質問: 接地コンデンサ 接地コンデンサって何の目的で付いているのでしょうか。 簡単に教えてください。
回答: 接地コンデンサの使用目的は、いろいろあると思いますが、経験のあるのは2例です。 1つは、非接地系の配電系への利用です。 例としては工場で利用される400v配電系は基本的に直接接地が行われません。(電気設備技術基準を参照していただくとよいのですが)この場合に接地電流を確実に検出するために接地コンデンサを使用します。接地コンデンサのほかに接地トランス(gpt)を使用する場合もあります。 これは、余談ですが爆発性ガス雰囲気への配電系の場合は基本的に非接地系とするのが望ましいされていますが、この場合は抵抗接地を利用しています。 もうひとつは、地絡方向継電器の動作保障を行う際です。これは、負荷減少等により保護範囲の対地静電容量が極端に少ない場合(ケーブルこう長が少ない)に継電器が不動作となる可能性があります。この場合に対地静電容量を補うものとして静電コンデンサを用います。これは特殊なケースかも・・・ 以上、私の経験談です。お役にたてるといいのですが・・・