質問: vvfケーブルの許容電流について教えて下さい 1.6mmのvvfケーブルの許容電流は600v18aということのようですが、 これは、100vであれば、108aの電流を流せるということなのでしょうか? ちょっとあの細い電線では、恐ろしいような気がするのですが。
回答: 600vとは定格電圧のことです。 第二種電気工事士の守備範囲である「一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の配線」に使用できますよという電線です。 ちなみに1.6ミリの許容電流は、iv線(単線)では27aです。 管に納めた場合、3本以下なら0.7を乗じて18.9aとなります。 vvfのように外装被覆があれば管に納めたのと同じことと解釈されます。