質問: 変電所の非接地系統のこと教えてください 変電所の中性点の接地について疑問があります。 (関東に住んでいるので関東の電力会社のことで書きます) 配電線は非接地系と言われています。 つまり配電用変圧器の2次側は接地していないみたいです。 でも、配電線(6kv)でも「対地電圧」と言って6kv/√3の電圧 があるみたいです。 この値が出てるってことは中性点を接地してるのかと思ってしまいます。 なんで非接地なのにこの数値がでてくるのですか? 正式な接地はしていないけど接地してるってことですか?
回答: >正式な接地はしていないけど接地してるってことですか? そういうことです。 非接地系統でも、電力会社の地絡方向継電器や過電圧継電器(64h)の検出用のために、変電所母線に設置される接地形計器用変圧器(gpt)の一次側中性点で接地をつけているからです。 参考url:http://homepage1.nifty.com/pro31/sub3-7.htm