質問: 力率0.8の負荷480kWに電力を供給する変電所で、220kVAのコンデンサを設置すると、力率はどう改善されるか。 こんな問題があるのですが、解けません・・・ 負荷に電力を供給?というのがよく意味がわかりません。 220kVAのコンデンサを設置とはどういうことなのでしょうか。 解き方を示していただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
回答: 遅れ力率0.8で、有効電力480kWから、皮相電力は600kVA,無効電力は√(600^2-480^2)=360kVar。 ここで、コンデンサを220kVar投入すると、無効電力は360-220=140kVarになり、皮相電力は√(480^2+140^2)=500kVAになります。 このときの力率は、480/500=0.96になります。