質問: 冷却水の問題。 御恥ずかしい話ですが、成形機、付帯設備の冷却水に地下水を 直接使っております。 スケール等で金型温調機が 故障したり、金型内部で詰まりを 起こし 困っています。 クーリングタワーの設置か 循環式に変更するかいずれかだと思いますが それぞれにかかる費用の目安がどの程度なのか 御存知のかた御教授 願います。 ちなみに 成形機は 20t~650tまで 合計24台 ポンプは 5.5kw 1台と 2.2kw2台で稼動中です。 つたない説明ですが よろしくお願いいたします。
回答: 冷却水の対策にはどこも結構苦労しています。 上記文章を見ると、冷却水は使いっ放しで冷却後は排水しているようですね。 通常は、屋外タンク(ピット)などを設置し、クーリングタワーで一定の温度まで冷やしてから使うようにすると思います。(小生のところは、循環していますが) 冷却水での問題点は ・スケール分...冷却の際、水が温まり、水中のca分濃度が濃くなり管中などに付着する 【対策】:水質改善(スケール除去装置等)...いろんなメーカで出してます。ピンきりなので、テストして実績を見てからの方が良いでしょう。 ・泥、ごみ...冷却タンクなどに風などで泥や枯葉などが入り込む 【対策】:入り込まないように蓋をする、分離装置をつける、定期で清掃する等 ・藻...光合成によって、タンク水中に発生する 【対策】:直射日光が入らないようにする、藻の発生を抑える薬液を投入する(耐薬性の藻が出るので、できれば2種類をある期間で交互に使うといいでしょう) 金額については、それぞれ全然異なります。 また、ポンプのkw容量ではなく、m3/min(l/min)でおおよその設備概要が決まりますので、ちょっとここでは回答しかねます。 やはり、使い捨てのような形で使用しているとなれば、スケール除去というのは難しいかと思います。 弊社もタンクに去年スケール除去装置を導入しました。 (弊社内、他工場などでもいろんなメーカのものをいれてますが、まともなのがない状態) 1年かけ、スケール分の除去(水質改善)を実施し、やっと安定した水質が保てるようになってきました。 今回導入した装置は、タンク内だけではなく、配管側壁についていたスケールも除去できました。(電解方式です...他のメーカより高い電圧で行なう物です) 御社の使用している量はたいした量ではないのですが... 使い捨てでは難しいかと。