質問: 同じブレーカーがついている場合は? 最近、設備管理の仕事についた電気初心者です。うちの電気設備の中に、キュービクル、分電盤、端末のブレーカーがまったく同じものがついている系統があります。その場合、過電流になった場合はどこのブレーカーがおちるのでしょうか?稼動中なので実験もできません。ちなみに漏電等はついてないです。宜しくお願いいたします。
回答: どこが落ちるか判りません。 過電流(過負荷、短絡)においてブレーカ(mccb)はある特性の範囲で作られているので、その上限、下限のどこにその個体の特性があるかは判りません。質問者は「全く同じもの」と書いていますが、 トリップ値が同じで、遮断容量は違うものがついているのでは ないでしょうか? mccbは同じトリップ値でも、電源に近いところから、遮断容量といって、短絡電流を遮断する能力が大きいものが 選定されているはずです。末端に行くほど短絡電流は小さくなるので、 それに見合った遮断電流容量の小さいmccbを設置するので、 遮断容量は違うが、トリップ値は同じということがあります。 特に末端に行くたびに業者が違う場合は、よくこういうことが 起こります。違法ではありませんが、保守面ではどこがトリップするか 判らないことは不安要素です。短絡事故では協調して遮断できるはずです(ちゃんと設計されていればですが・・・) 一度、最上位から、トリップ値だけでなく遮断容量も確認することを お勧めします。型番からメーカーサイトで性能は確認できると思います。