質問: 工場でのケーブル管理 冬場になると足元が冷えるため、電気ヒーターを使っています。ところが移動するのに自前で準備した細い延長ケーブルを使用するため、ケーブルを焼損することが、たびたびあります。使用するケーブルの管理など運用の問題だと思いますが、みなさんどのようにされていますか。
回答: 電気ヒータな結構な電流が流れます。次のようにしてください。 電気ヒータの名盤や取扱説明書には、電流値が書かれているはずです。この電流値以上に耐える延長コードを使用してください。なお、100vの平行コンセントは最大15aと決められていますので、この型のコンセントであれば、15aに耐えるコードでいいです。 延長ケーブルを含め、折りたたんで結束したり、他の電線を束ねて、結束したり、スパイラルチューブで巻いたり、ドラム状の物に巻いて使用してはいけません。ケーブルもかなり発熱しますので、このような使用方法をとると、ケーブルが焼損しやすくなります。 細いケーブルを使用するのは、直ちにやめてください。電気での発火は、広範囲でいっきに発火することがあります。このような状況になると、手の付けようがありません。 ちなみに、私の場合、足元を片付けて、空気の流れをよくしておきます。このほうが暖房の温風が流れ込みやすくなり、多少は温かいです。