質問: バッテリの定期交換について =============
回答: 予防保全のためにも、UPSのバッテリは必ず定期的に交換してください。 UPSではバッテリを使用しています。このバッテリには寿命があり、バッテリの寿命を越えた状態で使用された場合、思わぬ障害を発生させる原因となります。 予防保全のためにも、バッテリは必ず定期的に交換してください。 なお、電池工業会では小形制御弁式(シール)鉛蓄電池の取扱いの指針 (電池工業会指針: SBA G0202) に基づき、以下のとおり取替え時期を定義しています。 | **使用温度条件** | **取替え時期の目安** | | **text** | **[ バッテリ種別 ] 従来品** | **[ バッテリ種別 ] 長寿命品** | | 5〜25°C | 2.5年 | 4 年 | | 30°C | 1.7年 | 2.8年 | | 35°C | 1.2年 | 2.0年 | * 取替え時期の目安は、保証値ではありません。 * 上記表と各UPSの仕様に記載の目安時期については若干異なる場合がございます。 取替え時期を過ぎて使用すると、バッテリの機能を発揮できなくなるだけでなく、バッテリの内部短絡や電槽の破損等が発生し、発煙、火災などの二次障害の原因となる場合があります。 そのため、バッテリは必ず定期的に交換してください。 また、バッテリの使用個数の多い機器や信頼性の要求される重要な機器においては、取替え時期を早めてください。 ※一部マニュアル等と記載事項が異なる個所がございますが、日本では電池工業会の指針に従い、ご案内させて頂いております。 尚、UPS本体の耐用年数は日本電機工業会の指針より5〜6年となります。 弊社ではUPS本体の製品サポート期間(保守サービス提供期間) はご購入日から5年間、 Smart-UPS SMT/SMX、Smart-UPS SRTは7年間としております。 本体使用からサポート期間が経過したUPSは予防保全のため新しいUPSへのお買換えをご検討下さい。 【UPS各シリーズ 採用バッテリ】 | **超長寿命型** | Secure-UPS シリーズ | | **長寿命品** | Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) Smart-UPS SRT シリーズ APC RS シリーズ APC ES シリーズ | | **従来品** | Smart-UPS (SU, SUAシリーズ) Smart-UPS RT シリーズ Symmetra RM シリーズ Symmetra LX シリーズ | 備考: UPSに装着されているバッテリについて、手入れは不要です。 バッテリ交換の目安時期になりましたら、UPS本体の要バッテリ交換LEDの点灯、アラームの有無に関わらず定期的にバッテリ自体の交換を行ってください。 【バッテリに関する注意事項】 ・ バッテリの手入れは行わないでください。 はたきがけや、乾いた布、濡れた布で拭いたりすると、静電気による爆発や感電の危険があります。 また、バッテリの外装は樹脂でできているために、有機溶剤等(シンナー、ベンジン、合成洗剤、塗料、化学ぞうきん等)が外装に付着すると、外装が割れて故障や液漏れの原因となります。 ・ 弊社にて販売、供給以外のバッテリ、アクセサリ製品をご使用になると、故障や事故の原因となります。 ご使用の場合、性能、動作等の製品保証を一切致しかねますことご注意ください。