質問: 引込線と分電盤のアンペアについて 関西電力のエリアです。 1次側・2次側共同じ配線という前提で引込線と分電盤のアンペアについてお聞きします 引き込み線の交換をする場合なんですけど 私はよくニュースラットケーブルの8と14と22をよく使います その際の分電盤のメインブレーカーの大きさですが 電気屋さんはニュースラットケーブル14の場合60aという具合に言うのですが違う電気屋さんは違う事を言います 家族構成や現場状況によって違うのは分かるのですが同じ現場でも違う事を言うのです 電気屋さんに根拠は?と訪ねても「いつもそうしてるから」という返事です。まぁ別にそれでも良いのですがお客様に説明したりする際に いちいち電気屋さんに確認して返答するのではなくある程度は知っておきたいのです たとえば100vで1500wの電子レンジ専用回路の場合 1500w÷100v=15a なので15aのブレカーという事は分かるのですが じゃ配線は1.6それとも2ミリの配線なの?てな感じです 1.6でもいいけどなんかあったら困るので2ミリ じゃなくて 根拠が知りたいのです 経験と勘も非常に大事ですが知識として教えてください。 一覧表のurlとかあれば参考にしたいです 何に使うのか?によって変わってくるのは分かってます。
回答: 引き込み線の交換をする場合なんですけど 私はよくニュースラットケーブルの8と14と22をよく使います その際の分電盤のメインブレーカーの大きさですが 電気屋さんはニュースラットケーブル14の場合60aという具合に言うのですが違う電気屋さんは違う事を言います この時点でどの様な資格で交換が疑問です 8スケアsvケーブル(塩ビ系)の場合不平衡率で電力会社の判断で60aは認めないと思う、理由は8スケアの場合40aですので不平衡率で判断しても50aでしょう、8x3cvの場合60aはokです 14x3svも60aまでokです、 ブレーカーですが温度が25度の場合は15aで良いのですが (25度基準)現状は夏は30度超えるのでブレーカーは20aに成ってます 同じ15aでもエアコン等電動機は始動電流が数倍流れるので電圧降下で 2.0fv利用が多いがこう長が長ければ2.6fv等になります 疑問ですが 普通は登録電気工事業者以外出来ない工事 申請も出来ない工事(電力にはサーバーに既設の設備は登録されている) この程度の知識無く工事関西電力は認めているのですか?。