質問: 床暖用不凍液タンクが破裂 灯油ボイラーの床暖房用の補助タンクが、ふた冬続けて破裂しました。 一度目は爆発といってもいいくらいの大音響でした。 寒冷地でもあり凍結によるものかとも思いましたが2度も同じ事が起こり施工業者にも問いただしたのですが「もっと寒いところでもそんな事例がほとんどない」といってただ樹脂製タンクを取り替えるだけなのです。減圧弁や空気弁も正常だとは言うのですが不安で困ってます。その時の状況は 冷え込んだ夜の10時頃(お風呂にお湯を張って30~1時間経過後)と思われます。ボイラーはロケットボイラー給湯・暖房wボイラーで暖房は4回路、3回路はそれほど長くはないのですが1回路だけ100mを超える配管だそうです。どなたか思い当たることがあったらアドバイスをお願いします。
回答: 補助タンクが爆裂するとは、たいそう物騒な設備ですね。 それが二度も起こっていると言うことは、設備の不良が疑われます。 施工業者ではなく、別の設備業者に診断してもらいましょう。 できれば、メーカーに直接出向いてもらうのが良いでしょう。 お話の範囲から推測すると、 100mある回路の断熱不足と圧力弁(安全弁)の動作不良が考えられます。 配管内が凍結温度まで低下すると、管内の流れが遮断されます。 流れなくなった管路の不凍液が局所的に加熱されることにより気化し、爆発したと考えられます。 通常は、安全弁から気化したものを逃がすのですが、安全弁の不良もしくは容量不足により機能していないのでしょう。 どちらにしてもこのまま使い続けるのは危険です。 「事故」後の対応から見て、施工業者の信頼性は低いでしょう。 ということは、現状の設備そのものの信頼性が、低いということになります。 街の設備屋さんにもいろいろあって、 設備設計が出来るところと、設備の取り付けだけ出来るところとあります。 おそらく今回のケースは後者の施工業者でしょう。 設計が出来ないということは不具合の対処の設計も出来ないので、見限ったほうが良いでしょう。 他の設備業者の診断の結果、施工不良があれば、施工業者に保証を求めることも可能と思われます。 ユーザーの運用で対応できるケースではないと思われますので、専門業者(施工業者との係わり合いの薄いことが望ましい)に早急に相談することをお薦めします。