質問: 変圧器の短絡試験についての質問なのですが、 >二次側に電圧印加。電圧1240v、電流1300a、巻 変圧器の短絡試験についての質問なのですが、 >二次側に電圧印加。電圧1240v、電流1300a、巻き線抵抗二次側換算値0.05ω この「二次側換算値」とは何を何のために換算したのですか? 抵抗値は一次、二次両方にあり、今二次側の銅損を調べてるのではないのですか? なぜこの回路の電流が1300aになるのでしょうか? 今、抵抗は0.05ωしかないので1240/0.05になるのではないのでしょうか
回答: 変圧器の専門家ではないので自信はありません・・・・・ > なぜこの回路の電流が1300aになるのでしょうか? 1240v加えたら1300a流れたという意味でしょう。 2の短絡試験では一次側を短絡して二次側に低い電圧を加えている、と解釈しました。 この場合、二次側から見たインピーダンスは、 (一次側の巻線抵抗を二次側に等価変換した値)+(二次側の巻線抵抗) になるはず。その値は、1240v加えて1300a流れているので、 1240v ÷ 1300a = 0.954ω 1 この変圧器は、定格容量30mva、二次電圧22kvなので、定格二次電流は 30mva ÷ 22kv = 1364a 2 二次側の定格インピーダンスは、22kv を2で割って、 22kv ÷ 1364a = 16.13ω 3 %インピーダンスは、1と3の比で 0.954ω ÷ 16.13ω = 0.059 → 5.9% ということで良いと思う。小生にわかるのはここまで。 (0.05ωは使わなくてよいと思える) 自信なし。以後、賢者の皆さま、お願いします。