10kω、絶縁抵抗を0.1mω、対地電圧を100vとすると、 100v/(10kω+0.1mω)=0.9maとなります。 ご質問者様が取り扱っている製品は、アースがありますでしょうか? 5:クランプメータで出た漏れ電流こそ、人体に感電する電流なのでしょうか。 違います。 漏れ電流計で測定し得た電流は、測定電路の絶縁抵抗による漏れ電流と対地容量による漏れ電流の合成されたものです。この状態で感電しますと、前述した2種類の電流に感電電流をさらに合成した電流が流れ、その値がelbの定格感度に達すれば遮断します。 私が注目している・・・ ユーザーの安全を第一に考え妥協する所無く問題を追及するのは、一般ユーザーからしてみれば本当にありがたく、感謝したいです。 本件を、私の見解で申し上げますと、 電気設備技術基準上及び経験上2mωとの絶縁抵抗値は問題無しとはいいませんが、危険な値ではないと考えます。 また、感電及び漏電による火災をご心配であれば、必ず製品にアースを施して下さい。これで、大幅に危険度が下がります!! 以上ですが、不明な点がございましたら再度ご質問ください。