質問: ポンプ井の水位の4-20maの計算方法 ポンプ井の水位を4-20maで表す場合、メートルからmaを出す計算はわかるのですが、maからメートルがわかる簡単な計算式があれば教えて下さい。例としてポンプ井が水位スパンが0~5メートルとして8maで何メートルあるか教えて下さい。
回答: 4-20ma:0-5m これをそれぞれ0-100%と考えれば楽になります。 0%電流=i(0)=4ma 100%電流=i(100)=20ma 0%水位=l(0)=0m 100%水位=l(100)=5m 電流値=i 水位値=l として、 l=((i-i(0))/(i(100)-i(0))*(l(100)-l(0)) 例:8maの場合 ((8ma-4ma)/(20ma-4ma))*(5m-0m) =4ma/16ma*5m =0.25*5m =1.25m 4~20maの統一信号のスパン(幅)は16maです。 電流値からバイアス分の4maを引いた値を16maで割るとスパンの割合が出ます。 8maの場合は:(8ma-4ma)/16ma*100%=25%ですね。 5mの25%は:5m*0.25=1.25m です。