質問: 対地電圧について こんにちは。 対地電圧について 電路と大地間の電位差と記載されております。 対地電圧150v以下の機器とは、150vで使う機器が設置されていれば その機器との対地電圧は150vということになるのでしょうか? 以上 宜しくおねがいたします。
回答: >150vで使う機器が設置されていれば... 150vなんて電圧は商用電源にありません。 対地電圧が問題になるのは200v機器で、例えば単相 200vのエアコンには仕様が対地電圧 150v 以下のものと150v超過のものとがあります。 対地電圧 150v 以下で線間電圧 200v とは、単相三線式電路をいい、主に住宅での使用を前提としたものです。 対地電圧 150v 超過で線間電圧 200v とは、三相三線式電路の 1相に接続しても良いもので、店舗や事務所等での使用を前提としたものです。 もちろん、三相三線式電路の 1相に接続しても良いというのはあくまでも理論上の話で、電力会社との契約種別によってはそのような接続ができないこともあります。 平たくいえば、住宅での使用は危険性を最小限にするため対地電圧を 150v以下に制限し、子供や年寄りが扱う可能性の低い店舗や事務所等では対地電圧 150v 超過を許容しているということです。