質問: 三相200vを取るのに単相トランス30kvaを2台v結線した容量と三相 三相200vを取るのに単相トランス30kvaを2台v結線した容量と三相変圧器1台30kvaの容量は同じでしょうか教えてください
回答: >単相トランス30kvaを2台v結線した容量... 30kva×2台×√3÷2 = 52.0kva >三相変圧器1台30kvaの容量... 30kva >同じでしょうか... 同じではありません。