質問: エアコンのコンセントのついて 単相200v20aのコンセントに、電源仕様が単相200v15aのエアコンの電源プラグを差し込んでも大丈夫なのでしょうか。 買い替えを予定している98年製のエアコンの電源プラグは単相200v15aですが単相200v20aのコンセントに差し込んでも問題なく使えました。 どうなっているのでしょうか。
回答: 単相200vの20aと15aのコンセント(プラグ)は形状が異なりますが、20aのコンセントには15aのプラグは差し込めます。 安全のために、逆に15aのコンセントには20aのプラグは差し込めないような形状になっています。 どちらかというと、分電盤のエアコン用配線遮断器が20aなのか、15aのものなのかが気になります。 元々の回路は配線設置段階から回路(配線)としては20aまで使用することで計画されていて問題はない、 使用する機器の最大定格が15aのものであれば配線遮断器は15aのものでないと配線遮断器として存在する意味がないのじゃない? (エアコンの配線は通常なら専用の回路になっているから、エアコンの定格に合わせて配線遮断器を決めるべきじゃないのかという疑問) 分電盤のエアコン用配線遮断器、部屋のエアコン用のコンセントをデジカメで写真にとっておき、エアコン購入時に電気屋さんでしっかりと現状で安全なのか聞くべきでしょう。 店頭の販売員よりは工事を実際行う人に確かめる方が確実でしょう。