質問: 幹線の保護開閉器の計算式 幹線の保護開閉器の選定が解りません。 内線規程の690ページ 「3200v三相誘導電動機の幹線の太さ及び配線用遮断器の容量(内線規程3705-4表)」見れば解ると先輩に言われましたが、内容がさっぱりでした。 表で見ると負荷の総和は30kw、最大使用電流は125a以下、cvケーブルの大きさは38sqとなり配線遮断器の容量は175aとなっています。 特に配線遮断器の選定を計算式で求めるにはどうしたら良いのでしょうか? 電気設備に精通する詳しい方に助けて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
回答: >nfbの定格電流ibについては >ib≦3×imax+他の電動機の電流の和=3×65+(65+34)=294a >ib≦294a→225at 内線規程による選定ですが ib≦294a→250a です。 3705-4表の[備考5]には 「配線用遮断器の選定は、最大容量の定格電流の3倍に他の電動機の定格電流の合計を加えた値【以下】を示す。」とあります。 つまり、250aは、この幹線を保護するための上限であり、この値【以下】であればよい訳です。 また、表では200aを選定しているので、200aを下回った選定をした場合は、電動機の始動電流でnfbが動作する恐れがあります。 表が200aを選定しているのは、[備考7]で述べている算出根拠とする資料3-7-4によるものと思われますが、その詳しい選定方法は例示されていません。 >また規約電流に入って無い13kwなどの規約電流を求めるにはどうしたら良いのでしょうか? 電動機負荷の算定は、内線規程3705-1により、銘板の定格電流を基準とし、汎用電動機の場合は規約電流 を適用できることになっています。 いずれも不明な場合は、内線規程3705-6(電動機の幹線の太さ)2項、「前項でいう電動機の定格電流の合計として、200v三相誘導電動機については、定格出力1kw当たり4aとすることができる。」 が適用できると思います。 13kw×4a/kw=52aです。 前後の11kw,15kwの容量で規約電流を適用してnfbを選定し、推定してみても良いと思います。