質問: 浴室換気扇について ここ最近、浴室の換気がイマイチだった為 浴室換気扇のチェックをしました。 築10年ほどの物件で浴室はユニットバス。 換気扇は天井埋め込みタイプのダクト式でした。 とりあえずカバーを外してみたところ 樹脂製のフィンの間全てに綿埃かカビか砂か解らない 黒いゴミのようなものがびっしり詰まっていました。 掃除機で吸い取りましたがイマイチ綺麗になりません。 質問ですが 1.浴室換気扇は掃除するものなのか? 2.もし掃除するものならばどのように掃除するのか? 3.換気扇自体に交換可能なフィルターのようなものは無いのか? の3点です。 解る方いらっしゃいましたらお願いします。
回答: こんばんは ・私は、8年使用で、換気扇が動作しなくなり交換しました。(モーター交換費用8,000円:出張費含む) q1:浴室換気扇は掃除するものなのか? a1:掃除すべきです。そのままにしておくとモーターに負荷がかかり故障します。予想外に綿ほこりが吸着しています。 q2.もし掃除するものならばどのように掃除するのか? a2:本体丸ごとは外れませんので、手の届く範囲で清掃します。換気扇の蓋は、下に引っ張ると落下しないで、ぶら下がる構造になっていると思います。一度下げて、蓋をぶら下げているバネ状の金具を上手く取ると蓋が外れます。 (1)換気扇の電源を切る。 (2)お風呂の蓋をする。 (3)お風呂の蓋の上に新聞紙を敷く。 (4)「つまようじ」または「焼き鳥用の竹串」を用意する。 (5)風呂の蓋の隅上で足場を確保する。背が高い人が必要。 (6)こつこつ、樹脂製のフィンの1ブロックづつゴミを落とす。 (7)換気扇の蓋を戻す。 (8)換気扇の電源を入れ、動作確認をする。 (9)ゴミが落ちた新聞紙を片付ける。 (10)お風呂の蓋を外す。 (11)シャワーで洗い場のゴミも流す。 (12)掃除完了。(ご苦労さまでビールも良いかも・・) 以上です。 3.換気扇自体に交換可能なフィルターのようなものは無いのか? q3:台所換気扇用使い捨てフィルターで、切ってサイズを合わせるタイプをこまめに取り替える方法があります。 ただし、フィルターの端が出る可能性がありますので、少しカッコが悪い場合があります。 ・参考までに・・・