質問: 一級建築士問題です!
回答: 2です、給湯中の塩素濃度を高く維持すると、給湯設備の劣化、損傷が急速に進みます。 55°Cではレジオネラ菌は死滅しません。レジは60°Cで5分間の殺菌が必要です。 保健所は貯湯槽などの温度を65°C以上にするように指導しています。 エアロゾルの発生を抑えるのは、湯を使う以上は困難ですので、使用する湯にレジを繁殖させない事が重要だと思います。 >単位発熱量当たりのCO;の発生量 CO2の発生量ですよね。