質問: 壁コンセントからは、何ワット使ってもいいのですか? 家庭にある壁コンセント(普通2口?)からは、何ワット使ってもいいのでしょうか? 延長コードなどは、合計で1500wまでというのが多いですが・・。壁のコンセントから取る場合は、2口あれば、それぞれ1500wづつ使っても問題ないのでしょうか? というのは、電動工具を使う場合、1200wクラスの工具を2個同時に使う時があります。 その場合、2口ある壁コンセントから、それぞれ1500wまで使ってもいいのか疑問に思ったのです。 もしダメなら、違う壁のコンセントから引かなければいけないので、ご存じの方、教えてください。
回答: 大きな誤解があります。 許容電流(ワット数ではない!!!)は、サーキットブレーカーの容量に従います。20aのサーキットブレーカーの先に、コンセントがいくつあっても、そのトータルが20aを越せば、ブレーカーが落ちます。電動工具電熱器を問わず、起動時には定格電流より過大な電流が流れます。電動工具の場合は負荷がかかって回転数が落ちた場合も定格より過大な電流が流れます。 ワット数は、電圧×電流です。電流はワット数/電圧です。 写真のコンセントは、旧式で、コンセント自体の許容電流は15aですから、当時の一般的な設備とすれば、同一回路に接続されているすべてのコンセント,照明器具と合わせて15aが最大許容電流だと推測できます。多分間違いないでしょう。 通常コンセントひとつにブレーカーひとつと言うことは考えられませんので、その回路中でひとつのコンセントだけ使用する場合は、口数に関わらず15aと考えます。 コンセントの許容電流を越えるとブレーカーは落ちなくても、発熱出火の可能性があります。特に古いコンセントは注意してください。回路に使われている電線も当時は細いものです。 天井裏で出火したら手が付けられません。 配電盤でコンセント回路用のブレーカーがいくつあり、それぞれがどのコンセントに接続されているかは、ブレーカーをひとつずつ落としてみることで確認できますから、異なるブレーカーを使用している別回路から電源を取ってください。 添付写真で見る限り、そのコンセントからはトータルで15a以上取り出せません。別系統の電源を見つけて、それから他の電源は取ってください。