質問: ac100vのコンデンサモーターで自動的にシャッターの開閉できる回路を組んでみました。 この回路で正しく動作できると思いますが、念のためにシーケンスに詳しい方にチェックして頂きたいです。 この回路でしようとしていることは、 ・openボタンを押すと10秒間モーターが正転方向に回り停止 ・closeボタンを押すと10秒間モーターが逆転方向に回り停止 ・stopボタンを押すと、正転・逆転問わず停止 となっています。 使うのは ・タイマーリレー2つ(ac100v用) ・電磁開閉器2つ(ac100v用) ・2回路1接点リレー4つ(ac100v用) ・4回路2接点リレー2つ(ac100v用) 補足:モーターの接続方法による回転方向 ・r(レッド)とb(ブルー)をショート、bl(ブラック)とy(イエロー)をショート=正転方向(open) ・b(ブルー)とbl(ブラック)をショート、r(レッド)とy(イエロー)をショート=逆転方向(close) です。 拡大画像 http://album.yahoo.co.jp/albums/my/107663/ また、回路図は初めて書いたので、記号の使い方が間違っている部分もあるかもしれません。
回答: 無資格者がやると法に触れるのではないかと思うのですが そこは、勉強のためと理解して下記いたします。 1.コンデンサ始動モータの正逆振替方法は片側のコイル (通常はコンデンサのある方)のみを入れ替えします。 図面に書かれているように両方のコイルに対し接点は 不要です。 色ではどれとどれがコイルの対かわかりませんがテスターの オームレンジで当たれば、導通状態にあるものが、コンデン サの無いコイルの対で、テスターの読みが瞬間振れて導通が なくなり、テスターリード線を赤黒振り替えるとまた瞬間 振れて導通が無くなる方がコンデンサ付きのコイルです。 接続にあたってはくれぐれも接続間違えによる短絡にご注意 ください。 2.タイマーは2つはいりません。 正逆それぞれのリレー接点を並列に入れれば良いのですから。 no1のかたも書かれているように通常は、上下限のリミット で回路を切り、タイマーはリミットが聞かないときの保護用と すべきでしょう。 3.リレー(あえて回路図は書きませんが) ・4回路2接点リレー2つ(ac100v用) だけで作れるシーケンスと思います。 (あと動力回路を分離するとして正逆用で動力用リレー2つ) 下記ご参考の勉強されてみては如何でしょうか? 記号および書き方が基本に法って書かれていないので非常に わかりにくい図面です。 他にも沢山ありますが1例として下記にて少し勉強されたほうが 宜しいかと思います。 シーケンス制御入門 http://sequence.goldhurricane.com/ シーケンス記号 http://www.wide.ne.jp/a5s/seigy02.html