質問: q.接着接合部の不具合事例について教えてください。
回答: 接着接合部の不具合接着接合部の抜け継手の割れ(漏水)管内の膜張り(通水断面の縮小)例1.接着剤塗布不良による接合部抜け例2.面取り忘れによる接着剤の膜張り防止策水分・油分取り除き接着面はきれいに!塗布後の挿し込みは速やかに!接着剤は管外面・継手内面にムラなく均等に!挿入後の挿し管保持を確実に!管の糸面取りは忘れずに!斜め挿入、たたき込み挿入はしないように!注意点ts接合の場合、管とts継手の組合せによって、継手受口内のストッパー部まで挿入できないことがあります強引に奥まで挿入すると、無理な応力が発生し、破損の原因となることがありますので、ご注意下さい。接着剤を塗布せずに、継手受口内面に挿し口管端が当たって止まる位置を『ゼロポイント』といいます。『ゼロポイント』から、継手受口長さの約1/3をプラスした位置まで挿入すれば、実用上十分な耐水圧強度が得られることが確認されています。※ts継手の標線長さ記入は呼び径により下記としています。φ40以下の標線長さ=受口長さlφ50以上の標線長さ=『ゼロポイント』+1/3・l