質問: 石油暖房ボイラー(密閉式)不凍液不足になる都度業者に来てもらて、じっくり作業を見ていないのですが、簡単過ぎて申し訳ありませんが、
回答: 1、ポンプに圧力計が付いてるので戻りバルブを閉じてポンプを回せば圧力が上がっていくので設定圧に達したらポンプを止めます。 2、戻り管をつながずに別容器に受ければいいです、管が解放になるので当然圧力は0です。 3、(ちょっと意味が理解できないので質問とは別の回答になるかもしれませんが)注入圧力は何Mpsでも関係ありません最終的に設定圧力になればいいのです、基本的に注入はシステムのポンプは停止(ボイラーのスイッチはオフ)してやります。 4、接続は可能ですがそんなことするなら漏れ部分を補修するほうが簡単だと思いますし漏れがあるということは施工に問題あったということなので施工した業者に直させればいいと思います。