質問: 浄化槽のフロートスイッチを交換したのに作動しません。考えられる要因はどこでしょうか?
回答: どの程度の規模の物か分からないですが、1本物(起動、停止等で分割されていないもの)であれば取り付け不良、断線、操作盤の自動スイッチの接触不良、あれば自動側ブレーカー辺りかと思います。