質問: sb60aの契約を8kvaに替えたい 電気工事を職業としている者です。 プロとしてとても恥ずかしいほどの初歩的な質問なのですが、お客さんがsbの60aの契約をしている方が「契約ブレーカーがたまにとぶので契約を上げて欲しい」との事なので8kvaに変更するのですが、現在その分電盤ではsb60aの後にelbの3p60aがついています。普通に考えればsbを外してelbを40aに替えれば良いのですが、このお客さんがどこかでもらって来たノーヒューズブレーカの3p40aを使って欲しいとの事。 この場合、elbはそのままでsb60aをノーヒューズブレーカ3p40aに交換すれば8kvaの契約となるのでしょうか? いつもは当たり前のようにelbの交換をしていたので、このパターンでも良いのか?と少し不安になってしまいました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、これで良いのか教えて頂けませんでしょうか? ちなみに中部電力管轄内です。
回答: >elbはそのままでsb60aをノーヒューズブレーカ3p40aに交換すれば8kvaの契約... 私は最初にその方法を考えますけど。 理由は、 (1) elb 40aより nfb 40a の方が安い。 (2) elb 60a を elb 40a に落としてしまうと、10kva にしたくなったときまた大きな費用。 (3) リミッタスペースが空いてしまうと美観を損ねる (分岐増設スペースとしたいときもあるが)。 >sbの60aの契約をしている方が「契約ブレーカーがたまにとぶので契約を上げて欲しい」との事なので8kvaに... これは案外、実効がないこともありますよ。 釈迦に説法かとは思いますが、sbの60a は両相を足して 60aです。 内線規程で許される不平衡率 40% のとき、36a + 24a です。 elb でも nfb でも 40a は、片側 40a しか流せません。 不平衡率 40% で 40 + 26.7 = 66.7a で落ちてしまう計算になります。 お客様は 2kva 余計に使えるとばかり思っているのに、0.7 kva 少々使っただけで落ちてしまうことも起こりえるわけです。 そのあたりを十分説明しておかないと、苦情がくるかも知れませんよ。 余計なお節介失礼しました。