質問: 変圧器に消防法の規定がかかりますか? http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1496538 に >屋内に設置する変圧器ですと、消防法の規定により定格容量より実際の使用する容量が超えてはなりません。 とあるのですが、電気設備技術基準などの電気の法律でしばられている変圧器に消防法の縛りがあると言うのが納得できません。 これだと二重に縛りがかかってしまうと思います。 根拠を教えてください。
回答: たしか. 消防法の規定は.変圧器を設置する部屋に対する規定。 工作物規定は.変圧器とその容器(キゆービクル等を含む)の規定。 と記憶しています。 部屋全体を承認の対象としている(他の目的に使わない)キュービクルの場合は.設備基準で。 他の目的にも使われるかもしれない部屋(例.部屋の一部分を区切ってトランスを置き.その横に電気炉などを置くという設置方法は古い工場では良くありました)の場合には.消防法の規定となります。 工作物規定は.電気関係に限って課せられる制限です。消防法は.電気以外のものとの混在している場合の規定です。