質問: 三相電源のs相について まったくの基本的な事ですが・・・ 三相200vの動力電源にはr相s相t相の三相がありますが、s相って触れても感電しないんですか? 触る気は毛頭ありませんが・・・検電器であたっても 反応しませんし・・・人によってはs相はアースと同じという人もいてますし。どなたか教えて下さい。
回答: ● 一般に3相トランスの出口のr,s,t相の内、s相が接地しており、触っても地面を触っているのと同じで感電しません。 ● トランスの2次側の1線を接地するのは、高圧側との混触などが有った場合などと機器の絶縁不良などで安全を確保する目的です。 ● 但し、例外的に3相と単相を共用している場合があります。 200v3相でr,s,tが有る場合に、例えば単相3線式で100v*2が必要な場合は3相巻線のr,sを使い、そのトランスの中点を接地し、100v単相3線式を供給する場合は3相側の何れの線も接地に対し電位が発生し、感電します。 まとめ s相を接地しているのが殆どと思いますが、必ずs相が接地されている保証は有りません、危険です。