質問: ac電源(l,n.e)の特性 ac100v電源のl, n, eの特性について、以下質問いたします。 (1) ac電源を使う機器の場合、ヒューズはl側に入れるのはなぜでしょうか? n側に入れても、電流はlとnに同じだけ流れるので、問題ないと思うのですが。 (2)100vを、nを使わず、lとeから取るとどのような問題があるでしょうか? (3)そもそも、eが接地されているのに、nも接地されているのはなぜでしょうか? 両方接地されていないと、感電防止?にならないのでしょうか?
回答: n0.2の方の説明が適切だと思いますが、少しだけ補足させて頂きます。 n側は、変圧器に接続されている、b種接地と言うものです。 これは変圧器に高圧が接続されている為、その配線に切断事故が起き、低圧側に触れてしまうと、低圧側に高電圧が流れてしまう為、安全上の接地を変圧器の傍にとっているものです。 これは電源の一部に接地を施したものなので、漏電に対しては有効ではありません。 別途eで家屋の傍に接地する事により、漏電に対応しています。 (1) 低圧の100、200vは対地電圧を150v以下にしなければならない事になっています。 安全上のb種接地を併せて利用する事で、対地電圧を150v以下にしています。 (2) 理論上では100vが取れますが、上記の説明の通り、低圧受電ではnとeは離れて施工されています。 直接電源とは接続されてないので、無駄が生じます。 (3) これは、上記の説明の通りです。