質問: サーバールームの理想的な湿度は? ほとんどの機器は、広範囲の湿度(たとえば、5〜95%結露しないこと)に対して定格されています。しかし、理想的な湿度はどのくらいですか?湿度が高いほど、機器から熱が逃げやすくなりますが、たとえば、腐食性が高くなる可能性もあります。
回答: 私は常に40%を聞いていますが、それをバックアップすることはできません。ただし、静電気の蓄積を減らすにはsome湿度が必要だと言います。編集:ああ、私のドキュメント、古き良きサンマイクロシステムズの部品番号805-5863-13、「サンマイクロシステムズデータセンターサイトプランニングガイド:データセンターのベストプラクティス」を見つけました 温度と相対湿度の条件は、環境サポート機器のダウンタイムが発生した場合に、最大の動作バッファーを可能にするレベルに維持する必要があります。コンピュータルームの目標レベルは、最大の運用バッファと負の影響の可能性を最小限に抑える方法で決定する必要があります。特定の部屋に適した特定の相対湿度制御を決定するときは、特定のハードウェア設計、部屋の構成、環境サポート機器の設計、およびその他の影響要因を考慮する必要があります。乾湿測定は、熱の影響、静電放電(esd)、および環境腐食性の増加を通じてハードウェアに影響を与える可能性があります。 そして: ほとんどの状況では、エアコンは+/-2of(+/-1oc)の感度範囲で72of(22oc)に設定する必要があります。加湿器は、ほとんどの場合、48%rh、+ /-3%rhの感度範囲で設定する必要があります。エアコンの設定値は、室内環境に最適な推奨温度および相対湿度レベルを維持するために常に選択する必要があります。これらの設定点は、適切な条件を維持すると同時に、ユニットの頻繁なサイクリングを回避するのに十分な広い感度範囲を可能にする必要があります。これらの狭い範囲は、緩やかに制御されたオフィス環境で維持することは困難ですが、制御されたデータセンターで簡単に達成できます。 熱負荷や蒸気バリアの完全性など、多くの要因が実際の設定値に影響します。たとえば、部屋の防湿層が十分に保護されていない場合、加湿器の設定値を調整して季節の影響に対応する必要があります。理想的には、データセンター環境への不適切な影響はすべて排除されますが、そうでない場合は、訓練を受けた担当者による微調整が環境への影響を軽減するのに役立ちます。 そして、静電気放電について: 適切な相対湿度レベルの維持は、おそらく最も一般的で最も簡単な対処方法ですesd=懸念。適切な水分レベルは、電荷の散逸を容易にし、壊滅的な故障の可能性を減らします。次のグラフ水分レベルが静電荷の生成に及ぼす影響を示しています注– source simco、esd電子機器メーカー向け制御プログラムの基本ガイド table 6-3 electrostatic voltage at workstations static voltage means of static generation relative humidity 10-20% relative humidity 65-90% walking across carpet 35,000 1,500 walking over vinyl floor 12,000 250 worker at bench 6,000 100 vinyl envelopes for work instructions 7,000 600 common polly bag picked up from bench 20,000 1,200 work chair padded with urethane foam 18,000 1,500