<img><br>最佳回答<br>丙类厂房:1、闪点大于等于 60℃的液体2、可燃固体 丁厂房类:1、对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产。2、利用气体.<br>甲类:1 闪点小于28℃的液体2 爆炸下限小于10%的气体3 常温下能自行分解或在空. 闪点大于等于60℃的液体雾滴 丙类:1 闪点大于等于60℃的液体2 可燃固体<br>高层丙类厂房实质2层及2层以上,且建筑高度超过24m的厂房,同时根据厂房内存储物品的火灾危险特征满足一下两点:1、闪点大于等于60度的液体;2、可燃固体。满.<br>丙类物资仓库也叫丙类厂房,是火灾危险性分类中的一种。如果厂房生产中使用或产生的物质,则该厂房火灾危险性为丙类厂房,具体如下:(1)闪点大于等于60℃的液.<br>丙类厂房是火灾危险性分类中的一种,如果厂房生产中使用或产生的物质如下:(1)闪点大于等于 60℃的液体;(2)可燃固体,则该厂房火灾危险性为丙类厂房。<br>丙类仓库与丙类厂房的区别有哪些? 具体的类别和项目。。<br>仓库与厂房最大的区别是功能不同,仓库的功能是:储存;厂房的功能是:生产。<br>《建筑设计防火规范》GB 50016--2014,丙类厂房和仓库以后再也不允许建造低于三级的了。以前建造的丙类厂房和仓库,耐火等级低于四级的,按照四级丙类厂房和仓.<br>这个是按照消防建筑防火规范的要求的划分。具体的可燃气体和挥发性可燃液体等为甲级,一定燃点的可燃液体为乙类,可燃液体需要点燃的和可燃固体是丙类如农副产品.<br>中国国家标准 根据生产中使用或产生的物质性质及其 数量等因素,将生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类。 1. 闪点小于 28℃的液体2. 爆炸下限小于 10%的气体3.<br>非常高兴和您分享关于消防工程师的问题,共同学习共同进步,如果回答有误,请.那么这个生产厂房本身是丙类,和甲乙两类相比是较低的部分,下面就看较高部位的建.