質問: キュービクル盤内母線 御世話になります。 電気工事はシロウトです。 トランス容量は225kvaで電力会社からは高圧引込みケーブルは22sq以上と言われました。 盤内母線は何sqになるでしょうか? 宜しくお願いします。
回答: >トランス容量は225kvaで電力会社からは高圧引込みケーブルは22sq以上と言われました。 盤内母線は何sqになるでしょうか? *高圧設備規程(2002年版)の 150-1によれば 150-1表から選定することとあります。 また、最小サイズは「14sq以上」となっています。 引き込みが 22sqですので、短絡電流が8kaと思われますので、 キュービクルが cb形ですと 22sq pf・s形(限流ヒューズ使用で)ですと14sq が適当サイズと考えられます。 詳細は(cb形とかpf・s形とかの分類のことをを含め)、 高圧設備規程や内線規程を、一度勉強してみてください。