質問: 東北電力女川原子力発電所2号機の再稼働が、宮城県議会の本会議で了承される様ですが、
回答: ●東日本大震災で各原発を襲った地震の規模 1震度(観測市町村)2観測記録最大加速度(基礎版上)3基準地震動(Ss)との対比 (A)福島第一:16強(大熊町、双葉町)2550ガル(2号機東西方向)3一部の周期帯でSsを上回る (B)福島第二:16強(楢葉町、富岡町)2305ガル(1号機上下方向)3Ss以下 (C)女川原発:16弱(女川町)2607ガル(2号機南北方向)3一部の周期帯でSsを上回る(3/11本震、4/7余震) (D)東海第二原発:16弱(東海村)2225ガル(東西方向)3一部の周期帯でSsを上回る 太平洋側にある原子力発電所の中でも特に地震による影響の大きかった福島第一、福島第二、女川、東海第二の各原発を襲った揺れの大きさを見ると、震央からの距離を見ると、震源に最も近いのは事故が起こった福島第一原発ではなく女川原発であった事が分かります。 福島第一原発は2番目で、次いで福島第二原発、東海第二原発の順となっています。 震度で見ると、福島第一原発と福島第二原発は6強、女川原発と東海第二原発では6弱を記録しています(それぞれ市町村で観測)。 加速度は、人間や建物にかかる瞬間的な力の事で、1ガルは、1秒に1cmの割合で速度が増す事を示しています。 加速度が大きければ大きいほど、建物などへの衝撃は大きくなります。 最大加速度が最も大きかったのは女川原発の607ガルでこちらも550ガルを記録した福島第一原発を上回っています。 続いて、各原発の基準値振動(Ss)と実際の揺れを比較してみましょう。 Ssとは原発の設計の前提となる地震の揺れの事で、言わばその場所で想定していた最大限の地震という事です。 原発はSsクラスの地震が起こっても安全を保つよう設計される事になっていますが、福島第一原発と女川原発さらに東海第二原発では一部の周期帯でこのSsを上回りました。 当初の設計で想定した以上の地震が起こったという事になります。 特に女川原発では、2011年3月11日の本震に加え2011年4月7日の余震でも、Ssを上回る揺れを記録しました。 このように、地震の規模を見る限り、福島第一原発だけが大きな地震に見舞われたという訳ではなく、女川原発も非常に危ない状況に置かれていた事が分かります。 それなのに、なぜ女川原発は生き残り、福島第一原発だけが事故を起こしてしまったのでしょうか。 外部交流電源を喪失した際に、バックアップの役割を果たすのが非常用ディーゼル発電機(交流)です。 ところが、福島第一原発では、6号機の1台を除き、全ての非常用発電機が津波によって同時に失われました。 たった1つ生き残った6号機の非常用発電機は、海抜13.2mに設置されていた空冷式の装置でした。 高い所に置かれていた事と、空冷式だった事で、津波の被害を免れたのです。 この非常用発電機が設計通りに自動起動して5号機にも電気を融通し、5号機と6号機は最終的に原子炉を冷温停止に移行する事に成功しました。 ■各原発の電源の状況 1外部交流電源 福島第一原発1~4号機×(全6回線が地震で喪失) 福島第二原発1~4号機△(4回線中1回線のみ健全) 女川原発1~3号機△(5回線中1回線のみ健全) 東海第二原発×(全回線が地震で喪失) 2非常用ディーゼル発電機 福島第一原発1~4号機×(津波によって喪失) 福島第一原発5・6号機△(5台中1台のみ健全「融通」) 福島第二原発1~4号機△(1・2号機は全滅、3号機は3台中2台、4号機は3台中1台が健全) 女川原発1~3号機○(1・3号機は全て健全、2号機は3台中1台が健全) 東海第二原発○(3台中2台が健全) 3直流電源:A系・B系のみ記載 福島第一原発1・2号機×(津波によって全て喪失) 福島第一原発3号機○(全2機が健全、後に枯渇) 福島第一原発4号機×(津波によって全て喪失) 福島第一原発5・6号機○(全4機が健全) 福島第二原発1~4号機○(全8機が健全) 女川原発1~3号機○(全6機が健全) 東海第二原発○(全2機が健全) 4電源車 福島第一原発2号機→唯一あった電源車の接続を試みたが、1号機の爆発で損壊し、接続できず 福島第一原発1・3・4号機→使用可能電源盤の調査、ケ-ブル敷設に時間を要したため対応が遅延 福島第二原発1~4号機○(海水系ポンプの復旧に使用) 女川原発1~3号機ー(外部電源、非常用発電機が健全だったため使用しなかった) 東海第二原発ー(外部電源、非常用発電機が健全だったため使用しなかった) 5外部電源の復旧 福島第一原発1~4号機×(水素爆発までに復旧せず) 福島第一原発5・6号機×(冷温停止までに復旧せず) 福島第二原発1~4号機ー(当初から1系統の外部電源が生きていた) 女川原発1~3号機ー(当初から1系統の外部電源が生きていた) 東海第二原発○(2011年3月13日19:37に予備系統が復旧)