質問: 3相200v 4本差込タイプを3本コンセントにつなぐ方法 3相200v の機械を買いました。 差込は4本タイプ(白 赤 緑 青の4本線) しかし工場のコンセントは3本タイプコンセントです。 機械側、もしくはコンセント側を交換しなくてなりませんが、1本余りますよね?そのつなぎ方を教えてください。 お願いいたします。(例えば、色が合うようにつないで、緑は白に合流させる とか) どちらも規格は20a用200v3相です。 電気屋に頼んでください 以外の回答お願いいたします。
回答: > 電気屋に頼んでください 以外の回答お願いいたします。 三相 コンセント でググればいくらでも接続図が出てくるんで、それを見れば良いでしょう。本当に三相3線式の機械だったら色別は、国内だとr相/u相が赤、s相/v相が白、t相/w相が黒または青です。緑はアース。 最悪、アースはつながずに使っても機械は動くことは動くと思われるものの、それで何か問題ないかと言われると、機械次第なんでなんとも言えませんが。保安目的なのか、計測機器なんかで確実なゼロ電位を確保する目的なのか。前者なら漏電さえなければ動作上は問題ないけど、後者だと動作不安定の原因になります。実際どうなのかは機械の取説を見て判断すべきかと。 ちなみに、機器側のコンセントのプラグを付け替えるのは無資格で可能ですが、工場のコンセントを電気工事士の資格を所持しない人が触れば違法行為となることには注意してくださいね。それに200vの感電事故は結構死ねるんで、なめてかかるのは非常に危険です。