質問: 自火報の移報回路を使って警備室に火災信号を送っているのですが、最近 誤報が多く、配線の絶縁測定(屋内配線と大地間アース)を 行う予定なのですが、受信機に影響は、無いのでしょうか?
回答: 結論から言うと繋がっている機器の回路構成によるので何とも言えません。 従って疑わしいのにそのままやるのは自殺行為です。 但し、配線の絶縁不良が合ったからといって、受信機が壊れるのでは無く、あくまでも受信機の構成上の問題です。 因みに重度の絶縁不良が有るのであれば、受信機に計測電圧がかかりませんから故障の確率は無くなります。 問題になるのは絶縁不良が無い場合ですね。 実際メガーの出力電流は極僅かなので、故障するような事は考え難いと思います。 でも絶対とは言えません。 それと、回路構成によっては、受信機自体が測定した時に絶縁抵抗が低い可能性もあります。 この場合、測定しても意味が有りませんね。