質問: クランプメーターで正確な漏れ電流が計れなくて困ってます
回答: 1クランプメーターの場合、電線を挟み込む関係で鉄心が分割型となっています。 そのため、大電流が流れる回路では、誘導障害を受けやすい性質があります。 ZCTの場合、鉄心が分割されていないため誘導障害を受けにくくなっています。 2ZCTのT1,T2端子は、ELR動作試験時に試験電流を流す端子で、通常は使用されていません。 31にも書きました通り、誤検知です。 冷却水配管の漏れ電流は、迷走電流と言って、大地を流れる色々な電流を合成したもので、意味はありません。