質問: 某データーセンターでスコットトランス(3相3線200V/単相3線210-105V×2)の設置を考えています。その場合、2次側の中性線の接地を取るべきでしょうか。?データーセンターの場合、中性線の接地は取らない方が良いと言われましたが、具体的な理由が分かりません。どなたか分かる方教えて下さい。宜しくお願い致します。
回答: 低圧回路は原則非接地です。高圧との混触時の異常電圧防止・ELBの動作の為等で接地します。データセンターの設置される機器は、対地間にフィルタが設置している場合があり、中性点接地をすると、通常状態で漏電してしまう場合があります。非接地にして、絶縁抵抗監視装置を付ける場合があります。