1 原因(1) 水泥细度大时易泌水;水泥中C3A含量低易泌水;水泥标准稠度用水量小易泌水;矿渣比普硅易泌水;火山灰质硅酸盐水泥易泌水;掺Ⅰ级粉煤灰易泌水;掺非亲水性混合材的水泥易泌水。<br>(2) 水泥用量小易泌水。<br>(3) 低标号水泥比高标号水泥的砼易泌水(同掺量) 。<br>(4) 配同等级砼,高标号水泥的砼比低标号水泥的砼更易泌水。<br>(5) 单位用水量偏大的砼易泌水、离析。<br>(6) 强度等级低的砼易出现泌水(一般) 。<br>(7) 砂率小的砼易出现泌水、离析现象。<br>(8) 连续粒径碎石比单粒径碎石的砼泌水小。<br>(9) 砼外加剂的保水性、增稠性、引气性差的砼易出现泌水。<br>(10) 超掺砼外加剂的砼易出现泌水、离析。<br>2 解决途径(1) 根本途径是减少单位用水量。<br>(2) 增大砂率,选择合理的砂率。<br>(3) 增大水、水泥用量或掺适量的Ⅱ、Ⅲ级粉煤灰。<br>(4) 采用连续级配的碎石,且针片状含量小。<br>(5) 改善砼外加剂性能,使其具有更好的保水、增稠性,或适量降低砼外加剂掺量(仅限现场) ,搅拌站若降低砼外加剂掺量,又可能出现砼塌落度损失快的新问题。