質問: 蛍光灯安定器の線 この前の雷で蛍光灯安定器が焼き切れてしまったので 電気屋さんで買ってきました。 安定器から4本線が出ています。 説明書きに、配線図でですが、ことばで書くと 白(電極)、茶(電源)、白(電源)青(電極) につなぐ となっています。 白が2本あり、電極と電源で別々なので どっちがどっちかわかりません。 安定器からの線の出方が、茶の近くから出ている白と 少し離れた白とがあるので、一応区別があるのかなと思い、 配線したところ、ちゃんと点灯しました。 しかし、壊れる前より、スイッチを入れてからの点灯時間がやたら 長くなってしまいました。 買ってきたほうは壊れたのより、二次電流、二次短絡の値が 少し低いものとなっているので、それの所為なのでしょうか? それとも白が逆の為でしょうか? よろしくお願いします。
回答: 現在の接続で問題無いと判断されます。 >電源の白と電極の白とを入れ替えると、点かなくなるのでしょうか? 白は内部で直接接続され、茶->青にチョークトランスが接続されています。 白が2本あるのは接続を容易にする端子となります。 >スイッチを入れてからの点灯時間がやたら長くなってしまいました。 >それとも白が逆の為でしょうか? 蛍光灯の劣化と、グロースターターの劣化が考えられます。 グローも劣化・寿命がありますので、蛍光管の交換の際同時に交換された方が良いかと思います。