質問: kva→a? 私の工場で、とある検査機を導入する事に成りました。 メーカさんから3φ3w 200v 75kvaのトランスと専用分電盤が必要と言われましたがいったい何アンペア必要かが解りません。 また、私の様な素人でも簡単に計算できる方法を教えて下さい。 (メーカー3社からの仕様書で3φ3w 200v は同じですが、kvaが違い各社何アンペア必要かが解りません。)
回答: (1)3φ3w75kvaが必要と言われたとのことですが以下をメーカーに再確認ください。それによっては再度アドバイスします。 ・総合力率 ・総合効率 ・需要率 ・余裕率 (2)75kva÷0.2kv÷√3≒217aです。 よって217a以上の分電盤が必要ですが実際はmccbの関係で225at(トリップ値)になります。