質問: トランスのb種接地線のもれ電流 こんばんは。動力トランス500kvaの漏れ電流を 測定したところ0.07a~0.09a流れていました。 同様に100kvaの電灯トランスには0.07a流れていました。 測定機器はhiokiのデジタルクランプメータです。 だいたい1ma以下と聞きますが、これだとこの値は 異常?となるのでしょか? 負荷としては鉄鋼関係なので、溶接機、マシン関係 が多いです。 識者のかたどう判断したらよろしいのでしょうか? また基準なども分かればご教授ください。 よろしくお願いします。
回答: 工場電源の500kvaでたったの90maなら問題無いと思う 200maくらい平気にあったりする インバータやサーボモータ等高調波源に事欠かない状況でならばですが また、デジタルリーククランプはrms型(真の実行値型)でしょうか? でないと高調波の影響を受けて正確な電流は測定出来ないでしょう