質問: 三相200v交流の相間電圧と対地電圧について 三相200v交流において相間電圧が200v、位相が120度で総和がゼロになるのはわかるのですが、対地とをテスターで計るとどうなるのか?先日計ったら180v位でした。なぜそうなるのかがわかりません。教えていただけますか?
回答: 私も、昨日悩みました、200vのスターやデルタで180vはどうして出るのか、 夜、風呂に入りながらふと思ったのは、 灯動共用変圧器のw相(uv相の中間から100v)と100vのn相接地で 測ったのだと(変圧器定格は通常210-105vでしたね)、 朝、本欄を読むと#5の方が明快に答えていました。 (私の勤務する工場では、灯動共用変圧器を使っていないので 思いつくまでに時間が掛かりました) 本欄を読んで、再勉強させてもらっています。