質問: 計装、温度制御・管理装置、ロガーについて http://blogs.yahoo.co.jp/itoya209/1087171.html このような装置を自作、または発注したいと考えています。 (当方、延べ1日間の計装の施行現場を一度見ただけの素人です。) 参考urlとの違いは計測温度が最高1000°C程度になることです。 (写真の温度コントローラ?トートロンという製品はそれ自体に温度センサーが組み込まれており、ハウス内の温度を感知するものとのことなので高温は不可だと思います。) イメージしている装置は、高温対応の温度センサープローブで温度を計測、 指定温度で自動的にラック&ピニオン方式のリニアヘッドにより換気口の開閉です。 (温度の精度誤差は10°C程度でもかまいません。) また、予算があえば温度変化のログデータも自動でとりたいと考えています。 以上、なるべく安価なものにしたいと考えています。 装置の構成、機器、金額等も含めてアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
回答: 必要機器リスト 位置比例式温調器(温度コントローラ) http://www.compoclub.com/products/recommend/super/sdc35_36.html http://www.rkcinst.co.jp/seihin/single-j.htm 温度センサ(熱電対) jis rタイプで1400°Cまで可能 http://www.fa.omron.co.jp/products/family/3150/lineup.html http://www.rkcinst.co.jp/seihin/sensor-j.htm コントロールモータ http://www.compoclub.com/products/recommend/ecm3000/index.html ↑の位置比例式温調器に直結可能なモータ モータに減速機とフィーバックポテンショメータが内臓されてる 「フィードバックポテンショメータ」 モータの回転角度を信号出力するもの コントロールモータとは↓の http://www.taketsuna.co.jp/j-store/op_fourwaydamper2011.html ダクトダンパのような物の開度制御に使うものです 本件は恐らく焼却炉等の煙突か吸気口にダンパを付けてそれを 開閉制御して炉内の温度制御したいのでしょう ご予算はいかほどでしょう?