質問: 電力の求め方 単相3線(105v/210v)、三相3線(210v)、三 電力の求め方 単相3線(105v/210v)、三相3線(210v)、三相4線(105v) 建物内の分電盤ごとに大体の電力量(kwh)を求めたいと思っております。 負荷は24時間安定していますので、電力を出せば大体の電力量を求められると思っています。 分電盤に電流計があり、その値を拾って求めたいのですが計算方法がわかりません。 力率=100% 例:1φ3w(105v/210v)の分電盤の電流値 r相:20a n相:0a t相:20a p(w)=(105×20)+(105×20) でよろしいのでしょうか。 さらに、分電盤の3次側?で200vを使用していようがしていまいが掛けるのは105vでよろしいのでしょうか。 また、平衡負荷でなく電流値が下記の場合 r相:5a n相:10a t相:15a である場合は、n相(中性線)は計算しなくてよろしいのでしょうか。 さらに、配電方式が違って三相3線(210v)、三相4線(105v)もあります。 こちらについても計算方法を教えてください。 色々とwebをみて見ましたが自身がありません。 よろしくお願いいたします。
回答: 例:1φ3w(105v/210v)の分電盤の電流値 r相:20a n相:0a t相:20a p(w)=(105×20)+(105×20) でよろしいのでしょうか。 >>この計算で良いです。ただし力率は100%とします。 考え方... 電流はr相からn相へ流れる電流成分(この例では20a)とn相からt相へ流れる電流成分とがあると考えます。n相(中性線)の電流はr相電流とt相電流との差で決まりますからこの例ではゼロになりますね。 電流の前者の成分は20a、後者の成分も20a。r相とn相間の電圧およびn相とt相間の電圧の大きさは105vなので上記の計算式となります 平衡負荷でなく電流値が下記の場合 r相:5a n相:10a t相:15a である場合は、n相(中性線)は計算しなくてよろしいのでしょうか >>上記の考え方を適用すればよいです。この場合はp(w)=(105×5)+(105×15)となります。 三相3線(210v) >>負荷は一般に平衡負荷なので、rst各相の電流は同じで、それが例えば20aの場合はp(w)=√3×(210×20)となります。ただし力率は100%とします。 三相4線(105v) >>電圧が、rst各相とn相間が105vの場合については p(w)=(105×r相の電流)+(105×s相の電流)+(105×t相の電流)となります。 ただし力率は100%とします。考え方は1φ3w(105v/210v)で述べたのをt相にも適用すればよいです。 なおこの配電方式は主に工場内で用いられており、rst各相間の電圧は√3×105vになっています。 <注意> 配電線の三相4線は、rst各相間の電圧が210vで、rs各相(st各相やtr各相の場合もある)とn相間が105vとなっており、p(w)の計算式は違います。