質問: b種接地抵抗は何故電力会社の変電所毎に異なるのか? b種接地は低圧の電路と高圧の電路を接触させたとき、低圧側の電圧を上昇させないようにするための接地であり次のようになります。 150ボルト÷高圧電路の1線地絡電流=各需要家のb種接地抵抗の上限値 ここで不思議なのが高圧電路の1線地絡電流が電力会社の変電所毎に異なることです。 配電用変圧器の接地抵抗を同じにすればb種接地抵抗は日本中同じに出来ると思いますが?
回答: >配電用変圧器の接地抵抗を同じにすれば 配電用変圧器は基本的に接地されていません。 非接地系が採用されています。 gptなど接地されているところはありますが、gptの3次制限抵抗により、1次側に換算すると非常に大きな抵抗が入っていることになります。 このため、この回路からの地絡電流の帰還は制限されて地絡電流の大きさの決定の主たる要因になりません。 非接地系の地絡電流値の主たる要因は主回路の対地静電容量になります。 あとは#1さまの通りです。 参考url:http://www.actv.zaq.ne.jp/gaagc102/frame1.htm