質問: 電線の選び方 電線の太さの選び方がわかりません。 電圧降下、負荷電流によって決まってくると聞きましたが、どうやって求めるのですか。 メーカーが一覧表みたいなものをつくってないですか。 さいごに、200vの水銀灯に10mのcvケーブルを使ったとします。なんsqの太さの電線を選定すればいいのですか。
回答: >メーカーが一覧表みたいなものをつくってないですか。 内線規程 資料1-3-2、1-3-3に大まかには記載されています。 電圧降下の算出式もここに記載されています。 ただ何処までも電圧降下して良いわけではないので、それについては同規定の1310-1に勧告として記載されています。 >さいごに、200vの水銀灯に10mのcvケーブルを使ったとします。 >なんsqの太さの電線を選定すればいいのですか。 ランプの大きさという重要な設定がされていないので、こちらで一般的な400wに設定いたします。 岩崎電気の水銀灯400w用安定器は、入力電流が2.2aです。 電技解釈 第146条により、電力線として使用できる電線の最小太さは2sqです。 今回使用する1φ2wでcv2sqを見ると、許容電流は管路敷設で25aなので、取り合えずこれを設定します。 内線規程により、電圧降下は定格電圧の4%以内に留める必要がありますので、 e0 = 200 ・ 0.04 = 8 (v) で、電圧降下を8v以内としなければなりません。 次に、この負荷にこのケーブルを使用した電圧降下を計算すると、 e = 35.6 ・ l ・ i / (1000 ・ a) = 35.6 ・ 10 ・ 2.2 / (1000 ・ 2) = 0.3916 (v) になります。 これらを比較すると、 e0 > e 8 > 0.3916 となって、使用可となります。