質問: 絶縁抵抗計が無限大 現在、新規製作した制御盤の絶縁抵抗を測定するように指示を受けました. 制御盤には三相200vが供給されます. 初めて絶縁抵抗を測定したのですが、測定器の針が無限大のまま動きません. 測定器の故障かな?と思い、ゼロチェックを実施したところ、問題なく0を示しました. 測定は、装置のアースに黒のクリップを接続し、装置のr相に赤のピンを当てました. もちろん、電源は全て遮断しています. 上記のように測定値が無限大のままでも問題はないのでしょうか? 以上、何卒ご教授宜しくお願い致します.
回答: どんな盤の何処を測ったのかが問題 ↓のタイプの盤単体で主回路とアース端子間なら無限大で当たり前 http://ntec.nito.co.jp/prd/c932-c931-s3674.html 盤のサイズにも拠るが(正確には電線長) 高さ2350の盤が無限大になるには天候に拠る (晴れて湿度が低い場合) 高さ600程度なら雨降りでも無限大は珍しくない