質問: 中和室のエアコン ドレンのバブリング音対策 マンションで、中和室(窓のない和室)にエアコンを設置しています。 配管・配線は、部屋の壁裏のスリーブを通して、6~7m離れた入口通路まで貫通し、室外機に接続しています。 ドレンホースは、中和室の押し入れ裏のパイプスペースに縦管があり、そこに接続されているようです。 パイプスペースは、中和室の300×300程度の点検口から2mほどの位置にあり、手が届きませんし、懐中電灯を当てても見えません。 ドレンホースを引っ張ってみたものの、抜けてこないので、 ホースは縦管に突っ込んであるだけなく、固定されているようです。 恐らく、建築時に縦管にホースを固定し、点検口付近まで引っ張ってきて丸めてあったものを、 設置業者が室内機のドレンホースと接続したのだと思います。 このエアコンで冷房運転を行ったところ、バブリング音が発生し、 運転を止めても止まらなくなってしまいました。 バブリング音は、気密性の高い室内が換気のため負圧となり、 ドレンホースから逆流してきた空気が、室内機内に発生した結露水をバブリングする音だと理解しています。 ドレンホースの縦管部に逆止弁を挿入するか、出口に水トラップを設置することで、 空気の逆流を防止できることも、知っています。 問題は、当該エアコンのドレンホースの縦管部分、出口部分とも、アクセス不能であることです。 縦管にドレンホースを突っ込んであるだけなら、ドレンホースを引き抜いて逆止弁を挿入し、 戻してやれば解決するものと思ったのですが、 ホースは縦管に固定されており、引き抜くことができません。 当然、ホースの縦開口にもアクセスできないため、水トラップも設置できません。 唯一、室内機から300mm程度の位置に、スリーブへの貫通口への100mm程度の 下がりがあるのですが、こんな室内機の近くに逆止弁を入れて良いものか、と思います。 とりあえず、室内機直近でドレンホースを切断し、溜まった結露水を抜くことで コポコポは収まりましたが、毎度このような運用をするのも面倒です。 何とか、対策できますでしょうか?
回答: ドレン配管も、エアコン用の配管も、エアコン取り付け前の「先行配管工事」 でしょうから、この問題は、ご質問者様だけの問題とも思えません。 他の場所でも同様の工事をしているでしょうから、他の場所でも発生していると 思われます。 一度、管理者とご相談になるのが良いのかな?、と思います。 ドレンホースは、引っ張り抜かなくて、良かったと思います。 接続されている縦管は、排水管でしょうから、ホースを抜いてしまうと、 穴に戻したとしても、隙間を埋めなければ、縦管の中から水が漏れ出す事が、 考えられます。 逆止弁は、逆流を防止する為の弁ですから、通常は、有る程度の弱い力ですが、 弁が閉じています。 その逆止弁を、「横引き」に使用した場合、逆止弁の効果が無くなる事や、 ドレン水の排水を阻害して、室内機から漏れ出す、と言う事も考えられます。 通常逆止弁は、縦位置での使用です。 ですから、取り付けるとしたら、「100mm程度の下がり」部分だろうと、 思います。 ただ、その「取り付け部分まで」に溜まる、ドレン水の量で、弁が開くか?は 分かりません。 垂直に下がっているのなら、大丈夫とは思います。 しかし、先の問題(他の場所でも)から、ご質問者様が、ご自分でされるのでは なくて、管理者とご相談されるのが、良いと思います。 解決策としての提示で、埒が明かないときは、自分で、と言うのが良いでしょう。 >とりあえず、室内機直近でドレンホースを切断し」 よくやりましたね(笑)