質問: 変圧器の無負荷試験で1次側を開放、2次側に電圧計と電流計接続した場合、励磁回路があるのは変圧器の等価回路の1次側なのでしょうか? もし励磁回路が2次側にあるのなら、2次側に換算した簡易
回答: 励磁回路がどこにあるかは、使う等価回路によります T型等価回路だと、一次と二次の接続点に励磁回路があるし L型等価回路だと(通常は)一次側に励磁回路をもってきます (二次側に励磁回路を持ってくる、てなことも可能ですが) 二次側に電圧計と電流計を接続した場合 二次側から見た等価回路(二次側換算の等価回路)を使うなら、励磁電流などは換算をする必要はありません 一次側から見た等価回路を使ってパラメータを決めるなら、一次側に電圧や電流を換算する必要があります