質問: 電気工事の蛍光灯(照明)とスイッチの結線にて、他に方法がありましたら、教えてください。
回答: 100Vなら、両切りを使う必要はない その場合は電源をジョイントボックスに、ジョイントボックスからスイッチへ5芯あれば良い また、ジョイントボックスから各ランプへ2芯ずつあれば良い(アースは無しとしての場合) ジョイントボックスからも、通常やらないが照明器具側も接地側(白線)も共用できるのでそちらも 5芯あれば事足りる 200Vの場合は、両切りなので、お考えの通り