質問: 三相変圧器のデルタースター仕様でMCCB仕様選定のため、電源投入時の励磁突入電流ピーク値(設計値)を提示という案件がありました。 3Φ30KVA 420V/210V 41.24A/82.48A 一次線間電流1407A 一次相間電流1407/√3=812Aが設計ピーク値を算出しました。 MCCB選定の時、(設計値)を1407A OR 812A どちらで報告すれば良いのでしょうか ? よろしくお願いいたします。
回答: 用語について少々疑問があります: ・一次線間電流 1407A ・一次相間電流 1407/√3=812A 相間電圧という言葉は使いますが、相間(線間)電流という言葉は使わないと思います。 一般に、電流は、「線電流」で表します。 電源側からみた場合、変圧器の結線がスターであろうがデルタであろうが、電流は、「線電流」で表します。