質問: 電気を60aより大きくするのは出来ない? 最近新築の30坪程度の一戸建て(4ldk)に住み始めた者です。 現在50aの契約なのですが、昨日ih、電子レンジ、エアコン1台、浴室乾燥機、照明5つ位を同時に使用するとブレーカーが落ちました。 こんなのでは夏場にエアコン5台を同時になんか使っていると確実に無理です。 皆さんは30坪位だと、どの程度のアンペアの契約でやられているのでしょうか? 前に住んでいた70平米のマンションでは30aで済んでいたので想像つきません。 東京電力のhpをみると60aまでの増設しか書いてありません。 60a以上には出来ないのでしょうか? またもし出来たとしたら配電盤や電気メーターは別の物に交換ですか? 出来ないとしたら、2つの契約(30aと40aとか)で電気メーター、配電盤が2個になってしまうのでしょうか? 工事費用はどの位でしょうか? 教えていただけると助かります。
回答: >同時に使用するとブレーカーが落ちました... 落ちたのは電力会社のマークが付いているブレーカですね。 もし、その他のブレーカが落ちたのなら、以下の話は違ってきますので。 >60a以上には出来ないのでしょうか... 契約種別が変わり、電力会社のマークが付いたブレーカがなくなるだけです。 【従量電灯 b】から【従量電灯 c】に変わります。 http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/gokatei/juuryou/index-j.html >またもし出来たとしたら配電盤や電気メーターは別の物に交換ですか... メーターはたぶん、一回り大きいものと取替になるでしょう。 とはいえ、メーターは電力会社のものであり、電力会社の責任と費用での取替です。 分電盤で、電力会社のマークが付いているブレーカの次に大きなブレーカが、そのままでよい場合と、取替になる場合とがあります。 取り替える場合は、お客様の費用負担です。 >工事費用はどの位でしょうか... 最近の新築とのことで、電線 (幹線) の取替までは必要ないでしょう。 分電盤の小改修と手続き費用で、安ければ 1万円程度、高くても 2~3万円のものでしょう。 いずれにしても、電気工事店に一度見てもらってください。 電力会社に相談するのではありません。