質問: コンクリートアンカーの打ち方 お世話になります。 築13年の某ハウスメーカーの鉄筋コンクリート住宅を買いました。 石油ファンヒーターの水蒸気によるカビの後があちこちに見られ、築熱暖房機の購入を考えています。 寒い地域なのでエアコンでは無理です。 暖房機自体も高額な上、ハウスメーカーからの施工の見積もりも高額だったため、電気工事は知り合いの電気屋にお願いして、取り付けは自分でやろうと思います。 築熱暖房機は300kg程度の重量があり、転倒防止の施工を壁に施さなくてはなりません。石膏ボードへのアンカーでは弱いと思います。 インターネットで調べて、コンクリートに直接アンカーを打つ方法は分かったのですが、この住宅の壁はコンクリートの壁の内側に20mmの断熱材と約10mmの石膏ボードがあります。この壁の構成でのコンクリートアンカーの施工方法が分かりません。 石膏ボードの表面にコンクリートアンカーを付けて、アンカーを打って開かせた場合、壁の中のコンクリート表面でアンカーが開いてコンクリート表面が割れるのではと予想しています。 ケミカルアンカーしかないでしょうか? どのような施工が適切でしょうか? 子供が幼くどうしても築熱暖房機を導入したいので、よろしくお願いします。
回答: 補足いただきましてどの機種かまでは分かりませんでしたが、 施工説明書を見てみました。電気蓄熱のvfmi-j3シリーズです。 なかなか面白い止め方ですね。床に固定できないのはつらいですが、 片側の金具に3ヶ所ビス止め、転倒防止として反対側に2本のようですね。 いずれもm5のビス(木ねじ)のようなのでm6のアンカーでも 製品の穴を広げなければ納まらないと思います。 コンクリートアンカーを±1mm以内で施工するのは慣れたプロでも まず不可能です。まして壁+断熱材ですよね。 説明書にあるように12mm以上の板を壁下地もしくはrc壁からの pレスアンカーで固定して後は付属のビスで止めてはいかがでしょう。 rc面まで32mm+12mmですからpレスですと60mmでは短かそうですので m5の75mmでしょう。1500mm位の幅になりますから250~400mmピッチで打つ とすると10本以下でしょう。 出来れば下地材があると楽ですね。 参考url:http://www.iifas.jp/products/pless.html