質問: 高圧キャビネット内の端末処理とキュービクル側の端末処理について質問です! 高圧キャビネット内の東電側 高圧キャビネット内の端末処理とキュービクル側の端末処理について質問です! 高圧キャビネット内の東電側の接続部が左から青、赤、白と挟まれていました。 ugsが設置されたらそこに左から青、赤、白接続して、キュービクル側のvctの一次側に接続される所も左から青、赤、白と接続しないと逆相になってしまうのでしょうか? 主任技術者もわからない、周りの職人もわからない、そんな状態です。 お力添えよろしくお願い致します!
回答: 東電は左から黒(青)赤白が基本です。 一般の分電盤やキュービクルは左から赤白青、正面から見て手前から赤白青が基本です。 vctはキュービクルの正面から見て縦配列なので、ケーブルもキュービクルの正面から見て、手前が赤、真ん中が白、一番奥=裏の扉側が青になります。キュービクルの正面というのが大事です、裏の扉側から見てではありません。 左から青赤白も、赤白青も 青の次に赤 赤の次に白 白の次に青 の順番は同じですから相回転は同じになります。 ただし基本は飽くまで基本なので、キュービクルの母線の色別に合わせるのが正解だと思います。