質問: 電圧が不安定 電圧が安定せず困っています。 部屋のブレーカまでは通常93~100vきているのですが、各部屋のコンセントの電圧が安定しません。マンションなので、管理会社に現状を伝え工事してもらったのですが、その後も状態はあまり変わりません。 また、電力会社に24時間測定器をつけてもらい電圧の変動をみても、最低が90v~最高103vでした。 ブレーカ、コンセントとも、98vの状態で、部屋のコンセントでドライヤーを使用したら、コンセントの電圧は一気に91vまで落ちるのですがこの状態は普通なのでしょうか? 電気関係の仕事をしてる知人は、ドライヤーをつけたとしても2vくらいしか下がらない、といいますし、、、。 ちなみに屋内配線の電線は1.6の線で少し細めですがこれも、関係しているのでしょうか? また、最低が90vきているので電力会社も管理会社も異常なしとの事ですが、変動が10vと激しいのが気になります。 どなたか、こういう事に詳しい方本当に異常ではないのか教えて下さい。
回答: 電気主任技術者です。今までの回答&お礼の文章を読んで推察されることは、マンションの受電設備容量(受電変圧器)の容量不足の様ですね。 #2の回答に対するお礼の項目の中で電圧が下がるのが、夕方から夜中1時までというのがありましたが、電力会社からすれがこの時間帯は余剰電力時間帯です。 電力会社からすれば、pm1:00~3:00位が最大需要電力時間帯です。この時間帯に応じられる発電設備を有しておりますので、供給不足とは全く考えられません。 反対に、マンション単体で考えると、この時間帯が一番最大需要電力帯ですので、電力会社から、3300vで供給された電力を、100-200v(単三)に降圧すべき変圧器容量が不足である場合、電力会社とは無関係に端末電圧100vは変動します。 マンション設計時の変圧器受電容量ミスが考えられます。 総てのマンション(集合住宅)には借室と言って電力会社所有の変圧器が設置されている部屋があります。電圧変動時にその変圧器の2次電圧を測定すると簡単に判明します。20分くらいでわかりますよ。