質問: 【電気・sog試験について】sog試験時にトリップ線を切り離さずにsog試験ボタンを現場では押していました。 本当は3本のpasに至るトリップ線を切り離してからgr or dgd試験をしてからsog試験をする。 そうですが、別にトリップ線を外さなくても良いのでしょうか? 外す場合は、画像のどの線を外すのでしょうか?なぜ3本ですか? 3本の線は何に使われているのか教えて下さい。 あと現場ではgr試験はしませんでした。いきなりsog試験のみでした。 柱上pasの一次側が生きていて、電力会社の人も来ず、sog試験だけしました。 pasの一次側に通電があるとgr試験は出来ないのでしょうか? なぜgr試験はしなかったのでしょう?
回答: この場合、sog制御装置の押しボタン試験で、 電柱上の pasを開放する試験を実施したものと考えられます。 通常は、模擬で地絡電流を流し、連動試験を行うのですが 省略したか、別途、下で書きますように、トリップ線を外し 継電器単独で試験したのではないかと考えます。 単独試験の際、外す端子は メーカーによって表記が 異なりますので、メーカー確認後、取り扱い説明書を取得し、 端子を確認してください。