質問: 電気製図で、サーマルのb接点は? 新jisに早く慣れなきゃと、がんばっています。 サーマルのような手動リセットのa接点は、下のurlにある(右の上から3番目)ので良いと思います。 http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page151.html では、b接点はどのように書けばよいでしょうか? 接点と○がくっつくようにすれば良いでしょうか?
回答: 三菱電機電磁開閉器カタログ http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/pdf/catalogs/lv-switchgears/74109217_10a/13.pdf 366ページ(4/20ページ) 13.2 eyd/eydo- □ 3 接触器式スターデルタ始動器 ここに回路図にサーマル接点が記載されています また、サーマルカタログにも同様にサーマル接点が記載されています シンボルは普通のリレー接点と同じです 富士電機サーマル http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/cddc11a_a4.pdf 10/28ページ 富士電機スターデルタユニット http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/cddc11a_a12.pdf 4/14ページ 富士電機は単体サーマルはリレー接点と同じシンボルだが スターデルタで使うサーマルは前出の先生方回答の○付きになってる 蛇足ながら 三菱電機はモータの端子記号が新jisのu1,v1,w1,v2,w2,u2 富士電機はモータの端子記号が旧jisのu,v,w,y,z,x になってる 蛇足2 手動復帰だから○付きなのか? 自動復帰にしたらどーなる?○を消すのかな? 普通のリレー接点と区別するのであろうか? 蛇足3 ブレーカカタログ http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/cddc11a_c5.pdf 9/62ページ 内部付属装置 補助スイッチ、警報スイッチ ここは普通のリレー接点ですね マニュアルモータスタータ http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/cddc11a_d1.pdf 23/67ページ 所謂ce仕様に使われるモータブレーカ+電磁接触器 これには原則的にサーマルは有りません その代わりモータブレーカの警報接点を使います そのシンボルはやはり普通のリレー接点 実際にヨーロッパのメーカ製の盤の回路図には普通のリレー接点が 記載されています 新jis=iec