質問: 400v特殊かご形誘導電動機が2eリレー欠相表示で停止します 当初は20秒程度は回転しました。 リアクトル始動で、2つ目のmcがメークする前に欠相動作します。 本当に欠相の場合は、始動しないと聞いたことがあります。 欠相表示の原因の調査方針をご教示下さい。 定格110kw 215a 負荷は揚水ポンプ(手で回せる程度に軽いです) 状況) 2eリレーと、2eリレーへのカレント・コンバータは良品と交換しました。 電動機本体の巻き線抵抗は、三相とも0.03ωでした(5%rdg 6dgtの抵抗計)。 盤据付の2ct形電流計での三相電流(欠相表示までのわずかの間ですが)は 500a-350a-500a程度です。 制御盤出口での、無負荷線間電圧は405v-404v-405vです(直接測定)。 再度、調査のために運転した結果は次の通りです。 このときは、1つ目のmcがメークして1秒程度で欠相表示しました。 電動機は、わずかですが回転しました。 電圧 各230v程度:デジタル計3つで測定 電流をクランプ3つで測定 650a:負荷線、デジタル計 630a:ct二次側測定値から換算、デジタル計 420a:同上の換算、アナログ計 欠相感度35%は±10%なので、420aは欠相もやむなしかと思います。 この値だけ、アナログ計なので、デジタル計との表示特性の違いとかあるのでしょうか? 助言を頂きたいこと 1) 原因究明のためには、あと何が出来るでしょうか。 2) 欠相要素をh(35%)からl(65%)にして始動した場合に発生しうる影響は どういうものでしょうか。 2eリレーの過負荷要素は on 。 300/5のctで、14a-30秒の設定にしてあります(納入業者の初期設定)。 なので 欠相で始動に失敗しても、過負荷要素での保護が間に合えば、 最悪、電動機焼損をのがれられないものだろうか、 などと考えてもいます。 もちろん、メーカにも問い合わせ中ですが、 質問するにしても、善後策を投げかけるにしても 手詰まりの状態です。 皆様のお力を拝借したく、お願い致します。
回答: >盤据付の2ct形電流計で[500a-350a-500a]程度です 三相電流がアンバランスになっています。 どこでとは断定できませんが、異常が発生していると思います。 新しく制御盤を製作したものと想定しますと、ネジ類の締め忘れが考えられます。 或いは制御盤やモータの接続ミスもあると考えられます。 1)モータの接続 モータが400v 110kwですと、端子が12本端子になっていると思います。 正しく400vで、デルタ接続されていますか? 使用しているモータメータのカタログや取扱説明書により正しい接続方法を 確認します。 これにより端子記号と配線が正しく結線されているのかをチェックします。 2)モータ端子ネジのチェック 端子箱内でのネジの締め忘れがないかをチェックして下さい。 3)制御盤内の端子ネジのチェック 電源端子台ネジからリアクトル始動回路に使用している機器の端子ネジ、さらに 負荷接続用端子台ネジの締め忘れがないかをチェックして下さい。 4)電磁接触器の主回路接点のチェック 輸送中の問題等により接点がズレしまい、正しく接触していない可能性もあります。 正しく、接触しているかをチェックします。 また、消弧室カバーは外し接点が異常消耗していないかをチェックします。 5)各機器間の接続のチェック 各機器相互間の主回路接続がシーケンス通り正しく結線されているのか? 注)いずれも電源を切って安全を確認してからチェック作業を行って下さい。