漏电保护开关接线图_正规漏电开关接线图<br>TN系统可以划分成三种接线方式即:<br>TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。<br>TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。<br>TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。<br><img><br>另外一种正确的漏电保护开关接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。<br><img><br>漏电保护开关接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护开关。<br><img><br>漏电保护开关的接线注意点:<br>漏电保护开关负载侧的中性线,不得与其它回路共用。<br>漏电保护开关标有负载侧和电源侧时,应该按照规定安装接线,不可以接反了。<br>安装带有短路保护的漏电保护开关,必须保证他在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧的距离按照漏电保护开关生产厂商的规定安装。