質問: 特定の機器に必要な冷却量をどのように予測できますか? 毎年夏には、外気温と高負荷の組み合わせにより、一部の機器をシャットダウンする必要があります。エアコンは追いつけない。新しい機器をサイクルインし、古い機器をサイクルアウトするとき、冷却の問題を改善しているのか悪化させているのかを知ることは素晴らしいことです。さらに良いことに、高負荷で機器をサポートするために必要な冷却量の概算を計算できるようにしたいと思います。必要な冷却能力を決定するための経験則や計算はありますか?
回答: コンピュータルーム/ crac/hvacの冷却は通常「トン」で測定されます(たとえば、私の会社のデータセンターには、部屋の設計に応じて15、20、および30トンの冷却ユニットがあります)。一般的な経験則は次のとおりです。 1トンの冷却あたり1時間あたり12,000btu ワット数は、電源装置の背面(およびサーバーの技術仕様)に記載されています。ワットからbtuに変換する式は次のとおりです。 btu /時= w * 3.415 したがって、推定80%の容量で動作する500ワットのpsuがあるとします。必要なもの: 500 * .8 * 3.415/12,000 = .11トンの冷却。 では、同じpsuを使用する同じサーバーが400台あるデータセンターがあるとします。 400 * 500 * .8 * 3.415/12000 = 45トンの冷却。 これはすべてナプキンの裏側ですが、このようなものの厳格なルールを取得することは驚くほど困難です。これはすべて「大量の冷却」ですが、マシンの配置方法もこれに大きく影響します。ホット/コールド列のデザインは1トンに役立ちます。あなたが本当に過負荷になった場合、正面玄関にダクトがあり、背面に熱掃除機がある特別なキャビネットは、実際により多くの熱をエリアに詰め込むことができます。