質問: 宅内電源ケーブルの太さと許容電流値について はじめまして、教えてください。 現在、一軒家にて電気メーターの前後(引込線⇔電気メーター間と電気メータ⇔アンペアブレーカ間)の幹線ケーブルにおいて、vv 3c 8sqを使用してブレーカーは単相三線50aを使用しています。 これを60aに契約変更して問題ないでしょうか? それとも、幹線ケーブルの張替が必要になりますでしょうか? ちなみに、幹線ケーブルは屋根裏を通っています。
回答: >ブレーカーは単相三線50aを... 主開閉器ですか、電流制限器ですか。 電力会社は全国一社ではありませんから、この種のお話は電力会社名を明記しないと的を射た回答にはならないことがあります。 関西、中国、四国、沖縄電力管内の方なら、8mm2 で 50a のブレーカー (主開閉器) 自体が誤り。 その他の電力管内の方で、電力会社のマークが付いたブレーカー (電流制限器) が 50a なら、ごくふつうにある話。 その他の電力管内の方でも、電力会社のマークが付いたブレーカーはない契約なら、やはり 8mm2 で 50a は誤り。 >これを60aに契約変更して問題ないでしょうか... その他の電力管内の方で、電力会社のマークが付いたブレーカー (電流制限器) が 50a の場合のみ、そのまま 60a にして特に問題はないでしょう。 ただ、電線の長さが極端に長いのなら電圧降下を起こしますので、1段太いものへ張り替えが必要になることもあり得ます。