質問: コンセント配線工事について。20Aブレーカー回路に、コンセント1個(15A)を配線する場合、VVFケーブルサイズはいくらですか? 許容電流は20Aそれとも15A どちらに合わせればいいんでしょう・・?
回答: これは電気屋の中でもずっと議論されつづけてることなのですが、 銅線(IV等)の許容電流だけで単純に考えれば、1.6でもかまわないのですが、 VVFの場合、許容電流は通常、銅線を配管に入れた場合と同じように考えられているので、1.6-2だと許容電流が19Aになり、 20Aの2次側の配線として考えたら、足りません。なので、2.0のVVFを使用しなければなりません。 内線規程の1360-9に(前略)過電流遮断器の定格電流は、その電線の許容電流以下のものであること。とあります。 さきに、わかりやすいリンクを貼ってる方がいらっしゃいましたが、 それを見ると、ここでのブレーカーは配線用遮断器ではなく過電流遮断器にあたりますので、20A-2.0になります。 1.6をつかえるとしたらIV線をがいし引きで施工した場合等です。 補足: >つまり一回路を15Aのヒューズで保護するようにということです。 >ただし保護をブレーカでやる場合は20Aを使用しても良いとされています。 これはわかります。 >当然VVF1,6の許容電流は19Aですから20Aのブレーカーで保護された回路では問題ないのです。 これがまったくなんの説得力も持たないというか意味がわかりません。 現在の日本での電気工事配線において高容量回路は別にして最終的に20Aブレーカーで保護されています。 したがって電灯回路でもコンセント回路でも端末ではVVF1,6が使用(官公庁は2,0)されています。 他の回答で20Aブレーカーなら2,0が正解ならこの日本ではVVF1,6という電線は必要ないことになります。 これも意味不明。1.6は器具間の渡り及びスイッチ線にて使用されており、 1.6が存在することが1.6を20Aを接続できる免罪符にはなりえない。