質問: その間に起きた不具合はどんなものがあるか?それをどのように解消してきたのか?
回答: 1クール暖を裏表反対に取付けしたための能力不足。 * 工場出荷時に正面側を示すシールを貼着して解消を図っています。 2サプライ(往き側)管とリターン(戻り側)管とを、クール暖に反対に接続したための能力不足。 * 正しい接続に改善および施工会社への指導。 3放熱不良。 * エアー抜きおよび流量調整不良。施工業者への事前説明。