質問: エアコン取り付け 本日、お客様のところで、エアコンを取り付けてまいりました。不安が残る施工で水漏れが起きないか心配になる現場でした。試運転したところ乾燥してるせいか15分くらい程度ではドレンホースからの排水が確認できませんでした。後日また確認に行く予定ですが、皆様のエアコン取り付け時に起きた失敗事例を教えてください。
回答: 湿度が低い時などのドレン水確認はドレンパンに水を流して確認しないのでしょうか? (特に施工上で怪しいと判断した時などは念入りに確認すると思いますが・・・) 当方は醤油差しみたいな物で流れを必ず確認してきますよ。電源がない場合の工事などもありますしね。 お勧めです。 失敗例ではないのですが、新築工事中に取り付けたエアコン。引き渡し後水漏れが発生・・・ 確認にお伺いしたら、お客様が犬走りを濡らすのが嫌との事でホースにて延長配管してありました。 ホースの中にコガネムシが入っていて水の流れを妨げていたものでした・・・・