質問: 受変電設備停電、復旧の順序 受変電設備の停電時の開閉器の操作順序について質問します。 開閉器類の開放を低圧開閉器→トランス及びコンデンサのlbs→vcb→断路器→pasの順で開放し、 復旧時は逆の順序で良いと思うのですが、トランスとコンデンサのlbsの開放、投入の順序はどちらでも良いのでしょうか? それとも、どちらかを先に開放、投入しないといけないのでしょうか? 宜しくお願いします。
回答: >開閉器類の開放を低圧開閉器→トランス及びコンデンサのlbs→vcb→断路器→pasの順で開放し、復旧時は逆の順序で良いと思うのですが、トランスとコンデンサのlbsの開放、投入の順序はどちらでも良いのでしょうか? いつ発生するかわからない停電でなぜこのような順序を言われるのか不明ですが何もせずでokですが・・・ 停電でvcbを強制offしているなど何か理由があるのでしょうか? 仮に負荷制限しながらこの手順をするとした場合トランスとコンデンサのバンク数も不明ですが、一般的にはコンデンサの投入は最後です。 文面よりトランスもコンデンサも高圧と思いますが、開放はいつでもokと判断します。 またトランスを生かしたとしても突然負荷がかかるとは思えませんので負荷がかかり、力率計を見てコンデンサを投入します。 <注> 低圧開閉器は交流で制御回路を組んでいるため停電でoffするはずです。 よって、運転モード切換スイッチ「手動-自動」などを「手動」しておかないと突然トランスに負荷がかかると思います。