質問: 1つのブレーカーにエアコンは1つ? いま、マルチエアコン(1台の室外機に複数の室内機がつながっているエアコンで、うちの場合室内機2台)が1台故障しかけで、使えなくなるのは時間の問題になってしまいました。 また、このマルチエアコンは、配電盤から室外機に単相200vがきているだけです、そして各室内機の電源は室外機からきています。 《今の状態》 [室内機(2階)] 200v / [ブレーカー]――――[室外機]< \ [室内機(1階)] 室内機を同時に使うことの少ない場合、マルチエアコンはどうも効率が悪く、またこれからもややこしいので、[室外機1台]―[室内機1台]の一般的なエアコンをつけたいのですが、もう1回路引かないとだめなようです。 《こうしないとだめらしい》 ┌──-──┐ 100v |ブレーカー|―――――[室外機]――[室内機(2階)] |──-──| |ブレーカー|―――――[室外機]――[室内機(1階)] └──-──┘ 100v しかし配電盤からエアコンまでが遠く、もう1回路引くなら家の中に電線を張り巡らさないといけないということです。 同時に2台のエアコンを使うことはまずなく(使うとしたら片方我慢)、できれば1つのブレーカーに2組(2台)のエアコンをつけたいのです。聞くと、ダイキンエアコンはできるということです。 《できればこうしたい》 ┌──-──┐ 100v /[室外機]――[室内機(2階)] |ブレーカー|――――< └──-──┘ \[室外機]――[室内機(1階)] 質問の前置がとても長くなってすいません、 どのエアコンもこのように配線することは無理なのでしょうか。 それとも1つのブレーカーにエアコンは1台までと決められているのでしょうか。200v-100v変換は簡単にできるものとして、回答お願いします。出来ないようならば、またマルチエアコンの購入を考えます。 (マルチエアコンが流行っていた時期があり、家を建てたのがちょうどそのときっだったようです。)
回答: 《こうしないとだめらしい》 ┌──-──┐ 100v |ブレーカー|―――――[室外機]――[室内機(2階)] |──-──| |ブレーカー|―――――[室外機]――[室内機(1階)] └──-──┘ 100v ちょっと違います。 100vのエアコンは、ブレーカーから室内機のコンセントへ配線します。 室外機へ先に持っていくのではありません。 >同時に2台のエアコンを使うことはまずなく(使うとしたら片方我慢)、できれば1つのブレーカーに... 絶対に同時運転しないのなら、かまわないでしよう。 同時運転するとしても、小容量機なら問題にならない場合もあります。 小容量機とは、最大電流が 10aを絶対に超えないもの、できれば 8a 以下ぐらいが望ましいです。 《できればこうしたい》 ┌──-──┐ 100v /[室外機]――[室内機(2階)] |ブレーカー|――――< └──-──┘ \[室外機]――[室内機(1階)] 少なくとも、今ある室外機への配線を、室内に回してコンセントを付けることが必要です。 >配電盤からエアコンまでが遠く、もう1回路引くなら家の中に電線を張り巡らさないといけないと... 建物の構造・工法にもよりますが、少々遠くても天井のなかをするするっと通せる場合もありますよ。 1回路ずつ独立させたほうが好ましいことは言うまでもありません。 エアコン屋さん、家電屋さんではなく、電気工事専門業者に一度見てもらってから判断しましょう。