質問: 単相三線変圧器2次側の100V単相分岐回路はZCTで漏電検出することができるのでしょうか。 単相の場合電流の行きと帰りが同じかどうかを見ると思いますが、単相三線の場合は中性相に電流が流れないのでZCTで検出できないと思います。どうなのでしょうか?
回答: 電圧線2本と中性線1本(計3本)を一括してZCTを装着すれば、単相3線回路全体の漏電検地は可能です。 完全にバランスを保った漏電を想定すれば、検出できない可能性があることは事実でしょうが、そのような可能性はごく低いでしょう。