質問: 離脱防止継手の使用基準について教えてください。
回答: 1.どうして離脱防止金具が必要なのか? スラスト力による接合部抜け防護(スラスト対策)として離脱防止金具は使用されます。 配水管は、静水圧0.75mpa以下の圧送管路です。管路の異形管部(曲管、t字管等)では、内圧の不均衡によってスラスト力が発生します。(曲管の場合、曲りの外側に移動する力が働く) 例えば、図-1のゴム輪形曲管の場合、スラスト力(w)より異形管単体が受ける背面土圧(fn)が小さいと、接合部が抜けることになります。 そこで、抜け防止対策として図-2のように離脱防止金具を異形管に取り付け、長い異形管とします。 そうすると、異形管背面に受ける土圧の抵抗(fn)や管と土の摩擦抵抗(fs)が増えるので、スラスト力に抵抗できるようになります。 必要な一体化長さ(l)は、計算で求めることができます。(3.に記載) <補足1> その他のスラスト対策としてコンクリートブロックを設けることもあります。 簡単にいうと、スラスト力に抵抗するだけのコンクリートを異形管に巻き立てる方法です。スラスト力に抵抗できる大きさを計算で求めます。 <補足2> 農水パイプラインは、スラスト対策の考え方が異なります。 水道(配水管)の場合は、基本的に異形管部は全てスラスト対策をします。 しかし、農水パイプラインは、異形管単体の土圧で抵抗できる場合は、スラスト対策が不要と考えます。(安定計算をして必要なところだけスラスト対策を行う) 2.どのような場所でスラスト力は発生するのですか? スラスト力は、以下の場所で発生します。・・・()内は異形管の種類 従がって、これらの異形管部でスラスト対策が必要になります。 (1)曲がり部 (ベンド、エルボ) (2)分岐部 (チーズ、t字管) (3)管径変化部(径違いソケット、片落ち管) (4)管端部 (キャップ、フランジ止め) ※直線部は内圧の不均衡が起きないのでスラスト力は発生しません。 3.一体化長の計算方法は? 塩ビ管・継手協会発行の「水道用硬質塩化ビニル管技術資料」に計算方法と計算例が掲載されておりますので、ご参照いただきますようお願い致します。 塩ビ管・継手協会ホームページ:http://www.ppfa.gr.jp/05/