質問: エアコンのマニホールドゲージの見方がわかりません。 私は現在、趣味が行過ぎてエアコン取り付け工具一式を購入し自宅のエアコンの取り付けに四苦八苦しています。室外機のガスが抜けた状態から作業しているのですが、まずマニホールドゲージの見方が説明書にも書いてなく真空ポンプで真空引きできたかどうかがわからないのです。それからその後のガス充填の際にはエアコンを運転したりするのでしょうか?また充填の時間はどれくらいかかるのでしょうか?詳しい方々どうかよろしくおねがいします!
回答: 趣味でこうした工具を揃えられるとは珍しいですね。 エアコンの充填にはゲージマニホールドだけでなく、チャーリングシリンダー、真空ポンプの三点が 必要となります。 その上、現在使われているエアコンにはr-22と最近のr-410aのものが混在しており、 それぞれのガスに対応した工具が必要となり、共用できないようになっています。 間違わないようにr-410a用の工具にはピンク色で塗り分けられています。 また作業においても旧型のr-22のガスの追加充填の場合、簡易の方法として冷房運転しながら 低圧圧力が5kg/m3程度になるまでガスで充填すればそれで良かったのですが、r-410aの 場合は原則的には追加充填は出来ません。 そのため、一旦残っているガスを放出させ、真空ポンプで20分程度引いてからチャーリング シリンダーを使ってその機種に応じた充填量をきっちり充填する必要があります。 r-22の場合でもこの方式が正規のやり方です。 これはr-22は一種類の単純ガスなのに対して、r-410aは二種類以上の混合ガスであり、 追加充填はその比率を変えてしまうからです。 ただこうした一連の作業をするには通常「高圧ガス」の資格が必要となりますからご注意ください。