質問: 流量の推定について 下記のような水用配管について 流量を推定する考え方について質問させていただきます。 <圧力計> | -----------<バルブ>-------→流れ方向 ○配管サイズ15a(内径16) ○圧力計は主配管よりチーズ分岐にて取付け ○バルブを閉じた状態で圧力計指示値0.2mpa ○バルブを開いた状態で圧力計指示値0.05mpa 上記条件において、下記の考え方で流量を推定できるのではないかと思います。 ベルヌーイの定理 (p/ρg)+(v^2/2g)+h=一定 において (p/ρg)=静圧 (v^2/2g)=動圧 バルブを閉じた状態での圧力=全圧(静圧+動圧) バルブを開いた状態での圧力=静圧 であるから、 動圧は 動圧=(v^2/2g)=15(m) (0.2-0.05=0.15mpa よりヘッド15m) よってv=17(m/s) 流量q=配管断面積×流速=0.00342(m^3/s)=205(l/min) 圧力とヘッドの区別がはっきりしなくてすみません。 これで流量が推定できると思ったのですが、明らかに実際の流量は そんなに出ていなくて、せいぜい20(l/min)だと思います。 この配管において、静圧、動圧を測定できていると思うことが間違いなの でしょうか。たしかにピトー管のような測定構造ではありませんが・・・ どなたかアドバイスよろしくお願い致します。
回答: anpandaさん、これは遠心ポンプの吐出配管での問題ですか?、それとも水道配管からの取水のような状態ですか?。 いずれの場合であっても提示の計算式で計算する事は出来ないように思います。 ポンプの出口配管であれば、 まずポンプの特性曲線(圧力と水量の関係)が必要となります。 ポンプの特性曲線があれば、締め切り圧(バルブ締め切り時)の確認を行い、 バルブ開放時の圧力を知る事により、その圧力時の水量を知ることが出来ます。 次に、水道管等から取水する場合は、 バルブ締め切り時には水道管の元圧を知ることが出来、 バルブ開放時のゲージ圧には、ゲージ取付け位置から後流の揚程及びロスが示されますが、 ゲージ取付け位置に至る前方の通水ロスは無視されております。 以上のような理由で、御提示の計算式での水量の推定は無理かと思います。 ではどのようにして水量を推測できるか?、まだ考えておりません。