質問: 配管内を流れる圧縮空気のおよその流量を、配管の先端の噴出口の面積(D=8mm)と一次側のコンプレッサー圧である0.6MPaから求めたいと考えています。 配管から運ばれる中で起こる圧力損失は今回考慮せず、レギュレーターもかましていないないので圧力は0.6mpaのままで計算したいと考えております。 0.6MPa D=8mmを 上記のサイトで計算しますと 4000l/minという莫大な大きさになってしまっているように感じます。 圧縮空気の流量を計算する際 この計算、値は正しいのでしょうか?
回答: 前の回答者さんが仰るとおり、噴出口の内圧が0.6 MPaに保たれているとすれば、4000 L/minの値は見当違いということはないと思います。 >配管から運ばれる中で起こる圧力損失は今回考慮せず・・・と仮定なさっていますが、このように仮定できるか検討なさった方がいいと思います。 1気圧(0.1MPa)の空間に放出される空気量が4000 L/minということは、ゲージ圧0.6 MPa=絶対圧0.7 MPaでは、4000÷7=571 L/min=9.5 L/s程度の流量になります。 空気配管の常識的な流速は、 5 m/s以下に設計する必要があるでしょうから、配管の内径が50 mm以上であれば配管の圧力損失は大きくないとして、前記のような仮定は妥当だと思います。これに反して、配管の径がもっと小さかったり、亘長が長い場合は、配管の圧力損を考慮する必要がありそうに思います。