質問: 単相3線200vコンセントの配線 200v用エアコンを新規に設置した際の分電盤からのコンセント用の配線について質問させて下さい.当方ペーパー第2種電気工事士です.実は分電盤からエアコンまで中性線も含めた3線のまま配線するかと思って3芯のケーブルを配線まで行いましたが,実際にはr,tの2本だけで良いのであれば余った真ん中の白線をコンセント側ではアース端子に接続し,分電盤側では分電盤のアース(中性線ではなく)端子に接続してd種接地となるような配線をして良いものでしょうか?分電盤内の見た目は悪いのですが折角3芯のケーブルなので使えるのでしょうか?あるいはやはり単独のアースケーブルを利用してコンセント側まで配線すべきなのでしょうか? どなたか教えて頂ければ幸いです.よろしくお願い致します.
回答: >分電盤からエアコンまで中性線も含めた3線のまま配線するかと思って3芯のケーブルを配線まで行いました... それなら、200v のコンセントと 100v のコンセントを並べて設置できます。 まあ、高いところに 100v のコンセントがあっても余り使い道はなさそうですけど。 >余った真ん中の白線をコンセント側ではアース端子に接続し... それが現実的でしょうね。 それで、分電盤にアース線は来ているのですね。 分電盤が金属製でない限り、分電盤にアースは必ずしも必須ではありませんので、ないこともあります。 なんでもかんでも「分電盤にはアース(接地端子)を設けてあるのが正しい施行方法」とは限りませんよ。 >3芯のケーブルなので使えるのでしょうか?あるいはやはり単独のアースケーブルを利用してコンセント側まで... 内扇規定等によれば、アース線は単独に配線する場合を除いて、緑色を使用することになっています。 3芯ケーブルを使う場合、100v なら白黒緑、200vなら赤黒緑のケーブルでないといけないということです。 とはいえ、現実問題として内扇規定を杓子定規に解釈する人は少なく、ふつうの赤白黒ケーブルを使うことも多いです。 このようなときは、接地線と接地側電線とを間違えないようにするため、接地線になる心線には緑色のテープを巻いておくことが肝要です。