質問: 水道管の圧縮エアーでの洗浄 水道管の圧縮エアーでの洗浄という広告が家に時々入ります。 水道管の内部は「水あか」や「錆び」で汚れている。 圧縮エアーを打ち込み、水道管を洗浄する。 おすすめとして ・築15年以上経っている ・イレのタンクの中が茶色い ・洗浄器のフィルターが茶色い ・一度も洗浄したことがない とのことですが、必要なものでしょうか? 洗浄するときれいな水になるのでしょうか?
回答: 圧縮空気で洗浄すると言うよりは、高圧空気を水に混ぜて流し込むことでの水と空気の一定しない緩急の圧力差で微細な振動を発生させ、サビや水垢を崩しはぎ取るものですので給水管内部がサビなどで極端に狭く(細く?)なり水の出が悪い、あるいは洗浄機フィルターなどにサビの粒などがたまっているなどの場合、その水道管内部のサビの固まりはある程度は取れ、水の通りが良くなるのは間違いなです。 現に処理後の蛇口からは、驚くほどのサビの剥がれ取れたものが流れ出し、茶色い水が噴き出します。 が、あくまでも配管内部がある程度きれいになり、管経内部が広がり水の通りが広くなるだけで「水がきれいになる」というのはまた別です。 管内部がすっきりサビが取れ、銀色?の鉄面が甦るということではなく、サビのもろい、柔らかい部分が崩れ取れるだけで、管内面は相変わらずサビ色であることには変わりないからです。 サビを大まかに取るだけで防サビコーティングするわけでもなく、処理後もまた数年経てばサビは増殖します。 道路で言えばでこぼこ、水たまりだらけの砂利道がなめらかなアスファルト舗装になりはしても、路面やそこを走る車が無菌状態に消毒されるわけではないという事です。 砂利や砂埃の舞い上がりが軽減はできても、通る車、流れる水に変化があるわけではありません。 また古すぎサビの食い込みがひどい水道管の場合、サビを取り去ったがために管の壁面に微細な穴やひび割れが管の外壁面に貫通し、水漏れを起こす例もなくはありません。