質問: ビルの概算電気容量 オフィスビルのコンセント電気容量は一般的に30~40va/m2程度で設定していますが、その需要率(%)はどれぐらいで設定すればいいのでしょうか?
回答: no.2のguwanaです。 100~150va/m2はコンセントのみです。 no.3の方も仰っていますが、ユーザーによって左右されるからです。 これはあくまでも私の場合です。 基本設計は上記でみて 実施設計で細かく検討して下げて行けば良いという考えです。 大は小を兼ねるからです。 そこで絡んでくるのが予算ですね 過剰設計しても問題ですからね 今までの経験でいくと、完成引渡し後 何度も幹線を追加した経験があります。 幹線まで対応しておけば後はテナント側で何とかやりますからね。 要するにテナント盤一次側に問題ならないような計画をしたいということです。 予算と完成引渡し後の変更追加がでないように入居ユーザーとの打合せが重要になってくると思います。 理想(予想)と現実はなかなか一致しないという事です。