質問: 増圧ポンプの電源に使用するインバータの出力についての質問です。 現在、キャビネット型の0.75KWの増圧ポンプを使用しています。
回答: インバーター分のロスは大体5%です。よって電流値がそのくらい上がります。 枠上げは、モーターの運転電流値と銘板の定格電流値とで、余裕度がどの位あるかによります。 1.5kW用インバーターで、単相200v入力、三相200v出力はあるけど、 単相100v入力、三相200v出力は国内メーカーにあるかどうか要注意。 また万が一インバーターが故障した際にバックアップ電源はどうするか。