質問: 電験三種 電力、地絡電流の等価回路について 電験3種 H28 電力 問16について https://yaku-tik.com/denken/h28-d16/ 等価回路を描く際
回答: この問題を複雑(簡単)?にしているのは 「送電線のインピーダンスを無視する」ことにあります。 (a)送電線の対地静電容量を無視するため、1線地絡電流は接地相の地絡抵抗と中性点接地抵抗との合計で、相電圧を割ることで求められます。 (b)はそもそも、問題が三相短絡なので、中性点接地抵抗や地絡抵抗は関係ありません。 短絡電流は定格電流を%Zで割ることで求められます。 ただし、三相地絡(地絡が原因の三相短絡)の場合は、中性点接地抵抗や地絡抵抗が絡んできますが、3種には出ないと思います。