質問: キュービクルのct比ってどうやって決めればよいでしょうか?tr容量から算出するとかなり大きな値になっ キュービクルのct比ってどうやって決めればよいでしょうか?tr容量から算出するとかなり大きな値になってしまいます。 どなたかおしえてください
回答: 一般には、契約電力から電流を算出し、それを1.5倍程度して一次側の電流とします。 契約電力が200kwとすると i=200/{√3×6.6×0.9(力率)}×1.5=29a したがって、ct比は30:5となります。 新築などで契約電力が不明の場合は、従来通りのトランス容量の圧縮で契約電力を想定し、算出します。