質問: 単管パイプでバッティングゲージを作る場合について(初心者) 2階建の戸建ての屋上部分(陸屋根:frp防水)のスペースに 単管パイプ(2.5m×11本)でバッティングゲージを作ろうと 考えています。 パイプは、ゲージの手前側の下2か所を「コーナーl継ぎ(hke2l)」 で接続し、残りの6か所はすべて「コーナーy継ぎ(hkn3y)」で 接続します。 質問したい点は次のとおりです。 1)ゲージの固定について 陸屋根のスペースは幅が3mで、三方向に1.5mの高さの壁(手摺付) が設置されています。 そのため、壁の手摺とゲージをワイヤーで数か所繋ぐことを考えて います。 基礎部分は床に穴をあけられませんが、何か下の部分を固定する方法は あるでしょうか。 2)陸屋根との接点について frp防水の保護を考え、人工芝やゴムマットなどの緩衝材を敷いて、 ゲージを設置しようと考えていますが、緩衝材としてお勧めのものが ありますでしょうか。 3)筋交い(火打ち)について パイプの本数はできる限り少なくしたいと考えています。 筋交い(火打ち)を最小限で済ませる場合、正面、左面、右面、上面の どこにどのように入れるのが効果的でしょうか。 4)単管パイプについて 単管パイプは、ホームセンターでの購入を考えていますが、厚さが2種類 あります。 厚いほうが重くて作業は大変ですけど、よりしっかりしたものが作れそう な気がしますが、屋上に作ることを考えたら、薄いほうにして総重量を 抑えたほうが良いでしょうか。 以上です。その他何かおすすめ等教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
回答: 筋交い等は他の回答者の方のアドバイスどおり4面全てに入れるのが基本です。 ただ、バッティングケージとのことなので、正面に筋交いのパイプが入ってしまうと打球が当たった時に思わぬ方向に跳ね返ってしまうことも想像されるので、もし控えをとる手摺がしっかりしたものなら正面は省いてもいいかもしれません。 バッティングケージならネットを張るので耐風性はさほど問題ないと思います。それより面外に材料(パイプ)が出てしまう方が使いづらくなると思いますので、筋交いをとる金具は足場クランプ(自在クランプ)より例えば「かん太」という足場パイプ用の継手を使うほうが有利かと思います。施工例ものっているので参考に http://www.ashiba-pipe.com/ 枠組みを直接床に置いても問題ないと思いますが、できれば10~30mm程度、板等で浮かしたほうがネット下端の固定が痛まないし水はけも良いでしょう。 できれば支点間は2m以内にしたいところですが、今回は支点間が約2.5mになるのでたわみが出ます、パイプ肉厚は1.8より2.4のものを使ってください。