質問: 電気製品の絶縁抵抗計(メガー) 使い方を教えて下さい。 電気製品の絶縁抵抗計の使い方を教えて下さい。 施工説明書に 漏電検査 500v→100mω 250v→50mω 以上まで確認して下さい。 と記載されています ここで分からない事はどうやって測定するのか?という事です 様々なサイトを読みましたが 1.電気製品に電気が流れていないか確認 (swを切る・ブレーカーをoff・コンセントから外す) 2.黒のクリップをアースへつなぐ ※ここで疑問です 今回の電気製品はアースの必要が無いため近くにアースがありません 何に黒のクリップをつなぐのでしょうか? 分電盤のメインswをoffにしコンセントなどにつなぐのでしょうか? 3.レンジを250vか500vに合わせスイッチon! という流れだと思うのですが 黒のクリップをどこにつなぐのかが分かりません教えて下さい。
回答: 「黒のクリップをどこにつなぐのかが分かりません教えて下さい。」 近くにア-スが無い、とのこと。 その回路を分電盤で一括して計ってもよいと思います。 ○その回路のブレ-カを切る。 コンセントに電気製品はつないだままにしておく。 計る電気製品のスイッチを入れる。(電気が入った状態にする。実際 はブレ-カは切りなので電気は流れませんが) 普通の片切スイッチだとよいのですが両切ちかマグネットがかんでい る場合は注意が必要です。スイッチが切れているとその先は縁が切れ ているので計れないからです。 単純に普通のスイッチと仮定して。 ○ブレ-カの2次側(切れた側)のそれぞれと生きたニュートラル線(真ん中の白線)とで計る。(生きた白線をア-スにすると言うことで す) ○メガ-の電圧は100 vとか実際に近いほうがよいです。 ○それでo,kなら大丈夫でしょう。 ○それと違い商品単体で計りたいなら、ア-ス線の変わりに生き たニュ-トラル線を使う。延長コ-ドなどで別回路から近くま で引っ張ってくる。コンセントのニュ-トラル側をア-スとして使 う。同じ事ですが。 それで悪ければ電気製品単体で計っていくわけです。 だんだんどこが悪いのか絞る(特定していくのです) 以上、ご参考まで。