質問: 三相三線200vから単相100vへの減圧 工場の三相200vから単相100vを取りたいのですがどのように行えば宜しいですか。単純に三相200vから単相200vを取りトランスで単相100vに落とすでよろしいのでしょうか この場合他で使用している三相200vに影響がでる事があると聞きましたが。何か簡単にできる部品ややり方ありましたら宜しくお願いします。 因みに形だけ2種電気工事士はもっています
回答: 三相の200vから一本だけ外して単相200vとして使用するのは負荷バランスが悪くなります。 またこれからさらに変圧して100vとして使用するのは電力会社との契約違反となります。 契約を取り消される恐れがあります。電気工事士の方なら規則は守りましょう。