質問: 発電所から自宅までの200km位を送電すると送電線での損失はどの位ありますか?
回答: 送電線の電力損失は導線抵抗とコロナ放電が原因とされています。導線抵抗は線路の距離に比例して増加し、コロナ放電は送電電圧が高く、気圧が低く、温度が高いと大きくなります。 (1)送電線の導線抵抗 送電線の電気抵抗を1メートル20ナノオームとすると、200キロメートル線路の電気抵抗は4ミリオームです。ラフな計算では、1000万キロワットの電力を50万ボルト送電する時、送電線を流れる電流は約2万アンペア。送電線抵抗が4ミリオームなので、電力損失(抵抗値×電流の二乗)は、4×4×10^-3×10^8=1600キロワットになります。送電損失率は0.016%となります。送電距離が同じであれば、送電損失は送電電流の二乗に比例(送電電圧の二乗に反比例)します。送電電圧が2.2万ボルトならば、計算上、電力損失は約83万キロワットで、50万ボルト送電の約500倍になります。この場合の損失率は8.3%となります。 (2)コロナ放電 コロナ放電による電力損失は気圧、気温、湿度や天候などで変化するため、一概には言えないようです。 (3)電力各社の送電損失、変電所の消費電力 資源エネルギー庁が公表している電力統計データよれば、例えば、平成12年度では、電力10社合計で以下のような数値が示されています。 1送電端供給力=8848億7213万kWh 2需要端供給力=8390億6412万kWh 3変電所内消費電力=11億4069万kWh 4需要電力量=8379億2372万kWh このデータから、送電損失(1-2)は458億kWh、損失率は5.2%、変電損失率(3÷2)は0.14%という結果になります。 平成24年度のデータでは、発受電実績データに変電所内消費電力は記載があるかわりに、需要端供給力のデータは記載がありません。 1送電端供給力=8948億3809万kWh 2変電所内消費電力=10億6808万kWh 4需要電力量=8515億8977万kWh このデータから、送電損失(1-2-3)は421億kWh、損失率は4.8%、変電所損失率(2÷1)は0.12%という数値でした。 10電力会社で送電変電の損失率が最も高いのは北海道電力6.62%、最少は沖縄電力の4.38%でした。