質問: b種接地について b種接地工事は、150/i(ω)以下(漏電遮断器を付けない場合) iは、変圧器の高圧側電路の1線地絡電流のアンペア数とあります。 そこで質問ですが、1線地絡電流のアンペア数 i はどうやって求めるのですか?
回答: 内線規定(jeac8001-2000)に載ってます。i1=1+(v/3×l1-100)/150+(v/3×l2-1)/2です。 i1は、1線地絡電流(aを単位とする。) vは、電路の公称電圧を1,1で除した電圧 l1は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものを除く。)の電線延長(kmを単位とする) l2は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものに限る。)の電線延長(kmを単位とする) 1線地絡電流の計算結果が2未満の場合は2とする。 少数点以下は切り上げる。 通常電力会社計算になります。(高圧電路が把握できない) 特高需要家で、普通の規模であれば1線地絡電流が2を超える場合はないと思います。よってb種計算は75ωとなります。(目標値を50ω程度にするといいと思います。)ただしb種抵抗値はできるだけ高い方が、安全です。(低圧側漏電時)