質問: 皆様のお答えありがとうございます。 すいませんがもう少し教えて下さい。 一般住宅(単相3線式)の絶縁抵抗を測定する時、配電盤にアースがない場合、メインブレーカーの一次側の白線(中性線・活線になります)にメガの接地側を繋ぐとお答えをいただきました。 メガを測定する場合アースチェック()をすると思うのですが、メインブレーカーの一次側の白線(中性線・活線になります)にアースチェック(125V・250V・500V電圧で)をしても大丈夫なのでしょうか? 答えてもらえる範囲で良いのでお返事頂けるとありがたいです。よろしくお願いします
回答: メガの黒色リード(アース側)を主幹の一次側のN相に接続して、赤色リードを分電盤などのアースに接続して0MΩになるかチェックします。 一般的な低圧回路(単相100V/200Vや3相200V)の場合は必ず500Vメガでの測定を行なってください。 125Vや250Vメガでは、適正な絶縁抵抗の測定値の良否の判断は出来ません。