質問: 某大手ゼネコンの設備担当者が幹線ケーブルを中間接続してはいけないとおっしゃいます。客先へ引き渡すもの 某大手ゼネコンの設備担当者が幹線ケーブルを中間接続してはいけないとおっしゃいます。客先へ引き渡すものを途中で接続するなんて駄目だと言われます。こちらとしても接続するのは手間なのですが、距離が長くてドラムがデカすぎたり工程上どうしてもというところが発生します。法的に何か制約があるのでしょうか?たまにこういう方がいらっしゃると思いますがどういうところからこのような考えに至るのでしょうか?
回答: ちょっと視点を変えましょう。 電技・解釈第12条【電線の接続法】では電線を接続する場合 ・電気抵抗を増加させないこと。 ・引張り強さを20%以上減少させないこと。 ・接続管その他の器具を使用し、またはろう付けすること。 ・その他電線種類などにより、条件あり。 つまり、これを満足すれば、技術基準上は問題無い訳です。 しかし、客先(建築主)はどうでしょう。 電気設備に素人であれば、なおのこと、キズ物とのイメージを持たれてもやむを得ないと思いませんか。 普通、このようなクレームの矢面に立つのはゼネコンの設備担当者です。 これらの条件をクリアにするのは、とても大変ですが、よしんば条件をクリアにしても、キズ物のイメージはいかんともできません。 客が納得できなければ、幹線は引替えせざるを得ないのです。 私も長い間、電気工事に携わってきましたが、改修工事を除いて、幹線接続の話は初めて聞きました。 ゼネコンの設備担当者が無理を言っているとは思えません。 たとえ、法定で争うことになっても、特段の理由が無い限り、幹線接続肯定派は分が悪いと思いますが・・・。