質問: 新築の壁の構造、防湿シートについて 建築に詳しい方に教えてください。 新築中の我が家の壁についてですが、室内側の石膏ボードと断熱材ロックウールの 間には防湿シートが貼られておりません。ロックウールは袋に入っておりますが、 その袋が破れているものや、狭いところに入れるために切断しておりその切断面は ロックウールがむき出しになっております。又、耳が付いていないものなので ロックウールの袋で隙間無く覆っている状態ではありません。 ここで質問なのですが、そもそも石膏ボードと断熱材の間に湿気た空気が通るものなのですか? 通るとしたら床面からの風ですか、石膏ボードを通って裏面に湿気がいくのですか? もし、そこに防湿シートがなくロックウールに湿気が入った場合、カビや劣化などが起きたりするのでしょうか? (どうなるのか教えてください。) 防湿シートは無くても大丈夫なのでしょうか? 一般的には防湿シートを貼るものなのでしょうか? それとも高気密、高断熱の家仕様で無い場合は貼らないものでしょうか? 色々教えてください。
回答: ご質問の内容は、典型的な内断熱ですね。 ご質問の内容から、問題は施工精度・施工管理が出来ていない事。 断熱方式に関係なく、早急に不良施工の断熱材施工の是正を hmへ要求してください。問題外の施工をしています。 また、ロックウールではなく、グラスウールの間違いではないですか? 概略は (1)(内断熱) 外装材+pb+防湿シート+断熱材+内装材 (2)(外断熱) 外装材+断熱材+防湿シート+柱内空間+内装材 実際は施工金額により、通気層とかw断熱や室内側防湿シート施工など 色々な仕様になります。 単純な断熱の考え方ですが・・・ (夏) (冬) 外壁 断熱 室内・冷房 外壁 断熱 室内・暖房 高温・多湿 低温・低湿 低温・低湿 高温・多湿 ↑ ↑ ここで結露 ここで結露 条件として、断熱材で完全に断熱したモデルです。 ボイルシャルルの法則から、気温と湿度の関係は比例しますので、 断熱材の外側で温度が切り替わると理想値で考えれば、断熱材の 外側で温度が切り替わるために、そこで温度差による水分の飽和が起き 結露を起こす訳です。 また、重要な条件として、空気の流通がない気密が保たれている事。 法律で定められている事は、単純に断熱材の性能だけです。 施工精度が高ければ、断熱や気密の性能は向上します。 単純なモデルで説明しましたので、ご理解できない・疑問などあると思いますが、 ご容赦ください。