質問: 漏れ電流について教えてください。 通常絶縁測定をする場合(メガで) 単相2線式100V は0.1MΩ以上 単相3線式100/200Vは0.1MΩ以上 三相3線式200Vは0.2MΩ以上 三相4線式400Vは0.4MΩ以上 と基準があると思います。 これをブレーカを入りの状態で測定する場合は 単相2線式100Vの場合でしたら クランプメータでブレーカの2次側を黒線と白線を一緒に挟んで測定 すると思います。 漏れ電流が1mA以上になると絶縁不良ということですとね。 今職場で毎月漏れ電流の測定を行っています。 測定の方法はブレーカの2次側ではなくて アースで測定しています。 例えば分電盤の金属部分に緑のアースが繋がっていると思います。 その緑のアースをクランプで挟んで測定しております。 その測定結果についてですが どの分電盤で測定しても20mAやったり30mAやったりになります。 疑問はここなんですが、100V回路の漏れ電流は1mA以下と思うのですが アースで測定したら20mAも流れていたら基準値をはるかに超えているのでは ないでしょうか? アドバイスをお願いします。
回答: No.1 teppou です。補足コメントに回答します。 >もう一つ確認ですが >ではブレーカの2次側で測定した漏れ電流については >やはり1mAを超えてはいけないということでいいのでしょうか? その通りです。 電気設備に関する技術基準を定める省令(通称 電気設備技術基準)という、経済産業省の法律があります。 その中に、150V未満の電線路では、絶縁抵抗値 0.1MΩ以下という規定のほかに、現行法では、漏電電流は 1mA 以下という規定もあります。同じことなのですが、漏電電流が計測できるクランプメーターがいきわたったので、電流値も明文化したものと思います。