質問: 2008年に取り付けたエコキュートにp01かなにかのエラー表示が出て年始に修理に来てもらい、混合弁の交換で23000円ほどかかりました。
回答: 修理は三菱サービスですか? 修理前はP01のみで修理後にC20エラーが出たという事なんでしょうか? C20 120 は沸き上げ高温異常です。ヒートポンプの水回路のサーミスタで検出してます。 原因はいろいろありますが確認できることはタンクとヒートポンプ間のA配管とB配管のエア噛み、水漏れ、つぶれ、凍結。タンクに給水されてない(バルブ閉まっている。ただバルブ閉なら蛇口のお湯側は水でません)。タンク部についているヒートポンプ循環ポンプ(沸き上げ時タンクとHP間を循環させるポンプ)が動作しているか?音でわかります。タンク側HPのA接続上流についてます。 エアーが入っている可能性を考えてエアー抜きしてみて下さい。やけど注意ですよ。 工事説明資料のHP配管のエア抜きとリモコンでのエア抜き両方やって下さい。三菱なら型式いれたら工事説明書ありますよ。