質問: 移動用発電機の接地 工事等で使用する発電機(3相 400v 100kva 50hz)を 年に1回ほどレンタルして使用しているのですが、 この発電機の接地について悩んでいます。 電技や労安則では、機器接地が求められていますが、 (1)機器本体の接地「c種」(感電防止) (2)発電機の中性点「b種」(漏電検知用) レンタルした発電機では、cとbが一緒になっている物があり、 対処に悩んでいます。 極端なことを言えば、c種を掛けなければ、bも不要なのですが 法規違反になりそうです。 以前に、発電機の機器本体の接地を掛けた処、知らない内に 30ma漏電検知リレーが作動して遮断しており、発電機の用をなさず 困ってしまい(原因:不平衡負荷が多かった)、違法を承知で 接地を外して2日間をしのいだ事を経験しています。 何方か、移動用発電機の接地をどうのようにすれば良いのか ご存知の方はアドバイスをお願いします。 発電機の置き場所は、電気取り扱い者以外でも触れる事の 可能な、一般道路付近です。 (例)・適用除外の法規等を知っているとか ・正しい接地の掛け方 以上よろしくお願いします。
回答: 詳しい事は分りませんが、発電機の機能接地とjisやiecの機能接地は別のものだと思います。 電技等にも知る限りでは載っていないようです。 自分が参考にしている資料は、建設業電気保安技術協議会(建電会)発行の「工事用電気設備必携」平成10年改訂版です。 たぶん市販はされていないと思います。 無断で引用するのもなんなので、要約すると 機能接地:漏電リレーを動作させる為の接地。直接接地方式・コンデンサ接地方式・高抵抗接地方式がある。 コンデンサ接地方式・高抵抗接地方式:発電機の中性点からコンデンサまたは抵抗を介して大地に接地し、漏えい電流を漏電リレーが動作する程度に抑える方式。 一般の発電機がどの方式を使用しているかは不明です。