質問: エアコンの電圧について エアコンの購入で100v用か200v用のどちらが適当なのか分からず困っています。 というのも、ブレーカーとコンセントの電圧が違うからです。 ブレーカーは200v(ブレーカー側面には2p2e、ac110-220vなど記載)、一方コンセントは100v用の外観です。 この場合、200v用エアコンを購入した場合コンセントを200v用に変更し、100v用エアコンの場合ブレーカーを100v用に変更しなければいけないのでしょうか?
回答: >ブレーカーは200v(ブレーカー側面には2p2e、ac110-220vなど記載... それは 100vでも 200vでも使用できるという意味で、現在は 100vに結線されています。 「絶縁電圧」などというものではありませんし、仮に 100v専用品を 200vに使用したとしても「漏電」したりすることはありません。 >この場合、200v用エアコンを購入した場合コンセントを200v用に変更し... それでよいです。 もちろん、ブレーカの一次側を 100vから 200vにつなぎ替える作業は必要ですけど。 ただ、分電盤のいちばん大きなブレーカに刺さっている電線は 3本でないと 200vは取り出せません。 契約容量が 30a以下だと 2本のこともあります。 家庭用エアコンは「三相」ではありませんから、ブレーカからコンセントまでの電線は 2芯でよいです。 3芯でないと 200vにならないなどということはありません。 むしろ、現在が 100vでもアース線を含めて 3芯になっていることも多いです。 アースを含めて 3芯なら問題なく 200vにできます。 純粋に 2芯線なのならアース線のみをコンセントに付け足しても良いし、アース自体を室外機から地面へ直接打っても良いです。 >100v用エアコンの場合ブレーカーを100v用に変更しなければいけないの... これはそのままでよいです。 いずれにしても、200vエアコンを買うにしても、エアコンをネットで買って取付は自分でなどと考えているのでない限り、電気屋さんに任せておけばいいですよ。 契約が 30a以下で 100vしか来ていない場合を除いて、何千円かの出費で済みます。