質問: エアコンの選定について 今度、事務所用に部屋を借ります。エアコンの選定について教えてください。 前の借家人が古いエアコンを2台とも残していきましたが10年選手で内部も汚れまくりですので、これから入居時に大家さんに撤去してもらい、自分の費用で設置します。 以下は環境・条件です。 ・マンションの上方階で窓面積が大きく、東南角のため日当たりは良い(最上階ではない) ・各窓には縦型ブラインドが設置済み ・地域は東京郊外 ・事務所の人数は多くて3名ほど ・冬は暖房もエアコンでまかないたい ・床はフローリングなので、靴を脱ぎスリッパで仕事をすることになる ・現在の契約は40aですが、絶対に足りそうもないので入居時に必ず60aにアップ ・フィルタ掃除機能とか換気機能、加湿機能、空気清浄機能はいらない ・温度ムラを避けるためにも故障時のためにも、1台ではなく、2台設置したい 古い室内機を見ると、2台のエアコンともilプラグ+ilコンセントながら100v機種です。念のため配電盤を開けてみるとそれぞれ単独の専用回路になっています。2台は中性線をはさんで別相になっております。どうやら単相200vへの切り替えは容易にできそうです。 質問1 能力的に見た場合、前借家人の判断通り、2.8kw×2台でいいのでしょうか?それにしてもかなり電流が流れそうな気もします。電器店で見ると2.8kwより上のクラスは単相200vになるようですが、かえってその方が、配電回路には無理がない、といった話も聞きます。 質問2 同じ能力でも価格にかなり開きがありますが、これは単純に安いものを買ってもいいんでしょうか。 質問3 ワンルームに2台設置する場合、リモコンの動作を分けるために、わざわざメーカーを変えた方が確実なのでしょうか。操作方法が混乱するのは我慢するとして。 以上よろしくお願いします。
回答: 質問1) あえて200vに変える必要はないと思います。 100vでもパワフルな機種があるからです。 200vの機種は、同じ電線の太さで100vの2倍の電気が送れるため、立ち上がり時の合計電流値がものすごく大きい場合があります。 200vエアコンを2台同時につけると契約の60a(6,000w)近くまでアンペアがいってしまう恐れもあります。 例)松下cs-x406a2(200v) 暖房時最大消費電力2,820w 100vエアコンは、大きい機種でも1,980wまでです。 質問2) 安いものと高いものの差は、最大能力から最小能力の幅にあります。 高いものは、能力の幅が大きいため、立ち上がりが早く、一度、設定温度になってしまえば、最小の電気代で稼働できます。 特に暖房時の立ち上がり早さの違いは大きいです。 q.価格が高いエアコン(高位機種)と安いエアコン(低位機種)がありますが、冷暖房に違いはあるの? http://www.tepco-switch.com/life/labo/qa/answer/qa055-j.html エアコンの効率ですが、小さいエアコンの方が良い傾向にあります。 たとえば、冷房2.8kクラスと、冷房3.6kクラスとを比較した場合、省エネ1位同士で比べると、効率を表すcopで1以上の開きがあります。 日立 ras-s28t 冷房能力2.8kw、暖房標準3.6kw、暖房低温6.0kw。冷暖房平均cop:6.50 省エネ性能カタログ2.8kクラス http://www.eccj.or.jp/catalog/2005w-h/aircon/28.html 松下 cs-x365a2(200v)冷房能力3.6kw、暖房標準4.2kw、暖房低温6.1kw。冷暖房平均cop:5.42 省エネ性能カタログ3.6kクラス http://www.eccj.or.jp/catalog/2005w-h/aircon/36.html 質問3) 実家がリビングで同じ機種2台を使っていますが、1つのリモコンで2台のエアコンが同時についてしまう事がしょっちゅうあります。 それでも構わなければ同じ機種でも良いと思います。 参考urlは、エアコンの選び方のページです。 参考url:http://www.tepco-switch.com/life/labo/nattoku/08-j.html