質問: 新設のエアコン室外機の絶縁測定をしたら、2~3MΩと低い値が出ました。原因が分かりません。ケーブル等に損傷はありませんでした。また、ケーブルの接触もありませんでした。この数値は正常なのでしょうか。教えて
回答: まだ通電されておらず、しかも低外気の時は絶縁抵抗値はそんなものだと思います。据付説明書にもたぶん記載されているのではないでしょうか。メーカーによって異なるとは思いますが、某メーカーだと「運転の12時間前には通電してください」との記載もされています。漏電遮断器付きのブレーカーをお使いと思いますが、2~3MΩあるのならば漏電遮断はいたしませんので、まずはブレーカーを投入して、圧縮機が十分に温まった時点で再度計測しなおしてください。絶縁抵抗値は上がっているはずです。それでも絶縁抵抗値が上がらない場合は、電源線と室外機を分離してどちらの絶縁抵抗値が悪いかを調べたうえで、メーカーなり電気工事会社に連絡をして対処するしかないと思います。