質問: 電動機特性と実際の電流について ポンプで使用している三相の小型モーターについての質問です。 カタログの電動機特性の表を見ると、 出力1.5kw(2p、50hz)で 定格電圧200v、 定格電流6.4a、 回転速度2830/min、 力率91%、効率78% となっています。 実際、モーターの電流を測定すると5a弱になります。 なぜ、定格電流より低い電流値になってしまうんでしょうか?
回答: 負荷率=5a/6.4a=78% 通常機械効率は80から90%くらいなのでほぼメーカ推奨通りに使ってる と憶測できる >吐出量75l/minの時全揚程36m、 >吐出量250l/minの時全揚程21m これはカタログデータですよね 実際に測定した圧力と流量、それに配管損失(配管サイズと全長と曲がり数) それらから現実のポンプ容量が計算可能です また、計算上100%の要求容量が1.23kwであったとしてもそのような モータは存在しません (特注で作れば別ですが、お金に糸目を付けないならともかく) もし、システムの要求容量が1.23kwであったならば 1.5kwポンプの消費電流は1.23kw相当になります (厳密には効率、力率が変わるのでその通りにはなりませんが近い値になります)