質問: エアコンに配線工事は必要か エアコンの設置を考えています 2.2kw 100v このタイプのものを求めています すでに一台設置して 今回は6畳間に新たに設置を考えています。 家電の店員に伝えたところ 本体は5万円で済むが 電気配線工事が必要になり 最低2.7万円以上かかる と言われました。 数日後に業者が下見にくるのですが、予備知識として 本当にそんな配線工事が必要か知っておきたいです。 分譲型公団住宅(48平米)で 一台は広いキッチン兼居間に設置してあり、 こちらは、専用のコンセントがあり余計な工事はしませんでした。 本ブレーカーを見る限り、 20aのものが3つ、大本ブレーカーが30aです。 だから、全体で30aを超えたらブレーカーが落ちるとおもいます 現在使っているエアコンは、10年以上前のものですが、 使用中、一度もブレーカーが落ちたことはありません。 当然、二つを同時に使えば、ブレーカーは落ちるでしょうが 20a容量のブレーカーで十分だと思うのですが とくに、公団住宅にお住まいの方、 エアコン設置についてどうだったか、電気配線工事など必要か お尋ねしたいです
回答: 2.2kwは、消費電力ではなく冷房能力ですよね。 この場合、冷房開始時の消費電力は、1.2kw。 部屋が冷えると、0.4kwぐらい。12~4a程度の電流が流れます。 当然ですが、エアコンは単独配線。素人工事はご法度。 30aは、契約電力。場合によっては契約電力の見直しも必要ですよ。