質問: エアコン専用コンセントを追加で引く場合、ブレーカーの交換は必須ですか? 自宅のブレーカーは、東芝の1994年製の灰色40Aで空きがありません。
回答: 一番右下が空きなら配線のみすればいいけど可能かどうかは家の 構造によるので工事が可能かどうかは分からない、分電盤に空きが なければ一番使用量の少ない回路にダブらせるか分電盤自体を 交換しないといけません(回路数が多いので10万くらいするかも) 右下が緑の色が見えてるのでブレーカーはOFFで空きには見えますが。