質問: お湯タンクからの水漏れ、シャワーヘッドのストッパーに関して質問です。 まず、うちは築30年近くの古めのマンションでオール電化です。 玄関そばに、お湯を貯めるタンクがあり、そこに夜中の電気代が安い時間帯に毎日自動でお湯をためているんだそうです。 こういうタイプのマンションは良くあると思いますが、 例えばシャワーなどでお湯を使う際には熱湯が出る為に、お水も同時にだし、温度調節をしてから使用しております。 ボタン1つで温度調節が出来るタイプではないのです。 そして以前、普通にシャワーを利用するだけでもこのタンクから水漏れをしたことがあり、1年ほど前に修理して頂いたことがあります。 で、最近、 お湯に限りがある以上、水との調節も考えるとストッパーで止めていた方が無駄にならなくて済むのでは?と考えてシャワーヘッドを、ストッパー付きのに交換したのです。 そして使用してみた所、 ストッパーを押し、止水したところ、 タンクが、ガタガタガタ!!!!とものすごい音を立て始めました! ストッパーを押して2秒くらいでです!! 「え?なんの音?洗濯機の脱水が壊れたのかな」 というくらいのガタガタ音でタンクを見に行ってみると、下から水漏れしておりました 慌ててストッパーをやめ、水とお湯を止めました!! 要は、ストッパーでお湯を止めた為に、タンクから出続けているお湯を、ムリに止めた形になり、 溢れだしたのだろうという予測はつくのです。 実際、水だけをシャワーで出し、ストッパーを使ってもどうにもなりません。 で、今までたくさん引っ越した中で、こんなことになったことが無いんです。 なんで今回だけ、この家でだけこうなるのか? オール電化でタンクにお湯をためている家で、シャワーストッパーがついてて、使えている所なんて山ほどあります。 なんとかして使えるようにはできないでしょうか?! あとこのシャワーヘッドを使ったせいで水漏れしたとなると、また修理になった場合、自己負担になるのでしょうか? マンションの事情に詳しい方、解決方法を知ってる方などアドバイスお願いします!!
回答: 築30年だと電気温水器なのだと思います。現在主流のヒートポンプ式の所謂エコキュートであれば、各所に逆止弁がありシャワースイッチが使えるようになっていますが、古いものだと、 水と湯を同時に出した状態でスイッチを止めると、水から湯方向へ逆流してしまいます。 以後、シャワースイッチは使わないほうが良いと思います。 区分所有マンションであれば自己負担は免れないとおもいますが、賃貸ならばダメ元ワンチャン大家側で直してくれるかも知れません。 シャワーを元に戻し、不具合のみを伝えれば、給湯機は家主負担修理になると思います。 道義的に問題があるかも知れませんが。 この回答が不快なら