質問: 屋内配線の配線種別について 屋内配線の種別について教えていただきたい事があります。 接地極付の配線はeが付きますが、全てスケアが付くのでしょうか。 (例)14□(スケア)××3 e5.5は14□(スケア)×3 e5.5□(スケア)の間違いだと言われましたが両方ともありえる配線種別なのでしょうか。 わかりづらい質問で申し訳ありません。手書きの図面をcad化しているのですが、配線種別を正しく統一したいので参考になるような資料などがありましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答: 良い参考図が見つからないので、文章で説明します。 記載方法の基本は、 (本線電線種類)(線径、断面積)(心、本)_e(接地線電線種類)(線径、断面積) となるので、例として iv2.0mmx3 iv14□x3 e iv5.5□ (iv14sqx3 e iv5.5sq) cv14□-3c e iv5.5□ (cv14sq-3c e iv5.5sq) のようになります。 特に(線径、断面積)が2の場合は、mmなのか、sqなのか分からない場合があります。 iv2.0mm iv2□ のような場合です。 その為、どの線種でも単位をおろそかにしないのが基本です。