質問: 油入変圧器絶縁油および巻線の温度上昇限度について 油入変圧器絶縁油および巻線の温度上昇限度について質問があります。 絶縁油および巻線温度の上昇限度がjecに設定されていますが、その理由がわかりません。 (調べてもなかなか載ってる文献を発見できません。) 絶縁物の最高許容温度が定まっているのは絶縁破壊を起こさないためであることは 理解できます(a種で105°C)。 この最高許容温度の観点から、周囲温度が40°Cの時(基準周囲温度)に高負荷にて 絶縁物が最高許容温度に達することのないように温度上昇限度が決定されていると 思っていましたが、文献を調べていくと、どうやら温度上昇の基準周囲温度とは 「その時の周囲温度(夏は高く、冬は低い)である」 ではないかと思いました。 この解釈が正しいとすれば、周囲温度が5°Cの場合、巻線の温度上昇限度(jecの 定めた値で60°C)を足し合わせると65°Cとなり、絶縁物の最高許容温度の 105°Cよりかなり低い値となります。 このような場合、巻線温度上昇限度を設定する理由はあるのですか? 周囲温度が5°Cの場合は、巻線温度上昇限度を100°Cにしても 絶縁物の最高許容温度を超えないので、温度上昇限度は100°Cで 問題ないのではないかと考えてしまします。 乱文で申し訳ありませんが、 (1)この解釈が正しいかどうか (2)もし正しいとすれば、巻線温度および油温度上昇限度が定められている理由 (3)もし解釈が間違っていれば、正しい解釈 以上を教えていただけると幸いです。 また、もしできることならば、ご回答とともに参考文献のurlを貼っていただけると 大変助かります。 よろしくお願いいたします。
回答: > ということは、冬場の高負荷時に変圧器の冷却装置(ファン)の > 一部を停止しても問題ないのでしょうか? > 冷却装置の一部を停止することで温度上昇限度を超えて > しまったとしても、周囲温度が低いため巻線の最高許容温度には > ある程度の裕度があり、なんら問題なく連続運転をすることが > 可能ではないかと考えているのですが。 はい。理論上はおっしゃる通りで,巻線絶縁物や油の温度さえ許容温度以下ならば, 冬場は冷却装置を一部停止してもかまわないと思います。 実際の適用には,変圧器製造元に相談されることをお勧めします。 さらに言えば,冷却用電力を節電する代わりに温度を限度近くまで上げるか, ぜいたくに冷却して絶縁物等の寿命を延ばすか, 永い目で見たトータルコストはどっちが安い? の選択になります。