質問: 電気設備技術基準について 専門の方教えて頂きたいです。 頭でっかちの胴の細い(街灯)金属管ポール 胴の太い(外灯)金属管ポール 比べると胴の太い方が長いです。 耐風圧に対してメーカー側の答えが 頭でっかち60m/s 胴の太いの40m/s 耐風圧の求め方なんですけどメーカに問い合わせた所、数式は教えて頂いたのですが、メーカーと 同じ答えになりません。 ちなみに、地中はどれくらい入ってるか計算には入ってません。 (地中は計算式に関係するのかわかりませんが) それに、頭でっかちの細いポールがなぜ60m/s耐えれるのかがわかりません。 頭でっかちで細い方が倒れそうな気がするのです。 わかる方、教えて頂きたいです。
回答: #1です。 >設備基準というか、設置基準というか、定義みたいなものってあるんでしょうか? ●電気設備技術基準では、甲種風圧荷重、丙種風圧荷重(市街地・甲種の1/2)などの計算方法の記述があります。 甲種風圧荷重(市街地以外)では垂直投影面積1m2あたり780paです。 こちらを参照ください。 http://avalonbreeze.web.fc2.com/35_04_02_criterion_07.html 折損に対する安全率は、この風圧荷重が重心にかかるとして、地際での曲げモーメントにどれくらいの許容があるかということになりますが、鉄パイプの断面係数(厚みと直径で左右される)がこれに関わってきます。製造メーカーはこの値は出しているはず。 地際の安全率(倒壊)については、根入れ深さ、パイプ直径、土質係数などによって計算できます。これらも電気設備技術基準を参考にすることは可能です。