質問: 配電線はなぜ非接地なのですか? 教えて下さい
回答: 高圧配電線で中性点非接地系が多く採用されている理由。 1線地絡事故時の地絡電流を抑え、弱電設備への電磁誘導障害を低減させるため。 高圧配電線で中性点を抵抗接地をしている所もあるので注意方(間欠地絡で対地電圧が上昇する事を防止するため)。 中性点非接地と言いながら現実はEVT(昔はGPTと言い零相電圧(V0)を検出するため接地電圧変成器)の制限抵抗により、高抵抗接地(10kΩ位)となっている。