質問: 金属管工事でd種接地を省略できるケース 電気工事施工管理技士試験の過去問(h20-no.62)の解答・解説が納得いきません。 【問題】 屋内配線をケーブル工事により施設する場合の記述として、「電気設備の技術基準とその解釈」上、誤っているものはどれか。 【誤っているとされる選択肢】 4. 乾燥した場所に施設した、使用電圧が300v以下の配線の防護装置として使用する金属ダクトは、長さが6mであったので、接地を省略した。 【私が4肢は間違っていないと思う理由】 使用電圧が直流300v、又は交流対地電圧150v以下の場合、 簡易接触防護措置を施すか、又は乾燥した場所に施設するとき、 防護装置の金属製部分の長さが8m以下であれば、d種接地工事を省略して良い と理解しています。 4肢は、交流か直流かには言及していないものの、 使用電圧が300v以下で乾燥した場所に施設、金属管は6mなのだから、 接地は省略して良いと考えます。 300vが直流であるとは書いていないから、という理由以外に、 4肢が間違っている理由がありますでしょうか? 解説を読むと、「8m」が太字になっているため、4肢は本来「10m」のつもりだったのを 間違えて「6m」としてしまったのではないかと考えられるのですが・・。
回答: 電気設備技術基準解釈181条3項7号で「低圧屋内配線の使用電圧が300v以下の場合は、ダクトには、d種接地工事を施すこと。」とあります。 つまり、金属ダクト工事では交流直流の区別はなく、長さの規定もなく、単にd種接地工事を施すこととなっています。 なお、金属管工事においては、178条3項4号にて、 「低圧屋内配線の使用電圧が300v以下の場合は、管には、d種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ、管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長をいう。以下同じ。)が4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合。 ロ、屋内配線の使用電圧が直流300v又は交流対地電圧150v以下の場合において、その電線を収める管の長さが8m以下のものを人が容易に触れるおそれがないように施設するとき又は乾燥した場所に施設するとき。」 となっております。 金属管工事と金属ダクト工事との違いでしょうね。