質問: 電源 200v単相と3相の違い 電源 200v単相と3相の違いについて教えてください。 どう違うのでしょうか? 電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。 あと、200v30a(単相)と書いてるサーバを、200v30a(3相)から電源をとるとどうなりますか?(家庭用電源ではなく、会社の電源です) 200v30a(単相)と書いてるサーバを、200v50a(3相)から電源をとるとどうなりますか?
回答: > 電源200v単相と3相の違い... すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。 (なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。) 電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200vの対地電圧は、100vしかありません。それに対し、三相200vの対地電圧は、173vまたは200vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150v以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。 > あと、200v30a(単相)と書いてるサーバを、200v30a(3相)から電源をとると... 前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。 電力会社から200vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。 6,000vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。 高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。 > 200v30a(単相)と書いてるサーバを、200v50a(3相)から電源をとると... 200vで30aということは、6kvaの容量といいます。200v50a(三相)は、17.3kvaですが、そこに6kvaの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。 どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。 経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kvaもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。