質問: エアコンからパキパキする異音をどうにか何とかしたい 引っ越しでエアコンを移設したところ、今まで静かだったエアコンが、暖房運転時だけ異音がするようになりました。 具体的には、数秒の周期でパキッパキッという音がします。 メーカーに相談したところ、温度差による膨張なのでと、音を軽減する処置(テーピング)をしてくれました。 しかし、一向に改善される気配がありません。 具体的には、以下のような感じです。 ・移設前は全くの無音だった ・暖房運転中、ランダムにパキッとかポキッとかいう音がする ・ある時は数秒周期で正確に鳴り、あるときは完全にランダム ・パキの音量も日によって違う ・運転を止めてもしばらく鳴っているので、温度差によるものということはほぼ確定 (ただ、完全に周期的な音もたまに鳴るのが解せません) ・風向や風量、温度設定によって鳴り方が変わるが、音は収まらない (風向を固定しても鳴りやみません。少しでも静かになるセッティングを見つけて寝るようにしています) ・弱にしているときより強にしているほうがうるさい (20度にするか22度にするかで夫婦喧嘩が起こります) ・樹脂が完全に膨張しきったら収まるかと思ったが、何時間経っても鳴り止まない (3時頃起きて寝付けなくなると悪夢) ・外気が寒いほどうるさい。外が5度前後のときはカーニバル状態だが、15度くらいだとほぼ無音 うるさすぎて眠れないので、理系のはしくれとして本当に何とかしたいと思っています。 現象から導けることは、 1)引っ越しで移設したときに、部品の隙間が変わった? 2)数秒に一回鳴って、部屋が暖まっても収まらないということは、加熱と冷却が繰り返されている=熱交換器が室内機の樹脂部品と接触している? 3)冬は内外の温度差が15~20度あるので、夏(5度程度)と比べて音が出やすい 4)ファンやルーバーが部品に干渉している可能性「も」ある (ただし冷房運転では鳴らないので可能性は小) 必ず原因があるはずなので、鳴っているパーツに厚紙でも突っ込めば音は止まるはず!と奮闘しています。 このままでは冬が憂鬱なので、助言を頂ければと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=wnkfi770jx0
回答: そうとう気になってるみたいですね。 我が家でもエアコンがパキパキ言ってますけど、そういうもんだと思って気にしてないです。 当方の過去の経験からお答えします。 過去、同じような経験をしました。 そちらの現場に居るわけじゃないから確かなことはいえないですが、 多分、取り付けじゃないかと思います。 ・後ろの壁の温度 ・本体(金属の土台部分)の温度 ・吹き出し口 この3箇所の温度差でミシミシ言ってるんじゃないかと。 取り付けられている後ろの壁は鉄筋ですか? 移設前はどこに付いていたんでしょうか?同じ鉄筋ですか? エアコンの裏側のボディが金属で、 その後ろが鉄筋だと、鉄筋部分は冷たいままなので、 エアコン本体もいつまでも冷たい。 しかし、吹き出し口に近いところだけが暖められて膨張するので、 いつまでもキシミ音がするのです。 私の経験では、鉄筋とエアコンの間に、 遮熱用に厚めの板一枚を張り、そしてエアコンを取り付けました。 板材は、普通の合板より断熱効果が高そうな、軽めのランバーコア材を使いました。 中空のフラッシュ構造材とかパーティクルボード、ハニカムコア材でもいいと思います。 今はまた賃貸の木造のアパートに引っ越したので、 問題は無いかと思いきや、エアコンが窓際の窓のまん前に宙釣りになっていて、 また音がしてます。もう直すのがめんどくさい...w。 以上、ご参考なれば幸いです。