質問: 水道管の工事後から空気が入るようになりました 隣の町内で、水道管の取替え工事がありました。 連絡がなかったため、知らずにトイレで用を足したところ水が水鉄砲のように飛び散りました。 その後、断水しました。 水道局に連絡をしてみると隣の町内で水道管の取替え工事があったとの説明があり、一時間ほどで終わるといわれましたが、それから水の出が悪くなりました。 その後、水道局の方にきていただき説明を受けたところ、 隣の町内よりも少し高い場所にあるので、空気が流れてきているのだとの説明を受けました。 「数分流してから使っていただければ大丈夫です」 空気が出てしまえば大丈夫だと言われたのですが、それからずっと水の出が悪いままです。 ※当初、白い水が出ましたが今は出ません。 ・使い始めの時に、水の出が悪い。空気が勢いよく噴出したりします。 ・数時間後に改めて使うと、また同じように空気が出る。 ※最初にトイレを使うと、壁や床に水が飛び散るほどで困っています。 ・水道管から空気が抜けるのにこんなに時間がかかるものなのでしょうか。 ・工事としらずに水を使用したために、どこか故障をした可能性があるのでしょうか。 家庭で対処できるものなのか、水道局に様子をみてもらうべきなのかがわからないのでこちらで質問させていただきました。 お力添え、どうぞよろしくお願いいたします。
回答: 水道管のエア抜きは複雑怪奇です バケツ一杯程度流すだけで抜けることもありますが、配管の途中に高所があると何トンも連続して流さないと抜けないことも、また高所に近い位置のお宅でエア抜きしないと抜けないこともあります 質問者の状況は、途中の高所(山になった部分)の空気が抜けず配管が詰まったような状態になっていると思われます エア抜きは、ちょろちょろ出したのでは効果はありません、できるだけ勢いよく出すことが基本です 家中の蛇口を全開にして見るのが良いでしょう、うまくいけば空気が噴出/空気混じりの水が出て水の勢いが強くなります、そうなれば完了です 30分行っても、空気混じりの水が出ないようだと水道局に行ったことを説明して対応依頼です