質問: 電話交換機のブレーカはどこにあるのでしょうか? 学校などに電話機がたくさん(職員室やオフイス等)ありますが、この電話機の回線ブレーカはどこにあるのでしょうか?
回答: 通常交換機の電源は専用回路を使用する場合が多く、建物のフロア又はMDF室内等の分電盤内に専用分岐回路として設けられておりますので、当該回路のNFBを解放するか、交換機自体の電源プラグをコンセントから抜きます。 架空引込の場合には保安器がありますので、当該保安器のカートリッジを抜けば局線から侵入する雷を防止する事が出来ます。 雷の場合、電源系と回線系両方からサージが混入する場合がある為、電源コンセントからプラグを抜き、保安器のカートリッジを外しておけば物理的に絶縁出来ます。