質問: マンション全体で異音がする。 一年位前からマンション内で異音がするようになりました。音はかなり大きく全戸で確認されます。 一時期全く音はしなくなったのですが、又一日に数回はガダガタという音がします。 管理会社に確認したらウォーターハンマー現象だろう...ということで、給水管よりポンプが停止する際に大きく響く音が発生しているのではないか?という事でした。 それで工事を依頼したのですが、給水ポンプのチャッキ弁の経年劣化によるものと思われるが、現象の原因については不確定な為、現象が改善されない場合もある...という返事でした。 工事費も高額なため一度の工事で現象改善したいのですが、どのような調査をすればいいのでしょうか? ポンプの定期点検時のデータの圧力値などからでも何か解るのでしょうか? 早く改善したいので宜しくお願い致します。
回答: 再度回答します。 ウォーターハンマーの発生メカニズムは、水栓器具を使用中に流れていた水が使用停止により流れを止められ、そのエネルギーが振動となり、配管を揺らして音が発生します。 ポンプの作動時に確認してウォーターハンマーが発生しなかったようですね。 配水側で起きているようです。 最近は、レバー式水栓が普及して急に止水されウォーターハンマーが起き易くなり、各水栓に取り付ける防止装置があります。 下記urlに、個別に設置するものをがありますが、マンションでしたら、もう少し多きいものもありますので、各立管系統に取り付けられるといいでしょう。 それでも、発生するようですと、給水管の固定を確認し、支持金物を増やす必要があるでしょう。