質問: 3相電流値の計算方法 どうぞご教授願います。 工作機械の実際に使用する電流値を測定したいと思っています。 その際に幾つか疑問が有ります。 1.3相モーターの電流値をクランプメーターで測定する際に 各相の電流値を測定したらそれがモーターの定格電流値以内であればokでしょうか? (モーターの定格が19.5aに対し、各相がu=14.5a,v=14a,w=13aです) 2.装置全体の電流値を一次側で測定した際も同様に 各相の電流値がブレーカーの定格以内であればokでしょうか? (ブレーカーの定格が60aに対し各相がr=20a,s=18a,t=19.7aです) どうぞ宜しくお願い致します。
回答: ブレーカーの定格が60aに対し各相が20a程度とのことですが、どこに取り付けられているブレーカのことでしょうか? 工作機械に電源を供給するブレーカであれば、工作機械への配線の太さで決まる許容電流か工作機器の定格電流を越えた場合に遮断する必要があります。したがって、定格20aの機械の保護は60aのブレーカでは出来ません。(せいぜい短絡時に切れてくれるが、過負荷時は丸焼けになります) (20ax三相だから60aではありません。ブレーカに表示してある電流は線電流です) 機器自体に60aのブレーカがついているのであれば、60aまでの電流を考慮して機械が設計されているのでしょう。 定格電流とは100%連続運転が可能な電流です。従って120%の電流が数分間流れたら遮断するといった機能です。 短絡時は150%で何秒というように機械の性能(これも温度上昇耐量)によってきまります。 従って、大は小を兼ねません。 このような保護の設定はメーカの技師と電気主任技術者または電気工事士が打ち合わせを決めて決めるものです。