質問: 動力(3相200v)を引きたいのですが 自分の趣味が車両整備やレストアなのですが今使っている100ボルトのコンプレッサー(1馬力50リットルと1.5馬力30リットル2台同時に使ってます)ではどうも追いつかなくなってしまい知りあいから動力のコンプレッサー(2.2キロワット?120リットル)を譲り受け動力を引こうと思うのですが基本料金や工事料金などはいくらぐらい掛かるか不安です、どなたかお分かりになる方がいらっしゃればどうぞご教授ください、なお使用量は毎日3時間ほど作業に使用(実際に作動している時間は30分ぐらいでしょうか)、週に2日ぐらいは朝から夕方まで使用しています(作動している時間はおそらく2時間ぐらい?)、作動している時間は当方業者ではないのでそんなにないとはおもうのですが・・・どうぞよろしくお願い致します。
回答: 10年以上前に私が引いた時の東電の場合です。 現在の引き込み口からさかのぼって.最初の「東電の電柱」(1件のみにつながっている電柱は数えない)を1番目とします。1番目から5番目以内の電柱に.三相の高圧線が来ていれば.東電の工事費は無料。来ていなければ電柱の設置費の請求が来ます(交通事故では電柱1本100万円取られます)。 2.2kwだから3馬力かな。半馬力で500円くらいですから.基本料金が3000円くらい(正確な値は東電に聞いてください)。 >く2時間ぐらい?) 4kwh/日*30=120kwh, *30円=3500塩くらい。 ここに基本料金が加わります。 内戦部の工事が私の場合が.15万円でしたが.これは.小屋まで50m近く電線を引き回し.かつ.近い将来.動力機(米乾燥機等)を購入する予定で.分電盤等の追加取りつけが可能なように巨大に.追加機器の設置予定場所への配線工事を容易に.私が車で電線に追突しても(勤めていた頃にアクセルとブレーキを間違えて2回追突しています)ある程度耐えるようにすべて配管内に収容なんて.むちゃくちゃな注文をしたためです。 隣家の米乾燥機だけの工事費は2万円でした。その代わり.壁にvvfをステップルで売っただけです。 引き込み口が現在の100vの位置から変更できない(積算電力系を2つ並べて設置する)こと.日常生活の場である母屋に200v機器の設置ができないこと.の制限から以上のような工事になりました。