質問: 負荷設備の入力換算容量(va値)の算出について 分電盤分岐回路の負荷容量設計をするにあたり、蛍光灯・水銀灯の負荷容量換算(va値)を算出するにはどのようにすればよいでしょうか。単に高力率型は定格消費電力(w)×150%、低力率型は定格消費電力(w)×200%の換算容量で算出・設計をしていけばよいのでしょうか。また、エアコンの負荷容量(va値)はどの数値使って算出すればよいのでしょうか。以上ご回答よろしくお願いいたします。
回答: そうですね。器具のデザインはお客様の選択によることも多いでしょう。 ただ、低力か高力か、水銀灯かナトリウム灯か、電源電圧は 100vか 200vかなどのことは、設計段階ではっきり指定したほうがよいと思います、