質問: 三相200vから単相200v取り出し方 現在自宅は農家のため三相200vがひいてありますが今回tig溶接機を購入しようと思いましたところ溶接機が単相200vであるとのことなのです。対地電流がどうのとかあるみたいでよくわかりません。ちなみにih用の単相200もありますがいかがなものでしょうか。はじめて質問しましたのでマナーもわかりませんがよろしくお願いします。
回答: 注意してください、ih用の回路は電灯回路です。 ここから溶接用の電源は取ってはいけません、同じ電柱上のトランスから電灯線を引いているほかの家庭に電圧降下の迷惑がかかります。 溶接中に電圧降下があると蛍光灯が消える、冷蔵庫が起動できない、テレビの画面が不安定になるなどの障害が発生します。 通常、電柱のトランスは動力専用と電灯動力兼用の二台が装柱されています。 溶接機は動力専用トランス側の配線からとります、不安でしたら電力会社に聞きましょう。