質問: コンセントの電圧が瞬間的に下がる。 去年9月末より現在の賃貸マンションに住んでます。 引っ越して来てから家電がバタバタと故障しだしおかしいと思ったので、電力会社で屋内コンセントの電圧を24時間測定器で計って貰った所、瞬間的に電圧が88ボルトまで下がる事が判りました。屋内ブレーカーから、各、部屋のコンセントへの配線に欠陥があるとのことです。 現在の状況は、夕方からマンションの他の部屋で電気が使われ出すと、電圧が低めになり(94~96ボルト)、その時にうちの部屋でドライヤーなどの機器を使用したところ、94~96ボルトきていた電圧がとたんに90ボルト、または、それ以下にまで下がってしまいます。そして、そのドライヤーの使用を止めると、とたんに電圧が100ボルト近くまで急激にあがるという状況です。また、その瞬間ブレーカーは落ちず、他の電化製品の電源のみがおち機器が止まるのです。 mac(imacdv 450)も壊れ、また新しいimacを購入したのですが、1ヶ月経たないうちに以前使用していた物と同じような現象が現れてきています。(画面が上下左右歪んでくる、突然電源がおちる) 今まで壊れたものは、テレビ、コンピュータ(マッキントッシュ)石油ファンヒータ、空気清浄機、ドライヤーです。全て平成13年1月~6月に購入したものです。現在は冷蔵庫のモータ音が大きくなると同時に、プラスチックをバリッと割るような大きな音も頻繁にするようになってきました。 電力会社からは、電圧が低くて電化製品が壊れるというのは、考えにくいと言われてしまいましたが、普通に使用していただけの電化製品が、4ヶ月の間にバタバタと壊れるのは不自然であり、また、壊れたという事実があります。電圧が瞬間的に下がる、不安定という状況下で電化製品やコンピュータに本当に影響は無いのでしょうか? 御回答宜しくお願いします。
回答: #1さんの回答のように パソコンについてはupsで対処したほうが 良いとおもいます しかし他の電気製品全部をupsから 給電させるのはおそらく非現実的です 管理人さんへ根本対策をお願いすることしか ないと思います 原因ですが、推測に過ぎませんが 配線工事したときの電線の太さが 不足しているのだと思います(マンション全体) 電圧降下は 電線の断面積に反比例 距離に比例 電流に比例 します 従って、太さの不足か電線距離が長いか 使用電流が多い のいずれかということになります それから瞬間的な電圧降下ですが だれかがかなり大きな機器をもっていて その機器にスイッチがオンするときに 瞬間的に電圧が90ボルト以下になるのだと 思われます (冷暖房器具、大調理器具、エレベータ・・・) それから、貴君の機器修理についての 賠償請求はやや困難かもしれません? 電圧降下によるという確実な証明が困難と 思えるからです 以上、推測まで。