質問: エアコン専用コンセントを増設したんですが、良く漏電ブレーカーが落ちます。 河村電気産業の分電盤なのでメーカーに最近漏電ブレーカーが落ちる様になったと聞いた所漏電ブレーカーが1992年
回答: 一般的にエアコンのブレーカーを増設して 漏電ブレーカーが落ちるようになったのなら エアコンの漏電が考えられますが エアコンを切っている時は 落ちないですよね。 捕捉 エアコンの漏電を疑いますね メーカー又は販売店に依頼すると リークテスター等で測定して 漏れ電流が発生していれば 修理です 漏れ電流が発生していなければ ブレーカー不具合です。