質問: 【空調工事・電気工事・動力・室外機・配線図】
回答: 販売施工しております、これ日立の業務用の図面ですね 日立は室内、外の連絡線は電源200V 通信は別が 今は電源2芯と通信1芯で繋いでおります どちらも動力3線を室外機につないで そのまま室内に2線つないでいます それと通信用から1線通してます 一番左のネジです 電源線の1本と通信の1本で行きと戻りの通信しているのです 2上記が正しい場合ですが、以前に動力の3線の内、2線だけを取り出して電気設備 を運用する事は禁じられていると聞いた事があります。三相の負荷バランスが崩れるからと聞きました。写真の上の段の配線図は、大丈夫なのでしょうか? これは日立で計算、設計しているので 問題ないです 質問者さんの工事のエアコンは室外機と室内機は別電源で通信線が2線の0,75あたりの細い線での時代だったのですかね 日立だけは慣れないとやりずらいです 他社はすべて室外機と室内機は3線でつないで終わるので 安い日立は私は余り工事しないです やはりダイキンですね