質問: 変圧器の既約効率を求める式で、出力に皮相電力を使わず有効電力を使う理由を教えて下さい。 変圧器の容 変圧器の既約効率を求める式で、出力に皮相電力を使わず有効電力を使う理由を教えて下さい。 変圧器の容量は皮相電力なので出力も負荷の求める容量を皮相電力とした方が統一できていいと思うのですが... 負荷の求める容量に皮相電力を使えない理由があるのでしょうか
回答: 最初の質問の式 効率=容量(kva)/(容量(kva)+全損失(kw)) は単に定格負荷(カ率100%)時の出力が数値として容量と一致 するということで作られた式でしょう。 ここでvaという単位が使われているのは数値として容量 を使っているからなのでしょう。 皮相電力と有効電力や損失は本来単純に足したり引いたり出来ない ことをお忘れなく。