質問: 蛍光灯器具(電源直結式)にn表記がありません 第二種電気工事士の免状を持っているものです。 diyで低圧の電気工事をしています。 蛍光灯器具 の(電源直結式)の電源結線部(写真右側)に(n)または(w)の表記がないのですが 上下どちらがn(接地側電線)なのか分かりますか? 15a/300vって書いているところの下の「鉄塔にsみたいなマーク」があるんですが これ、nとは関係ないですよね? 写真の右側が電源結線部です。 蛍光灯器具 電源直結式(接続端子式) ah-32502 コイズミ ※15a/300v
回答: 端子台の2次側に白線が接続されている方に、電源線の接地側線を接続します そして2次側に黒線が接続されている方に、電源線の電圧側線またはスイッチの帰り線を接続します パナソニック・東芝など大手照明器具メーカーの端子台には、ほとんどn表示がありますが 端子台の2次側に黒線・白線と識別されている場合、n表示がない物もあります また、端子台の上面(写真)ではなく、側面(電線挿入側)にn表示がある物もありますね