質問: ディーゼル発電機の配線方式 計画停電対応のため、リース会社よりディーゼル発電機を借りてきました。 60kva級?(日本車両社製 型式nes60p)で電圧端子がu、v,w、oとあります。 カタログでは3相、単相対応となっているようですが、事務所の電灯回路(単相3線式100/200v 15kva)と三相回路(水道ポンプ計5kw程度)は同時使用可能でしょうか? このような発電機はスター結線となっているようですが?、三相200vに合わせると、単相回路が1/√3で115vとなり、電圧が高すぎることになりませんか? 各々専用に2台借りてこないとだめでしょうか おねがいします。
回答: ずいぶん大きな発電機を借りましたね。まず三相の発電機ですから事務所の電灯には不向きです。水道のポンプが三相ならばそちらには使えるでしょうが大きすぎて勿体ないですね。電灯回路にはいろんな機器が接続されてるので良質な正弦波の出る発電機でないと壊れる機器があると思います。しかも三相用の発電機ではダメです。単層三線式に使える発電機はおそらくリース屋さんには置いてないと思います。リース屋さんにあるのは単相の100vか三相の200vでしょうね。いずれにしても事務所の配線に直接接続するのは危険ですから止めるほうが良いです。素人が発電機を使う場合は発電機から直接コードなどで単に機器をつなぐ以外はやらない方が良いです。一般にリース屋さんにある発電機は現場工事などで電灯を点ける場合やポンプを回す場合などに使う用途の物しかありませんから事務所の商用電源につなぐのは無理があります。知識のある工事屋さんでも電灯回路に直接、接続することはしないと思います。そしてその場合は資格が必要です。私は電気工事の資格はあるのですが今回の計画停電では単相三線に使えるインバーター発電機の5.5kvaの発電機を購入しようとしましたが品薄で買えませんでした。例えばそれを買えたとしても商用電源の回路に接続するには回路の切り替えをする為のカバー付きナイフスイッチを配電盤に組み込まないとなりません。いずれにしても素人はやっては行けないのです。知識のある工事屋さんに相談するか諦めた方が良いでしょう。