質問: 電力ケーブルのインピーダンスの計算方法をおしえて 22kv~3.3kvの短絡電流計算をしたいのでインピーダンスの計算方法を教えてください。
回答: 追記 どうも失礼いたしました。 けれど、若干でもそれらの点を記入してくだされば。 インピーダンスの計算を行うために、線路定数の知る必要が有ることは明白です。 1.抵抗 直流抵抗ばかりでなく、表皮効果・近接効果と温度係数を考慮して交流時 の抵抗を求めます。 2.リアクタンス 電線の太さ・電線間の距離から決まります。 l=0.05+0.4605log10 2d/d(mh/km) dは等価線間距離(m)で d=3√d1*d2*d3 xl=2πfl*10の3乗(ω/km):リアクタンス このようになるはずですが、送電線・cvケーブルとではそれぞれ異なる はずです。 一般の本では現実の計算式の求め方を載せている本が少ないように思いますが、 当方は、cbメーカーのカタログ、オーム社の「現場の電気計算技法」と言う 本がとても参考になりました。 だいぶ前に自分の変電所の短絡電流と協調曲線を作成しましたが、この辺に なるととたんに本が少ないと思います。 メーカーでも、この程度内容と実務を兼ね備えた人間を育てるのに10年は かかると聴いたことが有ります。 同じ50台として、活躍を期待します。