質問: 部屋にコンセントが一つしかなく、タコ足配線で電化製品を多数使用、使用しています。しかし、タコ足配線による火災なども怖いので、今度、コンセントの増設を考えています。 そこで質問なのですが 1、電気工事屋さんに単純に「部屋のコンセントの増設」をお願いし、コンセントを増やし、タコ足配線をなくせば、容量オーバーによる火災の心配はなくなるのでしょうか? 2、コンセントの中でタコ足配線をして、コンセントを増やすといった工事はないのでしょうか?(説明がうまくできなくてすいません。伝わらなかったら飛ばしてください。) よろしくお願いします。
回答: 1.コンセントを追加すれば火災は起きないかで言うと違います。 ただ、過剰での火災は起きにくいのです。(溶けないから) 2.ブレーカーから1本でそれをさらに分岐するという事ですか これもたこ足配線の事も含まれます。 これだと1本にかかる負担は変わりません。 ですので、配線増設工事+容量UP(30A→40A)にです。 容量UPは電力会社です。 今の状態でブレーカーが落ちないなら 配線増設工事ですね。 あと、ブレーカーの端子が1~2個空が有ると思うけど、そこに追加する。