質問: 接地線サイズについて 電気設備の勉強をしているものです。 壁に当たってしまって前に進めなくなってしまいましたので どうか力をお貸しください。 高圧受変電設備のアースにea・dというのがありますが この接地線のサイズの決め方がどうしてもわかりません。 色々と調べてもa種は5.5sq以上としか書いていませんが 図面には60sq等が使われているのが理解できません。 どういう計算でそうなるのかをどうかお教えください。 それともうひとつ、 受変電設備のキュービクルのアース線がeaとedがまとめてあったり ea・b・dと一つのアース線にまとめてあったりするのを 見ますがそれもどういう条件のときにまとめているのかがどうしてもわからないのでお教えください。 よろしくお願い致します。
回答: 「内線規程1350節:接地」を一読下さい。 (1)1350-3表:c種又はd種接地工事の接地線の太さ (2)1350-4表:a種接地工事の接地線の太さ (3)1350-5表:b種接地工事の接地線の太さ 上記の表の備考欄にいろいろ記述があります。 それとキュービクル・スイッチギアを製造する上で接地をまとめることはありません。 接地端子盤の事情で外部側でまとめることは稀にあります。