質問: エアコン取り付け時に筋交いがきられました エアコンを取り付けてもらいました。 工事の方が部品を取りに行っている間に穴をまじまじ見たら、壁に穴をあける際、筋交いを半分ぐらい削ってあいてました。 いいのか?これで・・・ すでに取り付けは完了して帰られたのですが、やっぱりクレームいったほうがいいのでしょうか。 すでに切った物は元に戻らないし構造上重大なことでないのであれば仕方ないか・・・って思います。 どのくらい筋交いを切った(削った)ことは大変なことか教えてください。 クレームいったところで何か修理の方法とかあるのでしょうか?
回答: >筋交いを半分ぐらい削ってあいてました。 ・・・・・ ・・やっぱりクレームいったほうがいいのでしょうか。 クレーム付けるべきです、 筋交が入っている壁は、耐力壁と言い耐震上重要な壁です、 中でも筋交が重要で、施工のさいは削る事はもちろん穴も開けてはいけない物です、 修繕方法は、筋交の交換に成ります、 またお近くの建築設計士に相談されて見てはいかがでしょうか、