質問: 現非常照明を大型の蓄電池で耐火配線で集中して対応しておりますが、バッテリーの寿命毎に交換すると、大変な金額になるため何か良い方法はないかと考えたのですが蓄電池を非常照明専用の発電機に置き合えることができないかと考えました。いろいろ調査すると建築基準126条5項に発電装置と蓄電池設備の種類について記述があり、この解釈でアドバイスを頂ければ有り難いです。非常照明は一瞬なりとも消えてはいけないのでれば、話は明快なのですが?予備電源という表現でれば発電機でもOKなのではと考えたわけです。現在の発電機は電圧確立に数秒なので実用上は問題ないように思います。何方か発電機以外にあれば良案をアドバイスを頂きたくお願い致します。
回答: No.2です。 調べたら、即時型(10秒以内に起動、30分以上継続)であれば 発電機でも、可能です。 おそらく消防法(危険物関係法令を含む)建築基準法、電気事業法 全てにかかわると思われますので、建設会社の建築設備担当の方に 相談されたほうが、よいと思います。 起動条件は、主幹2次側よりとることが求められるはずです。 電気関係は、ある程度専門ですが建築基準法に関しては 詳しいとはいえないので。