質問: 3相機器の消費電力を入力値に換算するには インバーター容量制御空調室外機 3相200v50hz消費電力(冷房時)5.5kw運転電流17.6a,力率0.9・・・1台 上記を入力値(kva)になおして配線用遮断器のサイズを決めたいのですが、入力値に直す場合定格出力/効率×力率で出すのでしょうか。 そうすると 圧縮機の電動機定格出力が3.8kw送風装置の電動機定格出力が0.078kwです。効率がわからないので三相可変速電動機用インバーター装置の規約効率から電動機出力3.7kwにたいしてインバーター効率90.5%と建築設備設計基準に書いてあるので 3.8kw/0.9×0.905=4.665kvaで宜しいのでしょうか。ただ、メーカ仕様書には電源トランスの容量を決定する際に使用する最大電力値は定格消費電力の1.3倍で選定してください。と書かれてあります。そうすると、5.5kw×1.3=7.15kvaで宜しいのでしょうか。どれが正しいのか解りません。正しい出し方を誰か至急教えて頂けないでしょうか。
回答: >メーカーのカタログ見たら漏電遮断器30a >電線太さ3.5mm2(恒長9.9m)となっています。本当にこれで宜しいのでしょうか。 メーカのカタログに記載があり、使用する機種形式が合致していれば、 間違いないと判断して良いでしょう。 なお、間違っていましたら、工事会社や工事店、ユーザから苦情がくると 思います。 注意点としては配線長です。 恒長 9.9mとは、分岐箇所からエアコンまでの片道の長さのことです。 片道の長さがもっと長い場合は電線サイズを大きくする必要があります。