質問: 電気工事の資格について質問です。 自社内で単相100Vや三相200Vなどの電圧で動かす設備がありますが、配線を延長するとか修繕するとかを自分でできれば便利だと思っています。 そこで「電気工事士」を調べてみたところ、2種の権限は 「電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができる」 とありました。 これはつまり、自社工場が601V以上の電力供給を受けている場合、たとえ100Vの配線の修繕も「2種」ではやってはいけない、ということでしょうか。
回答: 高圧受電(敷地内にキュービクルがある)している 建物(中小ビル・大規模コンビニ)や 一定の出力範囲内の自家発電設備等 ( 最大契約電力500kW未満の 自家用電気工作物 )に該当する 電気工作物においては 低圧回路であっても 第2種電気工事士は 工事を行うことができません 第2種電気工事士は 一般住宅や小規模な店舗 事業所等の電圧600V以下で受電する場所の配線や 電気設備の工事を行うことができます