質問: ef接合部の挿入不足、斜め挿入による漏水事例について教えてください。
回答: ef接合部の漏水 挿入不足や斜め挿入の場合、次の不具合が発生します。 溶けた樹脂が継手の内側や外側にはみ出る。融着中の樹脂流動が大きくなり電熱線が短絡する。 その結果、適正な接合強度を確保できず、漏水につながります。 管に標線が記入されていない場合、外観では不具合を確認できません。 ef接合部の漏水 防止策 管に標線を記入せずに挿入すると漏水する恐れがありますので、管の挿入前に必ず標線を記入してください。 標線記入(マーキング) 切削、清掃済みの管に標線を記入し、ソケット端部などを利用して円周方向にマーキングを行います。 ef接合部の漏水 ポイント 標線記入で挿入長さの目視確認が可能になります。 ソケットを使う場合は、センターストッパまで挿入されていることを確認してください。 円周方向にマーキングしてください。→一部分のみマーキングの場合、斜め挿入の確認ができません。 挿入後、クランプでしっかり固定してください。