質問: 三相回路各相の電流値の求め方 三相回路の各相の電流値の計算方法がよくわかりません。 教えてください δ結線3φ200v回路に 3φ200v3.7kwのモーター(力率0.8) 1台(rst相接続) 1φ200v5kwのヒーター(力率1) 1台(rs相接続) 1φ200v3kwのヒーター(力率1) 1台(rt相接続) 1φ200v1kwのヒーター(力率1) 1台(st相接続) 各相(rst)の電流値はいくらになりますか?
回答: キルヒホッフの法則をご存知のものとして、考え方を述べておきます。 (1)3φ200v3.7kwのモーター(力率0.8) 1台(rst相接続)について、各相には3700w/3/200v/0.8の電流が流れますね。同時に力率を考えてその位相のズレ(θ)を出しておきます。 (2)次に相別にヒーターによる電流を求めます(こちらは単相であり、力率1なので単純)。 (3)最後に相別に(2)で求めた電流と(1)で求めた電流をベクトル合成します。 線電流を求めるにはそれぞれの相電流が120°ずつずれているのを考慮してベクトル合成すればいいです。