質問: 写真の警報機は煙を感知しますか? バルサンを炊こうと思っています。 熱を感知する警報機はバルサンをする際カバー不要と聞きました。 写真のものは熱感知だけで、煙は感知しないでしょうか? よろしくお願いします。
回答: これは自動火災報知設備の 差動式スポット型感知器ですので、 火災時の熱で反応しますので、 煙や蒸気にかかっても反応しません。 つまり、差動式スポット型感知器は 急激な温度差により感知して 非常用ベル等を 鳴動させて火災を知らせる設備です。 メーカーは能美防災(株)の FDPJ206かと思いますが、 能美防災(株)・差動式スポット型感知器 カバーで覆ったり、 何もせずにそのままバルサンを焚いても 反応しませんので大丈夫ですよ。 消防com・【火災報知器】熱感知器と煙感知器の見分け方と 誤作動した時の対処法。画像解説付き。