質問: 高圧の非常用発電機の連絡遮断器、フィーダー盤の役割を調べているのですが、サイトを見ても内容が難しく、わかりやすくで教えていただけないでしょうか。
回答: 1.高圧の非常用発電機連絡遮断器は、電力会社からの電力が停止 した場合、次の用途と方法で使用されます。 1) 負荷で一般用途(一般照明、一般動力等)用変圧器接続母線 と、重要負荷(消防設備、非常照明、消火ポンプ、スプリンクラーポンプ 泡、二酸化炭素消火設備等)用変圧器接続母線の間に設置され、停電時 に開放し、重要負荷にのみ電力供給が」なされるようにしたもの。 2)東日本大震災以降、病院等の中規模以上医療施設において、長時間 停電にも対応できるよう、院内設備全部を賄うため発電機を設置し、 連絡遮断器を1ないし2台使用し、停電時商用回路から切り離すと同時に 発電機からの電力供給のため、母線に設置された連絡遮断器を投入し 電力を確保するようにしたもの。 以上、2つの例にあるように、高圧回路の一部あるいは全部を発電機から 電力を供給するための遮断器を連絡用遮断器と呼んでいます。 設置例:下記サイト 2.フィーダー盤 受電設備の他、副変電設備が一つ以上ある施設で 各副変電設備ごと、あるいは、一定のグループごとに受電設備内に 遮断器を設け、個々に保護を取るための盤を指します。 盤の構成は、送り遮断器、計器用変圧器、変流器、零相変流器 過電流継電器、地絡継電器(方向性地絡継電器)他、指示計器 から成っています。 保護範囲が、送りケーブルも含みますので、フィーダーでの 短絡、地絡で受電盤遮断器が動作することが防止できます。 高圧母線に接続されます。