質問: ガスの強化ホースや可とう管はガス側と器具側でどうつなげばいいですか? 小型と大型等で違いがあるのですか?
回答: 資格が必要な作業になりますので、講習会などでもらったテキスト等で再確認して下さい 接続に使用するシール材は原則ガス会社指定の物を使用しましょう。 強化ホース、金属フレキなどの接続具は設置する器具や設置場所で使用できる物が変わって来ます。 器具側で消費するガス量で使用できる強化ホース等の接続具、ガス栓配管が決まります。 消費するガス量が多い方が太くなってきます。 強化ホース 一部9.5や13ミリでカチッとタイプのコンセント式の物もありますが、ガス栓側はほとんどネジ接続なのでシール材を使用します 器具側はTU接続の物はパッキン、その他ネジ接続なのでシール材を使用 滅多に使いませんがワンタッチで外せる迅速継手なんてのもある。 金属フレキ ネジ接続なのでガス栓側も器具側も付属のニップルをシール材を使用して取り付ける