質問: シロッコファンを使った熱風循環炉について
回答: シロッコファンの羽根(扇風機のプロペラに相当)の金属は薄いので熱の影響を受け易く温風乾燥にはどちらかというと向いていないとは思うのですが(もちろん温度にも拠りますが)。 それはさておき、回転数を上げれば理屈的には風量のアップはある程度可能です。 但し、現状はどうなんでしょうか? VD(風量調整ダンパー)が全開でなく絞られているとか、インバーターで定格周波数より下げて運転しているとか? 静圧とは風を循環させるのに要する圧力と思ってください。 炉は改造しないでしょうから風の通る断面積は変わりませんよね。 この圧力は風速の2乗に比例して必要になります。 つまり、風量を増やすと圧力も増やさないと計画の風量を得られません。 Vベルト駆動ならばプーリー交換(場合によっては電動機も交換)することで対応は可能です。 説明書の曲線ですが、1左上から右下に下がり、2右上に上がって、3再び右下に下がっていると思います。 一般的には3の範囲で使用します。 現在、インバータで回転数制御していなければ、この曲線のどこかのポイント(風量と圧力が丁度バランスの取れている所)で運転していることになります。 どのポイントで運転しているかは電流値からも推定できます。(前出の曲線の他に電流の記載があると思います) ちなみに、1と2の範囲ではサージングと呼ばれる不安定な状態に陥り故障する危険があります。 また、風量が増えるにつれて軸動力も増える一方なのでオーバーロードに注意が必要です。