質問: 漏電遮断器と漏電火災警報器の作動原理について 漏電遮断器はどこからの漏電で作動しても漏電火災警報器は鳴り続けるのでしょうか? 例えば漏電遮断器が作動した場合で、漏電火災警報器の警報音が鳴動しなかった場合は、室内配線か電化製品からの漏電と思ってよいですか? また、作動していても鳴動している場合はラスを貫通している電気配線から漏電していると考えてよいですか? また漏電遮断器が作動した場合は漏電を遮断しているので安全なのですか?
回答: 基本的に漏電遮断器と漏電火災警報器の検知の原理は一緒です。動作は違いますが。 以下は低圧機器(AC750V以下)での説明です。 漏電遮断器: 漏電ブレーカーとも言い、ブレーカーの中に検知部品が組み込まれており、ブレーカーの2次側で漏電を検知するとブレーカーを落とす。 漏電を検知してブレーカーが落ちれば漏電は止まる。 ブレーカーが漏電で落ちると外部へ信号が送られる(小さいタイプのには無いものもある)。 漏電火災警報器: 検知器(=変流器)の二次側で漏電が起こると、それを検知して警報を鳴らす。また、同時に外部へ信号を送る。 漏電を検知して警報が鳴っても漏電はそのまま続く(検知器の1次側のスイッチを落とす仕組みになっていれば漏電は止まる) 漏電がなくなると自動的に警報は停止し、外部への信号の送信も止まる。 __________________________________ >漏電遮断器はどこからの漏電で作動しても漏電火災警報器は鳴り続けるのでしょうか? 回路の中で、それらをどこに取りつけるかによって異なります。 もしも大きな屋敷で母屋と離れ家と物置小屋があったとして、それぞれに電気を送る電線の頭に漏電遮断器を取り付けるor単なるブレーカーと漏電火災警報器を付ける、のどちらかのパタンの組み合わせがそれぞれで考えられるからです。ひどい雨により全ての回路で同時に漏電が発生した場合、物置小屋への電線で漏電してその漏電遮断機が動作したとしても、他の離れ家への漏電警報器では鳴動しっぱなしになったりもします。 同じ場所に両方を取り付けた場合、漏電遮断器が動作すればブレーカーが落ちて漏電が止まるので漏電警報器は自動的に止まります。が、軽度な漏電の感知のために漏電警報器を取り付けている場合、警報が鳴り続けていても漏電遮断器は落ちないこともあります。漏電電流の感度設定などの設定によります。 >例えば漏電遮断器が作動した場合で、漏電火災警報器の警報音が鳴動しなかった場合は、室内配線か電化製品からの漏電と思ってよいですか? これも回路の中で、どこに取りつけるかによって異なります。 ですが、漏電遮断器が動作するということは漏電火災警報器が鳴動していることに等しいと思うべきです。ブレーカーのスイッチを入れる前にどこかで漏電していたはずだと注意すべきでしょう。 漏電する対象は決して室内配線か電化製品かで決まることはなく、虫やトカゲが充電部に入り込んでいたとか、雨の日に回路全体が絶縁性低下してしまったとか考えられますので一概には言えません。 >漏電遮断器が作動した場合は漏電を遮断しているので安全なのですか? 可燃性のものがある場所で漏電した場合、発火している恐れがあるので確実に安全だとは言い切れません。可燃物もなく電化製品が発熱するようなこともないものの場合は、ブレーカーのスイッチさえ入れなければおそらく安全だとは思いますが断定はできません。