質問: 三相200vを単相200vで使用したい 三相200v電源を単相200v電源として使用したいのですが。 三相200vの場合,r(赤)s(白)t(黒)の3線が電源として配線されておりますが,単相200vととして使用する場合,r-s,r-t,s-tのいづれを取っても良いのでしょうか。 以前にいづれかがアースに落ちている場合があると聞いたことがあり,この辺が不明なのですが。
回答: 1.対地電圧 一般的な結線の3相200vの対地電圧はb種接地線が接続されている相(中性相)は0vその他の相は200vとなります。単相3線式200/100vの対地電圧はb種接地線が接続されている相(中性相)は0vその他の相は100vとなります。 2.対地電圧の制限 設備によって、対地電圧150v以下でないと施設できません。(例えば住宅の屋内電路、住宅以外の場所の屋内機器(照明器具他)) ※3相200vから単相200vを使用してもよいが、上記機器の配線はダメ 3.不平衡負荷の制限 3相回路の不平衡率は30%以下としなければいけない。 ※3相200vから単相200vを使用してもよいが、不平衡にならないように注意する。