質問: evt(gpt)の電圧比について 接地変圧器のevt(gpt)についてなのですが 変圧比が 一次電圧6600/√3 [v] 二次電圧110/√3 [v] 三次電圧110/3 [v] となることが理解できません。 二次電圧が110/√3 [v]なら、三次電圧も110/√3 [v]になるのではないんですか?
回答: 質問の意味がよくわかりません。 物理的な意味なら >二次電圧が110/√3 [v]なら、三次電圧も110/√3 [v]になるのではないんですか? とありますが、 そういう電圧が出るような巻数比に造りこむのです。 使い方としての質問だった場合は 結線がy-y-ブロークン△ に結線されています。 通常時は1次電圧が各相6kv/√3 2次電圧110/√3 3次電圧110/3となります。 2次はy結線で出力するので そのまま各相110/√3が出力されます。 3次は結線が開放三角(ブロークンデルタ)になっているので110/3がベクトルで合成されて0になります。 次に事故時は 例えば、1相(a相)が完全地絡したとします。 (a相が対地電圧と同じになると言うことです。) 1次回路 6kvの回路はa相電圧が6kv/√3→0になり、a-b間(ただしa相は対地電位と同じ)は6kv a-c間(a相は対地電圧と同じ)も6kv (書きやすくするため6600vを6kvと書いています) となります。 1次回路の電圧がこうなるので 2次回路は a相電圧は0になり b電圧は110/√3 から√3倍になって110vになります。 おなじように c電圧も110vとなります。 また、ベクトルも1次側に従って変わります。 3次回路も素子の電圧が110/3から √3倍になって 110/√3になります。 a相電圧は0 b相、c相が110/√3 に上昇します。 ベクトルで考えると 角度が変わっているので合成すると ブロークンデルタの出力に110vが発生することになります。 ↓直接の説明ではありませんが、回路図とベクトルを良く見て考えてみてください。 http://www15.plala.or.jp/e-kuni/tiraku.pdf#search='%e9%9d%9e%e6%8e%a5%e5%9c%b0+%e5%9c%b0%e7%b5%a1'