質問: コンセント取付けに伴う電圧降下について 当方一応電気工事士の資格をもっております。 電圧降下について質問ですが、単相3線式100v・20aの過電流遮断器の30m先に20aのコンセントを取付けた場合、使用できるケーブルは内線規程上60m以内2%以下の電圧降下の電線サイズと解釈しておりますが、過電流遮断器からコンセントまでのケーブルは14sq以上が必要でしょうか? 住宅の配線で末端コンセント30mはあり得るケースと思いますが、va2.0mm以下のケーブルばかりを見かけます。12a程度の電動工具を使う為のコンセント設置が目的なんですが、定格電圧の許容範囲内で使用できれば問題ないと思えばよろしいでしょうか? 普段屋外の電気工事で、図面通りの指示に材料選択をしておりまして、知人よりコンセント設置を依頼され恥ずかしながら初めて疑問を抱きました。ご回答宜しくお願いいたします。
回答: 電圧降下は回路長によるものがほとんどです。 よほど常識を逸脱するような細い電線でない限り、一般的に許容電流値を満たした電線であれば問題はありません。 配線用遮断器から負荷までの距離が30mを超える事などざらにあります。 その程度の距離でvvf2.0が不安だとvvr14等を使用したところで電圧降下などほとんど変化しません。 常識で考えればその程度の距離による電圧降下は無視します。 導体である銅線にも導体抵抗があります。 必要以上に太い電線を用いるとそれだけで電気抵抗が増え、結果して逆に電圧降下を招く元になります。 何事もほどほどが最適というものです。