質問: 19年2級管工事より教えて下さい。写真は排気混合チャンバー廻り要領図ですが、不適切箇所があれば理由 19年2級管工事より教えて下さい。 写真は排気混合チャンバー廻り要領図ですが、不適切箇所があれば理由と改善策を教えて下さい。
回答: 湯沸室系統の排気が火気使用機器の排気だとしたら、異種換気の混用になるので、同一の排気チャンバーに接続できません。 したがって、排気混合チャンバーに中仕切りを入れて、火気使用室の排気が他の排気に戻らないようにします。 解答は、以下のとおり 火気使用室と火気使用室以外の排気は、異種換気の混用になるので、同一の排気チャンバーに接続出来ない。 したがって、排気混合チャンバーに中仕切りを設けて、火気使用室の排気が他室に戻らないようにする。