質問: 電気設備点検時の離隔距離について。
回答: >充電されている部分と点検する人の間にどの程度の距離を取れば安全でしょうか、また何かそのような基準はありますか。 人体と高圧充電部とは数ミリ以内の接近で、放電の恐れがあり、低圧充電部とは接触しない限り、感電の恐れはありません。 高圧受電室の機器の配置と、保守点検に必要な空間及び及び防火上有効な空間を保持するための保有距離は、高圧受電設備規程で定められています。 機器、配線等の離隔距離については、同規程に参考図として記載されており、受電室の保守点検に必要な通路は、幅0.8m以上、高さ1.8m以上と、労働安全衛生規則で定められています。 >現実的には例えばビル等の建物の中にある低圧の分電盤内の目視点検等を行う際に絶縁用保護具を着用する事は少ないと思いますが、本来はそうするべきなのでしょうか。 前述のように、低圧充電部とは接触しない限り、感電の恐れはないので、目視点検では絶縁保護具を着用する必要はありません。 また、絶縁測定の際は電源を切るので同様です。 しかし、目視点検等でも、安全帽の着用や作業衣には金属類を纏わないなどの注意は必要です。 (過重な防具は逆に安全な動作を妨げ、不用意な動作を招く恐れもあります。) 低圧充電部での活線作業には、当然防具が必要です。