質問: 電力系統の位相制御 電力系統の位相制御をする方法って何でしょうか? また、位相制御は系統間の電力融通のために行われるのでしょうか?この他の目的もあるのでしょうか? 電力系の専門知識にお詳しい方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
回答: 電力系統で位相制御をする主たる目的は、各発電機の負荷バランスを保つためです。 系統間の電力融通のために行われるという言い方でも、外れていないかもしれません。 電力送電系では、電圧を上げ下げするのが便利なために、交流が用いられていますが、この交流系に繋がる発電機は、言わば他の発電機と二人三脚で全体の発電を分担しています。 位相が早まった発電機は、分担電力を超えた電力を供給しなければならなくなり、位相が遅れれば、他の発電機の足を引っ張る状況になります。従って、系の位相にあわせて発電して、分担電力を担う発電をしなくてはなりません。 電力系統の位相(積分すると周波数)制御が出来ない発電機は、系の足手纏いになりますから、その電力系統から切り離さなければならなくなります。そして、次々にそのような発電機が系から離脱すると、昨年北米で起きた大停電等につながって行きます。 そんなわけで、位相の積分値である周波数が安定していることは、供給電力が安定していることの証でもあり、電力会社はこの周波数を高精度で制御しています。↓ 参考url:http://www.tepco.co.jp/kouza/pst/tips-j.html, http://www.tepco.co.jp/kouza/jyukyu/jyukyu-j.html