質問: 動力の対地電圧 単相200vの対地電圧は100v、三相200vの対地電圧は200vなので、同じ200vでも三相の方がキケンと言われております。 が、電柱を見て思ったのですが、低圧線の場合縦に4本並んでいて下の3本は単相3線式、上の3本は三相3線式です。 つまり、真ん中の2本の線は共通なのです。 という事は単相200vも対地電圧は200vであって、単相も3相も危険度は同じじゃないんですか? それか、単相200vの対地電圧は100vだとすると、三相の内1相は対地電圧100v、他の2相は200vって事ですか? また、当方の地域は関電ですが、他の電力会社は違う配線方式ですか?
回答: >三相200vの対地電圧は200vなので... 高圧で受電して自家用で低圧に変圧している場合は、三相のうち 2線が200vのこともあります。 図に書かれたような灯動共用配電の場合は、三相のうち 1線のみ 173v、残り 2線は 100v です。 200v ではありません。 >当方の地域は関電ですが、他の電力会社は違う配線方式ですか... 特殊な事例を除いて、同じです。