質問: メガーで壊れる? 私は電気設備の保安業務をしています。 先日、マンションの停電検査をしたのですが、翌日になって衛星放送が映らないという苦情が入りました。 原因は衛星放送のコンバーターの故障でした。 このようなことが起きた場合、大抵はメガーをかけたからだと言われがちです。 今回も管理会社の人からは、「おたくらが圧をかけたからだろ!」とのおしかりを受けました。 私は経験が浅くよくわからないのですが、対地間で125vのメガーをかけた程度で壊れてしまうものなのでしょうか?他のブースターなどは壊れず、このコンバーターだけが壊れているのも不思議です。 もし、メガーによって壊れるのならば怖くて測定などできません。そのような製品は多いのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたらご回答願います。
回答: こんにちは、家電屋です。いやですねこういうの。 対地間で125vのメガーでコンバーターが壊れる?そんな事有りますかねえ? そもそもメガーをかけてもコンバーターに電圧がかかるとは思えませんが。 仮にブースターのac100vラインにモロにかけてもメガー程度の電流容量で機器が破壊される事は無いでしょう。なぜならメガーは確かに125vでしょうけど負荷に接続すれば電圧は大幅に下がるはずです。メガーの内部インピーダンスが大きいからです。 まさかメガーをコンバーターのdc15v端子に直接当てたわけでもないでしょう? 私は偶然だと思いますよ。 でもお客様がどうしても納得しないのであれば再現実験をなさったら如何ですか? ブースターのコンバーターに接続する部分に電圧計を当てて、その状態で以前と同じように絶縁検査をするのです。これで電圧計が異常な数値を示せば確かにそれが原因でしょうけど有り得ないと思います。