質問: 漏れ電流の測定方法 漏れ電流の測定方法について教えてもらえませんでしょうか。 素人ですのでよくわかりませんが下記のような確認方法になると思いますが? 電圧測定は関係無いでしょうか? よろしくです。 ※交流の場合 1.単相 ※uvwの各線すべてを交流クランプの輪で挟み込み測定 1漏れ電流がある場合は**maで表示される 2漏れ電流がない場合は0maで表示される ※電圧で確認する場合 1u-w測定:200v 2u-v測定:100v 3v-w測定:100v 4u-e測定:50v 使用電圧の半分の値 5v-e測定:0v 中性点 6w-e測定:50v 使用電圧の半分の値 2.三相 ※rstの各線すべてを交流クランプの輪で挟み込み測定 1漏れ電流がある場合は**maで表示される 2漏れ電流がない場合は0maで表示される ※電圧で確認する場合 1r-t測定:200v 2r-s測定:200v 3s-t測定:200v 4r-e測定:100v 使用電圧の半分の値 5s-e測定:100v 使用電圧の半分の値 6t-e測定:100v 使用電圧の半分の値 ※直流の場合 ※pnの各線すべてを直流クランプの輪で挟み込み測定 1漏れ電流がある場合は**maで表示される 2漏れ電流がない場合は0maで表示される ※電圧で確認する場合 1p-n測定:12v 2p-e測定:6v 使用電圧の半分の値 3n-e測定:6v 使用電圧の半分の値
回答: 漏れ電流を測定する際には電圧は一切関係ありません。 関連の電線をまとめて電流計のクランプで挟めばよいです。 https://eleking.net/k21/k21h/k21h-clampmeter.html この真ん中あたりに漏れ電流を測定するときのクランプ形電流計の使い方というのがあるので参考にしてください。 なお機器の筐体などに接続されているアース線はこれらの電源線と一緒にクランプして測定してはいけません。漏電電流があっても表示されません。 (漏れ電流がアース線を通って地面に流れているのであればそのアース線だけをクランプすることで漏れ電流を知ることができます。) 一般的なクランプ式の電流計には直流は測れないものがあるので注意してください。