質問: sogの事故事例について つい先日、自構内のsog開閉器本体内部の短絡過電流により、電力会社変電所過電流による停電(近隣需要家約1000件)、再閉路供給再開(sog開路動作後)という事象を経験しました。 今回、sog開閉器本体の短絡事象というのが、非常に特異な事象のようにおもえましたので、同様の事故事例の経験、または事例データベース、又は不具合の情報等お持ちの方がみえたら、教えてください。 【故障開閉器】 三菱電機製、型式pst、型番2gldu、品名:屋外用過電流ロック形ガス負荷開閉器耐水形(耐重塩)、1995年製。
回答: まず、pasのトリップコイルの絶縁測定について 停電時にトリップコイルにつながっている制御線をリレーから外してメガで測定するのがベスト 活線でもできなくはないです、過電流ロックさせて制御電源を切るとpasが切れますのでくれぐれも注意してください。 (上記の意味がわかるようなら活線でできます) *この方法はメーカーt社に聞いた方法です 事例について補足 鉄製で重耐塩塗装のpasで耐塩仕様でしたが取付時の塗装の傷から腐食した見たいです(メーカーの報告書より) pgsについて ガス入りで穴が開いたらガス圧低下で引き外しロックになりso動作しないはずだし、水が入っていたならば穴が開いていたんですかね。 最後にm社は、よくじゃなくてたまにガス抜けで引き外しロックがありました。