質問: 単相3線式の対地電圧(アース接続について) 自宅に200v用のエアコン2台の設置に伴い専用コンセントを2箇所 電気工事屋さんに設置してもらいました。 一応確認ですが、単相3線式の場合、 l1、n、l2の3本の動力線とアースラインがあり l1-n 及び n-l2がac100v、(nは中性線なのでアースに接続されている) l1-l2でac200vという解釈で合っていますでしょうか。 これを踏まえて、 200vエアコン専用のコンセント(l1・l2・アースの3pタイプ)が設置されました。(2箇所) 工事完了後、私は設置されたコンセントをテスターで下記項目の確認を行いました。 (1)l1-l2から200vが供給されているかの接続確認 (2)l1,アース 及び アース,l2の対地電圧を測りアースが確実に接続されているか 結果、(1)は問題ありませんでしたが(2)で異常?と思われる現象でした。 200vエアコン用コンセントは1階と2階に1箇所づつあるのですが、 1階の対地電圧は l1,アース間 及び アース,l2間で 共にac100vでした。 (これは正常だと思いますが間違っていますか?) しかし2階の対地電圧は l1,アース間がac40vで、 アース,l2間がac60vでした。 これはどういう事が予想されますでしょうか? 単純に2階のアースがちゃんと接続されていないのでしょうか? なぜ1階と2階で数値が違うのか分かりません。 ちなみに分電盤のアースの対地電圧はac100vでした。 以上アドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
回答: それぞれの関連がおかしいですね。 分電盤のアースの対地電圧が100vと言うのがまず大きな疑問です。 実際そうなら大変危険な状態です。アースは太地の電圧と同じですので0が本当なのですよ。 それぞれの200vコンセントの電圧はちゃんと200vなのですよね。そうであればアースの結線がうまくできていない気がします。 テスターをお持ちなのですからもう少し詰めていきましょう。200vのエアコン用コンセントと言うことは分電盤から新たに配線してありますね。それぞれの電線の色はどのように接続されていますか?