質問: 家庭用 メインブレ-カーと漏電遮断機のアンペアについて
回答: 先ずは、賃貸契約ですので管理会社又は大家さんに漏電ブレーカーの変更の許可を得て下さい。 許可が得られなければ変更や取替は不可能です。 1、2、3→既存の分電盤は30Aの容量で設計された物です。ですから主幹ブレーカーを40Aや50Aに変更出来ません。漏電ブレーカー2次側のブスバーの許容電流は30Aで設計されています。 主幹ブレーカーが40A又は50Aの分電盤に変更が必要です。 更に既存の幹線ケーブルの許容電流が40A又は50Aに対応していなければ成りません。 上記の条件を満たしていますか?