質問: 幹線ケーブルとブレーカーの選定をしたいのですが・・・ 以下2つの機械を動かすのに、幹線ケーブルとブレーカーの選定をしたいのですが簡単に算出出来る方法は何かありますか? 機械(1) 電源容量 144a 50kva 機械(2) モーター容量合計 1.3kw
回答: 機械(1)より3φ3w200vの動力負荷と想定します。 (1)まず定格電流より使用予定のケーブルを安全係数×0.7でサイズを決めます。 (2)次はケーブル長による電圧降下を求めます。200vの負荷なら電圧降下は2~3%ぐらいが許容数値と考えます。 (3)念のため短絡電流に耐え得るケーブルとしてください。 以上の3つから一番太いものを選定ください。 mccbはケーブルの許容電流より1ランク下のat値を選定ください。 <補足> 内線規定の資料に(1)(2)は早見表が掲載されています。