質問: 床下の防湿シートについて教えてください。 布基礎で建築中です。床は床下収納2ヶ所以外は貼ってあります。 その2ヶ所から床下を見たら、防湿シートが「貼り付けてある」 のではなく、ただ「置いてある」状態なのですが・・・。 四隅を見ると基礎コンクリートに沿って、5cm程度土が 完全に出ています。 現場監督は、問題ありませんと言っていますが・・・。 防湿シートは隅々とか重ね合わす部分に、 ピン、テープ等でしっかりとめないのでしょうか? 床下収納部分からみた2ヶ所がこの状態なので、 床下全部ではないかと不安です。 もし手抜きであれば、床を貼ってあっても やり直しさせることができるのでしょうか? hmはミ○○ホームです。 アドバイスよろしくお願いします。
回答: まず確認して頂きたいのが設計図書と相違が無いか。 矩計図、又は断面詳細図と言う詳細な断面図を見て下さい。 防湿コンクリート打ち(「土間コン」表記かもしれません)、か、砂敷き(「盛土」表記かもしれません)のどちらかは書いてあるはずです。 (仮に設計図書に「防湿シート表し」とあれば、ミスではなくなりますがミ○○ホームですよね、無いでしょう。) まずどちらかのはず、その上で「見積り書」とも相違が無いか確認する。 施工ミスですから一応根拠を軽くであれ頭に入れた上で、少なくとも先の方の様な砂敷き等代替案を考えてもらう。 上手く話が進まなければ上司に連絡して下さい。 まず「設計図書通りにして欲しい」と言うだけ言う、hmもかなり負い目を感じるでしょう、善処せざるを得なくなるでしょう。 設計図書が砂敷きでしたら、シート4隅補修の上やり直せるでしょう。 コンクリートの場合・・・・工期絡め相談して下さい。・・・・ ・・・ちなみに布基礎の場合、仮に設計図書上床下がコンクリートであっても構造上の理由での選択では無くあくまでも防湿を徹底させる上での選択です、ベタ基礎(構造体として一体になった基礎)とは違いますのでほんのちょっとであれ安心されてください。 ・・・そんな言い方では無責任ですね。 ところで束(床下地材、根太や大引きと言いますが、を支える木、鉄、プラスチック等の棒)はシートにどう言う状況で載っているのでしょう。 直に置いてるのでしょうか、破れる可能性高いですねえ、ここも不安な所です。 ちょっと歯切れ悪く恐縮ですが、相違点を明確にした上で例えばコンクリート打ちをどうしてもやれないなら妥協するにせよ相当の補償を要求して下さい。 相応以上の値引きや防蟻補償の徹底等。 若輩です、訂正補足等、他の方に委ねます。