質問: 家庭用の100V半自動溶接機を使う時、家の電源は15A ブレーカーから直で配線して充分使えますか? ただ配線が1.6mm規格の20mです
回答: 100V用でしたら最大出力50Aで20Vぐらいだと思いますから、最善の使い方で溶接棒が2.0mm、普通に考えたら1.6mm溶接棒で使用する溶接機です。 一次電源の配線が1.6φで20mもあるとアーク電圧20Vを維持するには出力電流30~40Aが精一杯と思われますので、溶接棒1.2mmが使えるかどうかです。 1.6φの方は諦めて3.5sqの太いキャプタイヤケーブルで「転がし配線」して別に引いたらいかがですか?