質問: 動力0.54kvaの冷蔵庫のブレーカーと1.31kvaの冷凍庫のブレーカーと主幹の選び方が分かりませ 動力0.54kvaの冷蔵庫のブレーカーと1.31kvaの冷凍庫のブレーカーと主幹の選び方が分かりません。分かる方お願いします。
回答: 容量kvaが、3相200vの入力だとして、力率0.8として出力換算すると 0.54×0.8=0.43kw・・・1 1.31×0.8=1.05kw・・・2 内線規程の分岐回路の表より、ブレーカー(配線用遮断器)の定格電流は 1→15a ➁→20a(15a以上30a以下) 主幹ブレーカーは、幹線の表より、30a となります。