質問: 400v配線のelb取付位置 キュービクルか現場に設置するか、それぞれの根拠を教えて下さい。
回答: >バカな考えかも知れないがb種接地線(zct)より漏電警報器を動作させ、その接点でリモコンブレーカ等の配線用遮断器をトリップさせても良いと言う事にもなりますね。 高圧の場合を考えれば、地絡電流をzctで検出しgrを使ってcbをトリップさせるわけですから、低圧でこの方式を採用しても問題は無いだろうと私は考えています。例えば、可搬型発電機ではスター巻線の中性点から引き出した線にコンデンサを接続し、zctを貫通して接地しています。zctから漏電リレーでトリップコイル付きのmcbを動作させるようになっています。(コンデンサ接地方式) 送り出しに漏電遮断器を設けるよりは、巻線の地絡まで検出できると言う点で優れていると思います。特に発電機の場合には、主遮断器より電源側での重地絡は火災等の大事故に繋がります。(主遮断器のトリップではダメで、原動機の停止か無励磁にしなければなりません。) ただし、この方式を採用する場合には「操作電源(制御、トリップ)」について、十分な検討が必要です。