質問: 接地線の太さについて教えてください。 内線規定1350表を見たのですが 接地線の太さについて教えてください。 内線規定1350表を見たのですがいまいち 理解できません。 今 次のような幹線があります。 l1 300at cvt250sq から 分岐で l2幹線 100at cvt60sq と l3幹線 100at cvt60sq があります。 こういた場合 接地線の太さは どうなるのでしょうか? ご指導お願いいたします。
回答: 内線規定の後ろの方で資料1-3-6を見てください。 トリップ値x0.052で電線サイズです。 トリップ値でなくフレームで計算する人もいます。(トリップ値変更されても大丈夫なように) 幹線サイズから計算する人もいます。(幹線が足りるのに接地線が足りないのはng) 人それぞれ、建物用途、使い方等から判断してください。 個人的には、接地母線は低圧配電盤の最大フレームから算出し、分岐ばトリップ値から算出がよいと思います。。