質問: 単相3線式のアンペア-について 単相3線式のアンペア-について 電力会社の契約は50aです。 単相3線式の線符号をr、n、tとして、r-n(100v)側は最大何aまででしょか?またt-n(100v)側も何aですか? よくわかりませんが私が思うには25a、25aがmaxなのかなと漠然と思うところです。 よろしくお願いします。
回答: >電力会社の契約は50aです... 関西、中国、四国、沖縄電力管内の方ではないですね。 電力会社との契約でいうアンペアは、全部を 100v で使った場合の電流値です。 仮に全部を 200vで使ったとしたら、使えるアンペア数は半分になります。 これが基本です。 >私が思うには25a、25aがmaxなのかなと... 理想的には、25a、25aと両側等分で使うのが望ましいです。 とはいえ、理想どおり配分することは現実的に無理ですから、22a + 28a とか 24a + 26 とかになります。 これを専門用語で「不平衡」と言い、関連法令類で不平衡率は 40% 以内と定められています。 全体で 50aを不平衡率 40% で分解すると 20a + 30a となります。 つまり、全部が 100vである限り、r-n側もt-n側も片側の最大 30a (もちろん合計 50a) までは何の問題も生じないということです。 では、片側で 30aを超えるとどうなるかということですが、リミッタ (俗に言うアンペアブレーカ) は両側の合計値で作用しますので、40a + 10a とか 45a + 5a で落ちることはありません。 しかし、メーターや電柱上の保護装置などは、不平衡率 40% を基準に設置してありますので、片側 30a を大幅に越えて使用すると停電するおそれがあります。 また、50aの契約でも、リミッタの次についている主開閉器 (漏電ブレーカ) は 30aとか 40a とかのこともあり、片側がその数値を超えたらリミッタより先に落ちてしまいます。