質問: 絶縁耐力試験時の変圧器等2次側はどうする? 絶縁耐力試験で被試験回路がpas,vct、ds,vcb,vt,ct,la,変圧器まで一括に行う場合、vct,vt,ct及び変圧器の2次側はクリップなどで短絡して接地するべきですか? それともs相で接地されているから何もしなくてもいいでしょうか? 電力会社支給のvctの2次側はd種接地されてる? よろしくお願いいたします
回答: 絶縁耐力試験ですよね。 >変圧器の2次側はクリップなどで短絡して接地するべきですか? するべきです。 絶縁耐力試験なのでp-se またはpe-sの間の絶縁耐力試験をするのです。(p:一次側、s:二次側、e:アース) sはeとしっかり同じ電位にしておかなければいけません。 s相で接地されていますがコイルの反対側は浮いています。 誘導で電流が流れると何がしか電圧が誘起されます。 それに、試験のときは失敗することも考えておいたほうが良いので接地は必ずとりましょう。 >電力会社支給のvctの2次側ケーブルは取引用計器ボックスに入っており短絡接地出来ないのではないでしょうか? これは電力会社に相談してください。処置が必要なら来るはずです。