質問: 【電気】災害用ガソリン発電機(2kw)を買いました!教えて下さい! 家の分電盤の主幹のブレーカーを切 【電気】災害用ガソリン発電機(2kw)を買いました!教えて下さい! 家の分電盤の主幹のブレーカーを切にして、主幹ブレーカーの二次側に2kwガソリン発電機の出力100vコンセント端子からコンセント延長ケーブルを伸ばして分電盤の主幹のブレーカーの二次側に繋げていざ部屋の電気を付けたら、蛍光灯が点滅して点灯しています泣 なぜ蛍光灯は点滅してつくのですか? どうすれば常時点灯してくれますか? なぜ点滅が起こるのか蛍光灯と発電機の電気の仕組みと対応策を教えて下さい。 発電機の買い替えは不可能です。10万円以上しますので汗。
回答: 可能性としては容量不足と周波数、サイン波かでしょう、まさか 200vに入れたんではないでしょうね?。 まず照明用のブレーカーを探します、ブレーカーを順次断にして いけば見つかります、照明のブレーカーのみ接にして他のブレー カーは断です。 確認して点滅状態なら波形の問題でしょう。 ブレーカーを見ると20aが数個付いていると思います、20aは 2kwです発電機1台分です、ようは全部の電源はまかなえない と言う事です、発電機はコンセントで供給するように出来ている 筈です、配電盤に繋ぐようには考えていないでしょう危険です からやめましょう。 本来は切換器をつけるようにします。