質問: ボンベの圧力計 ボンベの上に圧力計が2個ある理由はなんですか?
回答: 通常,大学の研究室等で見られる高圧ガスボンベのことと思ってお答えします。 通常の背丈ほどの10リットルタンクの内圧は,納品時は約150気圧で,使用するに従ってどんどん下がります。しかし,実際に配管を通して使用する場合の最終圧力はせいぜい数気圧以下で,かつ一定でないと困ることが多いでしょう。 そこで,この圧力差を手軽に調節するために,いったんダイヤルフラム式の圧力調整器を通して減圧することになります。 メータは(流路的に)その調整弁を挟んで2つ取り付けてあって,その違いは, 1.ボンベの残圧(1次側)を知る。 (0~約250気圧の範囲の目盛り) 2.2次側の,調整されて安定化した供給圧力を知る (0~数気圧程度までの目盛り) となっています。 各バルブを開けるときはゆっくりと開閉し,万が一のメータ破損のことを考えて,メーターの正面側には立たないようにする,というのが,高圧ガス利用者への指導で言われます。