質問: 最近家にエアコンを5台取り付ける話になりまして、電気系でかなり悩んでいます。 取り付けるエアコンは100v15A×4 200v20A×1 です。
回答: 2の分電盤のエアコン追加して既存の容量との総合計を算出します その値によって 必要なブレーカーの値が解ります 仮に75Aとなれば 1から2屁のケーブルも75Aに見合った物が必要になります 75Aでは22sq以上のケーブルが必要になります 75Aのブレーカーではフレームの大きさは100Aフレームになります 今の分電盤には収納出来ないでしょう 1のメインブレーカーも2の容量に1の容量分を加算する必要が有ります って二種電気工事士免許持って居るので釈迦に説法かな 引込ケーブルも当然容量アップになるでしょう