質問: 電験3種電力の問題です。平成14年
回答: ます、この発電所の有効落差Heは、総落差-損失落差で求められますので He=110-10=100[m] また使用水量Qeは、最大使用水量の60[%]ですから Qe=15*0.6=9[m^3/s] 以上からこの発電所の年間発電電力量W〔GW・h〕は W=9.8QeHeηt η;効率 t:時間[h] W=9.8*9*100*0.6*3600*24*365≒69.54〔GW・h〕 よって(2)が最も近い数値となります。