<h3>1, 空调内风机5线接线图</h3><br><img><br>接线图如下:安装注意事项:1.挂机摆风接法:通常情况下摆风电机插排上的红线为12V供电,插到本板上时12V线要靠到插针的一个边上(使另一边空一针),每次通电时摆叶都应有关闭风口的动作,如通电时反方向动作,则把插排反过靠另一边插上即可。如果摆叶关闭到位后继续旋转,可在摆叶下部塑壳上拧一个螺丝阻挡定位。2.如遇到内风机为电子调速型,可按图2加上电容C1、C2实现中、低风的调节。3.如遇到内风机只有两挡风时,可按图3将高、中控制线连到一起接高风挡。4.控制板上的应急启动键为防干扰有延时功能,按下后须持续一秒钟才起作用。5.遥控接收头应远离控制板本身并尽量避免强光照射,以免产生干扰。<br><h3>2, 请问空调接线图接线顺序</h3><br><img><br>一般是四根线,零线,压机,风扇,四通。如果变频的,一般三根,火,零,接好即可。如果是带开关空调插的线路接法如下:将开关插座下面上来的一根绿线与上面的一根红线并起来,接在开关的一个接线柱上。从开关的另一个接线柱上接出一根线,把这根线接在空调插座的L接线柱上,(这是火线)。把下面上来的一根双色线(因为下面上来就是两根线,故没有地线),与上面的蓝线并起来接在空调开关的N接线柱上,(这是零线,又称中性线)。再把上面那根双色线接在空调开关上另一个有一竖下带两小横的地线接线柱上。(这是防止漏电而接地保护的)。其实空调插座不需要带开关的.第一,你肯定不会每个房间都装空调,第二,空调都是单独一路电控制的,直接在总电箱里把这路电闸关上就行.<br><h3>相关概念</h3><br>接线柱<br>接线柱(binding post) 指装于功率放大器和音箱上专供与音箱线连接的接线端子。<br>空调<br>空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、流速等参数进行调节和控制的设备。 一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到要求。