質問: 変則v結線の容量計算方法について 現在1φ20kva×2台と1φ30kva×1台をv結線しています。 20kva×2台は並列接続してあり、40-20の変則v結線になっています。 この結線のときに、電灯、動力でそれぞれ使用できる最大容量の計算方法を教えてください。
回答: 40-30の間違いですよね。 電源に対する不平衡は無視して最大電力を供給する事を前提とします。 この結線は10kvaの単相と30kva×2のv結線と等価です。 従って 電灯:10kva 動力:√3×30kva≒52kva