質問: 電気保安点検の内容は?
回答: 以下の点検等を行います。 [月次点検の内容] ○ 外観点検で確認する設備 (1)引込設備 (2)受電設備 (3)受・配電盤 (4)接地工事 (5)構造物 (6)発電設備 (7)蓄電池設備、負荷設備 ○ 測定で確認する内容 (1)設備電圧、負荷電流の測定により電圧値の適否および過負荷等を確認 (2)B種接地に係る漏れ電流の測定により低圧回路の絶縁状態を確認 (3)高圧機器本体および接続部等の温度測定により過熱を確認 [年次点検の内容] 低圧電路および高圧電路の絶縁状態が技術基準を満たしていることを確認 接地抵抗が技術基準を満たしていることを確認 保護継電器の動作特性および連動動作試験の結果が正常であることを確認 非常用予備発電装置の起動・停止・発電電圧・発電電圧周波数が正常であることを確認 蓄電池設備が劣化していないことを確認