質問: 電気設備技術基準の用語について 電気設備技術基準の用語で教えてください。 施設してよい場所で「乾燥した場所」とは具体的にどのように考えればいいのでしょうか? 屋内の建物で水気が無いところは乾燥した場所になるのでしょうか? また、解釈第29条で ・交流対地電流150v以下は電気機器は設置しなくても よいとありますが200/100の電源変圧器の鉄心は接地するべきでしょうか?
回答: 200/100の電源変圧器とは、1次側が6600vで2次側が200/100vの変圧器のことでしょうか? それとも、1次側が200vで2次側が100vの変圧器のことでしょうか? 前者の場合なら、2次側の単相3線式の中性線を接地(b種)すると同時に、外箱も接地します。 後者の場合は、対地電圧が150v以下と言うことから単相3線式であると思いますが、それだとこのような変圧器が不必要ではないかと・・・ しいてそのような使い方をするとすれば、鉄心ではなく外箱の接地要否となりますが、他の機器と同様に水気のあるところでは接地が必須となります。