質問: 電圧不平衡率とは? (3相の)電圧不平衡率について教えてください。 電気工学ハンドブックでは、電圧不平衡率は、単に 逆相電圧÷正相電圧 としか書いてありません。 まず逆相電圧÷正相電圧の物理的意味もよくわかりません。 なんで上記の式で求められるかもわかりません。 電圧計で3相の線間電圧のみわかっていたとして電圧 不平衡率はどのようになりますか?
回答: 電圧不平衡率とは3相の電圧実効値のバランスの度合いを表すものです → 正三角形に対するゆがみ具合と考えると良い。 正三角形の場合が0% 正三角形が崩れると数値%が大きくなる 計算方法としては中性点基準で考える場合(対象座標法)はベクトルの回転で求まるが、一般的には中性点電位からの測定はできないため線間電圧で計算します。 線間電圧から求める場合 (1)簡易的な方法としては 3相電圧の差の最大値÷3相電圧の平均値 % (2)定義から計算する場合 逆相電圧÷正相電圧 % ここで 逆相電圧 = 相加平均 - 相乗平均 正相電圧 = 相加平均 + 相乗平均 相加平均 = 相乗平均 のとき3相電圧は最大となり三角形は正三角形となります 三角形の計算の詳細は数学板で質問なさると良いでしょう