質問: 電圧低下の原因は何でしょうか? 分電盤から屋根裏部屋に配線をして蛍光灯を取り付けましたが(20w*2本) 蛍光灯を取り付ける前は電圧が100vと正常でしたが蛍光灯を取り付けスイッチを入れると 電圧が60~70vと低下して(詳しい数字は忘れましたが)蛍光灯が点灯しません。 蛍光灯の器具を取り外すと100vと正常に戻ります。何が原因でしょうか?
回答: 以前回答した者です。 安定期はお住まいの地域に合った物を使用していますか? グローランプが少し明るくなるということは、グローランプ内のバイメタルが接触するまで発熱するだけの放電が発生していないということになります。 器具内の配線をいじっていないとすれば、やはりケーブルが細い為の電圧降下くらいしか考えられません。 グローランプ内で放電不足が続いた場合の回路状態が継続した場合どの程度の消費電力になるのか不明ですがグローランプの方が抵抗値は低いので、蛍光灯が放電している時よりは消費電力が大きいのは確かです。 家庭用の分電盤はよほど古い家以外は漏電遮断機が設置してあり、30maの漏洩電流で遮断されますので漏電というのも考えにくいとおもいます。(配線箇所にもよりますが) 安定器が異常加熱して火災等にならないか確認して下さい。 先程の電磁波は安定器から発生するかもしれないということです。 もし、電気工事士の資格が無いようでしたら業者に任せた方が無難です。 vvfケーブル等を使用して下さい。 >fl20×2灯でグローランプが2個あると思いますが、スイッチを入れた時点で放電しますか? スイッチを入れるとグローランプが少し明るくなり(放電?)ますがそのままの状態で 蛍光灯がつきません。。。 >屋根裏部屋程度の距離で、配線が1.25sqだったとしても60v位まで電圧降下するような事はないはずですので。 屋根裏部屋が薄暗くて数値は正確でないかもしれません。。 >強い電磁波を発生していたりしませんか。 屋根裏部屋には電気を発生させる物など置いてないので電磁波の可能性は少ないかと。。