質問: 24vシステムでの構築方法について ソーラー発電を、今年の四月から始めています。 ただまだ初心者と言った方がいいでしょう。 ごく最近、12vシステムで、最高350wの出力で発電を経験しました。 具体的には、容量の違うパネルを2枚、並列接続にして、チャージコ ントローラーも30aに対応したタイプも使用し、インバーターも出力が 大きく、24vに対応しているgoodgood社製の最大4kwのタイプを 使用してやってみました。 今回24vシステムに挑戦しようかと、備品を揃えたりして、準備中です。 インターネットなどで、自分なりに、12vシステムから、24vシステム へ変更する際の注意点などについて調べているのですが、確認したい 、疑問に思える事について、数点お聞きしたいと思います。 まだ初心者の域を超えていないので、トンチンカンな事をお聞きする かもしれません。ご了承下さい。 前置きが長くなりましたが、最初の質問をさせて下さい。 24vシステムに変更するには、幾つかルールが有るようで、 使用するパネルは、同出力の物を2以上、偶数枚 バッテリーも、同じタイプのものを2台 インバーターは24vに対応したもの おおざっぱには上記の条件を満たさなければならないようです。 疑問に思うのですが、12vシステムから24vシステムにする場合、 何故パネルを直列にしなければならないのでしょうか? バッテリに関しては、12vのものを2個直列接続して、24v得る事は、 常識ですから、このことについては理解できます。 また同出力の物を揃える事も分かるのですが。 並列にしても、直列にしても、 たとえば、100w用を2枚接続した場合、同じ200wになるはずです。 この合計出量に関しては、インターネットで調べたから間違いないは ずです。もしも直列、並列で違っていましたら、すみません。 24vシステムでも、パネルは並列に接続しても良いなどと、私は、勝 手な判断しているのですが、問題が生じるのでしょうか? 二つ目の質問をさせて下さい。12vバッテリーを2台、直列接続にして、 インバーターに接続する際ですが、つなぐケーブルの太さについて、 お聞きしたく思います。 インターネットで調べてみますと、バッテリー同士をつなぐケーブル、 また直列接続した12vバッテリーとインバーターをつなぐケーブルに ついて、明確な注意ではないのですが、太いものを使用と言った事が 書いてあります。 具体的に、どのくらいの太さのケーブルを使用した方が良いのかわか りません? 目安となるケーブルの太さはあるのでしょうか? 合計w数でも、使用するケーブルの太さは変わってくるのでしょうか? 一応バッテリーの直列接続に関しては、最近チャージコントローラー へ接続を試験的にやってみました。 2台のバッテリー間の-端子、+端子をつなぐ導線の太さ、またチャー ジコントローラーの-端子、+端子のそれぞれにつなぐ導線の太さも 被膜ビニールを剥いだ金属部分の太さは、6.9mmです。 定期的に、熱を持たないかどうか、触って調べていますが、一応問題は 無いようです。 以上の事を踏まえて、再度お聞きします。バッテリー同士の直列接続 には、ひと安心なのですが、この24バッテリーから、インバーターへつ なぐ場合、太さ6.9mmの導線で大丈夫でしょうか? パネルは、100w用を2枚用意し、直列接続して、24vシステムを構築 しようかと考えています。 これについては、経験がないので、何か問題が起きないか心配です。 もっと太いものを使用した方が良いとは思うのですが、金銭的な事も あり、また目安とする太さについても、今のところ分かりません。
回答: (1)まずはワットとボルトとアンペアの関係 w=v×a 200w=12v×16.66a 200w=24v×8.33a (2)なぜ直列か(質問1) 直列 v×接続数 並列 a×接続数 なので、12vを24vにするには直列 (3)ケーブル(質問2) オートバックなどのアクセサリーコーナーに売ってますが、 安くすますなら、バッテリーコーナーで24v対応のブースターケーブルを購入するとかなり安いです。 じつはケーブルのサイズは電圧(v)ではなく電流(a)で決まりますので、 先には24v対応と紹介しましたが、一度aを計算してみてください http://seppotl.web.fc2.com/zatugaku/vvf.html (4)100wを2枚で24vを構築するのですね。 計算しちゃいます (100w+100w) / 24v = 8.33a 上記規格表から6.9mmなら余裕のよっちゃん