質問: ケーブルの太さの選択について はじめまして電気屋に勤めたばかりの電気屋の卵です。 (1)ケーブルの選択について教えていただきたいのですが、リミッターを40aから60aに変更したい場合、引込み口配線の太さが問題になって来ると思うのですが、許容電流表と照らし合わせてみると、vvケーブル 断面積 5.5mm2の場合 3心1条布設で 28a となっているのですが、 断面積 5.5mm2のケーブルではリミッターを60aには変更できないということでしょうか? (2)50aなら可能でしょうか (3)また許容電流表の見方として、5.5mm2の場合 3心1条布設 28aとは 56a (28a×28a)までは電気を流せるということでしょうか。許容電流表の見方も理解したいと思っております。 私の会社は今まで容変工事は他社にお願いしていたのですが、オールデンカを希望する方が増えてきていまして、現場レベルでの即回答が必要になり、本来なら勉強してからお聞きすべきですが、ご教授宜しくお願いいたします。
回答: 私は東京電力管轄の地域の事しか分かりませんが、 リミッターを60(50)aにするには最低、主開閉器30aで幹線8スケ(cvは5.5)以上が必要です。 リミッターと主開閉器は用途も動作特性も全く違いますので、注意が必要です。