質問: 3相4線式発電機の接続の仕方について 停電対策で我社も発電機を準備しましたが、3相4線式の発電機で、事務所の配電盤は、 3相3線式と単相3線式の2系統があり、発電機のメーカーの説明では図のとおりで 3相3線式はuvwに接続し、単相3線式はoを中性線とした、uowかvowかuov に接続すれば、発電機能力の50%以下に限り同時に使用できると返事があったが 別の担当者はその接続方法で同時使用は発電機を壊すとの返事、 どっちの担当者が正解なのでしょうか? 壊れると言われたので、試してはいません。 図はお絵かきを添付しました。
回答: 同時に使用しても壊れる事はありません。 ただし、単相3線100/200vをとる事は出来ません。 2相100/173vととなります。 これを単3の分電盤に供給した場合、100v機器は正常に使用出来ますが 200v機器は電圧が低く、正常動作しないか故障する可能性があります。 その場合、電圧を調整して106/183v程度にしてやればなんとか使える場合もありますが、 故障はしなくとも、寿命が短くなる可能性もあります。 3相200vは単独なら問題なく使用出来ます。 問題は3相と単相(2相)を同時に使用した場合です。 3相を200vで使用すると単相(2相)100vは115vになってしまいます。 100vに合わせると、3相200vは3相173vになってしまいます。 そこで先のように電圧を調整して、3相183vと単相(2相)106/183v程度で 騙し騙し使うしか有りません。 ご質問の発電機の結線はスターです。 完全な単3がとれる発電機もありますが、そちらは使用した事が無いので詳細は不明です。