質問: ガスアレスタを検討する際に続流対策が必要と聞きましたが、AC電圧で有ればゼロクロスするので問題ない?かと思ったのですが、なぜ対策にバリスタが必要なのですか?
回答: ガスアレスタもいてってみれば要は放電管ですが、この種のものは放電が起こる前と後では内部インピーダンスが大きく変化します。一度放電が始まってしまうと、ある程度電圧が落ちても放電が続くことになるのです。また、放電によって励起された内部のガスの持つエネルギーはエネルギーの放出に遅れが出るため、交流電源のゼロクロスの時間程度だとインピーダンスの低下と相まって放電が続いてしまう場合があるのです。