質問: エアコン室外機とブロック塀 敷地が狭いため、隣との境に室外機(3台、内1台はヒートポンプ)を設置しましたが、最近お隣でブロック塀(2段)を作られたため、室外機上部と塀が同じ高さになってしま排気が心配です。ブロック塀と室外機の距離は大体10cmから12cmしか空いていません。そこで質問なのですが、出来ましたら出費を抑えたいので風向調整板で解決できるのか?それとも室外機をブロック塀より上げた方がよいのか?(工事費がかかりそうですが)あとヒートポンプはエアコン室外機よりは大きいので3/1位はブロック塀より上に出ていますが、こちらはこのままでもよいのか悩んでいます。アドバイスをよろしくお願いします。
回答: 風通しが良ければ高圧カットしないかも知れませんが状況からするとおそらくダメかな?と思います。 高圧カットした時点でお隣と相談して室外機の位置を変える事がベストだと思います。 メーカーでは最低50cm以上離して施工してくださいと言うのが基本だったと思います。 自分で室外機を移動しようなんて絶対考えないでください。 ポンプダウンして配管を外さないと冷媒ガスが放出される可能性があります。移動する際には必ず施工店に依頼してください。 相談しないで外機を高くしたりすると角が立ちますし元々塀を立てたのは音が気になっての事かも知れません。 慎重に行動した方が良いですね。