質問: ef接合部の泥・油等の異物付着による漏水事例について教えてください。
回答: ef接合部の泥・油等の異物付着による漏水事例について教えてください。 ef接合部の漏水 泥の付着例(ef 片受口内) 泥の付着例(ef片受口内) 油付着によるefサドルはがれの再現実験 油付着によるefサドルはがれの再現実験 ef接合部に異物が付着した状態で接合を行うと、次の不具合が発生します。 接合に必要な熱量の一部が異物に奪われるため、適正な溶融状態を得ることが出来ません。 異物が付着した範囲は管と継手が一体化しません。 その結果、適正な接合強度を確保できず、漏水につながります。 ef接合部に異物が付着している場合でも、インジケータは隆起します。 efコントローラは異物の付着を感知しません。 ef接合部のはがれは徐々に進行するため、短期間では漏水を検知できない場合があります。 防止策 管切削面と継手内面を、エタノール等をしみこませたペーパータオルで必ず清掃してください。 ef接合部の泥・油等の異物付着による漏水 防止策 ef接合部の泥・油等の異物付着による漏水 防止策 接合部に異物が付着する恐れのある行為は厳禁です。 軍手を使用しないで下さい。スクレーパ工具には切削油は厳禁です。湧水が多い場合は、接合部に水がかからないようにしてください。右写真は冷却終了までef 接合部を持ち上げている事例です。