質問: acコンセントのニュートラル(コールド)側と「アース」 「acコンセントのニュートラル(cold)側は、 電柱の変圧器の部分で接地されている」 という認識です。(配線工事が誤ってなければ) 「そこで、家電製品のアース端子の接続先として ニュートラル側を利用できるのでは」 と考えてしまうのですが、これは可能でしょうか? 今、具体的に考えているのは、下記の2用途です。 下記接続に、問題点などはあるでしょうか? 1: crtディスプレーのフィルタのアース線接続先として、 acコンセントニュートラル側を使うこと。 2: pc電源のアース線(hot側cold側と丸いアース端子がある形状のプラグを、hot・cold二穴しか開いてないコンセントに刺すためのアダプタを使用したとき、アダプタからにょろっと出ている線)を、ニュートラル側に結線すること。
回答: >アース端子の接続先としてニュートラル側を利用できるのでは」 アースの目的から考えると不可能です。 1.フィルターのアース接続先は、電気の流れていないクリーンな接地先に繋ぐ必要があります。 汚れた接地先に接続すると、フィルターでとったノイズを吸収することが出来ないばかりか、汚い接地先がノイズ源となりフィルターからノイズを注入することとなります。 2.pc電源も同じです。ノイズが接地側からも入ってきます。 質問が電子機器となっていましたので、ノイズ中心に回答しましたが、家電全般で考えると、次のようになります。 家電でアース端子があるのはフレームが金属製などで、感電のおそれのある場合がほとんどです。 アース線をとることにより、万一の漏電の時にフレームをアース電位(0v)に保ち、感電事故を防いでくれます。 これだけだと、電源の接地側線にアースを落としても良い錯覚に陥ります。 各家庭の電源口には、nfbが取り付けられています。 一般的には、過電流検出で電気を流しすぎた場合回路を遮断する目的ですが、漏電検出も行っています。 漏電検出は、入った電流と戻る電流に差がないか常に検出しています。 家電製品で漏電があったとき、真のアースに電流が流れれば、漏電検出をしてnfbが回路を遮断しますが、電源の接地側線に流れてしまうと、漏電検出が出来ませんので、漏電部分が発熱し火災の原因となります。 漏電により火災となった話は良く聞くと思います。 これは、漏電で漏電電流が真のアース線に流れなかった場合によるものです。 極端な例として、コンセントを半さしにして長期間使用したとき、コンセントの電極部にホコリが溜まり電源間で漏電したため火災となった例があります。