質問: 突然、天井の照明が引掛シーリングごと落ちました。 石膏ボードに2箇所のねじ止めをしていた様です。
回答: いやいや笑ってしまう工法です。 コンクリートに空いている穴は天井を吊るす為のアンカー穴です。 (吊りボルト用) 中に雌ネジ、ナットみたいな物が入っているのでホームセンターに行って 長い棒にネジが切っているボルト、全ネジロッドを買ってそこに入れて 引っ掛けシーリングボディ(受け)を固定することになります。 こんな金具を使いますが位置合わせで苦労すると思います。 全ネジのボルトサイズはインチ系のW3/8かミリ系のM10のどちらかですがW3/8の可能性が高いです。 M10の短いボルトを入れてみてすぐに入らなくなればインチ系です。 大きな穴の補修は四角か丸の板のセンターに引っ掛けシーリングの穴を3点あけて破れた穴を隠すようにすると良いでしょうが位置合わせが難しいでしょう。