質問: 直流電源装置(蓄電池・整流器)について 直流電源装置があるのですが、負荷が機器操作(vcbなど)の制御用で使用しています。 整流器についてなのですが、交流電源を蓄電池へ直流に変換して 充電する機器と考えて良いのでしょうか?。 また、整流器の交換を行う場合は、制御電源が落ちると思うのですが、 vcbの負荷側は停電状態にしないと、交換はできないものか、 教えて下さい。
回答: 整流器 交流電源を直流にして制御機器に供給(同時に、蓄電池に充電して、短時間の停電時には蓄電池から制御電源を供給)する機器と捉えるのがよいかと思います。 整流器の交換 もし、バックアップ用の蓄電池の容量が十分あるなら、制御機器に電力を供給したまま整流器の交換が可能かもしれません。 このあたりは、装置の保守要項などを確認する必要があるので、製造メーカに問い合わせるべきかと思います。