質問: 空調用冷媒配管を埋設してもよろしいでしょうか。 空冷ヒートポンプエアコン4.5kw用の冷媒配管なのですが5mほど埋設部分しなくてはならないところがでてきます。 ●埋設しても問題ないでしょうか。 ●埋設するとなればどのような措置をとればよろしいでしょうか。
回答: 基本的には直埋設は避けたいところです。 冷媒管(銅管)は強度的にもsgp等と比較して弱いですし、腐食の心配もあります。 腐食に関しては防食テープ等で対応するにしても、配管にかかる土圧を一定以下に抑えるのは、事実上無理だと思います。 u字溝などで配管ルートを確保する方法が良いのではないでしょうか? ただ、この場合雨水の排水(浸透等)を忘れずに・・・。