質問: 設備設計業務2年目の者です。
回答: 設備設計20年以上の建築設備士です。 FD以降は、普通の板厚(0.6ミリ)で大丈夫です。 ただ、厨房の排気ダクトで、燃焼器具がガスだと火災予防条例が適合され板厚をあげる必要があります。