質問: 3相100v/200vに単相機器を接続しても良いか どなたかご教授下さい。 単純ことなのでしょうが、困っています。どのたかご教授下さい。 単相200vの機器を3相3線200vに接続する、あるいは単相100vの機器を3相3線100vに接続しても良いのでしょうか。どのたかご教授ください。
回答: 単相三線200vの機器を、三相三線200vに繋ぐ場合、対地電位に留意する必要が出る場合があります。 (単相三線200vの機器だと中点接地を想定していることがある。三相三線200vだと、v相接地になってたりしますので)