質問: 太陽光発電の配線選定 太陽光発電初心者(電気初心者)です。 太陽光発電の接続箱からパワーコンディショナーまでの電圧降下計算について教えて下さい。 例えば、出力200w/枚の太陽光パネル24枚の内 2枚を直列、12枚を並列接続とし 1枚当たりの動作電圧が30v、配線長が50m、ケーブル100sqとした場合 総出力200w×24=4800w 電圧30v×2=60v 電流=4800w÷60v=80a 電圧降下=(35.6×50m×80a)÷(1000×100)=1.424v 電圧降下率=1.424v÷60v=2.37% この計算で合っているのでしょうか?
回答: 電気屋です。 仕事で100k~メガクラスの太陽光発電設備を扱っています。 まず、電圧降下計算ですが、大きくは違っていません。大丈夫です。 ケーブル100sqといっても色々な種類のケーブルがあり、その種類によって若干数値が異なります。 質問者様がされた簡易計算式とインピーダンス計算(こちらの方が正確)とでも当然数値が異なります。 ちなみに、そのインピーダンス計算では 600v cv 100sq-2c 又は 600v cvd 100sq の場合、2.48% 600v cv 100sq-1c の場合、2.43% となります。 それよりも、電流=4800w÷60v=80a と電流値を求めるのではなく、モジュールに最大動作電流(imp)が記載されているはずですからその数値を使いましょう。 また電圧についても最大動作電圧(vmp)で計算しましょう。 一番の問題点ですが、4.8kwという事は家庭用5~5.5kwパワコンを選定されていると思いますが、そのパワコンの入力動作電圧を確認して下さい。 60vでは低すぎて、動作しないと思いますよ。 2直列-12並列ではなく、12直列-2並列の間違いではないですか? 再確認してみて下さい。 また、誠に失礼ながらno.2さんのご回答は間違っています。 e=irは電圧を求める一般式であって、電圧降下を求める式ではありません。 降下電圧 e(v)=2xl(km)xi(a)/条数xr(ohm/km) が正解です。 また、直流2線式 という言葉、電圧降下計算等々によく使われていますので問題有りません。(直流3線式という物もありますので)