質問: 電灯と動力の違いってなに? 今更ですが電灯と動力の違いって何ですか? 単に対地電圧の差を区別する為の符号ですか? 電圧はトランスの巻き数比でいかようにも変化しますよね? 高圧受電で3相で取り込むか単相で取り込むかの違いですか? 基本的な事なんでしょうが考えてみると分からなくなってきました。 どなたかご教示ください。
回答: ano.3 です。 混乱させない様に、図解の説明と単層・三相の電灯・動力共用の配電方式で説明します。 下記のサイトの変圧器の図でv層とw層の両端が200v、中性線との対地電圧100vの電圧線とが電灯で、u,v,wの三相が動力となります。 変圧器は、大口需要家では高圧受電で受電設備に持ちますが、一般需要家(住宅用)は柱状トランスで変換された単相三線式を引き込みます。 変圧器が受電設備のどちらに設置されていても、単層・三相の電灯・動力に分類されます。 電灯・動力共用三相4線式 http://ja.wikipedia.org/wiki/%e9%9b%bb%e7%81%af%e3%83%bb%e5%8b%95%e5%8a%9b%e5%85%b1%e7%94%a8%e4%b8%89%e7%9b%b84%e7%b7%9a%e5%bc%8f 他の回答では、単層の『単』層の意味を曲解されているようです。 2次側の赤~白~黒の各線間で100vで中性線を基準にすれば、赤-黒の極性が逆で180度の位相差となります。 なお、単層と位相差の関係ですが、下記の説明である様に1次と2次の電圧が変位します。 結線の種類 『△-y結線・y-△結線』の1次と2次の電圧が30度変位する結線の説明 http://denkinyumon.web.fc2.com/denkisetsubikiki/henatuki.html