質問: ブレーカーが落ちる リビング(38インチブラウン管テレビ、パソコン、エアコン) 部屋1(20インチブラウン管テレビ、エアコン) 部屋2(パソコン、10インチ液晶テレビ、コピー機、エアコン) 部屋3(10インチ液晶テレビ) 洗面所(洗濯機) 台所(冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、炊飯器) のマンションに住んでいます。よくブレーカーが落ちています。 ブレーカーが40Aで、ほかにチビブレーカーが12コあります。 これらの電気機器をどのように使うと落ちでしまいますか? またどう使えば防げそうですか?
回答: あなたの家庭で使用できる電気の総容量は40Aです。(100V×40A=4000W) チビブレーカ1個あたり流せる電気はおそらく20Aです。(100V×20A=2000W) (チビにも20Aとか数字が書いてあります) チビ1個の範囲で20A以上使うとチビが落ちます。 チビ12個全員で40A使うと親が落ちます。 頻繁に親が落ちるようでしたら電力会社に大きくしてもらいましょう。 あなたの家庭の各コンセントや照明器具などはチビブレーカからつながっています。 何番のチビがどのコンセントや電気器具に接続されているかは屋内の配線図を見ればわかると思います。 各電気器具には最大の消費電力(W)が表示されていますのでそれを計算すればいいです。 注意しなければいけないのはコンセントですチビは20Aでも普通のコンセント1個は最大15Aまでしか使えません。 市販のタップなどはMAX12A(1200W)の物も多いです、注意してください。 【追記】 状況からして40Aでは足りません、何Aまで上げられるかを調査したほうがいいです。 最近のマンションだったら100Aぐらいまでいけると思います。 最低でも60Aぐらいの契約をしたほうがいいです。 関東と関西で違いますけど、電気代は上がります。