質問: 騒音の計算方法について 工場に発電機を導入する予定です。 地域の条例で4種工業専用地域は夜間の騒音を60db以下(敷地境界線にて)に押える必要があります。 そこで騒音の計算方法を教えていただきたいのですが。 発電機の仕様は500kvaで屋外型(防音仕様)になっており、屋外に置く予定です。 カタログでは7m離れたところの騒音値が80dbになっています。 発電機の設置場所は工場敷地の中心付近に置き、一番近い敷地境界線は50mくらい離れています。 なので50m離れたところの騒音値を計算で出したいのですが。 また10m、20m、30m、40mと離れたときの騒音値も計算で出したいです。 発電機の周りはほどんどさえぎるものはありません。(障害物なしで計算したい) ネットで調べては見たのですが、よく分からず質問いたしました。 どなたかお分かりになる方のご回答をお待ちしております。 宜しく御願い致します。
回答: 騒音レベルの距離減衰は、点音源の場合もふつう次の式で計算します。 l1-l2=20log(10)(r2/r1) l2=l1-20log(10)(r2/r1) l1:距離r1のところでの騒音レベル l2:距離r2のところでの騒音レベル です。 質問の場合は、発電機の大きさ(発電機を見込む横方向の長さ)の3倍以上程度離れた地点なら、点音源としていいでしょう。 r1=7[m]で、l1=80[db] だから、 r2=10[m]~50[m]入れればそれぞれの地点での騒音レベルが計算できます。 10[m] 76.9 [db] 20 70.9 30 67.4 40 64.9 50 62.9 60 61.3 70 60.0 80 58.8 90 57.8 100 56.9 要するに、距離が2倍になれば、6[db]減るということです。 計算上は上記のようですが、いろいろな変動(風向きとか)もあるので、 予測では、計算の減衰の80%程度に考えることもあります。それで考えると、50[m]地点で、66.3[db]になってしまいますね。