質問: 三相誘導電動機で欠相した場合の電流値 三相誘導電動機で欠相した場合の電流値 三相三線デルタ結線の電動機で、u、v、w各線にxアンペア流れているとき、vが断線したとします。 このとき、単相運転になってしまいますが、u、wに流れる電流値は何アンペアになりますが? (三相のときの何倍になりますか?)
回答: no.1で回答すたdaiteiです。 質問者のレベルがわからないので、先には簡単に書きましたが もうすこし補足します。 運転中に断線(1相欠相)した場合の状況は、大きく分けて 3種類あります。(1)スター結線された電動機(3.7kw以下に多い)の 1線欠相。(2)デルタ接続されたデルタの外で断線した場合。 (3)デルタ接続された、デルタ内で断線した場合。・・の3つのケース があります。デルタ内で起きた場合以外は、((1)と(2)の場合) 全負荷運転時の電流の173%程度になるというデータが 有ります(メーカーの資料)。 デルタ内で断線した場合((3)の場合)はv結線になり、3線とも電流は流れていますが、1本は全負荷電流の150%、残りの2本は87%と逆に減少します。一般のサーマルスイッチは2つの線(r相、t相)にヒートエレメントが入っていますが、s相には、入っていません。 このため。デルタ内の断線の場合は、確率的に検出できない場合があります。このようなことを防ぐため、3素子サーマルという物が用意されていて、どの相でも増加すれば検出できるような商品があります。 一般に3.7kw未満の電動機は構造的には簡易なスター結線になっていますので、普通の2素子サーマルで欠相保護できますが、 3.7kw以上のデルタ結線の電動機は3素子サーマルでないと、 保護できない場合があります。 さきの回答では、判らないと申しましたが、 全負荷時の電流に対して、結線方法により、 またどこが欠相したかにより電流値も増える相もあり、減る場合もあるというのが正しいと思います。あまり小さな電動機で、負荷が軽い場合は、検出できるほど、増えない場合も有るようです。