質問: 低圧配電線について 動力用柱上変圧器が設置されている電柱の隣が電灯用柱上変圧器が設置されている電柱であったとします。二つの電柱間には低圧線が高圧線の下に水平に2本、さらに下に縦に3本張られています。この区間からは三相200vと単相200v、100vの三種類が取り出せるのでしょうか? 縦3本の一番上が中性線である場合、この区間は単相しか取り出せない気がしたのです。 それともこの線は動力トランスの二次側から線が出ていて繋がっているので200vの電気が流れているとして三相200vが取れても単相が取り出せないという事なのでしょうか? 2個の単相変圧器のv結線は分かったのですがここがイマイチ分かりません。 http://dende777.fc2web.com/denkou/ginou/trance/trance.html (一番下の図)
回答: 一般的な電力会社の低圧配電線は質問のurlの一番下の形態をとります。 2の方の回答のような電灯と動力変圧器を分ける方法は電力会社の配電方式ではむしろ特殊な例です。 (高圧需要家の低圧配線は電灯trと動力trを別けるのが一般的です) 柱上で単相変圧器2台をv結線して電灯・動力を両方取り出します。 従って低圧線は4本です。 写真のような縦引き配線の場合urlの図のように上から動力専用線・電灯線・中性線・電灯線となります。 中性線を除く3線で三相3線200vを引き出します。 ちなみに写真の例では低圧線が3線のみですので動力専用線がありません。 すなわちこの場所には動力需要(三相3線200v)が無いため電灯配線のみとなっているようです。 写真を見ても住宅地のようですので動力需要は無いのでしょう。 urlの図で言いますと左側の変圧器が無い状態の配線ということです。 したがって、この区間からは単相200v、単相100vおよび単相3線100/200vが取り出せます。 また中性線は3本のまん中の線です。