質問: q.排水用塩ビ管の熱伸縮はどの程度ですか。また、その熱伸縮に対する処理はどうしたら良いですか?
回答: 1.塩ビ管の線膨張係数は7×10-5/°Cです。2.塩ビ配水管は、熱伸縮処理として、ビニル差込ソケットなどの伸縮継手を、適切に設置してください。詳細は以下のpdfファイルにてご確認ください。・硬質ポリ塩化ビニル管の排水配管における伸縮継手設置基準について(呼び径150以下)・ヤリトリ継手(伸縮継手)slrについて(呼び径200を含む)・硬質ポリ塩化ビニル管の温度変化と伸縮長さの一覧表【注意事項】排水配管には季節・昼夜の気温変動や排水の温度変化で管路に伸縮力が加わります。継手部が破損するなどの事故を防止するため、必ず熱伸縮処理(伸縮継手の設置)を実施してください。事故事例については下記ファイルをご覧ください。排水用硬質ポリ塩化ビニル継手の事故事例