質問: 配線の確認をお願いします。その2 換気扇のon/offと連動したランプを付けたいと思っています。 以下の質問をした者です。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8693526.html スイッチプレートを外し、黒の線と白の線が1本ずつ来ています。 黒は電源へ、白は換気扇へ向かっていると思っています。 換気扇は離れた所にあり、壁に埋め込まれているため、配線は触れません。 配線をいじれるのは、スイッチの所だけです。 この場合、スイッチの所で、スイッチに並列になるようにランプを付けても ngと考えてよろしいでしょうか。 ランプが換気扇と連動せず、常に点灯した状態になる気がしています。
回答: >スイッチの所で、スイッチに並列になるようにランプを付けても ngと考えてよろしいでしょうか。 スイッチを onしたときに 換気扇が回転し、ランプが点灯する仕様であれば ngです。 そうではなく、スイッチが offの時に ランプが点灯し、スイッチのありかが分かるようになっていて、スイッチを入れた時点で 消える 仕様であれば okと思います。(少し暗いかもしれませんが。)