質問: 60a契約でもブレーカーが落ちます。どうしたら・・・ 60a契約をしているのに、それでもメインブレーカーが頻繁に落ちます。ブレーカーは1回路余っているようなのですが、それをうまく使ったら? とか、200vにできないのか? とか70a以上の契約ができるのか? とか思うのですが、素人なので何もわかりません。わかる方、教えてください・・・
回答: ● 契約60aとは、大元で60aであり、小さいブレーカーの使用量の合計が大元のブレーカーの電流と成ります。余っているブレーカーに負荷を割り振っても大元の電流が減る訳ではありません。 ● 契約60aは100v換算であり、最大 6000w迄使用出来ます。 仮に200vの機器を使える様にした場合も60a契約では 最大は6000wです。 ● 70aに契約可能かどうかは、主ブレーカーまでの配線の能力により、配線が細い場合は取り替えが必要です。 ● 10aの契約増加での基本料金は毎月273円増と成ります(東京電力の場合) まとめ 70aに出来るか、電力会社で調べて貰って下さい、基本料金は毎月 273円増加(東京電力の場合)