質問: ジョイントボックスは無くても良いのか 建物を借り、スケルトンの状態から事務所にしました。電気配線も 新規で配線工事していただきました。 全ての工事が完了し屋根裏を確認したところ、配線の接続部分に プラスチックのカバー(名前はたぶんジョイントボックスだと思 いますが)が付いておりませんでした。 業者に確認したところ、 ・昔のリングスリーブと違って今は差込コネクタなので露出して いる電線部分がなく、ジョイントボックスが無くても漏電の心配 は無い。 ・最近の工事ではどこもジョイントボックスは付けない。 ・電気工事の規定については調べなければ分からない。 などの説明がありました。 説明が下手ですので写真を添付します。この写真は配線が全ネジ にテープで止めて固定してますが、場所によっては固定されて おりません。(グラスウールの上にほかってあります。) そこで教えていただきたいのは、 1.電気工事の規定では正しくはどうなっているのか? 2.規定はともかく、実用上では無くても問題が出ないのか? 3.問題があるとすると具体的にどのような危険があるのか? (ex.雨漏りした際にボックスがないと漏電するなど。。) などです。 よろしくお願いいたします。
回答: >1.電気工事の規定では正しくはどうなっているのか... 『電気設備技術基準』(経産省令) および『内線規程』(民間規定) というのがあって、質問者さんが書かれたとおり、ジョイントボックス等で保護することが定められています。 ----------------------------- 【内線規程】jeac8001-2005 3165-7 「ケーブルの接続」 2. ケーブル相互の接続は、キャビネット、アウトレットボックス又はジョイントボックスなどの内部で行うか、又は適当な接続箱を使用して行い、接続部分を露出させないこと。 ----------------------------- >今は差込コネクタなので露出している電線部分がなく、ジョイントボックスが無くても... 同条には、除外事項としての但し書きが続きます。 ----------------------------- (1) -前略- jis c2813(1992) 「屋内配線用差し込み型コネクタ」に適合するボックス不要型差込電線コネクタなどの接続器具を使用して、接続する場合。 ----------------------------- 写真に写っているものは、この jis c2813 適合品ではありません。 >2.規定はともかく、実用上では無くても問題が出ないのか... 建物の寿命が尽きるまでの間に、絶対に問題が起こらないとは、誰も言い切れません。 >3.問題があるとすると具体的にどのような危険があるのか... ネズミには容易にかじられるでしょうね。 ネズミにかじられて裸線同然になった電線をしばしば目撃しています。 なにがしか箱状のもので覆われていれば、ネズミもかじりにくいでしょう。 >最近の工事ではどこもジョイントボックスは付けない... そういった手抜き工事が横行しているのは事実です。 ご質問はリフォームとのことで、電力会社は関係ないのかも知れませんが、新設や大規模増設の際には電力会社等による竣工検査があります。 とはいえ、電力会社等が天井裏までのぞいていくわけではないので、見逃されているのが実態です。 >電気工事の規定については調べなければ分からない... それは業者の言い逃れでしょう。 まともな電気工事士なら、規定上はジョイントボックスが必要なことを十分知った上で、見えないところに金を掛ける必要はないと考えているだけです。 とぼけているだけです。 業者価格で 1個 100円もしないものですけどね。