質問: 静電容量って何ですか? 各電線メーカーの電線便覧等にkm当たりの静電容量が記載されておりますが、静電容量とはどういう原理で存在するのでしょうか? ケーブルの静電容量は、ケーブルが長くほど、太いほど多いとされていますが、どうしてなのでしょうか?
回答: 電線に行く前にコンデンサの話をしましょう。 参考urlの図を見てください。 横から見た図ですが平行な金属板の間に誘電体(絶縁物)をはさんだものがコンデンサです。 これに直流電圧(上が+)vボルトをかけると上の極板に+q、 下の極板に-qの電荷(静電気)がたまったとします。 このときc=q/vをこのコンデンサの静電容量といいます。 静電容量は極板の面積に比例し、極板の間隔に反比例し、 さらに誘電体の誘電率に比例します。 また静電容量は直流は通さないが交流は周波数が高いほどよく通す(ように見える)のです。 実際に電気が突き抜けるわけではなく電荷の移動が外から見ると、 交流電気が突き抜けているように見えます。 さて、電線の静電容量ですが3種類考えられます。 1.平行線の線間の静電容量 2.同軸状のケーブルの線間静電容量 3.単線の対地間静電容量 > ケーブルの静電容量は、ケーブルが長くほど、太いほど多いとされていますが、 > どうしてなのでしょうか? どちらもコンデンサの極板の面積を大きくしたのに相当するからです。 余談ですが、ケーブルの静電容量が大きいと交流電圧を掛けたときに 電圧より90度進んだ漏れ電流が多くなります。 無負荷時に流れる電流の量i0(a)は、 単位長あたりの静電容量をc0(f/km)、長さl(km)、 電圧v(v)、周波数f(hz)とすると i0=v×(2×3.14×f×c0×l)となります。 参考url:http://www.rohm.co.jp/en/capacitor/what3-j.html