質問: 進み力率で機器を運用しても問題ないですか? 電気設備のメンテ会社に就職しました。多くの需要家が電気代(基本料金)削減のため、力率改善用コンデンサーを設置していますが、常時相当の進み力率となっています。電力メータは進みは計測されない為、力率100%で電気料金の方は問題有りませんが、機器の運用上問題無いのでしょうか? (この疑問は会社の先輩上司が回答出来るレベルを越えています。)
回答: 進み力率の状態で運転していますと、系統のリアクタンス分により 回路電圧が上昇することがあります。 電圧が上昇しますと同一系統にて運転している多くの機器に悪影響 を与えます。 力率を常に監視し進み力率になったら、進相コンデンサを切り離し 力率を1.0以下にするようなシステムにすることをお勧めします。 次のurlをクリックして参考にして下さい。 [力率改善はどのように行うのが良いか] http://www.jeea.or.jp/course/contents/06201/ [進相コンデンサ使用指針/ニチコン] http://www.suzuden.co.jp/gijyutu/pdf/nc_05.pdf