質問: 風呂・トイレ排水が悪い 勾配は1/150? お世話になります 家に関しての質問ですが ほかにも投稿させていただきましたが こちらのほうが 詳しいかと思い再投稿させていただきます 新築です 風呂・トイレの排水がとても悪いです 状況は下記です (1) トイレ 入居後すぐ詰まり(トイレットペーパーを流しすぎたかもしれませんが、これまで借家に11年住んでいて 詰まったことはありませんでした) (2)風呂 排水をすると 浴槽の下から3センチほどのところから水が溜まり なかなか水が抜けきりません (3)台所 台所は2階にあるため 縦管があるためと思われますが 排水に以上は見られません 4 排水升 トイレの排水升ですが見間違えかもしれませんが(私は直接の住人ではありません) インバートますではなく トラップ升がついていたような・・・・ これは アリですか? トイレは インバートますしか使ったことがありませんが トラップ升を トイレに使うことがあるのでしょうか? 私は バイトで水道やで働いていたことがあるのですが これは排水管の勾配が悪いせいでしょうか? 地下近 一か月点検があるため その際に指摘するつもりですが その前に 勾配を確認するつもりです 昔購入した 勾配計 ・・・・・・・配管の勾配が 1/50 なのか 1/100 なのか1/150か わかる水平器を使いチェックするつもりです その際下記お教えください (1) お風呂などの排水は 通常勾配はどれくらいが望ましいのでしょうか? (2) トイレ排水管の勾配は どれくらいが基本ですか? (3) 配管の水平が 問題ない場合 水はけの悪さの原因は何が考えられますか? (3) もし 排水管が 水平 または 逆勾配になっていたら 配管水平のやり直しを請求するのは 当然でしょうか? それともクレーマーですか?・・・・・・・・私は当然やり直しを求めるつもりですが、また それが当然の業者の対応と思いますがいかがでしょうか? 以上 ご存知の方 または 情報あればお教えください よろしくお願いいたします
回答: (1)屋内では風呂排水は1/100以上1/50以下 (2)トイレも同じ 屋外(桝と桝の間)は1/100 (3)配管の勾配に問題が無い場合は通気不良もしくは、配管径が細い。 トイレは75a以上、その他は50a以上です。 (4)逆勾配では当然やり直し対象でしょう。 各自治体の排水設備施工基準がネットにも公開されています。 どこでもほとんど同じですので参考になると思います。