質問: 電気のスイッチ交換について。築40年の住宅ですが、風呂場の改装で電灯のスイッチが古くなったのですが、交換しょうと思って ビックリ、通常の単路スイッチなのですが、赤のラインの電線がスイッチに入っていました。
回答: 黒線が本当に電源線であるなら赤、白は負荷で間違いないと思いますが、築40年ですとそうとは限らない場合も有りますよ。 赤電源であったり、白電源であったり様々ですので、赤電源でジョイントして黒は負荷、白で他へ電源を送ってる、なんて事も有りそうです、一般的ではないですがね。 単路でも3路でも違うスイッチを取り付ければ正常な作動はしませんから、取りあえず交換してみたらいかがですか?。 交換してみて何か異常が有ればスイッチが違う、と言う認識で良いと思いますよ。 ただし、オンピカと言われるスイッチは単路であっても、スイッチ内のパイロットランプを点灯させるために100Vを供給する必要が有ります。 その場合はこのような配線をする事もあるのでショートさせないように注意してください。 自分も電気屋ですが、仕事してると習ってない配線の仕方なんていくらでも出てきます。 特にマンションのスイッチの配線は難解な物が多いですよ。