質問: 先日エアコンを取り付けましたが、室外機に取付ける配管の根元部分が露出してます。この露出は問題ありますでしょうか?
回答: 三菱電機では室外機バルブまで保温する事が取説で謳われています。 ただ、バルブまで保温してあるものは見たこと無いですね。 一般的には接続部から1~5cm程度 銅管が見える感じに保温を取り付けます。 理由は ・配管の加工や取り付け時に保温材が邪魔になる ・目視(泡探知検査)によるガス漏れ点検の際に支障となる などです。 写真だと保温材取り付けの状況は世間一般的に見て許容範囲と思われます。 銅は劣化に強く、ここでの温度損失はかなり小さいですから気にする程では無いですね。 それよりも、配管が室外機の熱交換器に接触している様に見える方が気になりますね。