質問: 5.5kWのモーターを動かすのに、ブレーカーは50Aを使用し電線は3.5sqを使おうとしています。 この場合の端子台はブレーカーサイズの端子をつけますか? 電線サイズにあったを端子つけますか?
回答: ブレーカサイズの端子台であれば何も問題有りませんが、電線サイズの容量を満足する端子台であれば問題無いと考えます。 ただ・・・。 5.5kWのモーターは3相だとは思うのですが、200V級なのか400V級なのか分からないので判断難しいのですが、200V級なら22A、400V級なら11A程度 電流が流れると思います。 JIS規定で電線3.5mm2の露出配線で30A(周囲温度40°C)、3本以下の同一管内(フレキ配線、3芯ケーブルなど)では21Aより 普通200V級の場合は 5.5mm2を選択します。 (400V級であれば問題有りませんが・・・)