質問: 約24畳ほどの部屋でエアコン2台を使用しています。 使っている部屋は特別な部屋でエアコン以外にほとんど使用していません。 エアコンは東芝のRAS-5062SD(木造14畳まで)です。 また、アンペア数は50Aです。 今の省エネエアコン2台にすれば飛ばなくなるでしょうか? また、アンペア数を上げるだけでよろしいでしょうか? しかしアンペアは60Aまでしかあげれないので、もしアンペア数 を上げて飛んだらどうすればよろしいでしょうか? よろしくお願いします。
回答: nonliniaです。 >おそらく、電源は1回路だと思います・・・ >増築した家なので、リフォーム会社の設計ミスを疑ってしまいます。 この配線ではRAS-5062SDを2台を一回路で使うとブレーカーはもちません。 先に書き込みしたように、単三の電源の左右に振り分けて回路配線する必要があります。 50Aの漏電ブレーカーを60Aに変更してもあまり意味がありません。