質問: 電気設備の技術基準に違反した場合の罰則 電気設備の技術基準に、機器の保護接地義務が規定されています。(第19条:接地抵抗値、第20条:接地線の材料やサイズ) 例えば、機器の保護接地に違反した場合、誰が、誰に対してどのような罰則を与えるのか?また、どこに罰則規定が記載されているのかご教授願います。 関西電力などでは、対地電圧150v以下の洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の電気機器に対しても、保護接地するように推奨している。 しかし日本では、一般家屋においては、アース付きの電源コンセントが普及していません。よって、機器の保護接地義務に違反しているケースも多いと思う。 しかし、電気火災が少ないためか?、保護接地違反の処分や摘発された事例を聞きません。 ps. 名古屋のイタリア村は、建築基準法違反にて、閉鎖すると聞いた。
回答: 元電気屋です。 考えてみたことも無かったので調べてみました。 答えは全部「電気事業法」に有りました。↓ 39条 電気設備の技術基準(省令)の遵守義務 40条 違反の場合の適合命令(事業用電気工作物) 56条 違反の場合の適合命令(一般用電気工作物) 118条 罰則 300万円以下の罰金 40条の命令に従わないとき 120条 罰則 30万円以下の罰金 56条の命令に従わないとき 参考url:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi