質問: cvケーブル8スケアで大丈夫ですか? 今年5月にオール電化として新築したのですが、現在60aのブレーカが落ちてしまい100aに変更しようとしたところ、知り合いの電気屋さんから引込み線の太さに問題ありとの指摘を受けました。住宅メーカは言い訳したり、問題ないと言っておりますが、実際8スケアで100a契約しても問題ないでしょうか。 ちなみに大まかな設備は、ihヒータ、エコキュートでの給湯、風呂、単相200の暖房時7.7kwのエアコン2台、3.2から5.2kwのエアコン4台、(暖房時) エコは200vで4.5kwです。 その他電子レンジ、冷蔵庫、等一般家電があります。 現在は200vのエアコン1台とエコまたは何か重なってしまうとブレーカが落ちてしまいます。 単純に100a契約できますか? 住宅メーカと一緒にオール電化として進めてきたのに 現状の設備が使えないのは納得できません。 何方かお教えください。困っています。
回答: >現在家の主だった設備の合計アンペア数は165aだそうです。その他、電子レンジ、衣類乾燥機、ドライヤー、電気(照明)は含まれていません。 詳しく計算していませんが、その程度だと思います。 ちなみに7.7kwのエアコン・4.5kwエコqとは消費電力ではなく能力の事です。 7.7kw能力のエアコンの消費電力は、3kw程度だと思います。 >これだけのことが分かっていながら、cv8の60aで設定し、今のままで100aまでのブレーカーに交換できるとの見解です。100aでも不足かと思いますが 先に回答しましたが、可能な事は可能です。(これも先に回答しましたがお勧めは出来ません) いつも落ちるブレーカー(紫色?)のとなりに付いている漏電ブレーカーが50aであれば、分電盤も交換する必要はないです。いつも落ちるブレーカーを外すだけです。 100aでは、よほどの省エネ家族でなければ、やっていけないでしょう。 エアコンをあまり使わなければ、120a(12kva契約で取付漏電ブレーカーは60a ケーブルは14~22スケア) 通常なら 150a(15kva契約で取付ブレーカーは75a ケーブルは22~38スケア) だと思います。(あくまで概算です)