質問: 3相3線の取り方について(アース込) 3相3線で電源を複数取るとき、まずr相とt相に挟み込み、残りをアースに入れます。そうするとrt間は200vでre間、te間も200vになります。 r相とs相で取るときはrs間は200v、reは200vですが、seは0vになります。 こうして取っていくと、0vに当たらないrtで電源は取らない方がいいのですか?それともアースについているのですべてが200vでも大丈夫なのですか?
回答: たぶん、3相3線式の電源で、b種の中性点接地工事が取れず、s相を接地した場合のケースだと思います。 結論を言うと、rーt間で電源を取っても、何の不都合もありません。 高圧用変圧器の低圧側は、y結線の場合は中性点で接地し、δ結線の場合は3相の内の1相、たとえばお尋ねのs相を接地しています。 これは、ごく一般的な接地方法で、それによる負荷の接続方法には何の心配もありません。 機器がアースされていれば、漏電遮断器も確実に動作します。