質問: 三菱の天カセ(2方向)の低圧圧力異常ですが、これはガス漏れということでしょうか。
回答: 低圧力以上でガス漏れ 漏れ箇所により修理代金変わるので 金額まではわかりかねます 施工が悪く抜けるガス漏れは多いですね それと三菱はロウ付けが弱いので 暖房使用時での高圧圧力スイッチあたりが吹き飛ぶことも多いですね