質問: 絶縁抵抗について教えてください 第二種電気工事士の勉強をしていた中で、「対地電圧150v以下の場合 絶縁抵抗値が0.1mω以上」とありますが、 実際にメガーの表示板を見ると、左に∞マークから右に0mωと なっており、0.1mωと言ったら表示板のほとんど右側ですよね... 普通の機器の検査なんかだと∞に近い方が絶縁状態にあるのでは ないのですか?0.1mωと言ったら漏電状態なのでは???? ちょっと絶縁抵抗の意味が分からなくなってきましたので 教えてください。 また、ちなみにモーターなどの機器の絶縁を測る場合、 「何mω以上が絶縁不良」というような明確な基準があるものなのでしょうか?
回答: たとえばdc500vのメガーで絶縁抵抗を測定すると、問題のないときは指針はほとんど∞に近いところを指します。 もし0.1mωのような値になれば、絶縁状態に何か問題含みであることを暗示しており、まともな電気工事士なら「対地電圧150v以下の場合絶縁抵抗値が0.1mω以上」だからokとするわけにはいかず、なぜそのような中途半端な変な値になるのか、よく調べる必要があります。 1mω以下の値になるケースとして、測定環境が多湿である場合もありますし、被測定系が著しく湿っていたり汚れている場合もありますし、どこかが絶縁劣化気味の場合もあります。 モーターなどの機器の絶縁を測る場合でも、1mωくらいの値になるようでは、何かおかしいと疑うべきです。絶縁の合否判断基準があっても(たいていギリギリ低めの値になっていますね)絶縁抵抗の値が意外に低い場合は、調査することです。