質問: オイルタンクの近くにエコキュートの室外機は問題ない? 今日、間取りの最終決定をするために急いでいます。 現在、エコキュート、灯油式床暖房で仕様は確定しているんですが、室外機の設置場所で悩んでいます。 昨日営業に言われたのですが、オイルタンクの近くにボイラーがあるのは法律上ダメなので、ボイラーから2m離したとのこと。(現在営業は繋がらない状態です) ただそれですと、設置箇所が家の一面を占拠してしまいちょっと嫌なので、色々と悩んでいます。 一応市役所にオイルタンクの設置について制限がないか聞いたら、消防の担当にまわしてもらい、確認を取ったら特に制限はないといっていたのでhmの内容を伝えると、ボイラー側の制限でそういうのはあるかもしればいが、少なくともタンク側としては制限は一切ないとのこと。 時間がないのでエコキュートの業者を調べて聞けないので自分なりに調べていますが、なかなか情報がでてきません。 すみませんが、エコキュートの室外機の近くにオイルタンクはngか知っていられる方がいましたら、ぜひ教えてください。
回答: 多分ですが、エアコンの室外機については消防法はもちろん防災の条例にも規制はないと思います。 ただメーカー設置基準の中では可燃物やご質問のような燃料タンクのそばへの設置は不可としていると思います。 あとオイルタンクとボイラーの設置位置関係ですが、これは条例で定めていることが多いので御質問者の地域ではもしかすると規制がないのかもしれません。通常は条例があっても2m以上の距離をとるか不燃材による防火壁設置でクリアすることが多いです(具体的距離や防火壁の仕様はボイラーの種類とタンク容量などにより異なる) 法律上の規制の話を外れて話をすると、室外機も時として火災発生があるので、自分の家を火災事故から守るという観点ではタンクは安全なところに設置した方がよいですよ。 あと、タンクは道路から近いところにしないと、灯油の配達をしてもらうのに困ることがあります。