質問: 配線から緑色の液体が???? かなり古い配電盤なのですが、各ブレーカーにつながれているコードから緑色の液体が滴ります。拭いてもいつの間にかまたついています。 電機保安協会の人に聞いても良く分かりません。 これはいったい何なのでしょうか? また、あんまり出てくると感電とかしそうで怖いので防止する方法が知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。
回答: no.1さんのおっしゃられるとおり、私も銅線がさびた「緑錆」が滴り落ちているものと思いました。電線のどこかから水が浸入して、毛細管現象などで分電盤まで戻ってきているものと。その水に緑錆が混じっているのであろうと推察します。 その緑色の液体自体に害があるものではありませんが、電線路に水があるという状態は良いとは言えません。屋外に行っている配線...でしょうか?どの回路かわかりませんが、配線の敷設替えを含めて確認・改善をすべきと思いました。