質問: コンセントの電圧が低下したときの対策 最近、自宅の自作pcのなかで一台の調子が良くなく、再起動を繰り返したりするので原因を調べていたところ、電圧が低いのでは?と思いまして質問しました。 私も組み立てpc歴が短いわけではないので、いろいろと調べた結果、原因はpc自体にはないと思ってはいます。 あいにく安価なアナログテスタしか持っていないのですが、家のコンセントの電圧を測ったところ、87v~91vほどでした。 もちろん部屋や時間帯によって若干変化するのですが、シロウト目にも80v台は低すぎるのではないでしょうか。 ステップアップトランスなどを買うことも考えましたが、それよりも先に電力会社に連絡しようと思いまして、その時こういう場合、工事などで料金がかかったりするのでしょうか。 ここ2年くらいで近くの空き地が宅地開発のため、周囲にかなりたくさんの家が建ちました。 その影響なのか、私の家の配線が古いのかわからないので、何かしらアドバイスがありましたらよろしくお願いします。 家は木造、築25年、東京都内在住です。 詳しい方からのご返答お待ちしております。
回答: このサイトで電気に関する相談や質問には、必ず「電力会社によって違いますが・・・」という枕詞を付けて回答しているのですが、本件は違います。 『電気事業法』をはじめとする諸規則によって、所定の電圧を維持することが義務づけられています。 これは全国共通で、責任分界点での話です。「責任分界点」とは、引き込み線が建物に取り付いたところをいいます。 それより屋内側は、お客様の設備であり、お客様の費用と責任で電圧を維持しなければなりません。 >家のコンセントの電圧を測ったところ、87v~91vほどでした... 前述のとおり、電力会社から来る電気が 90vしかないということは、事故や災害などのとき以外は考えられません。 一般の方が責任分界点の電圧を測ることは無理ですが、分電盤ではどうでしょうか。 いちばん大きなブレーカの下側の端子に、テスターを充ててみてください。 100v または 200vありませんか。あまり正確でないテスターなら、95v、190vぐらいでもよしとしましょう。 もし、ここでも 90v、180vなどというなら、電力会社に電話してください。 >2年くらいで近くの空き地が宅地開発のため、周囲にかなりたくさんの... これは、電力会社がそれなりに設備を増強していますので、関係ないと思われます。 >私の家の配線が古いのかわからないので... 責任分界点から分電盤までの間の電線はお客様のものですが、電線が古くて電圧が落ちるなどということはありません。 この間には、引込線との接続部ならびにメーターとリミッタがあります。これらの接続点が経年劣化でゆるむと、電圧が落ちる可能性はあります。 リミッタまでの間に原因があれば、電力会社で直してくれるでしょう。 分電盤内でも、リミッタよりあとのブレーカで接触不良を起こしていたら、それはお客様の費用で直すことになります。 それよりももっと大きな原因が考えられます。 コンセント数が少ないので、テーブルタップや延長コードをいくつも使ったたこ足配線をしていませんか。 たこのつま先にあるコンセントでは、90vぐらいまで落ちても不思議ではありません。