質問: elbアースとは何ですか? 普段は住宅配線をメインでやっている工事屋です。 先日手伝いで大きな現場に行った時、アースの配線図を見ると、a、b、c、d種は理解してるのですが、e、elbと表記されている物が分かりません。 調べてみたところ http://www.denki.or.jp/counseling/details.cgi?id=7 elbアースというもので、漏電遮断器で保護されている電路に接続されている機器のd種接地のことと理解したのですが間違っていますでしょうか? 住宅配線の場合は全ての接地が当てはまることになりそうですが。 また住宅配線では接地線は必ず緑を使っていますが、大きな現場では黄色や黄地に緑線が入っている物も見かけました。 これは、漏電遮断器で保護されていない電路に施設された機器の接地線は緑色を使い、 漏電遮断器で保護されている電路に施設された機器の接地線は黄色を使うということですか? 黄色線は以前は黄色に緑ストライプの線を使うこともあったが最近は黄色が主流? 漏電遮断器で保護されていない電路に施設された機器とは具体的にどのような物があるのでしょうか? 2オーム以下なら共用も可能ということですが d種で2オーム以下なんて出ることあるのでしょうか? 電気的な回答と現場的な回答を頂ければ非常に助かります。 分かる方よろしくお願いします。
回答: >elbアースというもので、漏電遮断器で保護されている電路に接続されている機器のd種接地のことと理解したのですが間違っていますでしょうか? ●そのとおりです。 >住宅配線の場合は全ての接地が当てはまることになりそうですが。 ●メインに漏電ブレーカーを使用している場合はそうですね。 >接地線の色 ●アース線(接地電線、接地線)の色は、日本では内線規定で緑色または緑/黄色のしま模様の線か、それ以外の線では緑色の標識を付けるように決められています。黄色の場合は緑色の標識をつけていると思います。 >d種で2オーム以下なんて出ることあるのでしょうか? ●ビルの建設などにおいては、アース棒というのではなく、アース網というべきアース極を敷設すれば低抵抗が得られます。 単に接地棒+接地抵抗低減剤では2ω以下というのは難しいでしょうね。