質問: 3線式の分電盤を2線で使えますか? 初めてですがよろしくお願いします。 家の分電盤が古いので、もらった分電盤(中古、主幹が3線式)のものに取り替えたいと思います。 家へは、昔の2線式で入ってきています。 この3線式の分電盤は使えるでしょうか? 使える場合、主幹側の配線は、2本だけ使えばいいのでしょうか? よろしくお願いします。
回答: 使えます。以下「家に入ってきている線は白と黒」の前提で書きます。 主幹の3つある端子の、真ん中(どこかにnと書かれているはずです。)に、白をつないでください。 主幹の右の端子に、黒をつないでください。 個別回路のブレーカは上下2列に並んでいると思いますが、上か下のどちらか(主幹の右につないだ場合はおそらく上の列)しか使えません。