肯定要改的,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>肯定要改的,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司<br>涅槃0531 昨天8:12<br><h3>更多问题</h3><br>肯定要改的,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司<br>如果没有吊顶就要往上改···改那个很块也就几十块一个而已···可以的,不可以,要喷淋改上翻<br>这个采用的格棚吊顶的喷头需要保持上喷的。<br>《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。顶板即楼板,而不是格栅吊顶。即可以是直立型喷头(上喷)也可以是下垂型喷头(下喷),但必须顶板下。<br>《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版。7.1.10。装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。顶板即楼板,而不是格栅吊顶。即可以是直立型喷头(上喷)也可以是下垂型喷头(下喷),但必须顶板下。<br>《自动喷水灭火系统设计规范》2005年版。