質問: このような物置にエコキュート室外機を設置しても問題ないですか? 自宅新築に伴いエコキュート導入を決めています。 設置場所は自宅西側に併設する物置です。 なお、物置の仕様は以下のとおりです。 ・高熱線・高紫外線吸収型ポリカと木材により屋根、囲い、ドアあり。 ・軒下ぐるりは8cm程度、囲い下部は2cm程度開放している。 (壁のように上から下までびっしりポリカを貼っていないので密閉性 は全くない。) ・大きさは幅1.5m、奥行き3.5m、高さ2.2mで、メンテナン ススペース充分あり。 ・床はコンクリートとモルタル打ちで、ドレン排水可能。 北陸のため冬は雪にとざされること、海から約3kmという環境であることから、上記のように風通し良く温度上昇しにくい物置の中に設置したほうが長く使えると考えています。 しかし、各メーカーとも「ヒートポンプユニットは屋外設置のこと」と しており、若干不安ではあります。 ヒートポンプユニットはエアコンの室外機のように高温の排熱は出さないので、風通し良く通風阻害しなければ問題ないと個人的には考えるものです。 同じような環境でヒートポンプユニットをお使いの方、そうでない方、 アドバイスお願いします。
回答: ● エコキュートは外部の熱を吸収し、湯を沸かします。 ●従って屋外機は冷たい風が発生します。 ●この冷たい空気が小屋に滞留すると、エコキュートは能力が出ません。 ●要は屋外機に暖かい空気を供給しないと湯が沸きませんん。 ●エコキュートは安価な電力の利用で夜間に使いますが、北陸の冬は気温が低いと思われ、電気ヒーターが動作し、エコキュートの本来の性能が出ない可能性がある可能性が大です。 (エコキュートはヒーターの1/3の仕様で有るが、エコキュートが使えないと電気代が多くなる) ●北陸では普通の電気ヒーターの方が良いのではと思えますが ●高価なエコキュートが性能を発揮できるか心配します。 >ヒートポンプユニットはエアコンの室外機のように高温の排熱は出さないので、風通し良く通風阻害しなければ問題ないと個人的には考えるものです。 ●高温は出ないが、冷たい風が出ます、メーカー機種で異なるが、屋外機に7°C程度以上の空気が供給できないと能力が出ません。 まとめ 購入先でエコキュートの低温時能力を確認ください、北陸地域では電気ヒーター式が良いと思いますが 電気ヒーター式の機器は1/3程度で購入可能、然し電気は沢山必要、エコキュートも温度が低いと電気ヒーターが稼動し、エコキュートにならない可能性が大きいです。