質問: 使用可能な最大アンペア数について お世話になります。 勤務先の話なのですが、 電気は、単層3線式という方式になっています。 普通電力計(グルグル円盤が回転する機器)には、 120a 100v と表示があります。 また、その下に、100a と書かれた漏電ブレーカーがあり、 その下に、一番小さなブレーカー(トイレ用 200v やら、壁コンセント 100v 等) が 20 個ほどついています。 上記のような環境なのですが、 現時点での消費電力を測ろうということで、 メインの漏電ブレーカーと普通電力計の間の赤白黒の線を クランプメーターで測定してみたところ、赤 50a, 白 15a, 黒 35a という値でした。 1つめの質問ですが、 赤と黒を足した 85a が現時点での消費電力ということでよろしいのでしょうか? 2つめの質問ですが、 「赤+白で 100a、黒+白で 100a なので、実質 200a まで使える」ということを聞いたのですが、 これは正しいのでしょうか? うまくコンセント等を割り振って、例えば、赤+白 80a, 黒+白 80a という感じの運用が可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答: 1つめの質問 電気機器は3本のうち 任意の2本につながってますから、 電流測定値からたとえば~ 赤と白で50a 100v×50a=5kva 黒と赤で35a 100v×35a=3.5kva 合計 8.5kva または~ 黒と赤で35a 200v×35a=7kva 赤と白で15a 100v×15a=1.5kva 合計 8.5kva など考えられます 2つめの質問 契約アンペアが100aだとすると、100v換算で、100v×100a=10kva となりますんで、たとえば~赤と白の100aだけで限度となりますね。