質問: 進相コンデンサの定格電流と高圧設備保護継電器について はじめまして、受電設備などの管理をしているtakitecといいます。 すみませんが2件質問させてもらいます。 力率改善用にリアクトル(おそらく6%)後にコンデンサを設置していおり、コンデンサの定格容量は150kvaで定格電流は13.1aです(完成図書を参考)。しかし実際の電流(リアクトルの一次)は14.2a程度(盤についている広角指示計)流れています。ここで調べたらリアクトルのインピーダンスが関係しているように書かれていたのですが、よくわかりませんでした。わかりやすく説明していただけると幸いです。よろしくお願いします。 それともう一つ質問なのですが、高圧設備の保護継電器の図面を見ると電流リレー?を使用し、リレーコイルを直列に接続しています。低圧の制御回路では電圧リレーでコイルを並列に接続するのが普通と思いますが、なぜ高圧設備は直列に接続するのでしょう。また、電圧リレーを使用しないのはどうしてでしょうか。2つも質問して申し訳ないですがよろしくお願いします。
回答: 完全に私見と捉えてください。 これを理由としての更新は考えません。 確かに過負荷ですが、15%程度の過電流です。 新jisでは130%まで許容されているようです。 しかし、受電設備のウィークポイントの一つとは認識しています。 従いまして、異常の兆候をできるだけ早く察知することが重要となります。 その方法として、私は停電点検の際に静電容量を測定し、諸基準に適合するかを確認しています。(1回/年で足りるかは別として) これを外れる又は、外れそうなもの(その傾向)は極力早期に更新するよう予算取得の画策します(笑) 安いものではないですからねぇ・・・ ただ、メーカーも過負荷となることをわかって作って売っているんだから多少は裕度があるだろうと楽観的にも思っています(*^v^*)