質問: ポンプが、吸い上げない。 ポンプの、スイッチを入れても、吸い上げなくなってしまい ました。 そこで、ポンプの中を見ると、液が減っているのです。 「呼び水」と、言うふうに、足してやると、すこしずつ、吸いあ げてくるのです。 液が、地下に戻らないようにする、チャッキ弁を、新しく し、配管を、つないでいるフランジ面の、パッキンも新しく したのですが、どうも、うまく吸い上げません。 今は、ポンプを回してから、バルブをゆっくり、開いたり、 閉じたりを、繰り返して使用しています。 何で吸い上げないの?どこからか、エアーが入るの、どなたか、 教えてください、お願いします。
回答: ポンプのサクション側から空気を吸い込んでいると、吸いませんね。 何の、どんなポンプかが分かりませんが、大体機械が正常に動くのに吸い上げないとか圧が上がらない、となればまずサクション側の空気混入でしょう。 配管を全部ばらして、ねじ込み部のシールテープも新しくしたり、全部新品にしてみたり・・・ サクションのチェックで異常がなければポンプ自体。 ポンプのタイプが分かりませんが、オーバーホールをしましょう。 後は吸い込む水の水面からポンプまでの高さが高すぎると吸いません。下の水の水位が下がりすぎていないかをチェックしてみて下さい。