質問: 電気主任技術者の責任範囲について 御世話になります。 既設のキュービクルに別の会社が同じ敷地内に空調専用の新設キュービクルを据えました。既設pasに直列に(並列ではない)別の会社の新設pgsを入れpgs二次側で既設と新設に分岐しています。 既設の委託契約はしていますが新設は会社が違うので契約してくれと言ってきますがまだ話がまとまらず契約していません。 契約していないにも係らず受電しました。 新設pgsの設定が悪くて限時過電流でpgsがとんで全停電しました。 さて責任はどこのあるのでしょうか? また契約(お金をもらわなくても)してなくても責任があるのでしょうか?
回答: 既設のキュービクルの持主(a社)の敷地内に新設キュービクルの持主(b社)が入居したのでしょうか?電力会社との契約はa社が結んでおり、b社は使った電気代をa社に支払うと想像します。多分貴方はa社と既に管理契約されていると思います。だとしたら、b社の管理費もa社経由で契約更改するのが理想とおもいます。 また、貴方がb社と直接契約する意思なら、工事中から責任は発生しているのでは無いでしょうか? 契約をしてもらえないのなら、当初からa社と相談し、b社を別引込みにする手も有ったと思います。(a社の保安規程変更等手続きは伴いますが) a社とb社の関係が良く解らないので勘違いの回答であれば失礼!