質問: 衛生設備の排水トラップの封水深について教えて下さい。 排水トラップの封水破壊の原因に ・自己サイフォ 衛生設備の排水トラップの封水深について教えて下さい。 排水トラップの封水破壊の原因に ・自己サイフォン作用 ・跳ね出し作用 ・吸い込み作用 ・蒸発作用 ・毛細管現象 があると衛生設備の教本に記載がありました。 封水破壊封を防止する為に水深が5~10cm以内と決まっていると思うのですが、この5~10cm以内にしなければ ならない理由は封水破壊の原因でいう、どれにあたるのでしょうか?
回答: ・跳ね出し作用 ・吸い込み作用 です。 なお、5cm以上必要なのは、跳ね出し、吸いこみの正圧・負圧に対抗する為で、10cm以下とするのは、排水の抵抗が大きくなりすぎて、流速が遅くなるのを防ぐ為です。 自己サイフォン作用を防止するには、適切な通気管を設置する必要があります。 蒸発作用に関しては、封水補給装置、毛細管現象は排水管の清掃が必要です。