質問: 既存建物の床の構造検討について 既存建物の改修を策定しています。 ホームevを建物内に設定するため既存建物の構造検討書を作成しています。 小梁の検討は終えたのですが、床についてが滞った状態です。 どういった内容に仕上げればいいでしょうか。 既存建物へのev設置等申請の経験のある方がおりましたらご教授ください。 既存建物は、3階建ての個人住宅で、残っていた構造設計概要書において 【床剛性】 床面ブレースにて剛性を保つ との記載があります。(qlではありません) 因みに、所有するs造構造計算ソフトで デッキプレートの算定 や 水平ブレースの算定 はできるのですが、 ここに表示される デッキプレートの算定での「単位床荷重」 と 水平ブレースの算定での「地震時単位床荷重」 の数字がどこからきているのか特定できません。 床単位荷重や地震時荷重の算定などから割り出そうとしましたが今一歩届きません。 いろんな書籍を見てもこの荷重記述では無いのでよくわからなくなりました。 これについてもおわかりの方がおりましたら教えて下さい。
回答: 補足について >階段等の吹抜け部分の荷重については、通常の階段であれば階段を一般床として取り扱っても支障なし 階段の場合、階段材があり、床が繋がっていると見做され、床として取り扱うと言う事です。 完全な吹き抜けの場合、床とは見做せません。 新規建物のev設置の場合、ev荷重は、最初から建物の設計で考慮されます。 既存建物のev設置計画の場合、ev荷重は、既存建物とは別物と考えて設計する事。 所見 ev設置部分を独立した物として設計する事。 既存建物とev設置部分の境にはエキスパンション材を用いて、既存建物に伝える荷重を最小限にする事。 ev設置部分の基礎は、一体の基礎盤として設計すれば、ホームev程度の荷重なら接地圧はクリヤー出来ますよ。 以上