質問: 省エネ計算の熱橋部について。 屋根スラブ裏のみに断熱材使用しているのですが、これの熱橋部に当てはまる熱橋形状がどれに該当するのか分からないのですが、拾わなくていいのでしょうか?
回答: 木造の共同住宅の屋根断熱なんですね。 図にあるような施工なら、垂木の部分が熱橋になるので、それを拾えば? 熱橋形状で適当なものが見当たらなければ、垂木のある部分と垂木のない部分の屋根の熱抵抗値を別々に計算して、面積按分率を掛けてから合計してその逆数を取れば、屋根の熱貫流率が得られますよ。