質問: 漏れ電流測定について質問です クランプメーターでの漏れ電流測定ですが、単相3線式の場合3線一括で測定、単相200vの場合2線一括で測定という方法でよいでしょうか?この測定方法の仕組みと原理もご教授ください、よろしくお願いします。
回答: 電流の行きと帰りの総和はゼロです。ゼロで無ければ別な経路(漏電)がある、と言う事になります。 単相3線式の場合は、一方の100v線と他方の100v線の電力(電流)は一致することはほぼ無く中性線にも電流が流れるので、中性線を含んだ3線一括で測定します。 漏電が無ければこの3線の総和はゼロで、ゼロで無い場合は他に電流線路が存在(漏電)している事になります。 単相200vの場合は、負荷には2線供給の筈で、その2線の行きと帰りの和は当然ゼロです。 単相3線式100/200vの200v負荷も同じです。 なので、この場合は2線のみが測定対象です。