質問: インバーター設置における電流計の位置 空調機のモーター380v(7.5~30kw)の動力回路(mcc盤)でインバーターの一次側に電流計を設置してます。 空調機を稼働させ、定格電流値を見るためには、インバーターを 2次側にクランプメーターを入れて測定する必要があります。 電流計の指示値が負荷の電流を示さないためです。 普通は、インバーターの一次側に電流計(ct)を設置するものでしょうか? よろしくお願いします。
回答: 電流計の指示値を何に使うか、にも因るかとおもいます。 駆動するモータの状況モニタに使うなら二次側に電流計を入れるでしょうし、 インバータ+モータを分電盤の負荷と捉えて供給電流をモニタしたいなら、一次側に電流計を入れることになるかと思います。