質問: 工場内に400Vと200Vの装置があります。 それぞれの回路をラック・バスダクトに配線しています。 そのさいに、それぞれをC種・D種で接地しても建屋を通じて一緒になってしまうと思いますが良いのでしょうか? また400V回路のELBが漏電でトリップしたのと同時に200V回路のELBもトリップする事故が続けて発生しました。 同一の接地になってしまう事と関係ありますか?
回答: 接地には系統接地と機器接地の二種類があります。 系統接地は変圧器の二次側の接地など、電路全体を大地と接続するもので、漏電した電流を変圧器に還流させるために重要な接地です。 対して機器接地は、電気機器本体、架台、外箱など個別の機器類に施す接地で、ここから大地を経由して変圧器に漏電電流が戻ることになります。 いずれにせよ漏洩電流は変圧器に戻すものです。 また、各種接地工事は共用することができます。 例えばA種接地・C種接地は10Ω以下が規定されており、D種接地は100Ω以下が規定されているので、10Ω以下の接地極を敷設すれば、A・C・D種共用接地端子として使用することができます。 共用接地とは、各種接地工事の接地線を、共用接地極につなぎ込む方式です。総合接地抵抗値を低く保つことができれば、A種接地とD種接地を共用することが可能です。また、低圧機械器具に接続しているC種接地・D種接地も、B種接地と共用することが出来ます。 接地抵抗値が2Ω以下の値を常に保つことが出来るなら、全ての接地工事を一つの接地極にまとめることが可能です。ただし、避雷設備の接地については、極めて大きな電流と電圧が発生するため、極めて小さな接地抵抗値を確保する必要があります。場合によっては、電気機器用の接地とは別にすることも考慮します。 もらい事故で、他の系統のELBがトリップすることもあります。 高圧系統であれば、隣のビルの事故をもらったりもします。 この現象の防止対策には、高圧であれば地絡方向継電器を設置します。 最近のELBは商用周波数以外の漏電電流を無視するELBがあります。通常の漏電電流は正弦波成分が主となります。 しかし、静電容量は周波数が高くなればなるほどインピーダンスが小さくなりますので、静電容量を介して流れる電流は高調波成分を多く含みます。 よって高調波成分を無視することによって、分電盤間で起きるもらい事故をある程度防ぐことができます。 ちょっと難しいかな?