質問: 角パイ・単管パイプの耐荷重を知りたいのですが? ドブメッキの角パイプ□-100×3.2と、単管パイプ48.6×2.4の物を水平に2mスパンの2点支持にして 中央に負荷を加えた場合の耐荷重はいくつになりますか? 計算式も教えて下さい。
回答: 両端ピンピンのモーメント m=pl/4 パイプの断面係数 z=π(d^4-d^4)/32d φ48.6*2.4 z=3835mm^3→3.8cm^3 角パイプの断面係数 z=(bh^3-bh^3)/6h 真角ならz=(h^4-h^4)/6h 角パイプ100*3.2 z=38742mm^3→38.7cm^3 許容応力度に対する検討 ss41クラスで見てます。 m/z>1.6ton pl/4z>1.6ton pを求める p=1.6*4z/l 486足場パイプ p=1.6*4*3.8/200=0.12(ton) 角パイプp=1.6*4*38.7/200=1.23(ton) *式の^4は4乗をあらわす。*は掛けるを現わす。