質問: 三相200v機器のプラグについて 三相200v機器のプラグについて 先日、知人からエアーコンプレッサー(日立のベビコンで三相200vです)を譲り受けました。 家の作業場に父親が動力契約をしていたようで、コンセントがきているのですが、 コンプレッサーのプラグを知人が外していたので、配線がむき出しのままでした。 そこで、近くのホームセンターにてコンセントと同じ形状のプラグを購入したのですが、 配線の接続順がわかりません。 プラグは200v 15aで3つ穴が開いているのですが、 コンプレッサー側からは4本(赤、白、黒、緑)配線が来ています。 この場合はコンプレッサーは使えないのでしょうか? 使える場合はプラグの配線の接続方法を教えていただけるとありがたいです。 どうかよろしくお願いいたします。 補足・当方の電力会社は九州電力です
回答: ケーブル線の4色の役割は、黒・白・赤は電源線ですが、「緑はアース線」ですから、プラグには接続する必要はありませんのでプラグの「外側に出して」ください。 別途、アースを用意して緑の線に接続した方が漏電等の際は安全であるだけで、コンプレッサーの運転には影響しません。 黒・白・赤は相の順番ですが、コンセント側の相が分かりませんから、取り敢えず任意に接続してください。 接続が終わりましたら、試運転してください。 モーターが逆回転するなら、任意の2箇所を入れ替えてください。(例、赤⇔白) 入れ替えれば正常回転します。 始めから、正常回転するならメデタシで、作業終了です。 もし、逆回転してもモーターが壊れる事はありませんから、落ち着いて電源を切り、プラグの接続を入れ替えてください。