質問: 欧州の3相200vの機械には400vが必要? 今回欧州から購入した機械ですが、3相200vと聞いていたので、200vを供給すればいいのかと思っていました(日本ではそうですよね?もしかして違いますか?)。私はそう思い込んでいたので誤解が生じたようです。 機械が作動しないため、そのメーカーと話しを進めた所、どうやら先方では、3相200vとは、「l1,l2,l3とアースをつなげた時に200vを出力する」を意味するのであり、すなわちl1,l2,l3それぞれには400vの供給が必要、ということのようです。 これは本当でしょうか? 業界では常識だったりするのですか? ちなみに機械はオランダ製で正確には380vだそうです。 (昨日、3相4線の配線で質問させて頂いたものです)
回答: 本当に3相200vと言っていました? 電気のわかる方なら、通常3相400vと言うはずですが。 オランダの3相の動力電源は400vです。 日本でも415vの電源はあります。 大規模な事業所などで、動力で3相の部分を使い 中性線との電圧で、照明などを使用し(その電圧の安定器はあります 通常の200vの安定器ではありません) コンセントなどは別途に100v配線を使用しています。 どうしても使用するなら、変圧器が必要と思われます。 (日本では400vはありません、415vで使用できるか?)