質問: 建屋の単線結線図について こんにちは、 建屋の単線結線図について教えてください。 3φ3wは、3相3線のことですが、その下に、ブレーカ(mcb)があり、p(極数)が4となっております。 ・相と線と極数の関係について、教えてください。 ・ブレーカ(mcb)の箇所で、?相?線?vかを知りたいのですが、どのあたりを見ればそれがわかるのでしょうか?
回答: 通常は3φ3woovとか書いていませんか? mcbが4pなら通常3φ4w420-243v配電方式と思われます。 高圧又は特高受電の建物で無いですか? mcbの上に変圧器(○が2個上下に書いてあり中に△とyの記号)が書いてある。 そこに6.6kv/420-243vと書いてありませんか? 何の図面があるか分からないと、見る場所が分かりません。