質問: 電気抵抗 というふうにみなして考える事はできますか? オームの法則や、直列抵抗、並列抵抗の計算方法などは、どうも共通点があるように思えます。 的外れでしたら、ぜひご指摘願います。 また、いいところを付いているが、厳密には違うということであれば、最も重要な相違点を教えていただければ幸いです。
回答: >圧損が流量の二乗に比例すると言うのは、 そうです。しかし電気の抵抗に相当する抵抗係数は、常に一定ではなく、条件によって変わります。以下は、最初のご質問の趣旨からだいぶ外れるので、読まなくても結構ですが、その条件の主なものはレイノルズ数です。一般の配管設計の条件になるレイノルズ数の範囲、いわゆる乱流域では、抵抗係数はほぼ一定とみて大きな間違いではありません。そのため、配管抵抗は、抵抗係数を係数として、流量の二乗に比例することになります。しかし、レイノルズ数が非常に低く、いわゆる層流といわれる領域では、抵抗係数はレイノルズ数に反比例します。また、層流域から乱流域への間は、かなり複雑な変化を示します。このような場合は、レイノルズそのものが流速に比例するので、抵抗が流量の二乗に比例することにはなりませんが、抵抗係数を使う限り、電気の電圧降下に相当する抵抗の式はやはり、同じ式を使います。