質問: 短絡電流の簡易計算方法 短絡電流の簡易計算方法について教えて下さい。 ザクッとした数字でいいので知りたいだけです。 たしか、 トランス容量(kva)/電圧(kv)×√3×%z(%) みたいな感じで出ないでしょうか? 宜しくお願い致します。
回答: その通りで出ます。 ただ、出来たらこう記載した方が正確です。 トランス容量(kva)×100 /(電圧(kv)×√3×%z(%)) 理論式ではこうなります。 is = 100 ・ p / (√3 ・ v ・ %z) ちなみに%zは、100分率抵抗降下と100分率リアクタンス降下の合成になります。 その他、高圧配電線の地絡電流計算式もあります。 is = 1 + (v・l/3-100)/150 + (v・l'/3-1)/2