質問: 200vのエアコンについて 引っ越してきた賃貸マンションにおいて、リビングに200vのエアコンを設置しようと考えております。 エアコンは、40クラスのもので200vで最大2480wのものです。 また、冬場の暖房時もエアコンでカバーしようと考えています。 配電盤を見たところ、大元のブレーカーが50aでそこから子ブレーカー達を経由して各部屋、エアコン等に配線がいっているようです。 子ブレーカーは100v20a(小さく200v対応と書いています)です(単層三線です) また、子ブレーカーから各部屋には(エアコンも含めて)コンセントまでの配線に1.6mmを使用しているようです。 この場合に、エアコンの子ブレーカーを200vに切り替えた場合は200v10aまでしか使えなくなるのでしょうか?それとも電流値はそのままで200vでも20aまで使えるのでしょうか。 また、エアコンの子ブレーカーからコンセントまでの配線が1.6mmですが、この線で耐えられるのでしょうか。 また、上記の200vエアコンが使用できる場合ですが、 大元のブレーカーが50aとなっていますが、子ブレーカーのトータルaが50aまで使用できるとした場合、 エアコンの200vで使用される分は12.5aになるのか、100vで使用したとみなされ?25aになるのかどちらでしょうか。 ご教示お願いいたします。
回答: コンセント形状が200v15a用と200v20a用で異なります。 内線規程という電気配線の規程では、1.6mmの配線の場合、コンセントは15a用までを使用する事となっています。 20a用のコンセントを取り付ける場合は、vvfケーブルであれば2.0mm以上の配線が必要です。 ですから、購入予定のエアコンについているプラグが200v15a用であれば、現在の配線のまま200v15aコンセントを取り付けて、分電盤側も200vに切り替えれば使用できるといえます。 >エアコンの子ブレーカーを200vに切り替えた場合は200v10aまでしか使えなくなるのでしょうか? ブレーカが20aですので、200vでも20aまで使用できます。 ただし、配線が1.6mmの場合、許容電流が19aですので、それ以下の電流値の機器を使った方が良いです。 大元のブレーカーに電力会社の表示がされているものの場合、契約用に電力会社が取り付けたものです。 その場合、100vで使用したとみなされ25aになります。 参考urlは、エアコンの選び方です。 参考url:http://www.tepco-switch.com/life/labo/select/02_aircon/index-j.html