質問: 非常用発電機で定格出力を超えて運転した場合はどうなりますか 例えば定格出力1000kva、力率80%の非常用発電機を運転していて負荷を徐々に増やしていき、電力量が800kwを超えたときは非常用発電機は停止してしまうのでしょうか? またその時の停止原因は「不足電圧」「過電流」どちらになるのでしょうか?
回答: 発電機のみならず、多くは定格以上の実力を備えているので、僅かな定格超過では停止しません。 定格を大きく超えた場合、それが継続すると、自己保護のために停止する機能があります。 その検出は、出力電圧逸脱(不足電圧?)、過電流、温度上昇、等の検出とその持続時間、等が利用されます。 例えば、能力上出力電圧を維持できていても、過電流や温度異常が検出・継続されれば、 強制停止して機器自体を保護する機能が必要です。 なお、ご質問の「停止原因は「不足電圧」「過電流」どちら」しかない場合は、設計次第です。 現品の取説を見てください。当然書かれています。