質問: 電灯幹線sv14-3cの許容電流 こんにちは。 住宅の幹線ですが、外部引き込みポールから、地中配管(pf28)にて住宅内部の分電盤に持って行こうと思っています。ポールから分電盤までは、直線で8mほどあります。電力のブレーカーで60aの契約にしたいのですが、この場合sv14-3cで大丈夫でしょうか。それとも、許容電流の多いcvを使うべきなのでしょうか? 又、引き込みポールには、サーキットブレーカーか漏電ブレーカーが必要なのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
回答: >直線で8mほどあります... 住宅の幹線は、許容電流よりも電圧降下が重視されます。そのくらいの長さなら、sv14-3c で何ら問題ありません。 >引き込みポールには、サーキットブレーカーか漏電ブレーカー... 引込口から分電盤までの電線こう長が 8mを超えると、引込口開閉器が必要になります。これは 1段上位でよいことになっていますので、 ・引込口 nfb 75a ・分電盤 elb 60a とするかまたは、 ・引込口 nfb 60a ・分電盤 elb 50a で良いと思います。