質問: 浄化槽放流ポンプ故障 勾配の関係で最終槽に水中ポンプを設置しています。 鶴見製作所の(40pua2.25s)ポンプ1台です。 昨日いきなり家中が停電して、電気工事店に調べて頂いた所、ポンプが漏電しているとの事でした。 質問ですが 1.浄化槽点検業者にポンプ交換見積もりを出した所、おおよそで65.000~70.000かかると言われました。正式なのはポンプの値段調べてからと言われました。 現在の配管がポンプから直接排水管につないでいる為、切断して、今度は取り替え可能なユニオンで取り付けすると言ってましたが、妥当な金額でしょうか? また他メーカーで互換性のある安いポンプはないんでしょうか? 2.ポンプ故障で家中が停電するのは、困ります。ポンプ専用の漏電ブレーカー新設する場合、いくらくらいかかりますか?また通常ついていないものなんですか? 以上よろしくお願いします。
回答: 当方、設備業を営んでおります。 まず、漏電対策についてですが、漏電ブレーカーは設置すべきです。というより設置されてない状態の方がおかしいです。漏電ブレーカーは4千円前後と考えて、工賃は状況にもよりますが1万前後ぐらいではないでしょうか。 汚水ポンプですが、当方は川本ポンプのカワペットをよく設置しております。信頼性のあるメーカーです。それでも使用状況により故障や漏電等はごくまれにあります。 価格ですが、40pua2.25sと同等品で定価55,755(ネット価格33,450)です。業者の仕入れ価格にもよりますが、4万円前後と考えていいでしょう。工賃は既設の汚水配管工事になりますので通常配管工事費よりも割増になります。最低2万円とみていいでしょう。材料代5千円~1万円だとすると 7万円前後というのは妥当な金額と言えます。 他メーカーの安いポンプがあるかどうか分かりませんが、考えない方がいいでしょう。故障やトラブルの原因にもなります。多少高くても耐久性や信頼性のあるポンプにしましょう。安物買いの銭失いになってしまいます。 参考url:http://www.omn.ne.jp/~do/kawamoto_sui0825-1.html