質問: 洗い物の排水を雨水管に接続されて地盤沈下 洗い物の排水を雨水管に接続されて地盤沈下 築20年の飲食店舗付き住宅を5年前に購入、改装しました。 その時に、給排水管が近くにない位置にグラスなどを洗う水槽を 設置しましたが、業者が予算や時間の都合で排水管を雨水の排水管に接続してしまったらしく、現在まで市道に流しっぱなしでした また排水管が細く、浸透升になっていたため、枡からあふれた水と 合わせて地盤沈下を起こしています。当然、営業上の排水は下水道に流しているものと思っていたので、まったく気が付きませんでした、現在この水槽は使わずに、無理な営業をしています 改装業者に賠償や工事のやり直しを請求することはできないでしょうか?営業に大きな影響があるため1日も早く解決したいのですが 何卒よろしくお願いします。
回答: 下水道配管の場合、工事(改造であっても)には市(下水道事業者)への申請・許可が必要です。申請をした場合は工事完了後に検査があるはずですが、ありましたか? 検査があれば発見されていたはずですが・・。無許可工事ではありませんか? 飲食店の場合、グリース阻集器(油分離槽)の設置が義務付けられます。その辺も条例違反になりますので市の下水道課へ確認した方が良いでしょう。工事業者が市の指定工事店であれば、指定を取り消される恐れがあるので、やり直しに応じるかもしれません。指定工事店でなくとも市からなんらかの罰則(業者に対して)があると思います。 地盤沈下については雨水のみでも沈下した可能性があり、別の問題(配管のせいではない)にされるかも知れません。