質問: q.給湯用ht管・継のコンクリート部への埋設制限について教えてください。
回答: 条件コンクリート内への埋設はサヤ管を使用するか埋設部を1m以下として、継手は埋設しないでください。従って浴場などの多栓分岐配管は埋設禁止です。理由多栓分岐配管で漏水事故が発生した浴場コンクリート内に埋設すると、ht配管が固定され、温度差による熱伸縮力が作用して、継手が破損する場合があります。