質問: スプリンクラー設置の基準を易しく教えて下さい 放火で大損害のドンキホーテが、全店舗にスプリンクラーを設置することにしたというニュースを読みました。埼玉の事件でもスプリンクラーの有る無しが明暗を分けたようです。 私はドンキというのには一回しか行ったことないのですが、ごちゃごちゃと狭っくるしいところだと思いました。スプリンクラーが設置されてない店舗があること自体驚きです。出火したら、と考えたことなかったんでしょうか。 消防法になるかと思いますが、どなたかご存知の方、スプリンクラーの設置基準について、素人にもわかるように易しく(優しく)教えていただけないでしょうか。 きょう行ったスーパーには駐車場にも設置してありました。当然設備費は多くかかったと思います。ドンキの規模の店に(小さくないと思うんですが)義務ではなかったのかと不思議です。扱っている商品によるのでしょうか。 よろしくお願いします。
回答: 消防法施行令第12条に スプリンクラー設備に関する規準があります。 ドンキホーテのケースは 別表第一(建築物の用途を明示、用途で防火設備の内容等が決められている) の(四)に「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場) 該当しますね。 この内、スプリンクラーが必要になるのは(建家の階数や床面積で決められている) ・階数が(地階を除き)11階以上のもの ・3000平方メートル以上(平屋以外) ・(危険物を指定数量の1000倍以上有ると)3000平方メートル以上で その該当(危険物保管)階 ・地階・無窓階は1000平方メートル以上 ・4階以上10階までの1500平方メートル と有ります。 建築物を建てる前に、地域の消防署へお伺い(届け出)して、 該当規則に見合った防火(消火)設備を設置しなければなりません。 床面積等が該当しなければ、設置の義務はありませんが、 場合によっては、消防署の「指導」が出るケースも出て来ます。 また、自治体によっては消防法令規則よりも、条例で厳しくしている 場合もあります。 正確には、地域の消防署の指導に従って下さい。