質問: 為分からなかったのですが業者の方曰く、近くのコンセントの裏から線を引いてコンセントを増設してる状態でエアコンを取り付けるにはブレーカーから線を引かないといけないと言われ大工事になる為取り付けられないと言われました。 商品自体は保留していただき増設をどうするか悩んでいるのですがかなりの金額がかかるし大工事になると言われたのでエアコン自体を諦めようかと思ってます... しかし諦めきれず策を考えていたのですが、専門知識が無いので質問させていただきます。 隣の部屋に使っていないし今後使う予定がないエアコン専用コンセントがあるのですがそれを活用する事は出来ないでしょうか? そこから線を引くとなったらどのくらいの工事費がかかるのでしょうか? 因みに分譲マンションで一階にブレーカーがあり二階にエアコンを付けたい部屋が有ります。 お願いします。
回答: 電気工事士です。 購入(取り付けようとしている)エアコンは100V? それとも200Vでしょうか? 基本的にエアコンは専用回線(アース付き)で配線することが望ましいです。 エアコン専用回線のケーブルはメーカーの推奨で2.0mmですが、マンションのコンセントには1.6mmのケーブルで配線している例が多くあります。また、アース線が引かれていない例も多いですね。 200Vの場合にはアースも含め、赤・黒・緑の3線を引かなければなりません。 大工事になるならないは配線の仕方によります。 今あるコンセントのように隠蔽配線にする場合は1壁を壊して石膏ボードをやり直すやり方や2天井点検口等を何箇所か作って壁や天井の中に配線を収めてしまうやり方があります。3天井や床に配線モールを配し、その中にケーブルを通すやり方、4ケーブルをUピンで押さえていくやり方があります。 4が一番安くつきますが、見栄えがかなり悪いです。 その次に安くできるのは配線モールですね。 12は鉄筋コンクリート造(RCやSRC)鉄骨鉄筋コンクリート造などのマンションでは躯体間の配線パイプに余裕がない時は、新たに穴を開けるか、 工事を中止するか等をご決断頂く可能性がございます。 穴を開ける箇所の数、張り替えるボードの枚数、張り替えるクロスの面積、ケーブルの長さなどが具体的に見えないと見積もるのは難しいですね。 どうしても、と言われると高く見積もってなんかあった時のリスクを回避しようとします。 どのような工事をして、材料代、人工代がどうなるかを具体的に見積もらせないと正しいお見積もりが出来ません。 株式会社幸せ届けたい ナイス:1 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時:2018/6/30 00:38:39 皆さま沢山の返答ありがとうございました! とりあえず近所の業者さんに見積もりを出してもらってから再検討しようかと思います。