質問: 単相3線100/200v分電盤の主幹選定 r相100v負荷15kva t相100v負荷22kva 200v負荷7kvaの時、主幹容量は以下の考えでよろしいでしょうか。 (15+22+7)/200=220a または (15+22)/200=185 7/200=35の計 220aという考え方でよいでしょうか。 また全負荷時のr相 n相 t相の電流値は、どのような数値になるのでしょうか。 理由も教えていただくと助かります。よろしくお願いします。
回答: r相=185a、n相=70a、t相=255a になります。 図解を貼り付けましたので参考にして下さい。 図を書きますと検討時間も短くなり、また間違いがなく なります。 いずれの時でも図を書いて検討することをお勧めします。