質問: 家庭用電源工事について 30a→50a 最近のエアコンを購入し、使い始めたところブレーカーが落ちまくるようになりました。 我が家は筑40年くらいで今現在30aですが、電子レンジ、こたつ、洗濯機、パソコンなどと暖房運 転のエアコンを一緒に使うと確実に落ちます。 それくらいに上げれば平気でしょうか? 50aくらいに上げたいのですが、工事代はおいくらくらいかかるでしょうか?
回答: まず、ブレーカーが落ちる際 メインブレーカーが落ちていましたか? それとも横の子ブレーカーが落ちていましたか? もし、メインブレーカーが落ちているなら30aでは電力供給が足りていないという事なので 50aなどに変えるのも手段の1つになりますが 子ブレーカーが落ちているというのなら その落ちた子ブレーカーの配線で電気を使用し過ぎているだけ、という事なので 大元を50aに変更しても意味がありません。 ※ブレーカーには定格遮断電流という物が定められており、(ブレーカーに必ず表示されています) 1つの配線(子ブレーカー)で流せる量が決まっています。 なので、30aのブレーカーでも通常は3~6個の子ブレーカーに分けられており 各子ブレーカーで使用出来る電流は約1500wとなっており 3~6個の配線分配のトータル使用量が30aなら3000w、 50aブレーカーなら5000wとなる訳です。 ブレーカーを50aに変更したら、1つのコンセントで 5000wまで使えるようになるという訳ではないので 現在使っているコンセント等の配線分担を再確認した上で もし、1つの配線(子ブレーカー)で使っている電力量が多いという場合は 配線を分けたり、配線を新たに設けて子ブレーカーを増やす等の対策も検討材料の1つになります。 したがって、今のブレーカーが落ちている状況・理由が何かをまず把握する必要があります。 ブレーカーの交換(30aを50aにする)等は無料で電力会社が行なってくれますが 30a以上にする場合、屋内配線も変更しなければならない場合があり、 屋内配線も全部交換するとなれば工賃は10万単位になってしまいます。 通常は30aまでが一般的な配線でokな範囲となっていますが 30a以上の場合は屋内配線も通常とは異なる配線を使用する必要がある為 それらの配線工事が必要かどうかで費用も異なります。 色々な意味で再確認&検討してみてください。