質問: 高圧機械器具の施設を可能とする条件に、機械器具をコンクリート製の箱又は「D種」接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、
回答: >高圧の機器を使用するのであれば金属製外箱の接地はA種にならないのですか。 その通りです。 しかし、たとえば、キュービクル内の高圧機器は、全てA種接地工事を施されています。 その全体をカバーしている金属のキュービクルはD種接地工事でよい、ということです。