6平方的电线是指常用6平方毫米的家装电线可以承受50A电流,但考虑到穿管、埋墙以及环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A。6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。<br><img><br>6平方的电线能带多少千瓦具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。<br><img><br>影响电缆载流量的内部因素:<br>导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。<br><img><br>增大线芯面积提高电缆载流量。线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。<br>采用高导电材料提高电缆载流量。如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。<br>采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量。虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。