質問: ねずみと 配電盤について 昨日 夜 台所にねずみが出ました。 退治をしようとしたのですが、なかなか姿が見つからず、 最後に、台所の配電盤(ブレーカー)の隙間に入って行きました。 一応、隙間はガムテープで閉じたのですが、ねずみは、まだ 台所の配電盤の中にいます。 配電盤から、電気の配線が通っている所につながっていると思うのですが、ねずみは、これからどうなるのでしょうか? 家の外に出れるのでしょうか?(配線は家の外へ出る所があるのでしょうか?) それとも、ずっと、家の配線の所にいて、そのまま死骸になるのでしょうか?(そしたら衛生的に悪いので不安です) このまま、ガムテープをはずしたらいいのか、業者に頼んだ方がいいのか迷っています。 はじめてのことで、ねずみに普段困っているわけではありません。 どこからか入って来たのだと思います。 対処法、また、配線が家にどのように設定されているのか、その線は外に出るようになっているか等、詳しいことを知っている人がいましたら、教えてください。
回答: (対処法) ガムテープを先ずはずしましょう。それから盤のふたを開けて点検です。ガムテープの処以外に穴が開いていないか、もし隙間があれば、ガムテープの処と併せパテ等で塞ぎましょう。大きな隙間には当て板等をします。 察するにやや古いタイプの大きな盤だと思います。 ねずみ等小動物は電気の盤の中を好みます。暖かいからです。それが感電、そして停電、又漏電と電気事故を起こす事がよくあります。 作業する時全部ブレーカを切ってすれば良いでしょう. 只、外から来ている線は生きていますので要注意です。 (配線の具合) 盤が取りつけられている壁の中は空洞になっています。壁は柱と桟に板等を貼りつけていますよね。電線はその空洞の中の桟、柱に沿ってそのまま配線されています。他の部屋に行くには天井(大きな空間になっています。)に電線を出し、配線します。外からの線も同じで、外壁に穴を開け、室内に通します。 どうもねずみは盤の中を常宿にしている可能性がありますね。きっちり修理しておきましょう。 以上、ご参考まで。