質問: ブレーカートリップについて どこで質問をしたらわからなかったので電気に関することだったのでここで質問させてもらいます。 私の勤めている施設でこのようなことが起こりました。 電灯盤100vがたまに漏電警報が出ます。 なぜか、その漏電警報が出ると決まって400vのポンプがブレーカトリップします。 当施設は中央監視システムを導入しているので まったく同じタイミングでその電灯盤100vの漏電警報と400vのポンプのブレーカトリップの警報が同時に出ます。 その電灯盤の100vの漏電警報は瞬時に自動復帰しますが、400vのブレーカトリップは漏電ブレーカでいつもブレーカが宙ぶらり状態になり必ずいったんoffにしてから onにしないと復帰しないので困っております。 ちなみに電灯盤100vは地下1階 400vのポンプのブレーカは地下3階に設置 しております。 なぜその二つが同時に落ちるのかが原因がわかりません。 始めはただの偶然かと思いましたが、全く同じ時間にその2つが落ちるのかがわかりません。 もちろん電灯盤の方は単相三線式で400vのポンプは三相三線式(動力)です。 色々アドバイスや考えられることがあれば参考までに教えていただきたく 質問をさせてもらいました。
回答: > ただ、なぜ400vのポンプの異常で100vの電灯盤に影響を > 及ぼすのかがずっと疑問に思っています。 > やはりアースの関係でしょうか? 透視や占いはしませんのでポンプのブレーカーをテストボタンでトリップさせてみてはどうですかって感じです。