質問: 圧縮空気の露点と水分含有量 現在、コンプレッサーを使用してまして、0.77mpaの圧縮空気 を作っています。 ドライアーが付いており、メーカー保証数値で、露点:12°C(加圧下) とのことで、大気圧換算下での露点をメーカーに 問い合わせたところ、-15°Cとの回答でした。 難しい算出法ですのでと、算出式までは教授頂けませんでした が、どのような算出法で-15°Cとなったのでしょうか? また、露点が分かれば、理論水分含有量値(○○%)が導き出せる とのことですが、どのような算出法で露点:-15°Cの水分含有量 が導き出せるのでしょうか? ご教授の程、宜しくお願い致します。
回答: 水蒸気の分圧が、その温度における水の飽和蒸気圧を超えると結露します。 http://www.es.ris.ac.jp/~nakagawa/met_cal/satu_vapor.html から安直に12°Cの飽和蒸気圧を求めると14hpaですので、0.77mpaの圧縮空気中の14hpaは水が残っているよということです。 さて、1気圧は約0.1mpaですから、お使いの圧空を大気圧にした場合の、水蒸気分圧は14hpa×0.1/0.77=1.8hpa程度です。 あとは、この圧力が飽和蒸気圧となる温度を求めれば言い訳です(温度低下で、定容なら圧力がへりますが、ここでは、単純に定圧でと考えています)。 それを知るためには、飽和蒸気圧の温度依存性をしらなければならなわけで、ここが算出法というか面倒なところだったのだろうと思います。 ちなみに上の頁で-15°Cを入れると1.91hpaとなるので、1.8hpaとは少し異なっていますが、程度はあっていますし、氷だと水とは飽和蒸気圧がことなるはずなので、メーカーの示した値は正しいのだろうなぁと思います。