質問: 3相3線100v 電気初心者なんで 教えてください。 電気の供給方式で 単相3線式 100v と 三相三線式100v とが ありますが( 他にもありますが・・) 単相三線100vの時 黒 白 赤 とあった場合、 白相は 接地で 対地電圧 0vとききました。 そこで 三相三線の場合は 各相に100vが対地間にかかるとおもうんですが どうなってるんでしょうか? 接地はないんでしょうか? 単相三線の場合 極性とかなんとなく理解できるんですけど、 三相三線の場合 極性はないんでしょうか? ご指導願います。
回答: >三相三線の場合は 各相に100vが対地間にかかるとおもうんですが 3相100vは一般的ではありませんが、あったとして、 トランスの二次側がy結線なら各相は対地電圧100/√3[v]になりますが、トランスがδ結線なら100,0,100vの組み合わせになります。 なお、3相は各相が120度ずつ位相がずれてます。 単相は180度のずれです。