質問: 地中埋設管路てフレックス管1孔に600vcvtケーブル動力用と電灯用の2条(2回線)を通すことは問題 地中埋設管路てフレックス管1孔に600vcvtケーブル動力用と電灯用の2条(2回線)を通すことは問題ないでしょうか?許容電流低減率はどうなりますでしょうか。内線規定、電気設備技術技術、計算式等ご教示お願いします。
回答: エフレックス管1本に、2回線のケーブルを通すことは、禁じられていませんが、 jis c3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」では、管1本に1回線が望ましいとしています。 許容電流は、電線5本(中性線は除かれる)なので、内線規程により電流減少係数は0.56となります。 しかし、これは基底温度が40°Cの場合であり、地中埋設の場合は25°Cで放熱がよくなるので、同じく内線規程の温度補正により14%アップできるため、許容電流は40°Cの場合の0.56×1.14=0.64となります。