質問: 排水管からの悪臭について 新築後、半年で1階の洗濯機排水口から下水臭がしてきました。 建築業者に連絡し、見てもらったところ、床下の排水ホースと排水管のつなぎ目に隙間があり、そこから臭いが上がっているとのことで、パテ(ガム)で隙間を埋めてもらい、一旦悪臭はきえました。しかし、1日たちまだ若干臭う気がします。また、これまで気付かなかった2階の洗面の排水口からも臭いがしてきました。 施工業者に不信感を持ち、床下の排水管を自分で見てみたのですが別添のとおりでした。排水ホースと排水管の接続はこの程度の処理でいいのでしょうか?まったくの素人ですがあまりにずさんに見えます。今後施工業者へ言わなければならない点などアドバイスお願いします。
回答: ひっどい配管ですねー。 >排水ホースと排水管の接続はこの程度の処理でいいのでしょうか? 下水道(あるいは浄化槽)を使用している地域では、トイレ以外の排水の場合、屋外に(下水本管等の臭いや虫を防ぐ為)トラップ桝と言うのを設けています。この場合排水器具(写真の場合は蛇腹とパイプ)との接続部を密閉していなくても臭いはほとんどありませんが、桝~接続部の間の汚れが臭う事がありますので、最近では密閉するのが標準になってきています(逆に言うと屋外にトラップ桝が無い場合は必ず接続部は密閉する必要がある)。 密閉した場合に問題となるのが二重トラップです。同一配管上にみずを溜めるトラップが複数あると、水(排水)の流れが極端に悪くなります。通気管(空気の流れを改善出来る)の設置や、トラップを一箇所にする事で解決します。写真のケースでは、パンに付属のトラップでまず1つありますが、下の蛇腹部分にも場合によっては水がたまると思われ、屋外も付いていれば最悪三重になります。 改善するには、まず排水パイプはもっと下の部分で綺麗に切断。蛇腹は真っ直ぐ(若干の傾斜は良い)になる様に接続。接続部はアキレスジョイント等(専用パテでも良いが)で密閉。屋外にトラップ桝がある場合には通気を設ける。までが正規の配管になります(蛇腹を使用せず、排水パイプでパンのトラップ部に直接接続する方法もあります)。 他の器具についても同様の箇所を点検する必要があるかも知れません。 業者の対応に問題がある場合は自治体の下水道課へ相談する事が出来ます。施工方法については条例で決まっていますので指定工事店(指定工事店でないと工事出来ない)は従う必要があります。