質問: 変圧器のタップ電圧について質問があります。 変圧器のタップ電圧について質問があります。 同じ問題でもテキストで若干計算方法に違いがありどちらで 計算すればよいでしょうか? 問題はこちらです。 配電用6kvモールド変圧器(定格容量75(kv・a)、定格一次電 圧6600[v]、定格二次電圧210[v]において、一次側タップを 6600[v]に設定してある時、二次側電圧が200[v]であった。 二次側電圧を210[v]に最も近い値とするための一次タップ電 圧の値[v]は。 イ 6150v ロ 6300v ハ 6450v 二 6750v テキストには v1/v2=e1/e2 e1:一次タップ電圧とe2:定格二次電圧の比は v1:一次電圧とv2:二次電圧との比に等しい とかいてあります。 とここまではよいのですが aのテキスト v1/200=6600/210 210v1=1320000 v1=6285v 答えロの6300v bのテキスト x/6600=200/210 210x=1320000 x=6285v ここから e1=(6285/210)×210 =6285v 答えロ 計算方法はほぼ同じですが、 e1=(6285/210)×210 =6285v の意味が分かりません。 何のための計算でしょうか? いくつもすみません。 変圧器に関連して・・・・ 2次側電圧を上げるには一次側のタップを下げる。 2次側電圧を下げるには1次側のタップを上げる。 という考え方でよいでしょうか? 長々となりましたが。詳しい解説の程お願いします。
回答: e1=(6285/210)×210 =6285v e1=(v1/v2)×e2 aの式で求めたのは1次電圧、でbの式に代入してタップ電圧を求めた。 かな? 粛々と1種電工勉強中・・・ っと 間違いならごめんなさい。