質問: 引込線のこう長が長いと、何故 地絡継電装置が不必要に作動するのですか?
回答: >引込線が長くても短くても、漏電した電気が流れれば装置は作動すると思うのですが。 地絡遮断装置が作動するのは、地絡電流が、その整定値を超えるからです。 一般に、高圧受電設備の地絡電流の整定値は200mAになっています。 引込ケーブルで地絡した場合は、ケーブルの対地静電容量Cで決まる地絡電流Igが流れます。 このIgをZCT(零相変流器)が検知します。 ケーブルサイズが38mm2のCは、3心では0.99μF/kmです。 電圧が6.6kV、ケーブル長が200m、周波数が50Hzの場合、 Ig=ωC(V√3)=2×3.14×50×0.99×10−6×200/1000×6600/√3=237mA の地絡電流が流れます。 整定値を超えているので、地絡遮断装置は動作します。 実際は、38mm2の引込ケーブルの場合は、地絡遮断装置の不動作は1/4の50m程度が限度となります。 ケーブルには、他の高圧機器(変圧器やコンデンサ等)が接続されており、それらの対地静電容量Cが加わったり、配電線から高調波電流が流れこんで効いてくるからです。 貰い事故は、他の需要家や配電線の地絡電流を、上記の対地静電容量Cが拾うことで生じます。 以上、簡単な説明です。