質問: 浴室換気扇の吸い込みが悪いのはダクトの詰まりのせい?長文です 築17年のマンションです。浴室換気扇は、浴室、洗面所、トイレの3箇所の換気をするタイプです。今までに2度ほど修理をしていましたのが数年でまた吸い取りが悪くなり室内に結露もつくようになりましたので、新しい物と取り替えました。それは、息子が会社の取引先から購入し、取り付けも息子がしました。(電気工事士の資格は持っていますがほぼ素人です)取り付けは出来たのですが浴室のみしか吸い取らなくなり、寒くなったこの時期には玄関扉の上の噴出し口から水滴が落ちるようになりましたので、換気扇のメーカーの方に修理をお願いしましたが、換気扇自体は動いているので修理のしようがないとのことで、ダクトにほこりが詰まっているのではないかと指摘をうけました。(お金はとらずに帰られました) 長々と書いてしまいましたが (1)メーカーの方は素人のつけ方が悪いと思いなぜ付け直しをしなかったか? (2)ダクトの清掃はどんな業者にお願いすればよいか? 以上のことについて何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
回答: no.4に補足します。 排気ダクトが各戸共用になっている場合は、 各戸からのダクトが集合して1本のダクトで戸外て排気されていることになりますが、fanの能力の問題で、他の部屋のfanの能力やダクトの特性と協調が取れていない場合が考えられます。 (換気扇の機種選定時に適切な能力計算の上選定されていない。) 更に、集合ダクトの場合は吹き戻しを防止する為の逆止弁にあたるダンパー(防火ダンパーもありますが...)も装備されているのですが、取替時にそのダンパーも撤去されてしまっていることも考えられます。 排気ダクトが、戸別に外部に出されている場合は、 その外部に出ている部分にフードやルーバーが付いていますので、そこが誇りなどで詰まっていないか確認してください。 (この場合も換気扇本体の排気ダクト接続部には、逆止弁的な働きをするダンパーが付けられています。) 結露するメカニズムは、暖かい空気のあるところに冷たい空気が入って来るとそこで、 空気中の水分が飽和して、水滴となって出てくるのです。 このことから考えますと、先にも書きましたようにダクトから何らかの原因で、冷たい外気が暖かい室内へ流入していると考えられます。 このあたりをポイントに各部をチェックしていけば、その原因は見えてくるでしょう。