質問: 分岐幹線 写真は幹線の分岐幹線です。1の分岐幹線はaの(幹線ブレ-カ-100a×0.55)を超える60a(許容電流)の時は分岐幹線の長さが20m超えてもブレ-カ-を省略できるのですか?(長さ制限なし) 2の分岐幹線はaの(幹線ブレ-カ-100a×0.35)未満の30a(許容電流)の時は分岐幹線の長さが3m以下にブレ-カ-を取付なければいけないのですか。 1の分岐幹線許容電流は太い幹線許容電流と同じに近いとかは関係ありますか。
回答: >1の分岐幹線はaの(幹線ブレ-カ-100a×0.55)を超える60a(許容電流)の時は分岐幹線の長さが20m超えてもブレ-カ-を省略できるのですか?(長さ制限なし) その通りです。 >2の分岐幹線はaの(幹線ブレ-カ-100a×0.35)未満の30a(許容電流)の時は分岐幹線の長さが3m以下にブレ-カ-を取付なければいけないのですか。 その通りです。 >1の分岐幹線許容電流は太い幹線許容電流と同じに近いとかは関係ありますか。 少し意味が不明ですが、太い幹線を保護するブレーカーの定格電流と、細い分岐幹線の許容電流との割合により、上記のように分岐用ブレーカーの位置が決まります。