質問: いつもお世話になっております。 今回は、電圧降下について質問させていただきます。 現場で、230V、70Aのを機械を発電機から60M離して使用するとき、 どのぐらいの太さのケーブルにしなければならないか等、あらかじめ 計算する方法(計算式)等ございますでしょうか? 素人質問ですみません。
回答: 基本的には、オームの法則と電気抵抗=電気抵抗率×長さ÷断面積考えれば良いです。 ただ、電圧降下が何ボルトまで許容可能かで変わってきます。 例えば、発電機が235Vで機械で230Vとするなら、許容電圧降下Vなので、許容配線抵抗は5V÷70A=0.07Ω。銅の電気抵抗率を2×10^-8Ω・mとすれば、2×10^-8Ω・m×60m÷0.07Ω=2×10^ー5m^2=約20sqが必要となります。