質問: エアコン専用コンセントの工事をするために、子ブレーカーの空き容量がないので増やす必要があると電気店に言われました。
回答: 東電という事は、引き込みの処にリミッター(数字の書いたブレーカー)がありますよね。 単二でも単三でも、単二換算での電流値でリミッター落ちますので、同じです。 現在の引込配線が、例えば40A、50Aに対応出来れば、単二のままで、アンペア数を上げる事は可能の筈。 単二の40Aと単三の40Aは使える電力量は同じです。(リミッターの動作と普通のブレーカーの動作は違います。) 従って、引き込み配線が容量アップに耐え得るかどうかは東電に聞けば、費用無しで確認して教えてくれる筈。これは行われれば良いのでは無いですか? 次に子ブレーカーですが、引き込みが変わるなら分電盤自身も交換になる可能性があります。また子ブレーカーの増設ですが、今の分電盤の外側に増設する事も可能とは思いますが、分電盤ごと交換してしまっても数万円の物と思います。 嫌な思いされてお気の毒ですが、気を取り直して、数件、電気屋さんに当たって調べて貰って見積もりしてもらってはどうでしょうか? 嫌な電気屋さんもいると思いますが、良い電気屋さんもいると思います。 但し、何にしても見積もりでも相手は時間かけて行ってもらうので、それだけで費用請求は無いと思いますが、向こうは手間暇と費用が発生している事は認識しながらお願いして下さいね。