質問: upsの切り替え時間は5ミリ秒で、その間サーバーはシャットダウンします サーバーのシャットダウンを防ぐためにできることはありますか? (bios設定など)。問題のサーバーはhpproliant ml350g6です。私はイートン5110upsを持っていますが、イートンは9で始まるモデル(そして1,000ドル近く)を購入する必要があると主張していますが、私は確信していません。安価なローエンドapcが非常によく似たサーバーで実行され、問題なく処理されるのを見てきました。これまでのところ、私はイートンに満足していません(私が購入したものではありませんでした)。選択肢があれば、apcに固執していたでしょう。
回答: 「オンライン」upsが必要です。つまり、upsは常に電力を供給し、同時にバッテリーを補充し続けます。入力電源に障害が発生しても、電源を供給し続けます。これらの人たちがいると、サーバーに電力が供給されていない切り替え時間はありません。サーバーがその時間生き残ることができることを証明できる場合にのみ、時間の経過とともにスイッチを備えたものを使用する必要があります(たとえば、サーバーの仕様を調べて、サーバーの生存期間がxミリ秒であり、xがupsの切り替えにかかる5ミリ秒)。apcの製品のほとんどは「オンライン」カテゴリに分類されると思いますが、購入する前に必ず仕様を注意深く調べてください。