質問: クボタユニオン 射出成形ユニオン 自宅の井戸の給水配管(vp管)を変えるのに、クボタユニオン(射出成形ユニオン)を使用したいのですが、使い方がいまいち分からないので、ご教示よろしくお願いいたします。
回答: 検索しても取り付け方法はヒットしませんね。 mcユニオンと同じです。 分解すると部品は 左ナット、左パッキン押さえ、左パッキン、本体、右パッキン、右パッキン押さえ、右ナットになるはずです。 1ユニオンが入るスペースがある事を確認し切断 (切断により配管と配管の間に隙間ができる場合は切断部がナットネジ山部より上にこない様に配慮する) 2配管の切断部の内及び外のバリを取る 3本体を入れ本体が切断部の中心に合わせ両端をマーキングする 4本体を外しマーキング位置に間違いが無い事を確認 5左配管に左ナット、左パッキン押さえ、左パッキン、本体の順で入れる 6右配管に右ナット、右パッキン押さえ、右パッキンの順で入れる 7本体を中心に移動させマーキング位置に合わせる 8本体に右パッキンを隙間無く寄せる 9同じくパッキン押さえを寄せる 10右ナットを締める 11左のマーキングを見て本体がずれていない事を確認する 12左もパッキンとパッキン押さえを寄せナットを締める 13通水し漏水確認をして終了