質問: 【フェランチ現象で一次側より二次側の電圧の方が高くなると機器はどうなるのでしょうか?どういうときにフェランチ現象は起こるのですか?】
回答: 高卒元電工の爺さんです、遠い昭和の昔、山奥の発電所で電力会社の方に話を 聞いたような記憶を、思い出しながら記載してみます参考になれば・・・・。 〇思い出して記載すると次のようでした。 ・原因(フェランチ)に関らず電圧変動の許容値は±10%だったと記憶。 その上は余裕・安全度・実力で国産であれば10%程度、ただし連続不可! ・フェランチ現象は電線類・機器に進相電流を流すと、リアクタンス分の電 圧は電圧低下が逆位相となり電圧上昇するもののようです。(負荷を繫ぎ 電圧降下させれば打ち消せますが、負荷が軽いと上昇が上回る模様!) このため、電力会社は分路リアクトルを回路末端に接続したり、水力発電 機を進相運転させ無効進相電流を吸収させ、電圧の降下を企てるようです。 ・・・・・以上のようですが、参考にして頂ければ幸いです。 以上