質問: 3相交流機器の電流値の求め方 どうぞ宜しくお願いいたします。 3相機器(仮にモーターとします)の電流値を測定したいのですが、良きアドバイスをお願い致します。 モーターの定格は4ポールで1.5kwとして定格電流値が6.6aとします。 この機器の負荷運転時の実電流値を測定するのに電力計を用います。 ct1をr相、ct2をt相、comをs相へ接続します。 ここで実際に出てきた電流値はi1(r),i2(t),i3(i1とi2のベクトル演算値)となります。 ここで質問ですが、 1.モーターの定格電流値とは、どの電流値ですか? (i1+i2+i3?) 2.i3のベクトル演算値とは、どの様に計算するのですか? どうぞ宜しくお願いいたします。
回答: 1. |i1| は電流ベクトル(厳密にはフェーザー表記と呼ぶ方が正しいのかな) i1 の絶対値を表しています。 ベクトル表記だと 電流の大きさ(絶対値)と位相角のふたつ(もしくは、実部と虚部のふたつ)が表現されますが、このうちの絶対値だけに着目したものです。 2. 3っつの電流値が異なる 三相(電圧)に不平衡(大きさが揃っていない、位相差が120度からずれている)があるか、電圧や電流に歪が有るとこのようになります。正確に見るには、電流検出器をつかって、各線に流れている電流の波形(きちんと正弦波になっているか)、電流の振幅、各電流の位相差を確認する必要が有ります。 とりあえず、歪が十分小さいと仮定し、i1を基準にとる(i2の位相角θ2、i3の位相θ3) |i1|+|i2| cos(θ2)+|i3| cos(θ3) =0 |i2| sin(θ2) + |i3| sin(θ3)=0 となります。(i1基準なので、θ1=0, cons(θ1)=1, sin(θ1)=0 ) で、この式に i1=3.43, i2=3.09,i3=3.26 をいれて解けば、角度θ2,θ3が計算できます。(具体的な計算は、いまちょいと時間がとれないので、、御容赦の程を) 作図的には i1=3.43 i2=3.09,i3=3.26 を3辺とする三角形を書いて、各辺の角度を測れば出ます。