質問: q.dv継手の熱伸縮割れ事故事例について教えてください。
回答: dv継手の熱伸縮割れ塩ビ管路は季節・昼夜の気温、排水の温度変化で伸縮量が大きい。(※)そのため、継手部の疲労が進み破損につながります。継手ストッパー部・エルボ曲部・チーズ分岐部などに疲労が進む。継手部の破損事例継手部の破損事例※温度変化10°Cに対する管長1mあたりの伸縮量は0.7mmです。(鋼管の約6倍)防止策配管途中に伸縮継手をご使用ください。伸縮継手伸縮継手には差込みソケット、やりとりソケットなどがあります。差込ソケットes-aやりとりソケットes-b+伸縮継手slr伸縮継手の設置基準1)立て配管の場合【no.1,no.2】各階に1ヶ所、継手の真上又は継手に近い上側に設置。【no.3】管が床貫通部に固定されており、合流部がない場合、各階に1ヶ所設置。【no.4,no.5】管が固定されなくても合流部のある場合、各階に1ヶ所継手上側に設置する。【no.6】管が床貫通部に固定されておらず合流部のない場合、4m毎所設置。2)横引き配管の場合【1】立て管との合流部又は壁などで貫通部が固定されている場合、伸縮継手の固定不要。【2】合流部より2m以上の管及び4mをこえる場合、4m毎に1ヶ所設置。【3】横管と横枝管との合流部に設置した場合、伸縮継手は固定。