質問: 3Φ3W 200v 25KVAの溶接機を使用したいと いわれました。 電力に問い合わせた所 契約は16KW(容量の圧縮されて)だといわれました。 しかし、溶接機本体から出てるコードはより線の8sq-4c。 先端には30Aのゴムキャップが付いています。 本体からのコードのサイズと30Aのキャップから 考えると、配線はVVF2.6-3Cでも十分でないかと思います。 (長さなどもあるのでSV8sqにしておこうかな) 契約も16Kwって言うのもおかしいななんて 考えてしまいます。 内線規定の溶接機の欄をみていると アーク溶接機の二次側電線の太さ 100A以下 14sqとなっています。 (アーク溶接機と外の溶接機の違いも分かりませんが) 電動機の場合などを例にあげると 16Kwのモーターの場合 電線のサイズはSV38sqになりますよね 15kwまでならばSV22sqですよね。 溶接機の考え方はまた別なのでしょうね。 幹線サイズ、回路配線のサイズで判断を 出来かねています。 どうぞよろしくお願いします。
回答: 写真のロゴから検索すると ↓かな?スポット溶接機ですね イタリアの会社のようですね このサイト上には詳細な資料が見つからない (英文ですら見当たらない) 日本語マニュアルは付いてるの? 辛うじて写真に「インバータ」と書いてあるような気がする 日本製スポット溶接機のそれなりに近い定格のを探せば 近そうなのは見つけたが詳細不明 参考になりそうなのを見つけました 三相 200V 50kVA 使用ブレーカ 50A以上 50kVAで50Aで行けるなら 25kVAなら30Aで行けるか? で、ブレーカは何Aで使うの? ケーブルサイズはそれで決まるが? 因みにスポット溶接機とは 1000Aとかの大電流を0.1秒間とか短時間流して溶接します 定格25kVAとは言え定格電流で流れるのはその程度の短時間 なので30Aブレーカでも飛ばないだろうし 8sqケーブルでも燃えないでしょう ただ上にあげたパナソニックの資料には 50kVAの溶接機には50kVA以上の電源用容量が必要 とは書いてあるが まぁ、コッチは据え置き型で連続使用も可能なタイプなのでアレですが