質問: フロースイッチ異常の警報発報の仕組みを教えて下さい。 エバラの給水加圧ポンプにてフロースイッチ異常が フロースイッチ異常の警報発報の仕組みを教えて下さい。 エバラの給水加圧ポンプにてフロースイッチ異常が出たので、エラーをリセットしたのですがリセットできませんでした。 ならばと思い、フロースイッチのコネクターを抜いたのですがエラーは消えませんでした。 試しに もう片方のフロースイッチと付け替えてみようと、異常では無いフロースイッチのコネクターを抜いたら 今度はそちらもエラーを発報しました。 フロースイッチがエラーを発報する仕組みを教えて下さい。 コネクターを抜いたら警報が出たので断線でも警報が鳴るとは予想できます。
回答: フロースイッチは配管内の流体の流量を検出するスイッチです。 流量が一定範囲内にあるときに接点がonになります。 したがって断線の場合も接点はoffの状態ですので、流量異常と同じになります。 今回の理由はいくつか考えられますが、 ・流量異常(ポンプ不良、配管つまり、漏水、バルブ操作不良...) ・フロースイッチ不良(内部断線、フロート固着、ゴミつまり....) ・配線断線 ・当該回路に関連する別の異常(シーケンス内チェック) ・その他 フロートスイッチ原理が分かるurlを張っておきます。 http://www.showa-kk.com/products/id39.html