質問: バッテリー容量と突入電流 130f51を直列に繋ぎ24vで使用しています。突入電流が115vで17aのエアコンをインバターとともに使用したいのですが耐えらそうでしょうか? インバターの効率を考えると100a程度が流れる計算になると思います。バッテリーのcca値は695aのようなので突入電流というのがどのくらいの時間流れるものか知らないのですが、ごく短い時間なら耐えらそうな印象です。5時間率での容量は96aです。因みにオルタネーターは30aでエアコンのスイッチを入れる際にはエンジン回転を上げようかと考えています。 また別途90a程度のオルタネーターを増設することも考えています(定格でも25a程度消費する為、アイドリングでも30a発電出来るサイズ)が一つのバッテリーにオルタネーターを2つ繋いでも問題ないももでしょうか? よろしくお願いします。
回答: >突入電流が115vで17aのエアコン 115v? ・アメリカ(など)の海外製のエアコンですか? ・定格電流はどれくらいでしょうか? ・エアコンは、インバーター方式ですか? 突入電流だけを考えるとギリギリ何とかなりそうですが、 ・バッテリーとdc-acインバーターまでの配線はどのようにしますか? 38sqでも電圧降下が問題になりそう。 ・dc-acインバーターはどのようなものを考えられていますか? 電菱 のskシリーズだと3kwが最大ですが、エアコンの定格電流によってはこれでも不足します。 ・エアコンの稼働時間はどれくらいを想定していますか? 定格電流が分かりませんが、17aだと仮定すると、 バッテリーのみだと10~20分程度、発電量30aのオルタネーターでアシストしても 1時間は持たないです。