質問: 3相200Vのコンセントから単相200Vの電源を取りたい 現在、工場に200Vのコンセントを設置しようと考えております。 主な使用用途は、暖房機器(単相200V)やバキューム(3相200V)です。 ここで、なるべくコンセントの形状を多くしたくないので、3相200Vのコンセント(4つ口:円状)を設置して、そこから単相200Vの電源を取ることは出来ないか?と考えております。 電気工事会社に相談したところ、 「4つ口の3相200Vコンセントを設置して、単相200Vのプラグの方を4つ口に合うようにすれば良い。プラグの4つの線のうち、1つがアース、あとの3つの線のうち1つの線は無視されるが、それで単相200Vが取れる。」 と回答がありました。 この方法で単相200Vを取っても問題ないでしょうか? 他の質問サイトを見ていると、 ・3相のバランスが崩れる ・電力会社との契約 などの記載があったため、不安になり質問させていただきました。 電気に関してほとんど知識がないので、ご教授を宜しくお願いします。
回答: 個人経営の零細企業でもなければ低圧受電は稀 通常の工場であれば高圧受電なので低圧受電の場合のような縛りはありません 低圧受電の場合は基本的にはコンセントの使用は禁止されてる <所謂盗電防止 高圧受電であればコンセントを付けるのも自由です <電力会社に届出とか不要 また、3相のバランスの問題ですが通常では許容不平衡率からすればなんら心配する必要はない ◎ 設備不平衡率は原則30%以下 実例としては所謂アーク溶接機のほとんどは単相200Vです しかも小型機でさえ10kVA以上ある