質問: エアコンのドレンホースの詰まりについて教えてください。 先日水漏れがひどく大家に伝えて業者に来てもらったところドロっとしたものがドレンホースに詰まっていました。 本体近くのホースの入り口にそのドロっとしたものが詰まっていましたが、ほかに虫や黒ずんだものは出てきませんでした。 しかし、大家から連絡があり、詰まっている写真を見たところ掃除を怠ったためだと叱られました。私自身ハウスダストアレルギーを気にしていたので月一くらいの頻度でフィルターを掃除し、フィンも市販のスプレータイプのもので半年に一度は掃除をしていました。 今回お聞きしたいことは 1大家が言うようにやはり私の掃除不足が原因の可能性は高いのでしょうか? 2ドロっとしたものをこれから防ぐためにはどのような掃除を行えばよいでしょうか? この二点ご回答いただけると幸いです。 なお、住んでいる家は都内の二階建てのマンションの2階で、ドレンホースは一階にあるようです。また放っておくとクローゼットにカビが生えるほど湿気の多い家です。 表現が拙く申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いします。
回答: 透明のぬめりの塊はバクテリアなので、クーラーの室内機の菌を含んだ汚れがある程度は関係していると思います。 市販のスプレーのアルコール成分だけでは死滅しないで残った為で、やはり業者による手入れは必要だったのかも知れませんが、どこの家でもそうなるかと言うと、あなたが感じられた物件の湿気やすさや、そのホースがある場所が日光がよく当たらず、日陰の時間が長くバクテリアの居心地がよくホース内を詰まらせるほどの繁殖に関係していたかということも。 透明のぬめりが証明しているように、単純にホコリの塊で詰まったのではないので手入れが足りないと大家に決めつけられるのもどうかなと。 掃除に使ったアルコールスプレーにバクテリアの餌になるような栄養成分が入っていたのなら別ですが。 また自分で排除するならドレンホースクーリーナーというホースの先から吸引するものもあるようです。効果があるかはわかりませんが。