質問: 配電盤・分電盤の違い こんにちは。意匠設計事務所勤務のものです。 配電盤・分電盤のちがいは何でしょうか? キュービクルの中に配電盤があるのですか? また、分電盤と動力盤・電灯盤の違いって・・・ 図面によって書き方いろいろでよくわかりません。 教えてください!
回答: こんにちは はじめにキュービクルとは...? 自家用受変電設備(一般的な6kv受電)は、 専用の区画室が必要で、そこに変圧器他高圧機器を組み合わせて受変電設備を形成していたのですが、 jisによりキュービクル式受変電設備が規定され、 盤形式が主流になったわけです。 キュービクルとして一体になった受変電設備でも、 中身を分割すると、 (1)高圧受電盤(高圧引込部、遮断器等、電力会社機器収納) (2)高圧コンデンサ盤(高圧コンデンサ等) (3)高圧き電盤(高圧回路の系統分岐用) (3)変圧器盤(変圧器収納) (4)低圧盤(低圧電灯動力回路のブレーカ収納) 一般的に上記(3)(4)が同一盤となり低圧配電盤と読んだりしています。低圧配電盤では区別がわからないので低圧電灯盤、低圧動力盤って私はつけます。 電灯の系統は低圧電灯盤(低圧配電盤)→電灯分電盤→照明器具、コンセント 動力の系統は低圧動力盤(低圧配電盤)→動力分電盤(一般的には制御があるので動力制御盤)→動力機器という感じです。