質問: 零相電流と漏れ電流は別物ですか? 題記の通りなんですが、定義など御指導して頂ければ幸いです。
回答: no.1のymmasayanです。補足にお答えします。 >ところで計測方法として、漏れ電流は三相誘導電動機の場合、3本の電源ケーブルを >まとめてクランプメーターで計測した電流・・・ そのとおりです。 >零相電流はu・v・w各々のケーブルの電流を計測して計算された数値と >なるのでしょうか? 実際には零相電流を測るのは難しいので零相電圧を測ります。 一番ポピュラーなのはy結線のトランスの中性点とアースの間に(零相)トランスを入れ 電圧を下げて測定します。中性点とアースの間に零相電圧が出るのです。