質問: 100vエアコン アースは不要? 三菱エアコン msz-ge225-w を購入しました。 エアコンの電源にはアースがついていません。 据付説明書には設置工事を必ず行う。と記載されています。 ただし、エアコンの電源にはアースが付いていないということは、室外機側でアースをとっているのでしょうか? 室外機側でとっているとすれば、どこに接続されているのでしょうか? 調べてみると、内線規程では100v機器については省略可能ということで、単に省略しているだけなのでしょうか?
回答: ano3です。 確かに、エアコン室外機など機械器具の鉄架台や金属製外箱にはd種接地工事を施すことが内線規定1350-2で定められてます。 但し、使用電圧が直流300vまたは交流対地電圧150v以下の回路で使用するものを乾燥した場所に施設する場合は接地工事を省略することが出来ます。 なお、我が家のエアコン総計10台が接地工事されてないのは、電源電圧が交流100vであることや雨に濡れることのない乾燥したコンクリートの軒下やベランダに室外機を軽量ブロックに載せてるからと思いますが、設置したのはエアコン取り付け業者で、私も電子専門学校卒業時に旧電気工事士(現電気工事士二種)の免状は頂戴してますし、弟も電検三種の資格を取得してますから、ある程度の電気工事知識は有してるつもりですけど、私自身が電気工事を行った訳ではなくエアコン取り付け業者が接地工事省略という判断の結果です。