質問: 水圧低下について 我が家は、5年前に新築しまして気になっていたのですが、トイレで水洗をしながら同時に手を洗うと圧が弱すぎて手が洗えません。どうすれば良いのでしょうか?
回答: 最初から弱いのか最近になって弱くなったのかで違うと思います。 最初から弱いのであれば設計ミスか施工ミスの可能性があります。本来必要な口径よりも管口径が細いとか、配管接続箇所等に異物があって水量が細いとか。 最近になって細くなったのであれば、鋼管を使っていて管内が錆びて細くなったとか(地域によっては早く錆びる所もありますからね)、メーター等のフィルターにゴミ等が詰まって水量が細くなっているとか考えられると思いますが。(手洗付の便器での事を指しているなら、便器給水口のフィルターの目詰まりの可能性もある) 三階以上(地域によっては2階以上や高所の建物)では水圧が根本的に弱い場合もあります。 いずれの場合でも水道局や指定工事店、施工業者のいずれかに相談すると良いでしょう。