質問: kvar-μfについて コンデンサにkvar表示がありますが、例えば6.6kv仕様の50kvar、50hzコンデンサは何μfの容量が有るのですか。換算式があれば、それも宜しくお願い致します。
回答: 皮相電力=電圧・電流 kvar= v・i/1000 =v・v/x/1000 =v^2・(2 x π x f x c) /1000より、 c=1000・50/(2・π・50・(6.6e3)^2) =3.65e-6 となり、3.6μfです。