質問: 変圧器の電流について教えて下さい 画像のような変圧器の二次に流れる電流についてですが、 私の計算方法 変圧器の電流について教えて下さい 画像のような変圧器の二次に流れる電流についてですが、 私の計算方法は 一次、二次の容量は不変の法則より、この変圧器は一次単相、二次単相三線なので 「巻線」に流れる電流は 3150*6=210*x x=90a と計算したのですが正解は120aでした。巻線の電流に注目すると変流比からも90aとなると思うのですが... 変圧比は以前一次二次の「各相」に対応してると教えていただきました。 変圧比は一次二次の相に対応してないのでしょうか
回答: ?? x ってなんでしょう? 2次には2種類の電流が流れるのだから x なんてありませんよね。ia, ib を使わないと。 ia と ibとの間に位相回転は無いものとすれば解けますが、 無誘導と書いてある意味は、多分抵抗だといいたいのでしょう。 容量性の負荷だってあり得ると思うのですが、取りあえず 問題が不完全なのかは全体を見ないとわからんので無視。 理想トランスを仮定します。 ib=2ia として(つまり双方の位相差無しとして)、 各2次巻き線の1次巻き線との巻き線比が 30:1 で あることを使うと、変圧器の中では、理想トランスでは 起磁力は釣り合うので 6 a x 30 = ia x 1 + ib x 1 = 3ia ia = 180 ÷ 3 = 60 a → ib = 120 a センタータップから延びる線に流れる電流はこの差なので ia, ibの位相を基準にして右方向へ流れる向きを正とすると ib - ia = 60a