質問: モータの制御について その2 モータの制御についてもう1点ご教授願います。 モータを何台か制御する時(モータ10台位、容量が合計30kw位)、最初に漏電遮断器(elb)を入れ、その後に数台の配線用遮断器(nfb)を設置して、その後に電磁開閉器を付けてモータを駆動する業者と、最初に配線用遮断器(nfb)を入れ、その後に数台の漏電遮断器(elb)を設置する業者がいます。 この漏電遮断器と配線遮断器の配置順はどちらでもかまわないのでしょうか。 よろしくお願いします。
回答: 御社のシステム(モータ10台位、容量が合計30kw位)の特性次第で、どのような保護システムを採用するのが適切なのかは判断が異なると思います。 モータの1台に漏電や過電流が生じた際にその1台だけを止めても問題ないか、一群を一括して止めた方が被害が少ない(復帰しやすい)かなどの得失判断になろうかと思います。 思考実験をして、どちらの構成でも、モータの1台に漏電や過電流が生じた際の被害(復帰しやすさ)に差異が無ければ、費用の多寡で選択してもよさそうに思います。 個人的な感想ですが、設備の特性としてモータの漏電事故が多く、漏電を起こしたモータをだけを切り離すことでシステムダウンを避けられるなら、漏電ブレーカを沢山使う方法に優位性があるかもしれませんが、そのような条件でなければ、漏電ブレーカを沢山使ってもメリットは少ないと思います。