質問: 送風機の性能を表示する「風量」「風圧」について 送風機の性能を表示する「風量」と「風圧」とは、いずれか一方の数値が分かれば、いずれか他方は自動的・一義的に出るという関係にあるのですか? もうそうだとすれば、「風量」と「風圧」とのいずれか一方を表示するだけで、送風機の性能の表示としては必要十分だと言えるのでしょうか?
回答: 送風機の性能を表す場合、【風圧】という言葉はあまり使いません。 主に用いるのは【全圧】または【静圧】です。 全圧とはある風量において送風機が生み出している圧力の全てです。 静圧とは全圧から運動エネルギーである【動圧】を引いた分の位置エネルギーです。 一般的には、送風機の性能は横軸に風量q、縦軸に静圧psをとったp-q曲線によって表されます。 通常、風量が大きくなるほど静圧は小さくなります。 が、実際には送風機の形式によって細かく異なります。 遠心送風機であれば風量が少ない段階では風量が増えるにつれて静圧が上がり、ピークに達してから下がっていく山なりのカーブになります。 軸流送風機であれば最初は下がり始めますが、そこから一度増え始め、ピークに達してから下がるという三次曲線のようなカーブを描きます。 ということは、p-q曲線は同じ静圧でも異なる流量を通る場合があるという事です。 当然、送風機の形式や出力によってp-q曲線は変わってきます。 送風機の所要動力は次式で表します。 風量q[m3/min] 静圧h[pa] 動力p[kw] p=(q*h)/(6120*η*9.81) ここでηは送風機ごとに定まる効率です。 式を見てわかるとおり、風量qだけが決まっても、静圧hだけが決まっても、送風機性能は求められませんよね。