質問: 電験三種 法規 教えてください この問題ですが地絡電流 Igを求めよと次のページにあります 解説によると式は Ig=E×(2πf×3C+2πf×3C) E=V/√3 だから Ig=2√3Vπf(C1+C2) となるそうです。ここで教えて欲しいのですが なぜY結線の相電圧である E=V/√3 を使うのですか? 線間電圧Vをそのまま使えば良さそうとも思うのですが、、 よろしくお願いします
回答: この図面には記載してありませんが、配電変電所の 高圧母線には、接地変圧器(Y-Y-オープンデルタ)が 設置されています。 変圧器一次側のY結線中性点は接地されていますので 配電線の各相と大地間は、6600/√3=3810[V]の 相電圧と同じ値になっています。