質問: ケーブル許容電流について ケーブルの許容電流表を見ていると単心3条とか3心1条など 書いてありますがよく意味が分かりません。 どういう意味なのか調べようと思ってもなかなか 見つかりません。詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
回答: 表の単心3条のところにはs=2dという表記があると思います。sはケーブルダクトやラックに単芯ケーブルを平行に置いたときのケーブル芯間距離です。cvtだとs=dになってしまうので、これは該当しません。cvtには別の数字があると思います。 3心4孔4条などというのは、商品名セラダクトなどを使った地中管路埋設の場合で、想定はつきますが確実では無いので、何方かよくご存知の方に委ねます。