先分清是那种那种开关跳闸 , 漏电断路器右边多出一个漏电保护装置右上角(或右下角)有一个漏电试验按钮 型号一般为DZ47LE-XXX (DZL18-xx/XX) 断路器 一般只有操作手柄,型号一般为DZ47-xxx (或CDB2-XX)<br>如果是断路器器跳闸有以下几种情况1,断路器接线松弛,发热引起跳闸。现象为:观察断路器上下压线镙丝处是否有烧黑,发黄,或线头处的绝缘层烧焦现象。症状为:合闸后一段时间不跳闸,开大功率电器后就跳闸。处理方法:更换断路器,并处理线头氧化层,并压紧线头,<br>2,断路器脱扣器损坏,引起跳闸,现象为:外观较旧,一般断路器使用时间较长,症状为,合闸手柄推上后用很轻的力一碰,便脱扣(落闸),或者直接合不上闸,合闸时手柄没有“吸入感”处理方法:更换断路器,并压紧线头。