質問: 三相200vの引っ掛けプラグについて 三相200vの機器に使用する電気のプラグですが、 引っ掛け式で、アースの部分が内側に曲がっているものと 外側に曲がっているものがありありますが、この2つはどの様に使い分けるのでしょうか?
回答: >この2つはどの様に使い分けるの... 国内の規格によるものであれば、 >アースの部分が内側に曲がっているもの... 20aは「接地極」専用。 30aは「接地側極」専用。 >外側に曲がっているもの... 20aは「接地側極」専用。 30aは「接地極」専用。 20aは『内線規程』1990年改正版によります。 30aは内線規程になく、日本配線器具工業会規格によります。 また、海外品はもちろん、国内品でも一部のメーカーには互換性のないものもあります。 「接地極」と「接地側極」の違いはお分かりですか。 接地極・・・大地に埋設された金物に接続、いわゆるアース。 接地側極・・・接地された電路。 三相なら△結線の内1線で、v結線にはない。(特殊事例) 4線式y結線の中性線。 単相三線式の中性線。