質問: エアコンで100vタイプと200vタイプが選べる場合、どちらがメリット エアコンで100vタイプと200vタイプが選べる場合、どちらがメリット多いですか? エアコンのカタログを見ていると、同じ14畳サイズで100vと200vの2タイプが載っています。 カタログを見る限り、性能は200vタイプの方が優れているように思えるのですが、実際はどういった面が違うのでしょうか? また以前のエアコンが100vタイプの場合、200vのエアコンの取り付け工事の際にはコンセントの取り換え以外に何か工事が発生するのでしょうか? ちなみに我が家はマンションです。
回答: このサイトには時々何も知らないのに知ったかぶりをして、とんでもないことを書く人がいます。 200v は 100vに比べて電気代が半分ですむ? そんなことあるわけありません。 もしそうだとしたら、100v エアコンが売れるわけないでしょう。 6畳用や 8畳用だって 200v で作ればよいのです。 では、なぜ全面的に 200v 化しないのか。 電気代は 1銭も変わらないからです。 まあ 1ヶ月使って銭単位の差は出るかも知れませんが。 >カタログを見る限り、性能は200vタイプの方が優れているように思えるのですが... 素人さんが分かる範囲で性能が優れるなどのことはありません。 全く同じです。 カタログで違うのは、100v か 200v かの違いで生じた者ではなく、その 200v エアコンのほうが高級向けに作ったからです。 >実際はどういった面が違うのでしょうか... 14畳用より大きなクラスで 200v になるのは、使用する電線が細くすむことと、単相三線式における不平衡防止につながるためです。 不平衡防止とは、電気の利用効率が高まるというように考えればよいです。 このことは特にリミッターがない関西、中国、四国、沖縄電力管内では有用です。 >コンセントの取り換え以外に何か工事が発生するのでしょうか... 現在の 100v回路が本当に専用回路になっているかじゅうぶん確認をする必要があります。 もし 1つでも他の電灯やコンセントがつながっていたりすると、そこも 200vになってしまい、火を噴く可能性があります。 したがってその調査に要する手間賃と、専用回路で間違いないと分かった後に分電盤内のブレーカを取り替える費用とが発生します。