質問: 6.6kV CVTケーブル 屋内端末について教えてください。 今回PASもしくはケーブルの絶縁不良により更新いたします。
回答: _>なぜ間にKIPを間に入れるのでしょうか? 単純に、長さ調整なだけです。 電気的意味は、全くありません。 この写真の現場のように、直接接続できればそれはそれで何の問題もありません。 しかし、それを見越して長めにシースを剥く事は難易度が上がるので、KIPで調整していると思います。 あるいは、今回のように後の高圧ケーブルの引き換えで、母線接続部の余長を作っておくという意味もあると思います。