質問: 接地極付コンセントの差込口の接地側Wと接地Gとを銅線で繋ぐとELBが動作するのはなぜでしょうか? 電圧側と接地側を繋ぐと短絡、電圧側と接地を繋ぐと漏電というのはわかります。 接地側W・単三の中性線は変圧器の二次側でB種接地工事を行い大地と同電位になり、接地極付コンセントの接地極はD種接地工事を行い大地と同電位になっているのであれば 接地側Wと接地Gは、ともに電位ゼロで同電位となるので接続しても電流は流れないと思うのですが、実際にはELBが動作してしまいます。 MCCBではなくELBが動作するということは地絡しているということだと思うのですが、その電流はどのように流れているのでしょか? B種接地極とD種接地極の間には電位差が存在するのでしょうか? ELB動作の確認はしているのですがなぜ動作するのかがさっぱりわかりません。
回答: #4でのご質問 >もし、ある家庭で専用の柱上変圧器を使い、負荷が接地極付コンセントのみしかないという状況があるとするならば、接地側と接地極を接続したとしてもELBは動作しないと考えられるのでしょうか? ●同様の考え方で、この場合は当該コンセントに負荷がなければ同電位ですからD種接地には電流は流れません。よって、ELBは動作しません。 負荷があれば、動作する可能性はあります。 また、無負荷であっても2線間の静電容量が無視できない場合も動作する可能性はあるかも知れません。このへんは計算してみないと判りません。