質問: 電動機の電流値の計算について 電気工事の初心者です。「出力400w」「1.8a」の三相電動機3台と「5.5kw」の三相電動機(電流値は読み取れません)があります。幹線、分岐線の太さ、配線用遮断器の容量を求めたいのですが、内規の電動機定格出力に対する全負荷電流値で計算するのか、電動機に書かれている電流値や「概算で5.5kwを4倍した22a」から計算するのか、どちらが良いでしょうか。
回答: >概算で5.5kwを4倍した22a なぜ、概算で kwを4倍した電流なのかを理解されていますか それが、理解されていれば、その計算でよろしいでしょう 参考までに 200v三相交流の電動機の場合、力率を0.8程度と想定すると 出力は 200*電流*√3*力率 となります 出力をkwで表すと 出力は 電流*0.272 となります で 電流は 出力*3.8 概算で 出力の 4倍です これは 200v三相交流で 力率0.8程度の場合の使用できます 電圧や力率が変われば使用できません