質問: 無停電電源装置(UPS)と記載するパソコンとの適合性・動作の相性について
回答: コレが不具合なく使えるかどうかは私には判りません。 UPSのページに1.5KVA-900Wって記載あるから750W電源のPCは大丈夫そうだという事になりますね。 750Wで力率0.5として1.5KVAだしメーカーPC搭載品でそんな電源はありえないだろうし、悪くても0.7で必要容量は1.070KVAくらいだろうと思う。 PC用の搭載電源の力率は一般的な物は0.7~0.8程度として判断,PFCのは0.9超えてたんじゃないかな。 W/力率=VA(VA*力率=W)で計算します。 実際の運用ではバッテリー劣化を考慮した上で選定するので、結果としては容量に余裕が有る様になる。 例 仮に3年でバッテリー容量50%になるとして、新品で5分持つ負荷なら3年後には2分30秒しか見込めなくなるのでシャットダウンが間に合わないとなれば毎年バッテリー交換するとかUPS容量を倍にする,追加バッテリーユニットを積むとか考えなきゃいけない。 このUPS安いね。さすが矩形波出力。 私はヤフオクで新品処分品か新古品のUPS(APCの1.5KVA)を時折入手して使い捨てにしてるけど、さすがにこの値段では落とせないですね。 PFC電源搭載なのかそうではないのかの1点だけをGatewayに問い合わせれば良いんじゃないかと。 他メーカー組み合わせについてはメーカーが回答控えるのは当たり前なので、開示可能な部分だけ聞けば良い。 その後は自己責任で使うだけだし。