質問: エアコンの取付 エアコンガス補充と真空引きのことでしつもんです。 ●今、エアコンのききが悪いみたいなのでガスを補充しようかと思います。 ゲージマニホールドとr22のガスボンベもありますがどの位ガスを補充を したらいいのしょうか? 室外機に量が書いてありますか?色々質量とか書いていますがよく分かりません。 何をどのように見たらいいのか、 ●充填量が分かった時、量はどのように計ったらいいのか? マニホールドの低圧側でみたらいいのか? 何キロ ●新冷媒のr410aの真空引きは-0.1mpになるまで待つのか? -0.1mpになって15分くらい置くのか 色々調べてはいるのですが、細かなところまで書かれていないのでよくわからないの ですが、詳しく教えてください。
回答: >真空引きの場合、ゲージマニホールドの低圧ハンドルは開けておくのですよね、-0.1mpになって15分保持して低圧ハンドルを閉じる、これでいいのですね。 はい、その通りです。記入漏れで申し訳ありません。 >それと、パドックバルブの液側とガス側とありますが、液側は高圧(細い方)の六角レンチで操作するバルブでガス側は低圧の六角レンチで操作するバルブの事でいいのでしょうか? その通りです。弁棒キャップを外さないと見えない、あの六角レンチで開け閉めするバルブです。で、すいません。タイプミスです。「パックドバルブ」です。恥ずかしいミスでした。 r22の場合混合冷媒ではないのでそんなに難しくないです。ただ、くれぐれも入れすぎに注意してください。冷房時にはよくても、暖房時にストップしてしまうことがあります。 では、がんばってください。