質問: 3相3線式に単相ヒーターを接続したとき... 素人で申し訳ありませんが質問させてください。 3相3線式200vに単相200vのヒーターを3台、r-s・s-t・t-rと接続したとき、線間電圧210v、ヒーターの接続線1線の電流値79a、幹線一括(3本まとめて)で158aの測定結果が出ました。 この場合のヒーター容量は何kwになるのでしょうか。 ぶしつけな質問で大変申し訳ありませんが困っております。是非ご回答をお願い致します。
回答: 三相の場合の計算式 w=√3・e・i 210vで線電流が79a(相電流じゃあないですよね?)なら、、 ヒータ一本の抵抗は4.6オームくらいでは?? 全体の容量は28.28.76kwくらいになりますが? 一括クランプでは、漏電してない限り必ず総和は0aです。 結線、測定に間違いはありませんか? 三相200vで1本8kwのをデルタ結線で使うとすると 全体の容量は24kwとなり、 24000÷200÷√3=69.28a(相電流)となるはずですが?! http://www.nippon-heater.co.jp/material/resistance/resistance.html http://www.hakko.co.jp/qa.htm このq&aキットがおすすめ。