質問: 温水パネルヒーターについてお聞きします。 灯油ボイラー、温水パネルヒーターを使用しています。4日前から稼働させました。 リビング+3部屋にパネルヒーターがついているのですが、リビングだけ温かくなりません。 温度調節のバルブ付近も冷たいままなので温度自体が来ていない様です。稼働させて1日目は冷たいまま、2日目には温かくなっていたのですが3日目からまた温まらなくなりました。 実は昨年辺りからこの様な症状が時々起こり、放っておくといつの間にか温かくなってました。又、ヒーター内でヴォ~ンと低く響く様な音がして温度調節のバルブを回すとおさまる、という事も度々ありましたが何とか騙し騙し使っておりました。 ボイラー、パネルヒーター共にエア抜きはしています。給水の油圧計もきちんとしています。 考えられる原因は何でしょうか?やはり業者さんに来てもらわないと駄目でしょうか?
回答: バルブの不調でもバルブ自体は暖かくなります。 それこそ70度近い不凍液がバルブまで来てますからね。 パネルの一部が温まらないならエアがみによる可能性は高いです。 ただ今回はリビングの配管系統に抜けきっていないエアがあるか 経年劣化でつまり気味になっているような気がしますね。 5年以上メンテナンスをしていなければ不凍液の入替を含めたメンテナンスを 業者に依頼した方がいいと思いますよ。