質問: 変圧器の過負荷保護について 1次電圧6600v、二次電圧210vの三相変圧器(容量1500kva)を設置するにあたり、過負荷保護のしかたがよくわかりません。 現在変圧器の上位にはvcb及びocrがついています。 変圧器の過負荷保護には、変圧器1次側電流値131aより上位でのocr整定値で保護して構わないのでしょうか。 質問の内容がわかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 資料等が載っているサイト若しくは文献等をご存知の方もお願いいたします。
回答: #2です お礼をみて ocrは過電流継電器です。基本的に故障を検出して電路から切り離すものです。過負荷対策は変圧器2次に取り付けるサーマルにて検出になると思います。 通常変圧器上位ocrは130・150%の整定になることが多いと思います。 120%程度の過負荷で停電していたら用途によりますが困りませんか?、始動電流等で瞬時定格を超えませんか? (普通はmax80%程度の負荷設備として設計と思いますが・・・)