質問: 少量危険物の取扱い届出について ディーゼル発電機を構内に設置するとします。軽油の場合200リットルを超えると(1000リットルの5分の1)少量危険物貯蔵取扱届出書を出さなければならないとあります。そこで以下の質問です。 (1)発電機の燃料タンク容量が100リットルでこれが5台あったとしたら少量危険物の取扱い届けが必要ですか? (2)発電機の燃料タンク容量が250リットルの場合少量危険物の取扱い届けが必要ですか? (3)構内で発電機を移動した場合、届けを書き換えなければならないのでしょうか? (4)届出を済ませた後、消防による現地検査等はあるのでしょうか? 以上、何かご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
回答: #1です。 >消防法には24hでの使用量と明記されているのでしょう か? これまでの経験からです。 消防法に書いてあるかは分かりません。 空調機器や温水洗浄機を設置したり、販売した時に消防署に計算書を提出しましたが、24時間計算で提出し受理してもらいました。 これは意図を超えて、連続運転してしまった場合の最大量として計算するわけですが、2・3日間気づかずに連続運転したりとかすることもあるわけで、なぜ24時間なのかは分かりません。 それとその計算式には負荷率をかけるべきで、その点が 間違ってました。 通常は60%を掛けます。 ですから、数式は50×24×0.6となり、720lとなります。 私が言いたかったのはむやみに少量危険物施設にしない方がいいですよ、ということです。 貯蔵所だけならまだ楽ですが、取扱い所になってしまうと、電源は防爆仕様、屋根は吹き飛ぶ構造にするなど お金もかかりますし、第一やっかいです。 小規模の施設であるなら、ポリタンクで必要量をいれるなどして、少量危険物未満にしておいた方がよいと思います。(それなら火災予防条例だけしか該当しません。 火を使うときは可燃物をそばに置かないなど当たり前のことしか書いてない。) それと貯蔵所の場合、タンクの下には防油堤が必要です。たしかタンク容量の1.5倍です。