質問: 三菱のQシリーズとプロフェイスで成り立ってます。 とある設備の稼働時間(積算)を出したいのですがどのようなラダーを組めばよろしいか? ※設備のメンテナンスの目安に! ※電源の入りきりは行いますので数字が保持されるように。 宜しくお願い致します。 シーケンス plc
回答: 様々なやり方がありますけど一例として。 ◎0~99999999時間表示の場合 --|SM412|------------------------------[INCP D1000]-- --|SM400|----[>= D1000 K60]-------[INCP D1001]-- ...............................................|---[MOV K0 D1000]-- --|SM400|----[>= D1001 K60]-------[DINCP D1002]-- ...............................................|---[MOV K0 D1001]-- .....は無視して下さい。 D1000は秒、D1001は分、D1002は時間になります。 タッチパネルに数値表示器を置いて、D1002を2WORD で表示すれば良いです。 (時間部分しか要らない) ◎0.0~9999999.9時間表示の場合。 --|SM412|------------------------------[INCP D1000]-- --|SM400|----[>= D1000 K360]-------[DINCP D1001]-- ...............................................|---[MOV K0 D1000]-- タッチパネルに数値表示器を置いて、D1001を2WORD で表示すれば良いです。 PCパラメータ設定→デバイス設定でデータ(D)のラッチ(1)範囲に D1000が含まれるように設定すれば電源OFF時でも値は保持されます。