質問: 基礎部分(スラブ底面を含む)の熱損失の計算について
回答: ご自分ですべて計算されてるんですか? なかなか立派ですね。 どうやら基礎断熱の線熱貫流率計算式のうち(17)式を使っているようですね。 スタイロの種類が不明ですが、熱抵抗値を3.57m2K/Wとされているところを見ると、A種押し出し法ポリスチレンフォーム3種(λ=0.028)を計画されていると見ました。これですと100mm厚なら熱抵抗値が3.57ですから(17)式の最初の式でOKですね。 でも計算の途中で、線熱貫流率=0.76-0.05×3.57-0.1×(0.9)×0.9=約0.5となってますが、(0.9)の部分は3.57が入るのでは? すなわち基礎底盤の室内側に水平に施工される断熱材の熱抵抗値を入れるわけですから。 そうすると線熱貫流率は0.2602W/mKとなりますよね。 後は、基礎周長をかけて、温度差係数は土間がないということで、1.0で良いので、温度差当たりの熱損失量は、9.89W/Kとなります。 土壌に向けて逃げる熱ですが、かっては土壌の熱伝導率として例えば1.0W/m2Kを使って計算していたのですが、最近は夏季に土壌に逃げる熱は土壌の蓄熱性の影響もありこれが冬季には有利に働く(土壌から戻ってくる)ので省エネ的には計算しないことになっています。今後また変わるかもしれませんが。