質問: 3相4線式電源の中性線に設備のアースを接続するのは正しいのでしょうか? とある設備メーカでサービスをしています。海外工場に納入した設備の電源接続が現地電設業者によってなされ、確認したところ3相核相間電圧は380vでしたが、gndと各相間は225vでした。 配電盤を確認すると3相4線式で中性相のバーがありそこから出た線が設備のgndに接続されていました。この結線の仕方は正しいのでしょうか? この設備は世界中で使用できるように入力電圧によってタップを変えられる3相トランスを積んでいます。またそこから単相100v用のトランスも併設しています。 設備納入先顧客の元請会社の監査で設備筐体からサージ電圧が規定値以上検出されると指摘を受けていますが、この結線方式と関連あるでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
回答: 補足ありがとうございます。 この状態は、peもn相も共通の接地に接続されているか、peがどこかでn相に接続されている事を意味します。 なお、n相以外の各相は、n相が接地されている場合は、対地電圧もn相との電位差と同じになります。 3相3線で、1線が接地されている場合は、接地相とそれ以外の相の電位差は、対地電圧と等しくなります。(日本の3相3線200vの場合は、通常はs相を接地して、r-s:200v、s-t:200v、r-t:200v、s-e:0v、r-e:200v、t-e:200vとなります) 3相4線の場合は、n相が接地されているので、n相以外の各相は対地電圧を持っています。 問題がおきる場合は、電力会社が直接低圧動力として、3相4線で供給している場合で、この場合は電力会社側のトランスのn相が接地されますが、需要家側の接地極と距離が離れている場合は、接地抵抗が異なるので、n相と接地極で電位差が生じ、n相を需要家側で設置極に接続すると、漏電が起きてしまいます。(同時にn相以外の相で電圧降下が起きてしまいます) 筐体のサージ電圧が、peとの間に生じた事は、筐体がpeに確実に接合されていない事を意味しているのでは無いでしょうか? 機器側の開閉器を遮断した場合に、1次側のn相とpe間の電圧はどうなっていますか? 分電盤での測定は、機器側の開閉器を遮断した状態で行っていたのでしょうか? もし、そうだとすれば、1次側でpeとn相は、共通の接地線に接続されています。 つまり、1次側は、需要家の変電トランスの2次側に接続されていて、トランスの2次側のn相が接地されていると言う事です。 また、分電盤の接地線も、共通の接地極と接合されていると言う事でしょう。