質問: 接地線の水切り端子・配管等について 既存の接地極の接地抵抗値が上がり追加で接地極(A種)を打つ状況があります。
回答: 1新築の場合は、接地線の水切り端子はコンクリート内に打ち込むことがほとんどだと思います。 地中に接する壁等から出す場合では、建築的には二重壁にして、侵入水は床排水で受けるか、水受け金物を付けて下部へ排水します。 後施工の場合は、普通、防水モルタルで水切り端子を埋めますが、完璧な止水は期し難く、排水方法も併せて考える必要があると思います。 2接地線を金属管ではなく合成樹脂管に入れるのは、絶縁効力を考えたものと言えそうです。 目的が不明ですが、プルボックスも合成樹脂製と考えるのが妥当だと思います。