質問: 東京電力から6kVの高圧電力の契約をしている工場なのですが、非常用発電機の設置を計画しています。容量は、500KVA(400KW)です。400V出力の発電機を設置して昇圧用の変圧器を接続して、6kVラインでの接続を考えています。もちろん、商用側とは切り離しての接続とします。この様な場合に、何か問題点や、注意を要する事があれば教えて下さい。また、変圧器ロスや、起動時の電流による影響についてもよろしくお願いします。
回答: 施設・設備の詳細な情報がないと、何に重点を置いて答えるべきかわかりませんが、思いつくまま列記してみます。 ・商用受電との切替について、遮断器のインターロックを確実に行う。 ・消防設備などの法的に必要な非常用電源について別途確保するか、必要容量を確保するため、他の負荷を遮断できるようにすること。(ポンプ始動時の容量計算など法や関係基準の規定による) ・発電機の負荷は切り替えて一気に投入することが出来ない。大型電動機の始動について、始動電流の実測と計算をあらかじめ行なっておき、余裕を見て順次投入とすること。特に起動停止を繰返す機器の始動時に発電機が過負荷にならないようにする。 ・負荷の容量計算をおこない、遮断できる・出来ない負荷のリスト(優先順位)を定め、手動または自動で遮断するよう設定しておく。一般照明・コンセントもグループ分けをして遮断が出来るようにする。 ・発電機の冷却方法を長時間連続運転に十分対応できるようにする。(水槽の循環だけでは無理) ・発電機の燃料供給を長時間連続運転に対応させること。油の場合は油タンクが危険物貯蔵所となり有資格者が必要かも。ガスの場合には新たな引込工事がいるかも。 ・変圧器のロスを問題にするような微妙な計算ではなく、負荷計算に余裕を十分に見込む。変圧器の損失が気になるなら高圧を出力する発電機もある。 ・非常用発電に関するすべての設備は、常用電源が無くても自立運転を開始でき、継続できるようにする。 ・設置にあたり、電気事業法に基づく申請手続き(大気汚染防止法関係を含む)が必要であり、関係機関に事前相談をすることが望ましい。 ・敷地境界での騒音基準を満たす。 ・消防の危険物、火気使用設備などの関係法令の申請・届出を行う。