質問: 接触圧力について 高圧受電設備等で、6kv銅帯母線を相互に接続する場合の重ね合せ部の接触圧力について、どなたか教えてください。 旧jem1148-1959(圧縮端子)によると、銅と銅の接触においては、0.35kg/mm2以上とればよいと、記載されています。 仮に接触圧がこれより小さい場合は、どのような現象(異常)が考えられますか。 また、その現象はどの程度の接触圧で発生しますか。 電流容量は1200aです。 以上、よろしくお願いします。
回答: 考えられる異常 接触部の抵抗増大による発熱、過熱 おきる接触圧 接触面の表面状態に大きく依存するかと思います。 例えば、最初から低い圧力で締めていた場合と、一旦高い圧力でしめてそこから緩んだ場合とでは状況が変わるかと。