質問: 所有しているアパートで漏水の可能性があるのですが、漏水場所がわかりません 現在アパートの大家をしている者です。築30年鉄筋コンクリートの建物です。 今月水道料金が通常月の2倍の額の請求があり、おそらく先月の高圧洗浄による水漏れによるものか、トイレのバルブの故障によるものだと考えております。 今、業者に漏水調査を依頼しておりますが、漏水箇所が見つけられず別の方法(コンクリートに針?を差し込んで調べるもの)でやってみましょう。と言われるのですが、一時間あたり5000円かかるそうで、その方法でいいのかわかりません。 このようなケースで、他に原因を発見する良い方法があれば教えてください。
回答: 漏水箇所を追っかけて仮に漏水箇所が見つかって改修できたとしても、築30年だと他の箇所も劣化してます。調査費用も時間も膨れていく一方です。漏水箇所によっては壁だの床だのの解体、現状復旧が必要となるかもしれないですし。 そこで、 いっそのこと今の配管を殺した方がいいかもしれません。 まず、原因が給水管なのか給湯管なのかをテストバルブで調べてもらう。圧力ゲージが下がる方が原因です(両方の場合あり) 原因が片方として給湯管が原因であれば室内露出管(モール等で覆って目立たないようにする)にして給湯器から各混合栓につなぎこみしてしまった方がいいと思います。