<br>小人物_91983年前<br>有用<br>如果燃气壁挂炉在使用的时候,老是有响声,用着也不安全,需要及时修好。在处理之前先找出具有的原因,如果釆暖系统回水噪音突然变大,说明系统中仍然存在一定数量的气体没有排出,随循环水回到壁挂炉这里。如果气体的数量很少,会经过壁挂炉的内置自动排气阀排除,如果系统中残存的气体较多,建议在地暖或散热器设置的各个手动排气阀处排除。展开<br>suedeyang3年前<br>有用<br>会造成壁挂炉有响声,还有一种原因就是系统管路循环不好,系统有空气水泵噪音引起的,解决办法打开系统排气阀排掉系统空气,如果打开系统空气还不能解决,把水泵的功率调到2号档位试试(个人经验认为系统循环不好,水流速不能满足水泵满负荷运转所需的水流量,出现水泵空转现象所发噪音)。如果壁挂炉只是滴滴的响声,可能是点火针在工作,一般只会持续10s左右,如果点火针点火的时候燃气阀不开启,连续三次点火燃气阀都不开启就会显示E1故障,这时候要检查气源是否打开,检查电路板是否有电输出。展开<br>Badmanmsf3年前<br>有用<br>壁挂炉有响声了,问题不严重的情况下,自己动手调节一下就好了,先要把暖气片的阀门进水和回水全部关闭,记住回水阀门一定要关紧。然后打开进水阀门,把暖气片上方的跑风打开放气,在暖气片中的空气全部放完后把跑风关死,再慢慢的把回水阀门扭开。直到有声音出现再往回调节,直到不产生声音就好了。如果回水不管你怎么调节都有声音,就把回水全扭开调供水,如果还有声音就把其中一个阀门关一些再调另一个阀门就好了,这样做的目的就是把暖气的进水流量和回水流量调成平衡就好了,水流平衡之后就不会把杂物冲击起来产生声音了。展开<br>会丹3年前<br>有用<br>齐家已经为192504位业主找到有用的答案<br>10秒估算报价结果<br>装修总价<br>元<br>m²<br>我已阅读并且同意齐家网的用户协议