質問: 【質問】自宅の充電用電気回線 どなたかご存知でしたら教えてください。 現在、野外コンセントに100v20aが流れていますが、まず200vに変換しようと思っています。海外のbbs投稿などで30a以上の回線を特別に工事してることをよく見ますが、日本一般家庭でも可能でしょうか? 野外コンセントに配線されているケーブルは「2x2.6+1.6mm」仕業になっているため、調べた限り30aまでいけるかと思いますが、何か勘違い、見落としてることはありますでしょうか? 20a→30aにするにあたって、単に分電盤のev充電用ブレーカを20aから30aに交換するだけかという認識でいますいが、それで合ってますでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答: @namadenki 様、私は電気工事士ではないのですが、コメントいたします。まず現状のケーブルが何のケーブルであるかをお調べいただけますでしょうか?ケーブルにより、許容電流は異なります。仮にvvfケーブルであると仮定すると https://denko-land.com/search/allowable-current1.html#heading-34 許容電流は32a。しかし配管がある場合、配管で熱がこもりますので26aまで。 26aを連続で流すと仮定した場合、ブレーカーは0.8がけにしないといけないので、20aブレーカーということになります。 充電は20aまでとなります。 電線管がなければ25aまでです。 連続負荷をかける場合には、ケーブルの容量の0.8倍まで、と覚えておいてください。