質問: a種接地工事 自家用高圧需要家での事です。 引き込み用のpasのa種接地と、変電所のa種接地は共用して問題ありませんか? 現在両方とも単独では10ω以下になっておりませんが、ジャンパーを掛ければ10ω以下になります。 なお柱と変電所は20mくらい離れています。
回答: 私も表題については問題無いと思います。 >接地線が地面から出てくる時は、規定値をクリアーしていなければいけないと 基本的にはこの考えが正解です。特に接地は季節や気候によって変化しますので、最初にしっかり 施工しておいたほうが無難です。(接地低減材も効果が長続きしませんので要注意) >例えば現地盤にd種を施工して、それぞれを集めてきて、a種にして変 >電所に持っていくという形でもokですか? 確かに基準値をクリアしていれば法的な問題はないと思いますが、これは止めた方が良いです。 設備(現地盤)を改修、撤去したりすることによって接地抵抗が変化してしまいますし、貫通面積の 大きなループが多数出来ることになるので、接地側に変な電圧や電流が乗って制御上不具合がでる こともありえます(レアケースですが)。 接地線の抵抗も加味すると感電保護が有効に働くかも疑問があります。 余計なことかも知れませんが、説明として「地盤の性質上、受電設備付近だけでは接地抵抗値が 高かったので、広範囲に接地極を打設して集めた」(=現場盤から集めた訳ではない)のであれば 問題ないかと思います。 現実にはa,b,d共用は多いのですが、私は分ける方が良いと考えています。通常時は問題ないですが、 高圧側の地絡時、落雷時に低圧側機器の故障を誘発する可能性が高くなるとの懸念がありますので。 >>2 接地って難しいですよね。個人的には電気のなかでも一番難しいものの一つではないかと思います。