質問: ブレーカーの選定について ブレーカーの選定について質問です。 現在p112(4馬力)のパッケージエアコンが1台だけあり、メーター⇒(cv22sq)⇒elb30a⇒(cv14sq)室外機となっております。 ここにp160(6馬力)を2台追加する場合、メーター⇒(cv22sq)⇒elb○○a⇒(cv14sq)⇒bl30a×3⇒各室外機へ・・・と言った感じになるのでしょうが、この時の3個のブレーカーの1次側に来るelbの容量(上記○○)は75aで良いのでしょうか? 機器の仕様書の数値からの計算方法をご教唆賜りますようよろしくお願い申し上げます。
回答: 電気工事会社を経営する者です。 >ここにp160(6馬力)を2台追加する場合、メーター⇒(cv22sq)⇒elb○○a⇒(cv14sq)⇒bl30a×3⇒各室外機へ・・・と言った感じになるのでしょうが、この時の3個のブレーカーの1次側に来るelbの容量(上記○○)は75aで良いのでしょうか? 先ず、質問者さんは電気工事士の免許を持った電気屋さんですか? そこの地域の電力会社への電気使用申込みや引込線以下の委託工事のできる電気工事会社の方ですか? 上に該当する方なら地域の電力会社の営業所に全ての機器の仕様書を持参して算定してもらうのが理想かと思います。 >機器の仕様書の数値からの計算方法をご教唆賜りますようよろしくお願い申し上げます。 低圧電力の場合は単純に負荷の合計だけで契約容量や主開閉器が決められるものではありません。 試しにその地域の電力会社のホームページから低圧電力の契約に関するものを確認すれば判ります。 負荷容量契約にするのか主開閉器容量契約にするのかで若干差が出ますし、最終的に支払う電気料金的にどちらが有利なのかはこの質問文では解りません。