質問: 受電用トランスの容量計算について 受電用トランスの容量アップをしたいのですが算出方法がわからず困っています。建物は老健施設です。 照明とコンセントに接続されている機器の総容量は79kw(コンセントに常時接続されている機器の全容量に50%をかけています)に常時は何も接続されていないコンセント回路を1回路2kw(20atのnfbで分岐されているので)とし予測利用状況から100%~15%を掛け算した予測負荷の総合計が66kwです。 高圧受電で単相3線式電灯コンセント回路になっています。(動力のトランスは別に設けられています)。 ちなみに今は75kvaのトランスで問題はおこっていませんが負荷の増設を計画しています。
回答: 電灯コンセント用変圧器の容量算出は、 変圧器容量(kva)≧総負荷容量(kva)×需要率(%)×余裕率(%)であらわします。 需要率は=最大需要電力(kva)/総設備容量(kva) 電灯コンセント関係も力率が関係するのですがおおむね100%とすると総容量79kw/100%=79kva 予測負荷66kwそのものが利用状況を掛けておられるので 現状の負荷の需要率を60%ないし50%としますと 79×50%+66=106kvaとなり、単相三線式ですと負荷を案分していると仮定して先ほど106kvaの50%となり、53kvaが変圧器容量となります。現状の変圧器でも問題はないと思いますが、予測負荷の状態等が不明ですので一概には申せません。高圧で受電されているのでしたら電気主任技術者がおられると思いますので一度ご相談されては以下かでしょうか