質問: 高圧受電設備ct容量選定 どなたか御教示願います。 キュービクル式高圧受電設備において、高圧ct比を求める方法について疑問があります。 設備容量から高圧ct比を求められると聞いたことがあるのですが、計算方法など求め方がわかりません。 例えば、6600v,vcb受電-1φ(tr1):100kva-3φ(tr2):200kva-3φ(tr3):300kvaの場合 設備容量はtr1:100kva+tr2:200kva+tr3:300kvaの600kvaとなります。 この600kvaという情報のみ(1φ、3φなどは仮に不明とする)で高圧ct比は求められるのでしょうか? (?/5a)になりますか?求め方を御教示願います。
回答: 三相回路に単相が入ると不平衡になるので三相の中の単相要素で各相の電流値は変ります。 >この600kvaという情報のみ(1φ、3φなどは仮に不明とする)で高圧ct比は求められるのでしょうか? 600kvaがすべて3相なら600/6.6/1.73=52.5a 私の場合、概略値ですが 1φ(tr1):100kva-3φ(tr2):200kva-3φ(tr3):300kvaの場合は 100/6.6+(200+300)/6.6/1.73=58.9a ct比は裕度(1.25~1.5倍)をみて直近上位の100aを選定します。 受電用のctは電力会社との打ち合わせによりますが、大体以下のとおりです。 設備容量(kva) 150 200 250 300 400 500 750 1000 変流比(a) 20/5 30/5 40/5 40/5 50/5 75/5 75/5 100/5