質問: 絶縁抵抗の測定方法 一般的に操作盤・分電盤の負荷側機器の絶縁抵抗を測定 するには絶縁抵抗計のearthのリードを盤のアースにline を負荷側の端子等に当てて測定すると思いますが たまに盤に接地極なく負荷側からもアース線がきてない場合 がありますこのような場合どのように絶縁抵抗を測定したらよい でしょうか 私の場合は絶縁抵抗ではなくクランプで漏れ電流は測定 しますが絶縁抵抗のばあい メインブレーカーの一時側の中性線の端子にearthを繋いで 負荷の絶縁を測定することでよいのでしょうか?
回答: >メインブレーカーの一時【次】側の中性線の端子にearthを繋いで負荷の絶縁を測定... 中性線というより、「接地側電線」ですね。 単相二線式や単相三線式なら問題ありません。三相回路でも、一線接地の三角結線であれば、やはり問題ありません。これらの場合、原則として、白線が接地側電線になっていますが、まれにはそうでないケースも見られます。検電器でその都度確認することが必要です。 注意を要するのは、商用電源から低圧三相を受電している場合です。多くの場合、異容量 v結線の灯動共用バンクとなっているので、三相三線のいずれも接地側電線ではありません。 高圧受電でも、全体の容量が小さければ、異容量 v結線になっていることもあります。 これらのときは、仮にでも何らかの方法で接地を取らないと、メガ測定はできません。