質問: 住宅の積算電力計の定格が単三30Aに対して、主幹ELBは50Aが使われています。友人の家も調べたところ、単三30Aに対して、主幹ELBは60Aでした。家の使用量から見ると、30Aを超過する場合が冬の夕食時に起こります。 主幹ブレーカー容量の方が大きい例が多いように思われますが、積算電力計は大丈夫なのでしょうか?定格以上に余裕があるのでしょうか、容量選定基準はどうなっているのでしょうか?気になっています。(昔、ご近所で積算電力計付近のぼやがありました)
回答: WHMの定格からいうとぜんぜん問題はありません。 WHMの30Aというのは、定格容量というものであって 30Aまでしか電流を流せないといったものではありません。 ちなみに30Aの上になると、120Aその上は、変流器というものを 使って、何アンペアでも使用できます。 主幹の選定としては、単三だと単純に分岐のブレーカーの総和ではありませんので 安心してください。 後、主幹の前に電力で取り付けしたリミッターというのがあって 電力との契約は、このリミッターになりますので、分電盤の主幹ではありません。 以上、簡単ですが説明です。 また、WHMの定格容量なんかを、もっと詳しく知りたいのでしたら、 補足入れてください。 それでは。