質問: テスターでの電圧測定の際、この現象の原因が分かる方いらっしゃいますか? ups(無停電電源装置)の出力電源電圧について、通常時の値をテスターで測定すると100v以上あります。停電状態で出力電圧を測定すると85v近くの値になります。battが充電されていない訳ではなく、違うテスター(高性能?)で測定すると100v以上の値で表示されます。 テスターの測定方式のような気がするのですが、この現象がなぜ起こるのかを教えて下さい。
回答: ここの一番下に解説があります http://www.hioki.co.jp/jp/product/field.html rms:真の実効値整流について もっと詳細な解説は↓ http://www.yokogawa.co.jp/tm/ti/gihou/digital/sokutei.html ここの中段辺りの「交流電圧測定」の所 upsも出力側はインバータなので歪波になります (安価なupsは方形波です) 高級なupsには正弦波インバータも有りますが高価です http://www.mitsubishielectric.co.jp/frequps/ ここの左下 「機種選定のヒント」>「upsについて」 に解説があります