質問: どうぞ宜しくお願いいたします。 3相機器(仮にモーターとします)の電流値を測定したいのですが、良きアドバイスをお願い致します。 モーターの定格は4ポールで1.5kWとして定格電流値が6.6Aとします。 この機器の負荷運転時の実電流値を測定するのに電力計を用います。 CT1をR相、CT2をT相、COMをS相へ接続します。 ここで実際に出てきた電流値はI1(R),I2(T),I3(I1とI2のベクトル演算値)となります。 ここで質問ですが、 1.モーターの定格電流値とは、どの電流値ですか? (I1+I2+I3?) 2.I3のベクトル演算値とは、どの様に計算するのですか? どうぞ宜しくお願いいたします。
回答: 1.定格電流について モータに限って言えば,定格電流とは1相の電流値です。3相とも定格以下なら問題なし。1つは定格以上で他は定格以下の場合は,平均が定格以下なら基本的に問題はないはずですが,保証の話となるとメーカの話を聞いたほうがベターです。(平均と最大値の偏差が概略5%を超えると逆相電流とかで話がややこしくなる。) 2.三角形の内角の和が180°について 零相電流が無視できて,三相とも同じ電流の場合を考えます。例えば1cm=1Aとして1相の電流分線をまっすぐ引きます。6.6Aならば6.6cmの線を書きます。書いていった方向に対して120°回してまた6.6cmの線を書いて,また書いた方向に対して先ほどと同じ方向に120°回して6.6cmの線を書けば,書いた線は正三角形となります。 ここでは三角形の内角の和ではなく,外角を考えれば良いのです。 3.I3の演算値 I1とI2の位相が分かるなら計算できます。概略値ならば,定規とコンパスで作図すれば出ます。 しかし,I1とI2の位相が不明ではI3は出せません。長さ1cmと2cmの2辺三角形のもう一辺に長さはいくらか?の問いに,答えは0<x<3cmの範囲のどれかとなるわけですから。