質問: 電流値の計算方法 よく電気室や機械室等の動力盤に電流計が盤の扉に付いていますが、電流値は定格電流の値が正常だと思うんですが計算方法がわかりません。たとえば200vの三相三線式モーター5.5kwではどうなりますでしょうか?素人なのでよろしくお願いします。
回答: ● 定格とは、決められた条件での使用限界です。 ● 決められた条件とは、電圧、周波数、気温、連続使用可能時間などがあります。 ● 5.5kwのモーターも荷が掛からなければ電流は少なく、何時も定格電流が流れるとは限りません。電流は負荷の大きさに関係します。 ●5.5kwで3相200vのモーターの定格電流は概ね24aです。 ●概ねとは、モーターの性能(効率、力率)などで異なります。