質問: 接地線の施工について 接地線の施工について、電線で施工すると思いますが、通常配管には入れていないと思います。電流を流す場合、規程により電線は配管工事でなければいけないと思いますが、接地線の場合は配管工事でなくてよいのでしょうか? こちらのジャンルでよいか分かりませんが、もし分かる方がいましたらお願いします。
回答: >接地線の場合は配管工事でなくてよいのでしょうか? *電技解釈 第20号第3項第四号には (a種又はb種接地工事は)接地線の地下75cmから地表2mまでの部分は、 「合成樹脂管又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆う事」とあります。 これ以外では、(旧jisで裸導線を使う場合の)避雷接地も同様に同様の高さで合成樹脂管に入れています。 上記以外で「絶縁電線を使用する場合」は、電線管に入れても、入れなくても良い(と私は解釈しています。)