質問: 停電時にエアコンを稼動させる方法 汎用のガソリンエンジン発電機で家庭用エアコンを稼動させられますか? どの程度の発電量が必要でしょうか?
回答: 家庭用エアコンをガソリンエンジン発電機で稼働させる事は可能です。 発電量の目安として 使用するエアコンの銘板をご覧になってください 室内気の側面にシールで張られています。 2.4kwとか3.2kwとかです。(暖房時と冷房時の記載がある筈です) 例えば 2.4kwですと Kは1000の単位ですから 2400wとなります。 発電容量はおおよそその2倍必要と考えてください。 エアコンは照明などと違い室温に応じて起動~停止を繰り返します。 エアコンのようにモーターやコンプレッサー内蔵機では起動時、瞬間的に4~5倍の起動電流が生じますから 余裕のある電源容量が必要です。 能力の低い発電機を使用する事でエアコンの冷房能力が低下する程度で済めば良いのですが・・ エアコンを壊す事になります。 ※基本的には発電機でのエアコン使用はお勧めしません。 特に電力消費量の多い場合に発電機側に自動高回転切り替え機能が付いているタイプではエアコンの起動に発電機の回転数が追い付かず 電力不足エラー停止する事があります。 こうした機能がある場合は、手動切り替えにて常に高回転運転のまま発電機を使用します 燃料費は非常に高価な物になるでしょうがxx