質問: ヒーターの電気容量 初歩的なことですが教えてください。 3相200vの電源に 単相ac200v、2kwのヒーターを6台接続します。 r-s間に2台 s-t間に2台 r-t間に2台 と接続したときのブレーカー容量はどのように選定すればいいのでしょうか? どなたかお願い致します。
回答: ヒータが3相200vの電源にデルタ接続されますので、単純に 6×2kw=12kw と計算できます。 次にヒータの使用電流を計算します。 なお、ヒータですので力率(cosθ)は1.0とします。 p(w)=√3×e(v)×ih(a)×cosθ ih(a)=p(w)÷[√3×e(v)×cosθ]=12×1000÷[√3×200×1.0] ih(a)≒34.641≒35(a) ブレーカメーカのカタログ等に記載されているヒータの場合の 適用表により選定します。 次のurlをクリックして参考にして下さい。 [電灯/電熱回路の選定(富士電機機器制御)] http://www.fujielectric.co.jp/fcs/pdf/catalog/kh102_03.pdf 3/14(14/26)頁を参考にします。 この適用表から最大使用電流:35aから定格電流 50a のブレーカ を選定します。 この他、ブレーカを選定するに当たり、重要な事項として ブレーカの遮断容量(ka)を検討する必要があります。 このために、接続する回路の"短絡電流"を計算し、この短絡電流を 遮断できるシリーズのブレーカを選定します。 短絡電流は変圧器容量(kva)と変圧器の%インピーダンス、配線の サイズや長さから計算できます。 詳細が不明の場合は次の「選定と適用」の内容を参考に決定します。 上記カタログの3-2(2/26)~3-5(5/26)頁を参考にします。