質問: 在来工法で2階に浴室を初めて設計します 軽井沢の新築工事で、2階に在来工法でお風呂の設計をすることになり、初めてなので、どのような点に注意すればよいかなど、わかる方がいましたら、ぜひ教えてください。
回答: ano1.の方の回答内容(リンク先hp)に無いことを気がつくままに書 き込みます。 ■2階設置用のユニットバスを選択 ・1階用のユニットバスのように浴槽落とし込みタイプは無理です から、そうなっていない2階用のものを選択します。 ・防水防湿の意味でもユニットバスの選択が必須となります。 ■給排水給湯関連の配慮 ・2階に給湯器が無い場合に、水圧不足で特にシャワーが影響を受け てうまく飛ばないことがあります。 給湯器の選定では直圧式など、あまり減圧しないタイプじゃないと 無理かと思います。 ・常識的な排水系統の配慮を行えば問題ないですが、他の水廻りと 一緒にしたりすると封水破壊やオーバーフロー(浴槽の湯を抜く と洗濯排水から吹き出す・・・など)の現象が1階設置の場合よ り顕著に発生します。 ・各配管(給排水給湯)の横引き部分が1階天井裏で周囲の構造材 などに接触していると、配管の中を湯が流れる度に漏水が起きて いるかのような音が発生することがあります。 湯による配管の膨張で配管が動き、構造材とわずかに摩擦を起こ し、その結果意外と大きな音が発生します。 ・排水管の流水音の防音では、1階に落とす位置(間取り)の配慮 が必要です。