質問: 計器用変圧器について 先ほど質問しましたが図面が見にくいので再投稿します。 添付図の回路があります。 電力量を測るために110v(r-s-t全て)をとりたいのですが何処からとっていいかわかりません。 非常に困っています。 教えて下さい。 尚 pt1 440/110v pt2 440/110v pt3 110,220,330,440/110v です。 宜しくお願いします。
回答: 負荷全体を計測したいのか、部分的な負荷を計測したいのかで、測定点が変わってきます。 負荷全体であれば、添付された図の更に電源側の主開閉器の辺りから取る必要があります。 停電できるのであれば、家庭用に使用されているような電線差込式の電力量計を使用すれば、安価に設置できます。 停電できないのであれば、クランプ式を使用する事になると思います。 部分的な負荷だけを測定したいのであれば、その回路のブレーカー辺りから取る方が良いでしょう。 取り方は、上記と同じです。 大きい負荷でないなら、ブレーカー自体に電力量計機能の付いた物もあります。