質問: upsを選択する方法/新しいpcの電力を計算する方法 7年前、友人からliebert powersure 250 upsが提供されました。これは、何年にもわたってプラグインしてきた(家庭用)pcやモニターには問題なく機能しました。 intelコアi7-920を搭載した新しいpcと3台のhddのniceスペック、niceグラフィックカードなどを注文し、700w電源を選択しました。新しいワークステーションは、現在のシャトルボックス(これはsql serverを実行している開発マシンになります)よりもはるかに多くの電力を使用すると思います。私は psセレクタウィザード を見つけました。これは、524vaを提供できるupsを選択する必要があることを示唆しています-現在のupsは250vaしか使用できません。apc back-ups es 700va(700va)の良いレビューを読みましたが、出力容量は405ワットにすぎません。それは私の新しいpcの700w電源が過剰仕様であることを意味しますか?または私は何かを見逃しましたか?停電が発生した場合にupsを5分間だけ稼働させたい。どのようにupsを選択して、電力要件をカバーしますか?
回答: 大まかな経験則として、upsのワット数定格は約0.6 * va定格であるため、700va upsは(0.6 * 700)= 420w(仕様では405wとしています)逆に、必要な最小va定格は約1.6 *負荷ワット数です。700w psuは、pcが「完全にロード」するのに必要な電力量をある程度示しますが、通常の稼働状況では、この量の半分未満を使用する可能性があります-完全な仕様を知らないと分からないでしょう。 upsから電力を供給したい場合は、ディスプレイのワット数を追加することを忘れないでください。負荷(pc、場合によっては+ディスプレイ)の最大ワット数を算出したら、必要なupsのベースva定格)を選択できます。次に、仕様を見て、次に、電源が入ったときにupsをどれだけの時間動作させたいかを検討する必要があるため、ここからモデルがあなたのニーズに合います。これには2つの経路があります... va必要な容量のほぼすべてに相当する定格のupsを選択できるので、機能の100%で稼働するため、「n」分間持続します。 va値が実際に必要な値よりもはるかに高いため、たとえば、機能の50%で稼働しているため、オプションのupsよりも長持ちするupsを選択できます。 1。 問題を複雑にするために、「オプション1」のupsで使用するために追加のバッテリーパックを購入できる場合があります。そのため、va定格は増加しませんが、より長く動作します。.....またはオプション2のとおりに仕様を超過して、実行時間を犠牲にしても、将来的にupsの負荷を増やすことができることを知っている。これは、これらすべてを読んでupsを選択する第一人者になるか、または製造元のups選択ツールを使用するかを決定するポイントです!