質問: 60アンペアのブレーカーで最大電流120アンペアと説明されました。 先日の事務所の電気工事で100v 60アンペアのブレーカーで最大電流120アンペアと説明されました。 先日の事務所の電気工事で100vのエアコン7台を設置して、60アンペアのブレーカーを利用すると電気屋さんの提案はありました。エアコン一台最大電流が13アンペアということで、最大は7x13=91アンペアですね。(当然同時に最大にならないでしょうが)電気屋さんから100vのため、60アンペアブレーカーは実質120アンペアまで大丈夫よとの説明です。よくもわかりません。60アンペアのブレーカーなのになぜなぜ?2階建て事務所ビルで重量電灯c120kwaで契約、うちは2階のみを利用しています。 電気に詳しい方にご教授ください。
回答: 単相三線式の場合、一般のブレーカー(配線用遮断器)で定格60aであれば、100vの機器が120aまで使用できます しかし電力会社が取り付けるアンペアブレーカー(リミッター、電流制限器)で契約60a(アンペア)なら、最大60aまでしか使用できません 電力会社のアンペアブレーカーと、一般のブレーカーは動作特性が全く違います アンペアブレーカー60aが赤・白(100v)と、黒・白(100v)の合計電流値が60aで遮断するのに対して 配線用遮断器は赤・白で60aまで、黒・白で60aまで使用できるので、合計120aまで使用できることになります つまり、赤相・黒相の電流値が各相とも60aまで使用でき「120aまで大丈夫」ということです ただし常時120a使用するのはブレーカーに負担がかかるので、常時使用するのは各相定格の80%ぐらいまでが安全です また、赤相と黒相の電流値をバランス良く使用し「片荷」にならないようにします