質問: ブレーカーの容量 2つ質問がありますがよろしくお願いします。 (1)ハロゲンヒータの増設を考えているのですが、今あ る100vのコンセントからハロゲンヒータを3台同時に 運転したところ、ブレーカーがとびました。そこで今つ いてある20aの漏電ブレーカーを50aにすることは可 能でしょうか?それとも違う方法があれば教えてく ださい。当然施工は電気業者に頼みます。 (2)単三の分電盤の頭に50aのブレーカーがついています。 その下に20aが8個ブレーカーがついています。 そこでですが単純に20aが8個ついていれば160 aですよね。頭が225aのブレーカになるのではないでしょう か? その頭のブレーカーはどのように選定するのでしょう か? 20aのブレーカーはどのように個数を決めているのですか?
回答: 電気工事業者です。いろいろな回答が出ていておもしろいですね。どれを信じるかは、質問者さんにお任せします。 (1) 子ブレーカは、20aよりは大きくなりません。20aという数字は、建物の中を蜘蛛の巣のように這っている電線に流せる電流の最大値なのです。 まれに、新人の電気屋さんが 30aに取り替えている現場を目にしますが、電線が過熱して火災が起きても損保はおりません。 50aなどは論外です。 (2) 電力会社はどちらでしょうか。 (2-1) 関西、中国、四国、沖縄管内の場合。 頭のブレーカは、電柱からの引き込み線との接続点から、分電盤までの電線の太さによって決まります。 子ブレーカはすべてが同時に 100% の負荷がかかることは絶対になく、 >20aが8個ついていれば160a... という考えは無用です。 また、仮にすべてに 100% かかることがあったとしても、親ブレーカは 80a でよいのです。この理由は専門的になりすぎるので割愛します。そういうものだと思ってください。 (2-2) 上記以外の電力会社の場合。 頭のブレーカは、お客様が電力会社と契約した任意の数字です。これは「リミッタ=電流制限器」とも言い、電力会社のものです。 50aなら、子ブレーカに流れている電流が、20a+10a+5a+3a+・・・と単純な算術和が、50aを超えたときに働きます。 リミッタと子ブレーカの間に、(2-1) の場合と同じ主幹ブレーカがつきます。 >20aのブレーカーはどのように個数を決めているの... 近年の新築住宅なら、おおむね、 【部屋数】+【エアコンの数】+【電子レンジ等 1~2】+【ランドリーその他大型機器の数】+【予備 2~4】 となります。既築住宅ではこれほど多くありませんので、子ブレーカが落ちる機会が多いのもやむを得ません。