質問: オール電化住宅の契約容量 何アンペア? オール電化住宅の契約容量 何アンペア? こんにちは。私は今年1月に新築住宅をたてました。家は40坪のオール電化住宅です。 家は電力会社さんと60aで契約しているのですが、よくブレーカーが落ちるんです。 オール電化住宅だと、60a以上の契約ではないと、ブレーカーが落ちるのですか? オール電化住宅にされたからは、みなさんどれくらいの、契約(何アンペア)にしてるのか教えてください。
回答: >家は電力会社さんと60aで契約しているのですが... まず、電力会社は全国一社ではありませんから、この種のご質問には電力会社名を書かないと、的確な回答ができないことをお断りしておきます。 >よくブレーカーが落ちるんです... ihクッキングヒーターで一般的なものをフルパワーで使えば、100v 換算で 58aあります。 常に最大火力で使用するわけではないとはいえ、60aでは、ブレーカが頻繁に落ちて当たり前です。 >オール電化住宅だと、60a以上の契約ではないと... 家族数や建物の大きさにもよりますが、4~5人家族で平均的な建物として、私が良くおすすめしているのは 10kva (100a) です。 基本料金は、60a超えから 10kva までは同じです。 ただし、冒頭に述べたとおり、電力会社により異なります。