質問: 動力負荷電気容量 初めて質問します。 電気に関して素人ですが、動力200v60hzの電源でポンプの定格出力が0.4kw-1台、0.75kw-1台 計2台ある場合、負荷容量というのは単純に2台を足せばよいでしょうか? あるいはvaに直して計算し、それが負荷容量になるのでしょうか? ポンプは同時、単独運転です。個々に開閉器もつけます。
回答: 使っておられる電動機の効率や力率は電動機メーカのカタログなどで分かると思いますが、分からなければ、あるいは大まかでいいならjisの標準値を使うのが良いでしょう。但し実際の製品はjis標準値よりは上です。手元の資料によれば、次の通りです。(いずれも定格負荷時) (jis標準値の効率)0.4kw:約64% 0.75kw:70% また力率は約70%くらいです。 ブレーカは電線保護が主たる目的なので、トリップ電流値は電線サイズから選定します。手順は次の通りです。 電動機電流と電線長と工事方法 → 許容電流と電圧降下 → 電線太さ → ブレーカ電流 電線サイズの選定やブレーカの選定は重要で、設計方針や現場の事情によって異なります。