質問: 発電機の4.5kvaというのは、4500w使用することが可能ということ 発電機の4.5kvaというのは、4500w使用することが可能ということですか??すいませんが、どなたか教えてください。
回答: 発電機の容量[kva]は皮相電力の値を示します。 電源が3相 200vですと√3×e×iにて計算しますので i[a]=4.5[kva]/(√3×200[v])≒13[a] になります。 即ち、出力電流が13[a]までの負荷を加えることができます。 4500[w]が消費電力の値ですと、この負荷の力率を調べ、 消費電力の値から入力電流を計算することになります。 消費電力[w]=入力電力[w]ですので、 入力電力[w]=√3×e[v]×入力電流[a]×力率 となります。 入力電流[a]の値は、次式で計算することができます。 入力電流[a]=入力電力[w]/(√3×200[v]×力率) 負荷装置の消費電力が 4500[w]、負荷装置の力率が 0.85 としますと、 入力電流[a]=4500[w]/(√3×200[v]×0.85) 入力電流[a]≒15.3[a] となります。 出力電流:13[a]<入力電流:15.3[a] ですので、運転不可能となります。 なお、負荷装置の力率が[ 1.0 ]であれば、 出力電流:13[a]=入力電流:13[a] になりますので、運転可能となります。 実際には発電機容量に多少の余裕のある機種を選定して運転します。