質問: 受電電圧について 電気事業法施行規則第44条なんですけれど ”電気事業法第26条の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。”と書いてあるんですが 標準電圧 維持すべき値 100v 101vの上下6vを超えない値 200v 202vの上下20vを超えない値 6.7kvで受電している場合はどういう扱いになるのですか? もし6.7kvの受電電圧が下がり、トランスにより降圧された100vや200vが基準を超えた場合に、ということなのでしょうか?そして400vに上記のような基準はないのでしょうか? 未熟なもので自己解決できずに困っております。 わかる方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
回答: >この10%というのは、やはり負荷の方に影響を与え出す目安なんですかね?絶対危険ラインなのかここまでは大丈夫ラインなのか・・・ *使用機器の定格電圧と許容範囲で考えるのがよろしいです。 工場では重負荷時は、電圧が下がり、軽負荷時は電圧が上がりますが、 それでも、極力、機器の許容範囲内に収まるよう、 配電設計をします。(その通りにならない事も多々ありますが) 変圧器の変圧比、%z、ケーブルの電圧降下を考慮します。 私どもは、通常400v級の変圧器の変圧比は、6300v/420vで運用することが多く、 電動機の定格電圧は400v(50hz)を選定しています。 その為、工場不稼働日には電圧が上がって(ケーブル配電+コンデンサ) 電動機の無負荷始動電流が大きくなり過ぎての、保護継電器の動作も 経験して、不稼働日にはコンデンサを開路するなどしました。 機器の定格電圧と許容範囲は、jis等の規格を調査されてはどうでしょうか。 因みに、電動機は定格周波数での許容電圧範囲は「5%」だったと記憶しています。