質問: 高圧ケーブルのメガリングについて 3,300v回路の高圧cvケーブルを両端とも浮かせて1000vメガで測定したのですが各相の対地間及び相間が結構バラバラなのですがどの程度のまでの差なら問題ないですか? 例としてはr相400mωs相350mωt相2000mω以上などです。 相間はrs700mωst2000以上tr2000以上などです。 シースは500vメガで何m以上ならいいでしょうか?
回答: 実務上は「高圧ケーブルの絶縁抵抗は、1000vメガーで芯線と 遮蔽層(アース)の間の絶縁抵抗を測定し、2000mω以上であれ ばokとしている」様です。それ以下の場合の良否判定は、耐圧 試験を行う場合があるようです。 自分の実務では、直接耐圧試験装置で試験電圧を掛け、抜け ないことを確認していました。 参考url:http://pub.ne.jp/denkikanri3y/?entry_id=1621389