質問: 海外製機器の電源接続 海外機器を購入して電源接続します。電源は3相4線式400/230vです。 図面ではl1,l2,l3,n,pe接続になっております。まず、昇圧トランスδーy(混触防止板付)にて200vから400vに昇圧し中性点出しで4線を接続します。 この時pe線は機器側アースに接続しますが、トランス側での接続先を教えていただけないでしょうか? 中性線nはebに落とします。pe線もebでよいのでしょうか?または別のアースでしょうか? 参考文献を調べましたが、n相接地とpe接地は同じ箇所に接続してある図しか出てきません。
回答: 回答(2)再出 改めて、「電気設備の技術基準の解釈」を読み返してみました。 ご指摘の通り、第36条に【地絡遮断装置の施設】が規定されています。 一つの考え方としては、お考えの通り、トランス二次側を機器設備として解釈することで、絶縁トランスの1次側までを電路として扱えば、二次側に漏電ブレーカーを設けなくてもよさそうです。 次の考え方として、「機械器具に施されたc種接地工事又はd種接地工事の接地抵抗値が3ω以下の場合」は、漏電遮断器を設置する必要がないことが規定されていますから、トランス2次側のc種接地点と、機器のフレームを十分な断面積の接地線で接続すれば、漏電が生じた場合のリターン経路の抵抗値を十分に下げられますから、漏電遮断器を省略できると思います。海外の場合は、この考え方が基本であって、回答(1)さんご指摘の内容と同じことになります。 更に別の考え方として、地絡遮断装置を施設するのであっても、高感度型を設置することを要求しているのではありませんから、機器の漏れ電流では動作しない感度特性の地絡遮断装置を設置することで、電気設備の技術基準の解釈の要求を満たすことも可能と思います。 ご参考に、「電気設備の技術基準の解釈」のurlを貼っておきます。