質問: dgr(地絡方向継電器)とocr(過電流継電器) ・dgr(地絡方向継電器) ・ocr(過電流継電器) の違いについて、ご教授お願いいたします。 高圧負荷設備に、dgrとocrがついている場合。 質問(1) 負荷設備で絶縁不良などがあり、過電流が生じた場合、dgrが先に動作して、それでも止まらない場合はocrが動作するものと考えてよろしいでしょうか?」 質問(2) この場合、dgrとocrの保護協調はocrがdgrの次にあるということですか? 質問(3) 逆にdgrが動作せずに、ocrが動作するのは、絶縁不良などではなく、設備の電力使用量が多すぎるということでよろしいでしょうか?
回答: 質問(1) 負荷設備で絶縁不良などがあり、過電流が生じた場合、dgrが先に動作して、それでも止まらない場合はocrが動作するものと考えてよろしいでしょうか? a(1) dgrに過電流継電器の機能は持っていません。よって、ocrしか動作しません。 質問(2) この場合、dgrとocrの保護協調はocrがdgrの次にあるということですか? a(2) 保護協調は全く別ものです。ocrは線電流検出でdcrは地絡電流検出です。 質問(3) 逆にdgrが動作せずに、ocrが動作するのは、絶縁不良などではなく、設備の電力使用量が多すぎるということでよろしいでしょうか? a(3) dgrが動作しない場合は地絡はしたが事故点がdgrより上側の場合です。 ocrが動作する場合は限時過電流と瞬時過電流で負荷が壊れることを防ぎます。 ただし、地絡短絡事故の場合はdgrもocrも動作する可能性があります。