質問: 配線用遮断器の遮断時間について 自分で調べてみたのですが、どうしても解からなかったので、どうか教えてください。 配線用遮断器は、定格によって125%以上は何時間、200%以上流れたら何分以内で遮断しなさいという決まりがあるのは解かるのですが、それ以上の決まりは無いのですか? つまり、30aのブレーカーだとすれば、80a流したときでも500a流した時でも2分以内に落ちればいいということなのでしょうか? 誰か解かる方、素人のような質問かも知れませんが、回答よろしくお願いします。
回答: 配線用遮断器(通称はブレーカー)は、jis-c8370に規格があります。 素人さんに向けに分かり易く言いますと、 この例での一般的なブレーカーでは、 定格30a品は 過電流が流れると 80aで 2分以内で遮断 500aで 0.03秒から0.3秒で遮断 になっているはずです。 500a(大きな過電流)での遮断時間は「瞬時引き外し時間」と言われ、 ブレーカーの製作時にその型式により固定で決められています。 大きな過電流を何故「瞬時」で遮断するかと言えば、 そのブレーカーで保護する電気機器(電線も含む)の 故障時に、いち早く遮断して主に「熱」による火災の発生を 防止する為です。