質問: 主幹開閉器の選定 定格電圧200vの0.8kw、6.0kw、2.2kw、1kwの電動機が4台あります。 主幹開閉器は60アンペアで足りますか? 75アンペアもしくは100アンペアほしいでしょうか?
回答: 3相200vですね。 電動機の総kw数が10kw (12kw以下)で、電動機の最大のものが6.0kw (7.5kw以下)ですから、 6.0kwがじか入れ始動の場合、100a (配線用遮断機) 6.0kwがスターデルタ始動の場合 75a (配線用遮断機) b種ヒューズ開閉器使用の場合 100a ちなみに幹線は14ロ(vvr)、最大こう長35mです。