質問: ブレーカ容量について ブレーカの容量はどれくらいにしたらいいですか? 3相200vです。 主にモータが接続されていますので 以下に各相へ接続したモータの消費電流の総和を示します。 3相モータはrst相、単相モータは接続している相によってr相s又はst相又はrt相へ分けて記しています。 rst相は50a rs相は6.45a st相は3.4a rt相は5.3a 宜しくお願いします。
回答: >トータルの定格電流値は各モータの定格電流(カタログ値)の総和で... 需要率や負荷率、力率が明らかな場合は、これらによって適宜修正した負荷電流を基準にして、電線太さを決めることが認められています。ただ、 >ざっと総和の70%... がよいのかどうかは、個々に詳細を検討しなければなりません。50%でよいのか、80%は見なければならないのか、ここでお答えはできませんが、#1で述べた数値よりも、小さくなることは十分に考えられます。