質問: kvaとkvarの違い 6000vの高圧コンデンサーですが、昔はkvaで容量表示されていましたが、kva=kvarなのですか? 例えば25.5kvarは旧kva表示に直すと何kvaなのでしょうか?
回答: vaは皮相電力(電圧の実行値*電流の実効値)、varは無効電力(無効電力の二乗 = 皮相電力の二乗 - 有効電力の二乗)と別のものをあらわす単位です。 ただし、コンデンサーの場合には、消費する有効電力がほぼ0ですから、皮相電力(va表記)=無効電力(var表記) と考えてよいと思います。