質問: 排煙設備の防火区画について。 はじめまして。排煙設備の設置免除の条件である防火区画についてお聞きします。 告示1436 4項ハの3で防火設備で区画されれば免除になるとの記載がありますが、その防火設備とはどういったものでしょうか? 壁が軽量鉄骨+不燃石膏ボード(仕上げは準不燃)では防火設備にならないのでしょうか? よろしくご教授の程、お願いします。
回答: 4項ハの2か4は使えませんか?防火区画に掛かっているのですか。 仕上げ(クロス?)を不燃にするだけです、無理が無い。 使えれば防火設備(扉とか)は不要になりますけどね。