質問: nobbyのnib3000というドライヤーを買おうと思っているのですが消費電力が1300wに対し洗面台のコンセントには1200wまでと書いてあり買うの躊躇しています。
回答: 壁に固定されているコンセントは、その一箇所に付き使用できる合計の最大電力は1500Wまで可能です。 洗面台についているコンセントは、1200Wという事は、洗面台内から更に延長コードの様に電線が延びており、ソレが住宅の壁コンセント等に繋がっていると思われます。 それだけなら、洗面台のコンセントも1500Wまで大丈夫なのでは? と思われるのが自然ですが、 この洗面台内部から住宅の壁コンセントまでの間の電線に、HHFF 2c - 1.25mm などの電線が使われている可能性があります。 この電線は十年ほど前までのドライヤーなどに良く使われており、 耐熱温度 90°Cの電線で、許容電力は1200W(12A)ですので、 我が家のドライヤーもそれらの時期に買ったものですが、全部1200Wの定格消費電力になってますので、許容差分を考慮しても使用は大丈夫な電線だったと思います。 洗面台で使用する事が想定され、それほどの電力を使用する家電はドライヤーが最大でしょうし、電線の発熱にも対応するために、通常のVFFの耐熱温度60°Cではなく、90°CあるHHFFコードが使用されていると推測されます。 そういう感じでの、最大使用電力1200Wまでなのではないでしょうか? 1300Wのドライヤーはたとえ動いたとしても、使用するべきではありません。 内部の電線は眼に見えるものではなく、 異常発熱で説けたりこげたりして、内部で火災になる可能性もあるのです。 壁コンセントへ直接挿してご使用する事をおすすめします。 御参考までに。