質問: 単相の分電盤やキュービクルのトランスにはそれぞれ不平衡の計算がありますが、不平衡が起こったとすると例えばどのような弊害が出ますか?
回答: 単相3線式の電路で、負荷の不平衡が生じると、次のような影響があります。 1中性線に流れる電流が増えるので、電力損失が増える。 2電圧の不平衡が大きくなる。 負荷の多い側の電圧が低くなり、負荷の少ない側の電圧が高くなる。 3配線、変圧器ともに使用効率が低くなり、不経済となる。 三相3線式の電路で、負荷の不平衡が生じた場合は、特に3の影響があります。 たとえば、配線、変圧器等に流れる1相の電流が増えた場合は、平均して流れる場合に比べ、流せる電流が少なくなるので、増設できる負荷が少なくなり、不経済となります。 上記の不平衡の割合、つまり、負荷の不平衡率は設備不平衡率と言われ、電源電圧等の不平衡率とは異なります。