質問: 業務用エアコンの冷房は効くのに暖房は使えない 業務用エアコンを20坪の店舗で20年使ってます、この冬暖房スイッチを入れても送風しか出ませんでした、電気屋さんに見てもらった処、コンプレッサーが空回りしてるとのことでした、仕方なく買い替えを検討してたところ先日の暑い日に冷房のスイッチを試しに入れたら、寒いぐらい冷房は効きました、電気屋さんが言うにはたまたま引っかかり作動したのじゃないかと、しかし後日3回ほど入れてみたら問題なく3回とも作動しました。 買い換えればいいのでしょうけど、不景気で予算的にかなり厳しいものですから、冬はファンヒーターでも問題ないので掘り出し物が出るまで買い換えずにすめば助かるなと思い、今のエアコン実際電気屋さんの言うことが正しいのか、分かる方いましたら教えていただけますか。 まとまりの無い文章で分かりにくく申し訳ないです。
回答: あなたのお宅のエアコンを見た訳ではありませんから、推測の回答になります。 冷房と暖房を切り替える四路切換弁(四方弁)の故障かそれに使われている電磁コイルの故障だと思います。殆どのエアコンが電磁コイルがonで暖房、offで冷房です。電磁コイルがやけてるか、四路切換弁が冷房側でロックしている可能性が高いです。 冷房運転では、たぶん問題なく使えるので暖房運転でまた同じ症状がでたら、電気屋さんでなくメーカーにサービス依頼した方がいいかと思います。