質問: エアコンの配管の締めすぎでガス漏れで業者クレームで修理に来ましたが 試運転で室外機が回ったり、止まったりの繰り返しで中々冷房が効きません。 で業者はガスを入れ過ぎたと言って少しずつガスをメーターを見ながら1、2Kgで止めました。室外機も止まったりせず冷風が出ましたから、帰りました。その後に1時間エアコンを付けても今一つ冷えません。室外機の配管は冷たたくはなるが結露しません。ガスの入れすぎで冷媒機か、他を壊されのですか? 業者は室外機が回ら無かった時にマズイって顔してました。 宜しいお願いします あと、排水の水も出ません。エアコンのなかはホコリなどは、なく排水できそうです。
回答: 冷媒を入れすぎる事をオーバーチャージと言います。規定量の倍もオーバーチャージさせると、パナの場合(F96 トランジスタモジュール温度過昇保護 冷媒量大、放熱妨害)か、(F98総合電流保護 冷媒量大、放熱妨害 )のエラー表示されます。今の状態でエアコンを回し続けるとパワートランジスター( トランジスタモジュール )が熱でイカレる事があります。今後一切エアコンを直してもらうまで使わない事。取り付け業者に修理費用を出してもらって、メーカーに修理依頼する事をお勧めします。ヘッポコ業者じゃラチがあきませんよ。