質問: トランス2次側接地と漏電遮断器の関係 まず回路の説明を致します。 3φ3w ac200v回路のuv相にダウントランス1(複巻)(200v/100v)、vw相にダウントランス2(複巻)(200v/120v)の2つのトランスを接続し、各々漏電遮断器を挟んだあと単相負荷(接地済)をぶら下げています。またトランス2次側は片相(0v相)をそれぞれ接地しています。(ホーロー抵抗付) こういった回路で、トランス2次側を接地するのは漏電遮断器を働かす為当然だろうと思っていたのですが、ある人から接地なんかしたらアースがまわって漏電遮断器が無意味に落ちるからそんなことは非常識だと言われました。それぞれのトランスの1次側の相が違うこと、2次側の電圧が違うことを原因として説明されたんですが納得できず、じゃあトランスの2次側の片相を接地しなくても漏電遮断器は働くの?という疑問だけが残ってしまいました。 言葉だけでの説明ですので状況が分かりづらいかもしれませんが、単相トランス2次側の接地の有無とその理由について、どうかご助言いただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
回答: こんばんは。 どのような設備か把握していませんので、あまり自信がありませんが補足に対して回答させていただきます。 守秘上、設備名称まで記載できないのだと思いますので、設備の仕様と回答が一致しない場合はご了承ください。 >ホーロー抵抗は直列接続です。接地線保護のため付けています。本来b種接地されているべきなので必要無いのかもしれませんが、装置を納入した客先の電源のアースへ戻す(ある意味ブラックボックス)ため、自装置内でも保護しています。 客先の設備が盤に収納されていてd種接地工事されているのなら、電源ラインのe(緑)に納入する装置の接地線を接続しても問題ありません。 その場合d種接地になりますが、低圧/低圧トランスなのでb種接地でなくてもokです。 (法令では明記ナシ、指針ではelb単独接地などいろいろあったとおもいますが・・) >接地線に流れる電流値を漏電遮断器(感度30ma)が働く0.2a程度になるように、また電圧、電流に対して十分に持つ容量にて選定し取り付けています。 たぶん2次側のl(100v)が完全に地絡した時に 0.2a流れる選定だと思います。 人が感電した場合や絶縁不良による漏電、火災などの事故を防止する為の漏電遮断器ですのでホーロー抵抗が邪魔になり安定動作に疑問があります。