質問: 100v用と200v用のエアコンの比較 よく100vより200vの方が効率がよいなどとネットでかかれていますが・・・・どの辺が優れているのでしょうか? また同じ性能のエアコンの場合、電気代はどちらがお得なんでしょうか? 例 三菱エアコン msz-zw28t 100v20a,冷房能力2.8kw 消費電力55~950 msz-zw28ts 200v15a,冷房能力2.8kw 消費電力55~950 のどちらかで考えています。もし色々メリットがあるならコンセントを200v切り替え工事して200vのエアコンをつけようと思っています。
回答: >同じ性能のエアコンの場合、電気代はどちらがお得... 完全に同じ型番で電圧のみ違うという前提なら、素人さんの目に見えるほど電気代に差は出ません。 専門的には、メーターからエアコンのコンセントに至る、電線の中での損失が半分になります。財布が潤うほどの量ではありません。 >もし色々メリットがあるならコンセントを200v切り替え工事... メリットは、家全体での利用効率が高まることです。 電力会社により多少の違いはありますが、契約容量が 30aを超えると「単相三線式」といって、3本線での供給になります。100vが 2回路来ていると考えてもらえばけっこうです。 家全体で最大限に使用するには、2回路の 100vをちょうど半々に使うのが最良なのです。 ところが、100vの機械ばかりでは必ずしも半々につながっているわけではなく、使用状態によっては片側ばかり重くなってしまうことがあります。 契約容量に至る前にブレーカが落ちてしまうという現象が起こり得るのです。 一方、200vで使うということは、100vずつ完全に半々に流れると考えてよいので、上手に電気を使うことができるのです。 また、半々に流れる代わり、電流の量は半分になります。電流が経れば電圧降下も減ります。 100vのエアコンを運転したとき、部屋の電灯が一瞬暗くなったりテレビの画面が狭まったりするような症状があったなら、それが電圧降下の影響です。 エアコンを 200vで使用すれば、このようなことは少なくなります。 あなたの家がすでに単相三線式で受電しているなら、2.8kw 以上のエアコンは 200v で使うことをおすすめします。