質問: PowerChute Network Shutdown v4.3でFTTサポートを有効にしてアドバンドUPS構成を使用すると、vSANクラスター内のホストのシャットダウンに失敗する。 ===========================================================================================
回答: このページは、PowerChute Network Shutdown v4.3でFTTサポートを有効にしてアドバンドUPS構成を使用すると、vSANクラスター内のホストのシャットダウンに失敗する問題について説明しています。 【事象】 FTTサポートが有効になっているアドバンスドUPS構成で複数の異なるUPSセットアップで、停電など重大なイベントが同時に発生した場合、PowerChute Network ShutdownはvSANホストのシャットダウンシーケンスを正常に完了しない。 【対象バージョンおよび環境】 PowerChute Network Shutdown v4.3 for Virtualization FTTを有効にしたアドバンスドUPS構成(Windows管理サーバーにインストールされたPowerChute) 【回避方法】 本事象を回避するためには、添付のパッチファイルをダウンロードし、以下の手順に従って適用してください。 1.添付のpcns_vsan_ftt.zipファイルをダウンロードします。 2.ファイルを解凍します。 3.管理者としてコマンドプロンプトを開き、PowerChuteサービスを停止します。 net stop pcns1 4. C:\Program Files\APC\PowerChute\group1\comp\pcns.jarの名前をoriginal_pcns.jarに変更します。 5.解凍したpcns_vsan_fft.jarファイルをC:\Program Files\APC\PowerChute\group1\compにコピーし、名前をpcns.jarに変更します。 6. PowerChuteサービスを開始します net start pcns1 公開日 2020年6月15日