質問: 高圧受電でキュービルクルが設置されています。 2か月に一度主任技術者が点検に来て報告書を置いていきますが、その中で
回答: 1 動力100kVA(275A)のうち160A(RSTの中での最大値) 使用している。 おおむね、そのとおりです。負荷率約 58.2% 2 電灯100kVA(476A)のうち(R:200A+T:220A=)420A 使用している。 この場合、T相が220Aですので、この値で状況を把握します。 電灯の場合、R相 N相 T相のはずです。 文中のS相は、N相で100>は、電流計の測定範囲外のためです。 正しくは、220-200=20Aです。負荷率 約46.2%