質問: 三相同期発電機で電圧変動率を計算した結果、負荷力率1.0のときより遅れ0.8の方が大きくなりました。その理由を検討しているのですがいまいち理解できません。詳しく教えていただきたいです。
回答: 同期発電機は等価的に誘導性の内部リアクタンスをもってる リアクタンスでの電圧降下は 同相電流だと、元の電圧に対して直交→降下後の電圧の大きさはあまり変わらない 無効電流成分に対しては、元の電圧と同位相→降下後の電圧の大きさがお菊変わる で、無効電力を含む力率0.8の場合の方が電圧降下が大きく、電圧変動率も大きくなる