質問: 溶接機の電源について 溶接機を購入したのですが、電源の取り方で疑問があります。 電気に詳しい方、アドバイス頂けたらと思います。 # 海外の製品のようで、説明もなにもありません。 溶接機は100vでも200vでも使用できるものです。 単相200vでの使用の場合、赤を第一相(赤)、青を第二相(黒)、と繋げばよいようです。 質問なんですが、例えば200vエアコンのコンセントでの「接地」の部分に繋ぐとしたら、 画像での黄/緑の線なのでしょうか、それともボディーのボルト部分でしょうか。 いまいちアースのことがわかってなく、理屈が知りたくこのような質問をしています。 よろしくお願いします。
回答: >溶接機は100vでも200vでも使用できるものです。 ↑ならば、真ん中の黄/緑の線は「センター・タップ線」に間違いないでしょう。 センター・タップ線は、溶接機変圧器1次側巻線の中心部になり、100v電圧電源で溶接機を使用する際に赤線⇔黄/緑線に100vまたは青線⇔黄/緑線に100vと、どちらでも共用出来る100v電源の入力線です。 ですから、200v電源で使用する際には黄/緑線は不要になりますから、絶縁テープを圧着端子部分に厳重に巻き付けて感電やショートしないように注意してください。 なお、溶接機の筐体アースは画像右下のボルト部分にアース・マークがあるので間違いないですから、アース線を溶接機に繋げる際は、このボルト部分に繋いでください。