質問: 負荷電流と過電流継電器(ocr)の整定について (1)6kvの高圧き電盤に3相tr750kva1台がrst相、単相tr100kva1台がrs相、単相tr150kva1台がrt相に接続されているのですが変圧器定格100%時の各相(rst)のき電線電流の計算方法を教えてください。 (2)上記の場合で、き電盤に2台過電流継電器がついているのですが整定は(1)で求めた電流値となるのでしょうか? (3)ある文献によると高圧き電盤の過電流継電器の電流要素を取り出すctは、定格電流の1.5倍以上にすると書かれていたのですが(1)で求めた電流の1.5倍以上のctを設置しなければいけないと言う事でしょうか? 以上3点、よろしくお願いします。
回答: (1) き電盤1次側の電流 各線電流を求め合成します。 750kvaの変圧器のr相の電流と100kvaのr相電流と150kvaのr相の電流の和が合成のr相電流です。 同様にs,t相を計算します。 (2) 負荷が平衡でないため、2要素(たぶんr,t相についている)のみについているocによる保護は十分検討が必要です。 (その整定値でs相も保護できるのかどうか) いずれにせよ、各変圧器はそれぞれ保護が必要です(「個別にリレー+遮断器かヒューズが要る) このocはき電盤の母線の保護しかできないはずです。 整定するとすれば母線電流限界を見てこれにあわせるか、送電側の制約のいずれか低いほうにあわせることになろうかと思います。 (3) ctは過電流時も飽和しないことが求められます。短絡事故電流を考慮して(25ka5秒とか遮断器もしくはヒューズの短絡電流の遮断性能で決まる)電流耐量を決め、回路電流の特性(モーター直入れなら定格電流の5-8倍の突入電流がある)が測定できる必要があります。(そうしないのであれば起動の際に数秒間ctを短絡する仕掛けが要ります) 大きなモーターがなく(たとえばこの設備であれば7.5kwくらいが最大の負荷であれば)変圧器の突入電流を考慮すればよいでしょう。 1.5倍というのは少ない気がします。