質問: アース線の漏電電流 三相200vの回路のアース線をクランプにて測定したところ0.5aもありました。漏電ブレーカーは付いていないのですが、普通数maで漏電ブレーカーは働くのに0.5aは異常ですか?教えてください
回答: 御存知のとうり三相200vの絶縁抵抗値0.2mオーム以下、1ma以上は絶縁不良になります。 500maも漏れ電流がありますのであきらかに異常です。 漏電遮断器が200v回路には必要ですね。 それは普通30maで切れますのであればそれが働いているケースです。 3線一括で計ってみましたか? 3線一括で計っても同じような状態なら、回路のどこかで 絶縁不良になっていると考えられます。 分岐回路毎の漏れ電流も測って何が悪いのか特定せねばなりません。 メガがあればそれで測定すればいいのですが、、、。 色々ありますが、このケースでは先ずどこかで漏電していると思われます。 500maは異常ですので調べてください。 以上ご参考まで。