質問: 工場の並列運転をしている変圧器について質問です。1台の変圧器のLRTは1日に何度か動作しているのですがもう片方の変圧器のLRTは全く動作していません。 2次側の電圧の不平衡によって循環電流が流れたりはしないのでしょうか?これは変圧器のLRTは正常に動作できているのか教えてください。
回答: %インピーダンス(短絡インピーダンス)は、同じものをしようしているので しょうか?(つまり、%インピーダンスがほぼ同じであれば循環電流は少ないか、零) また、B種接地は共通でしょうか? かりに問題のある系統のトランス→1電源地絡漏れ電流→機器→ボディーアース(C種またはD種)→地絡電流→2B種接地→問題のある系統のトランス LRTの動作は1を検知していると思いますが違いますか? また2のB種接地の帰還電流は測定しましたか? 地絡電流は供給側(電源)とB種接地の戻りの電流を調べれば分かります。 ただし、地絡電流はリークメータ(感度がいいものは10万円くらい)を 使わないと分からないかもしれません。 リークメータは周波数が分かるといいと思います。(高調波による誤動作かどうか)