質問: 来ますか?。因みに私は、電気に関しては、全くの素人です。知識は、合計のワット数以下で使用の事、冷蔵庫等は、始動時は倍程度の負荷がかかる、この程度しかわかりません。よろしくお願いします。
回答: 1商用電源は単相三線式で分電盤に入っています。200Vと100Vが使える仕組みです。 2一方単相発電機は100Vのみなので分電盤に直接つなぐのは無理があります。技術的には接続可能ですが単相2線式になるので分電盤内の片側の分岐ブレーカーしか電気は使えません。当然200V回路の調理器とかエアコンも使えないです。 3実際のところコンセントにソケットを差し込むのは工事士資格不要ですがねじ止めの電線を外すとか接続する作業は有資格者作業です。 4前回の台風でもポータブル発電機を冷蔵庫の近くにおいて冷蔵庫のプラグを発電機のコンセントに差し込むという行為は無資格でも問題ないです。 5つまり分電盤に発電機を接続するということはやめにして、延長コードを引き回してテーブルタップ分岐を行い必要な家電を使うということがいいですね。 ナイス:0 この回答が不快なら