質問: 1φ3Wの配線用遮断機(MCCB)の仕組みについて
回答: 電力会社が用意するリミッター(電流制限器)の場合は、中性線(COM)以外の2本線にCTがあって計測し、その電流値の合計がトリップ値(表示値)以上になると遮断するのは分かります。 ただ、配線用遮断機は合計容量(VA)となるのでよく分かりません。 例えば電流制限器も配線用遮断器または漏電遮断器も30Aの表示の時は単相三線式を R相N相T相として 電流制限器はR相+T相=30A超えで作動します 配線用遮断器または漏電遮断器はR相30A超え又はT相30超えのいずれかでも起きれば作動します つまりR相30A T相30Aならギリギリ作動しないかな 負荷容量(VA)なんて考えなくてもいいです またCTではなく過電流素子です