質問: 発電機について 初めまして。発電機についていくつか質問があります。 1発電機の力率で0.8とありますが、この値は何かの基準により決まっているのですか? 2発電機の力率は1.0になってはいけないと聞いたのですが何故でしょう?力率改善等により1.0になったほうが効率が良いのではないでしょうか? 3発電機の規格にjec-114とあるのですが検索しても出てきません。この規格は何を示した規格なのでしょうか? 4発電機に自励と他励がありますが、これの解釈は自身の構造で初期励磁を行うのと外部の機器より電圧を印加し励磁を行うと言った解釈で合っていますか? 以上4点について、質問させてもらいます。 多くなりましたが、どうかよろしくお願いします。
回答: 発電機のカ率0.8は三相発電機で1.0は単相発電機。 単相発電機kw=kva 発電機出力(kva)=電圧(v)×電流(a)×1/1000。 発電機出力(kw)=電圧(v)×電流(a)×カ率(1.0)×1/1000。 三相発電機=kw=kva×0.8。 発電機出力(kva)=√3×電圧(v)×電流(a)×1/1000。 発電機出力(kw)=√3×電圧(v)×電流(a)×カ率(0.8)×1/1000。 jec-114は、同期速度で回転電気機械の総称。 同期発電機・同期電動機・同期調相期で交流を用いる回転電気機械では 三相交流によつて作られる回転磁界を利用していて、回転磁界の速度を 同期速度という。 同期発電機(巻線式) 初期励磁で回転子を励磁する。 励磁された回転子が磁界を作る。 磁界に抗して回転することで電気が発生する。 系統電気と同期遮断機をつなぐことで電気を送る。 同期発電機(永久磁石式) 永久磁石が磁界を作る。 磁界に抗して回転することで電気が発生する。 系統電気と同期遮断機をつなぐことで電気を送る。