質問: 1.6mm径の電線で、4000wのihキッチンストーブを 1.6mm径の電線で、4000wのihキッチンストーブを使うとどうなるでしょう? わが家は公団の高層住宅なのですが、なぜかキッチンはガスです。 これをihヒーターに変えたいのですが、ガス台の下には点火用の1.6mm電線が来ているだけで、流して良いのは定格では19aまでとされています。 実際には20aを流す使用状況は希だと思うのですが、強引に使った場合どういう結果が考えられるでしょうか?短期的なもの、長期的な影響など教えてもらえませんか? それにしても、電気がなければ点火できないガス台を売る割には、20aをぎりぎり下回る配線をするガス屋さんのタクティクスは、非常に巧みだなと思いました。
回答: ガス台の下に来ているのは、100vの回路ではないでしょうか? キッチンストーブは200vと言うことなのでつないでも無理だと思います。 お問い合わせのキッチンストーブは、200vで20aですよね。 まず、分電盤を見て下さい。色の付いたブレーカー(リミッターと言う)に 来ている配線が、黒と白の2本線か、黒と白と赤の3本線かを見て下さい。 2本線の場合、200vを家庭内に配線することは出来ません。 3本線の場合は、200vの器具を使うことが出来ます。 使うようにするには分電盤に黒いブレーカー(200v用)を取り付けて、 単独でキッチンストーブまで配線しなければなりません。 ただし、これらの工事は電気工事士の免許を持った人しかできません。 つまり電気屋さんに頼むことになります。 因みに1.6mmの配線ですが、100vで15aまでにしておいた方が無難です (1.6mmの許容電流はご存知の通り、19aです) 100vで20aを配線する場合(エアコンなど)2.0mmの配線を 使用するようにしましょう。 通常、壁にあるコンセントなどの許容量は1500wまでになっています。 ですから、ガスの点火用としてつけたコンセントの場合、1.6mmでも 何ら問題はないのです。