質問: 3ピンのコンセントのN(白線)とアース(緑線)を逆に配線した場合、古いタイプのコンテスタで白線と緑線が逆であることを検出できるでしょうか? また負荷をコンセントに差した場合負荷に電気は流れるでしょうか? 負荷を繋いだら+からアースに電気が行ってしまうので負荷は電気が行かない気がするのですがいかがでしょうか? ご教示お願いします。
回答: ”古いタイプの”というのは分かりませんが、コンテスターは「極性」チェッカーなので、エラーが出ると思います。 負荷をつないだら、100Vの電位があるため、地絡電流が流れてELBが作動すると思います。 それよりも、危険なので実験はしない方がいいでしょう。