質問: 消防法適用のタンク防油提配管貫通部の仕舞は? 現在、消防法が適用されるタンク基礎を施工しています。 これに防油提を設置します。 この防油提をドレン用配管(sgpw 100a)が貫通するのですが、 その仕舞がいまいち分かりません。 耐油性緩衝材を充填するらしいのですが、 どのようなものを充填すればよいのでしょうか? モルタルではだめなんでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。 よろしくお願いします。
回答: #2です。 参考になるか分かりませんが... http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/koukai/kikenbutu/shinsa_sisin_top.html 第4章 第10 防油堤の構造に関する基準 9 配管貫通部の保護措置 http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/koukai/kikenbutu/zenbun-komagire-pdf/04-10-08.pdf ここがなんとなく詳しそうです。 問合わせをされてはいかがでしょうか? http://yazaki-group.com/products/densen/commodity05.html 違っていたら お近くの消防設備点検をしている業者に聞いてみてください。 横のつながりで業者を紹介してくれる可能性もあります。 http://phonebook.yahoo.co.jp/g112/g20079/g33112000/