質問: レンジフードの排気ダクトの断熱について 新居を建設中です。 キッチンのレンジフードが、外壁から3メートルほど離れたところにあります。 アルミのジャバラが1階と2階の間の空間を通っており、 レンジフードが止まっているときには 薄いアルミのジャバラごしに外気に接するために、 断熱欠損になるのではないかと思うのです。 レンジフードには電動のシャッターを付ける予定ですが、 外壁側に付かず、レンジフード本体に付きます。 ですから、外壁の穴からレンジフードのシャッターまでの ジャバラの長さのぶん、外気の影響を受けるのではないか思います。 以下のようなことにお答えいただけますでしょうか? (1)ジャバラには断熱しなくて良いのでしょうか? (2)電動シャッターを外壁すぐ内側につけることができれば、 そこで外気はシャットアウトできますが、 このような製品はありますでしょうか? (パナソニックに問い合わせしましたら、 油煙の問題から、レンジフード用のものはないそうです)
回答: キッチンのコンロやレンジフードの取り付けには火災が発生しないよう、延焼しないように規定があります。 東京都火災予防条例(他の都道府県も同等の規定です) http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012311001.html 上記リンクの厨房設備、第三条の二のイとトにより、アルミの配管は使えません。 又、鉄でもジャバラは使えません。 必ず鉄製のスパイラル直管とエルボ管を組み合わせて配管する必要があります。 配管は室外に向かって下り勾配を付けて雨水の進入を防止します。 http://www.nationalkankisen.com/catalog/2011/pdf/678.pdf ちなみに断熱材ですが、上記火災予防条例の第三条の二のハに規定があります。 余程天井裏に余裕が有る場合を除いては厚さ50mmの特定不燃材料(ロックウールなど)で断熱する必要があります。 グラスウールと書かれている方がいますが、グラスウールは特定不燃材では無いので使ってはいけません。 ロックウールが使われる事が多いので勘違いされているのだと思いますが、全く別物です。 鉄製スパイラルダクト+特定不燃材50mmで施工する事で、結果として外気の断熱になります。 hmによっては『規制区域外』『ihヒーターを使用』などを理由に施工を面倒がる業者もいますが、規制区域でも火災は起きるしihコンロでも火災は起きるので条例を守らなくて良い理由にはなりません。 又、ジャバラは直管と比較して排気抵抗が1.5~2倍になるので送風機に負荷が掛かり、電気を食う上にモーター寿命が短くなります。 後年配管清掃もできません。 以上、参考まで。 no,3さんの参照されているリンク先も隅々まで読まれると良いと思います。