質問: 都合で本年は自分で接地抵抗測定を行う事になり、以前専門業者の作業立会いで測定端子箱内で 避雷導線を切り離して測定する業者と 切り離さずに測定している業者がおりました。 実際の結果は差異はなかったとおもいました、 正式な測定方法はどうなんでしょうか? 教えてください。
回答: こんにちは、さっそくなんですが、測定端子箱にて切り離しをしている業者の方が正しいと思います。接地の方式によって異なりますが、接地元の値を知る必要があるためです。地盤の変化によって値が多少変わってくるかと思います。たとえば切り離ししないで測定した場合、どこかで構造体と接触していて、当然値は良いはずです。これでは話になりませんよね。D種など測定する場合でも同じです。照明器具など壁や天井などについていますが、必ずと言っていいほど接地は取れています、アースを持っていなくても、建物がRCや鉄骨造などであればなおさら、切らずに測定すれば値はいつでもいいはずです。測定方法として、切り離しを行って測定した方が良いでしょう。