質問: 同期発電機の並行運転時について教えて下さい!
回答: 図の説明がないので確定的な言い方はできませんが、 いろいろと勘違い、思い違いをされているように見受けられます。 >Ebでは端子電圧より遅れてますが、 >これは循環電流の方向が負荷側からEbに向かって >流れ込む方向になっているからですよね EaとEbに位相差がある場合を取り扱っています。 EaとEbに位相差があるため、端子電圧が一つの正弦波にならないから 循環電流が流れて位相調整をしています。 Ea側は遅れ電流が流れ出し、Eb側は遅れ電流が流れ込むことで Ea機側は位相が遅れ、Eb機側は位相が進み、 両機の起電力の位相差が同じになるわけです。 >この時負荷電流0 (a)並列回路の右上に負荷電流が記載されています。 回路図は発電機側だけ記載しており、端子開放しているわけではありません。 >もし発電機b側の負荷電流>>循環電流の場合 両機の起電力の位相差による循環電流であり、負荷電流は関係ありません。 そもそも両機に位相差がなければ、有効横流(位相差をなくすための循環電流)は流れません。 >EaとEbは端子電圧より進んでないとおかしいですよね EaとEbの起電力の位相調整を行うのですから、両機の端子電圧が進むということは起りえません。