質問: 高圧受変電設備のコンデンサへ流入する第5高調波とは 高圧受変電設備のコンデンサへ流入する第5高調波とはどの様なものてしょうか?
回答: だれも記載しませんので、無いよりいいかと考え記憶等から記載してみます! 高卒元電工の爺さんですけど、.昭和の昔発電機設計者や電力会社の人と話し たこともありましたので、状況証拠的な内容ですが・・・!(現実・・??) 1.発電機の発生電圧は・・・・ (1)基本波100%を目指すものの、高調波(2次、3次、4次、5次・・) 等も含むそうで、高調波の二乗和の√ 値は基本波の1%未満の要求を満 足させるそうです(波形狂い率の規制)。そして高調波は次数に伴い漸減。 (2)この高調波による巻線温度上昇もあるため、発電機は y結線 とのこと。 2.高調波の内容は・・・・ (1)2次調波等の偶数調波は プラス側波形とマイナス側波形に差があると生 ずるが発電機は回転機であるため発生は僅かとのこと。(直流分はナシ!) (2)3次調波等3の倍数波は、全て同相となることから、発電機用変圧器の △結線 で消費されるため、発電はするが外部にはほとんど生じない。 3.変圧器の励磁特性からの高調波の発生は・・・・ (1)完全対照ヒステリシス特性の鉄心採用を目指していることから、1t以上 のやや飽和してくるカーブから奇数調波の発生のみが次数漸減で発生して いるそうです。 (2)ただし励磁初期のみ、鉄心特性から2次調波を大量に含む歪電流を数秒程度 流して、近傍の電圧波形もひずませるようです。 結論 前述のように、第5調波は電圧に含有する高調波最大の高調波のようです! (2次4次6次・・は直流分で無し、3次6次9次は△結線で短絡・・・) 過去の記憶等から記載してみました、参考としていただければ幸いです!