質問: 天井からエアコン用スリーブまでが250mm 天井からエアコン用スリーブ下端までが250mmしかありません 引っ越し先のエアコン設置予定場所がタイトル通りでした。 一度、知らずに室内機の高さが300mm程度のものを買ってしまい、 工事業者の方に設置を断られてしまいました。 賃貸なのでスリーブ穴の開け直しは難しそうです。 なので、設置できそうなコンパクトタイプのエアコンを探しています。 富士通ゼネラルのものが最もコンパクトらしいのですが、 仕様書の図面にはスリーブ下端までが280mm程度と書いてあります。 これは取り付けては危険でしょうか? 他にも何か良い機種か良い方法をご存知でしたらご教示ください。 ドレンアップポンプは音がするそうなので、できれば使いたくありません。 よろしくお願いします。
回答: 関連の仕事をしてます。 一般的には配管穴って天井から400~600mm程度の位置に貫通してあるものですが、質問の様な『常識では考えられない場所』にある場合も実際にありますね。 何度か遭遇して唖然とした経験あります。 no.1さんの仰るとおり、背板に室内機を引っかける際に『引っ掛け代』が必要ですから、仮に室内機寸法が250mmだとしても取り付けは無理です。 実際にそこに取り付けるには方法は三つ。 (1)近くにキッチン、トイレ、風呂場、洗濯機置き場などの水場があるなら、ドレンホースのみを配管と分離し、そこへ流す。必要であれば塩ビパイプでそこまで引いてやる。 (2)室内でポリタンク等に溜めて定期的に捨てる (3)窓が近いなら、窓枠配管用アルミパネルを取り付け、その穴を利用する この程度でしょうか。