質問: 軽微変更ルートbの適用可否を判断する変更前のbeiについて、省エネ基準を1割以上上回ることを確認するが、モデル建物法を適用した複数用途建築物の場合、建物全体で考えるのか。若しくはモデル建物ごとに考えるのか。また、設備ごとの増加率・低下率の確認は、どのように行なえばよいか。
回答: モデル建物ごとではなく、建物全体で省エネ基準を1割以上上回るものである場合に限り、モデル建物毎に入力確認シートを使用して適用の可否を判断することになります。結果、全モデルがルートbに該当する場合に限り適用することが可能です。なお、計画の変更により適用するモデル建物が減少した場合は、建物全体のbeiに与える影響が不明であるため、ルートbを適用することはできず、ルートcとなります。