質問: 単相200v負荷を使用した際の3相200v幹線の電流値について ロードヒーティングのヒーター(1つ5kw)負荷が単相200vで21個uv、vw、uwとバランスをとって接続しているのですが、頭の幹線が3相3線200vです。3相3線の幹線に単相200vの負荷を接続した際の頭の幹線の電流値を教えて下さい。 また計算式も教えて頂ければ嬉しいです。
回答: 一相、一台当たりのδ電流(相)は iδ=5000/200=25aとなります。 今バランスさせているので7台での一相当たりのiδ=175aとなる。 このδ電流を線電流iyに変換すれば iy=175×3^0.5=303.1aが3相の幹線に流れる電流です。 念のために総電力pを計算すると p=3^0.5・v・iy=105kwになります。