質問: サーマル・リレーについて すごく、初心的な質問をさせてもらいます。 サーマルリレーを手動(マイナスドライバー等)でトリップさせても、一次側と二次側に導通があります。(テスターで確認) 別の新品のサーマルを同じようにトリップさせても導通があります。 モーター等の保護回路にサーマルリレーを使用しているのですが、過電流が流れた時にトリップしますが、これはサーマルの設定値よりも過電流が流れ内部に有るヒートエレメントが加熱され、一次側と二次側が遮断していると思っていました。 サーマルがトリップしても一次側と二次側に導通があるということは、どのように電流を遮断しているのでしょうか。 又、上記の様に手動でトリップさせた時だけ一次側と二次側が導通状態になるのでしょうか。 時々、モーターのメンテナンスの為にサーマルをワザとトリップさせているのですが、これは危険な行為でしょうか。 長々と申しましたが、ご回答よろしくお願いします。
回答: 電磁開閉器はサーマルリレーと電磁接触器からなりたっています。 単体のものです。サーマルリレーが働いても電磁接触器は停止しません。 サーマルリレーには作動時に働く接点を持っています。(ncとnoの接点) 異常時にb接点の方を使い電磁接触器を停止させます。a接点の方を使い表示灯、リレー等を駆動する。(サーマルトリップの警報を出します。) というように使います。 サーマルリレーの作動した時には電磁接触器を止めることが必要です。