質問: 高圧受電設備について 6600v高圧受電設備のビルの電気室を改修するのですが、 既設のキュービクルを生かしたまま、別の場所にキュービクルを 設置し、低圧側の切り替え完了後に既設設備を撤去する計画です。 その際、2つのキュービクルを同時に生かすため高圧開閉器の 二次側に高圧ケーブルを2系統接続しても問題ないでしょうか。 近隣の電力会社開閉器塔に空き回線がなく、臨時での受電が 出来ない状況です。 よろしくお願いします。
回答: 新設されるキュービクルに、き電盤を設置し先に高圧配線を切り換えてから順次作業をすすめた方が無難な気がします。既設を撤去すると高圧開閉器が余って、もったいなく感じますが、予備としておくのも良いと思いますが・・・