質問: ブレーカーの定格遮断容量について カテゴリが違っていたら、申し訳ありません。 ブレーカーの仕様に定格電流と定格遮断容量とありますが、違いや意味を教えてください。定格電流は、その電流値を超えた場合にトリップするものだとは認識しているのですが。遮断容量は大きいほうがいいのでしょうか?詳しい説明をお願いします。
回答: ブレーカーは流れる電流を検知して、定格以上の電流が流れたら(定格の何倍なら何秒以内、、、という)回路を遮断します ブレーカは過電流の遮断に使いますが、そのとき使用できる電圧によって、遮断できる(電力)容量が決まります 10アンペアのブレーカでも100ボルト用なら遮断容量は1kvaですが、200ボルト用なら遮断容量は2kvaとなります 同じ遮断電流なら、高電圧に使用できるものほど、遮断容量が大きくなることになります 参考url:http://www.tempearl.co.jp/support/learn/cb/002.htm