質問: 100vを200vにするトランスってありません トランス、電流、、定格電圧には無知な私が、 農業用の湯芽工房(メーカーは、タイガーです) (ys-200l)という、 米(コシヒカリなんかの米です)の種の、芽出しと消毒に使う、湯沸かし器のような物で、 湯が沸いた後に、種を湯で消毒してから、湯を捨て、また冷水を、 入れて循環させて使う器具を買ってしまいまして、 試しに使ってみようと思いましたら、電源が、普通の家庭の コンセントに入れること出来ないので、びっくり...(汗) 200v(三相)9.2aと表示されています。 農業倉庫には、200vの電力が入っているのですが、自宅から遠いし、そこには、水道が、 ありませんから、この器具が使えないのです...(汗) これ、使うのは、1年間に、たったの二週間だけなんですが、 なんとか使えないものでしょうか? ○家庭のコンセットは、100vの50aになってます。 ●家庭のコンセットから、定格電圧が200v(三相)・電流が9.2aに、 トランス(変圧器)を使って、なんとか変換して、使用できる状態に、 できるでしょうか? ●トランス(変圧器)は、何処に売っているのでしょうか? ●どんなタイプの、トランス(変圧器)を購入したらよいのでしょうか? ●家庭で冷蔵庫とか、電灯とか、テレビを見ていたら、 電流不足で、ブレーカーが落ちて停電で真っ暗になって、 家族が怒り出すかと心配もしてます ...(汗) 教えて下さい。
回答: >家庭のコンセットから、定格電圧が200v(三相)・電流が9.2aに、 >トランス(変圧器)を使って、なんとか変換して、使用できる状態に、 >できるでしょうか? 無理です。トランスで単相から3相を生み出せないのでそのような機器はありません(たぶん)。 もしあったとしても単純計算でも ac100vは 18.4a (実際は変換効率悪くて電流値はもっと大きい) にもなり、この電流だとコンセントが普通家庭の壁にあるのと形状が変わるので挿せません。 また、部屋ごとのブレーカーも通常20a、つまりコンセントから取り出せる2kwまでで、 もともとギリギリなので変換効率100%でもなければアウトです。 つまり配線やブレーカーやコンセントを変える工事が必要になってきます。 三相200vを作る「インバーター」という装置がありますが、これを使っても変換効率100%は無理ですから、まずアウトでしょう。 似た質問 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2332011.html