質問: 真空引きについて 真空引きについて知識のある方教えてください。 エアコンの買い替えをしました。 真空引きの時間はメーカーから10分以上程度ときいていましたので 設置前に取り付け業者の方に 真空引きは15分程お願いしますと 伝えたら返事はなく嫌な顔をされました。 険悪なまま作業は始まり... 真空引きが始まった為 タイマーで計測したところ 3分で終了 すぐにエアコンのスイッチを 入れて試運転と片付けに入った為 真空引きは15分お願いしたのに どうしてやってくれないんですか? タイマーで測っていますよ! と聞いたら 充電がない 3分はいつもより長くやっている 現場を分かってないと言われ 押し問答になりましたが 真空引きを15分やり直してください!と 強くいいましたところ エアコンに電源が入り 送風している状態で真空引きを15分してくださったのですが大変不安です。 また真空引き終了時にゲージはいくつか たずねたところ ゲージはついていないから分からないと言われました。 今後どのような事が起きそうでしょうか? また取り外した古いエアコンのガスを 庭で放出し しばらくプシューと 音を出しながら白いガスを出していて 近所迷惑にならないかと ビックリしてお手上げ状態でした。 ずさんな工事の為 販売店に連絡をしたところ 立ち合いの点検をしてくれるそうですが 30万円のエアコン 故障が怖い為 室内機室外機ともに新しいものを 付け替えてもらった方がよいでしょうか? ご教授いただけましたら幸いです。 宜しくお願い致します。 また同じ質問を昨夜致しましたが 入力ミスにより解決してしまい 今一度同じ質問であることをお許しください。
回答: エアコンに電気が入っている送風状態で真空引きって普通はそんなことできないよ。 配管の中にはもう冷媒が入ってしまって残留空気や水分はもう冷媒と混ざってしまっているので仮にポンプダウンして冷媒を室外機に戻していても真空引きにはならない。 とんでもないど素人業者。