質問: 換気扇のファンに掛かる負荷について 風呂場に換気扇が一つ付いています。空気の入り口は、風呂場への入り口だけです。この入り口を閉めた状態で換気扇を回すと、入り口扉の隙間から空気を吸う音が「ゴー」と聞こえますがこの時、換気扇のファンには負荷は掛かっているのでしょうか?もし掛かっているのならば、ファンを回すモータにも負荷が掛かるでしょうし、危険ではないかと思い質問しました。宜しくお願いします。
回答: 一般的な換気扇の場合、入口を開けて運転しますと換気扇が吸い込む抵抗 が減少しますので、風量が増加します。 換気扇には「軸動力(w)-風量(m^3/min)特性」があり、この特性を確認する 判りますが、風量が大きいと軸動力が高くなるのが一般的です。 軸動力が高いと言うことはモータに加わる動力が大きいことと同じことです ので結果的にモータには大きい負荷が加わっていることになります。 なお、このような状態になってもモータは定格負荷以下になるような容量の モータを組合わせ試験していますので、焼損することはありません。 逆に入口を閉めますと、入口の隙間から空気が侵入しますので抵抗が高くなり、 その分、風量が減少します。 前述の「軸動力(w)-風量(m^3/min)特性」から軸動力も減少します。この状態 ではモータも同様に軽い負荷状態で運転されることになります。 隙間部分に空気が流入しますので、その隙間の部分の通過する速度が早くなり 空気の流れが乱れ、余分に振動して騒音として高くなったものと考えられます。 以上の通り騒音の問題は別にすれば、モータは、より軽い状態で運転しています ので、心配する必要はないと考えて良いでしょう。