質問: 高圧受電設備の保護について 高圧受電設備で送り側(電気室)、送り先(キュービクル600kva)でよく送り側にvcb、送り先もvcbが使われて両サイドとも過電流保護や地絡保護が入っていますが送り先(キュービクル)には必ずしもvcbではなくlbsなどにして地絡保護は送り側で見ているので安く済ませる事は可能でしょうか。 なぜ、送り側、送り先両方で過電流、地絡保護を取る必要があるのでしょうか? 宜しくお願いします。
回答: lbsはpfーs型だと思うのですが、lbsは300kva未満までとなってます。だからvcbにしてるのではないですか?短絡に関しては、カスケード遮断と言って配線ごとに、地らくに関しては変圧器ごとに保護しないとダメです。