質問: 電験三種、法規過去問解説、地絡電流について 電験三種 H28年 法規 問13 ↓なんですが https://denken-ou.com/houkih28-13/
回答: テブナンの定理 テブナンの定理をうまく説明できませんが,解き方はテブナンの定理をつかっています。考え方(解き方)ならわかります。 1.事故点に事故発生前に印加していた電圧を置きます。対地電圧Eですね。 2.事故の等価回路では電源はすべて短絡します。 3.各電線は物理的には対地とつながっていませんが,電気的にC分で対地につながっています。よって,対地と中性点(Rの上側)にすべてCのつながっており,並列回路なので,3Cとまとめておきます。 これで図2のような形になりますね。あとは計算するだけ。2種でもよくこのような方法をつかいます。よかったら参考。