質問: エアコンの100v→200vへの切り替えについて 現在10畳用のエアコンを使用していて18畳用への買 エアコンの100v→200vへの切り替えについて 現在10畳用のエアコンを使用していて18畳用への買い替えを考えています。 そうすると100v→200vへの電源の切り替え工事が必要となることがわかりましたが200vの電源を新たに引き込む必要がある工事になると10万以上の工事費が掛かるそうですね。 単相三線で200vに対応している分電盤であれば1万円以下の工事費で済むようなのですが写真の分電盤からそうなっているかわかりますでしょうか? ちなみに主幹ブレーカーは100/200vと書かれていて現在エアコンが取り付いている電源形状は| |です。 (たぶんですが新たに200vの引き込みは必要なし、分電盤の切り替え+電源形状の切り替え工事+電気契約内容の変更辺りでいけるのでは?と考えています。すると工事費は1万いかないんじゃないかな?といった予想をしています) わかる方よろしくお願いしますm(_ _)m
回答: 100vのエアコンを運転して温風(または冷風)が出ていることを確認 します。 100vのエアコンが接続されているブレーカがどこに配置されている かが判りますか? 判りましたら、そのブレーカの把手を引け上げます。 ブレーカの把手を引け上げますとエアコンの電源が切(off)状態に なりますので、エアコンの運転が停止します。 エアコン以外の電気機器の運転状況を調べます。 1)エアコン以外の電気機器も停止する場合 このブレーカ以降の同一の回線の電源が切(off)状態になりますので、 エアコンがある部屋の電気機器(ランプやコンセントに続されている 機器)も運転も停止します。 この場合はac200vに配線変更はできません。 新たに分電盤からac200vのケーブルを施工する必要があります。 2)エアコンのみ停止する場合 運転停止するのがac100vにエアコンのみであれば、ac200vに配線 変更が可能になります。 なお、配線を変更する電気工事店に状況を説明して確認してもら います。