質問: 電力量 測定 設備の電力量を測定しようと簡易電力量計を取り付けます。 設備側は電動機などの動力で210vライン、ヒーターで440vラインが あります。 210v側は力率80%設定、440v側は力率100%で測定しよう と思っていましたが、『サイリスタが入っていると力率が低い(60~70% くらい?)』という事を言われました。 簡易電力量計なので力率は任意設定なのですが、サイリスタが入った 場合の測定は力率60~70%程度で設定した方が良いのでしょうか?
回答: サイリスタを使って位相制御した場合、制御角によって力率が変化することは事実ですが、60~70%という値を当てはめるのは「当てずっぽう」と言われても仕方がないとおもいます。 電圧計、電流計だけしか手元になければ、力率を仮定するしか方法がないのかもしれませんが、ある程度確かな値が必要であれば、「電力計」を借用して、きちんと電力を測定することをお勧めします。どの程度の確からしさで、電力を測定したいかによって、測定方法を選択することが適切とおもいます. なお、「電力量」という言葉は、電力と時間を掛け算した値に適用します。wやkwの単位で表す量が「電力」、kwhのような単位で表す量が「電力量」ですので、的確に使い分けることがいいと思います。