質問: 30mの0.2sqの電線で元の電圧がDC5Vだと30m先で何V減衰する事になるのでしょうか?
回答: 電圧降下は元電圧に関係なく電線の抵抗と電流値 に比例します。 但し、100Vで3V電圧降下を起こしても97Vとな り大したことありませんが、5Vで3V電圧降下を 起こすと話になりません。 本題に入ります。 電線、30m(±で2本=60mです。)の抵抗は? 90X30X2=5400mΩ=5.4Ω この電線に0.1A流すと? E=IR=0.1X5.4=0.54V よって、 5-0.54=4.46V になります。 通常は、使用電流値はわかっているので、電圧降 下をいくつで押さえるかで電線を選定します。 信号線なら数mAで、せいぜい0.01A(実際は数 mA)でしょう。 電圧降下の許容範囲を0.5Vとすると。 R=E/I=5/0.01=500/1=500Ω 500/60=8.33Ω/m 以下の電線が必要となりま す。