質問: 200vの工事費用と月額使用料について... はじめまして。 業務用のエスプレッソマシン(コーヒーメーカー)の購入を検討中なのですが、電源が200vなので工事の必要がありそうです。 工事の費用はもちろん、工事をお願いする場所や注意点等、初めての経験なので全く分かりません。また、200vを使用する場合は100vの電気料金とは別に200vの基本使用量等が必要なのでしょうか? ご存知の方、どうぞよろしくお願いします!
回答: >コーヒーメーカー)の購入を検討中なのですが、電源が200vなので... 単相 200v ですね。 まさか、三相 200v ではないでしょうね。 >工事の費用はもちろん... 分電盤まで 200v が来ていれば、分電盤からその機械を置く場所まで配線するだけでよいです。 安ければ1万円、いろいろ手間がかかりそうな現場だったら数万円になることもあるでしょう。 >工事をお願いする場所... 電気工事店。 >注意点等... 水回りなので接地工事を忘れないように。 >100vの電気料金とは別に200vの基本使用量等が必要... 分電盤まで 200v が来ていれば、基本料金はそのままです。 何ワットあるのか存じませんが、コーヒーメーカ1台増えるだけなら、特に契約を増やす必要もないでしょう。 従量料金はもちろん取られますけど。 200v が来ているかどうかの判断は、分電盤のいちばん大きなブレーカに、電線が何本刺さっているかを見ます。 2本だけなら 100v のみ。 3本あれば 200v も来ています。 ------------------------------ もし、三相 200v なら、基本料金から増えます。 三相を引くのが初めてなら、幹線工事から必要ですから、5万や 10万の工事費にはすぐなるでしょう。