質問: 画像のバルブを上水道の子メーターの一次側に取り付けても問題ありませんか?
回答: 子メーターなので1次側でも問題はありません 大家さんでしょうか 画像はボールバルブ(コードメ)であり、全開/全閉が使用前提ですので使用時は全開にしておけば圧力損失は殆ど無し_と言えます グローブなどでは内部で流路が曲がっているために圧力損失が発生します 現在の戸別メーターはユニット化された型式が主流で、こちらにセットされている止水栓はボールバルブが一般的です コードメはチャッキ内臓とそうで無いものがあります できれば内蔵されている物のほうが良いですが、されていなくても特に問題はありません チャッキは子メーター交換のことを考え、2次側に単独で付けるべきだと思います