質問: 台風が心配です。雨が降るとお風呂場の排水トラップとトイレからボコボコと音がします 配管に詳しいかた、教えてください。雨が降るとお風呂場の排水トラップとトイレからボコボコと音がして次第に排水トラップからは水がジワジワ湧き出てきます。1,2階ともトイレは流すと吸い込まれずやはり水が増える一方です。悪臭もやや感じます。豪雨だけではなく通常の強い雨レベルでも症状が出るので台風が近づくと心配です。 今年6月に新築した一戸建てに住んでいます。役場の土木課の人と施工業者それぞれに確認してもらいましたが、役場職員は側溝に流れ出る水道管が側溝の水位に近すぎて少しの増水でも逆流してしまうのではないかと。施工業者は水道管の深さは適正であると言ったきりで原因については言葉を詰まらせてました。原因は配管ミスなのでしょうか。もしそうだとしたら、ハウスメーカーが補償するべきなのでしょうか。あと解決策があったら教えてください、お願いします。ちなみに側溝は詰まってはいないとのことでした。
回答: no2のrunagaiaです。 補足説明ありがとうございました。 原因が見えて来ましたね。 ・ 浄化槽が満水になり、じょうかそうと同じ高さにあるお風呂やトイレの排水管も満水状態になる。 → 当然、流れが悪くなり、浄化槽の水位が増すと一番低い位置にある お風呂からあふれてくる。 なぜ?浄化槽が満水になるか? →大雨により側溝の水位が上昇 →それと同じ高さにある浄化槽も、同じように水位が上昇する。 対策は 1,浄化槽と建物を高くする。 でも、現実は無理ですよね・・・。 2,では、浄化槽と家の排水管の間に、もう一つ排水槽を設け、その中に排水ポンプを設置する。 家から出た排水は一度その排水槽に溜まり→ポンプで強制的に浄化槽へ排出する。 ポンプの出口側には、逆流防止の為チャッキ弁を設ける。 東京都下水道局などでは、半地下の建物の浸水対策として、上記の2を推奨してます。 とはいえ、大変な工事なので必ずハウスメーカーにやらせましょう。 それと、もう一度役所に対策がないか聞いて下さい。 きっと質問者さん以外からも、苦情なり相談があるはずなので、対策案を持っていると思います。 せっかくの新築です、原因が分かったらすぐに行動に移して、快適な生活を取り戻しましょう。