質問: 電気設備に詳しい方! 私は絶縁電線(em-ie)は、電線管で保護しなければ配線できないと思っています。 しかし、何処にそんな事が書いてある!と言われて困っています。 自分の思い込みではないはずなのですが・・・。 保護しなくて良いのならば転がし配線だってできてしまいますし・・・。 そんな馬鹿な!って感じです。 電気設備にお詳しい方絶縁電線の施工方法の制限を教えて下さい。 宜しく御願い致します。
回答: 碍子引き配線、モール配線、クリート配線の場合は電線管は不要です。 碍子引きやクリートの場合他の部材に触れる箇所は絶縁管に通します。 隠蔽配線の場合は電線管に入れます。 壁の中など。 配線方法毎に保護処置が定められているのであって「必ず電線管で保護しなければならない」と云う規定はありません。