質問: 100vで三相のモーター回りますか 家庭用の100v電源で三相200vの2.2kw(三馬力?)のモーターを回すことが出来ますか。15分ばかりまわしたいです.
回答: 入力電源 単相 ac100vで、出力仕様が 3相 200vに対応しているインバータは 製作されていますが、適用モータ容量が、3相 200v 0.75kw までとなります。 この理由は、次のように考えると良いと思います。 3相 200v 2.2kwのモータの定格電流を 約9a とします。このモータの電源に 単相 100v 2.2kw用のインバータを製作して運転したとしますと、インバータ の入力電流を単純計算しますと、√3×200v/100v倍となります。 約9a×√3×200v/100v倍=約31a 更にインバータの効率を約0.9とした場合の入力電流を検討しますと 約31a/0.9=約34a になります。 家庭の100vのコンセントに接続されている分岐用ブレーカの定格電流は20aです ので、1.7倍 となります。 このため、電源を入れて回そうとすると直ぐにトリップすると予想されます。 このような状態になり運転することができませんので、入力電源 単相 ac100v、 出力が 3相 200v でモータ出力が 2.2kw のインバータは製作していません。 入力電流の大きさを考慮して、入力電源 単相 ac100v 、出力仕様 3相 200vに 対応しているインバータの適用モータ容量は、3相 200v 0.75kw までとなります。 次のurlをクリックしますと、その一例が示されますので参考にして下さい。 http://www.fesys.co.jp/sougou/seihin/inv/frenic-mini/ 右端の[単相 100v系列]が該当します。 http://www.fesys.co.jp/sougou/seihin/inv/frenic-mini/product07.htm