質問: 非常警報設備の設置について、1階事務所が消防無窓、2階事務所が有窓だった場合は1階事務所部分の収容人員20人、2階事務所部分の収容人員50人で設置の有無を判断すればよろしいでしょうか? また、1・2階とも消防無窓だった場合は、1階と2階事務所を足して、収容人員20人で判断すればよろしいでしょうか?それで非常警報設備が設置となった場合は1階と2階の両方に設置が必要となるのでしょうか?
回答: 1、質問の建物は、建築確認済証と工事完了検査済証がある建物を 消防法の無窓階の事務所で高額設備に必要がでるのかが疑問です。 無窓階にしなければ、簡易な設備で改修設計も済むはずです。 既存用途からの建築基準法による用途変更とはならないのですか。 2、各階の収容人員= 従業員数+主として従業委員以外の使用に共 する部分の面積÷3m2とした計算となります。非常警報設備と誘導灯、 避難器具、消火器は必要でしょう。後は消防署予防係と相談する。 なお避難通路と無窓階とならない複数の開口が、安価な対策です。 ナイス:0 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時:2021/5/8 18:25:08 ありがとうございました