質問: 事務所の非常口の誘導灯がチカチカ点滅しています。 蛍光管 (20W) もグローランプ (スターターとか点灯管とも言う。10-30W 用のを購入) も交換しましたが、改善しません。 最初は点くのですが、数秒後にまたチカチカです。 しかし、点いた時点でグローランプを取り外すと、なぜか安定します。 この症状の原因と対策を教えてください。 安定器を交換しないと駄目なのでしょうか。建物は築15年ほどです。 部品としては、ヒューズ、非常用バッテリ、グロー、蛍光管、「ひも」程度しかありません。 この「ひも」の使い方はよくわかりませんが、引っ張っている間はうっすら蛍光管が光ります。
回答: 私も職場の非常灯などの管理をしていますが、蛍光管もグローランプも交換済みということですので、やはり安定器の寿命しか考えられないと思います。 「ひも」は非常用電源点検用です。 「ひも」を引っ張っている間だけ、通常電源から非常用電源に切り替わります。 引っ張っても点灯していれば、停電した場合でも非常用電源が正常に機能する状態であることが確認できます。