質問: 塩ビ管、ポリブテンパイプなどが軟質塩ビに接触することにより発生した事故事例について教えてください。
回答: 事例1 給湯用硬質ポリ塩化ビニル管を支持金具で固定する際に、軟質塩ビの緩衝材で挟んだ。約半年後に給湯用硬質ポリ塩化ビニル管に亀裂が入り漏水。 事例2 ポリブテンパイプの固定に軟質塩ビのディッピング処理付支持金具を使用した。約 5 年半後にポリブテンパイプに亀裂が入り漏水。