質問: 対地間電圧 現場制御盤に 一次電圧を ac100vいただいています。 現場にて 対地間電圧を 測定すると r-s 100v r-e 55v s-e 45v の測定結果でした 送電側は 440vから ダウントランスにて 100vに 落としていました 盤ないに来ているeは 問題ないのでしょうか?
回答: 100vの線rs共に非接地で、pcのアース端子がeに繋がっている、というような状況になっている気がします。 pc等のノイズフィルタは、電源の中点が交流的に(高いインピーダンスを通じて)接地端子に繋がっているので、このような状態になったのではないかと思います。