質問: 過電流継電器(ocr)の整定について 過電流継電器(ocr)の整定について 点検を行ってるとある現場で、ターボ冷凍機の増設の話があります。 現状はct比が400/5a ocrのタップが3a l=1 瞬時要素 30aとなっています。 ocrはオムロンのk2ca-do-r2です。 ここにターボ冷凍機(高圧)125kw 3台をつなぐと ocrの整定はいくつにすれば良いのでしょうか? ターボ冷凍機は起動時に102aで6秒 定格運転時は16aです。 3台同時に起動することは無いとのことです。 よろしくお願いします。
回答: 受電ct1次が400aでtapが3aとは大きな設備と想定します。 力率と効率を85%と想定しても現在の契約電力は2000kwぐらいでしょうか? 前置きはここまでとして受電ocrのtap&レバーは契約した場合に電力会社からの指定と記憶しています。大概レバーは1だったような・・・ よって、需要家側で云々は出来ないはずです。 契約変更する際には増設される負荷は高圧のようですので3台が運転しないように、また2台が同時始動しないようにインターロックを電力に示す必要があるはずです。 最後に余計なことですが増設によって高圧から特高に変更した場合の設備投資の原価償却期間も考える必要があると思います。 <ps> 増設される負荷は何秒後ぐらいで16aに落ち着きますか? 連続的な「時間:電流特性曲線」があれば話は少しし易いと思います。 事情もわからず生意気言ってすいません。