質問: 水蓄熱方式より氷蓄熱方式の方が冷凍機成績係数(COP)が低いとのことですが何故でしょうか? 氷の方が冷凍能力が高そうなイメージなのですが。
回答: モリエル線図上の冷凍サイクルの図を見れば明らかです。 水蓄熱は冷水温度5°C~7°C (ただし、冷水温度を下げすぎると断熱やヒートブリッジによる結露が問題) に対して、氷蓄熱は不凍液を混入させてー2°Cなので、 当然冷やすためのコンプレッサーの動力が必用です。 そのため、コンプレッサー動力に対する冷却量の比が、水蓄熱よりも氷蓄熱の方が小さくなります(成績係数が小さくなる)