一、各种电线的接法<br>L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)。根据规定,相线选用红、黄、绿三种颜色的导线,中性线选用蓝颜色的导线。以插座面对自己,右侧的插孔为相线(火线),左侧的插孔为零线。三孔插座最上端的为电器保护接地线(俗称地线,采用黄、绿相间色标示)。<br>室内装修的电路安装规定是:左零右火中间地(插座上).(面对着自己,插头上正相反).用字母表示是 L--- 火线, N---零线. 接地符号.用颜色表示是红---火线,兰---零线, 黄绿双色线---接地.<br>在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路走线越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有,如果 绝缘胶布使用不当,会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢?电源线接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会很地服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处,应先用绝缘黑布裹两层,再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层,再用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。因为直接使用塑料胶带缺点多多:塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互压,接头有毛刺时,很容易戳空塑料胶带等,这些隐患直接危及人身安全,引起线路适中,造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况,它具有一定的强度、柔性,能长期紧裹着接头处,爱时间及温度影响而干固定型,不会脱落,并且阻燃。再者,用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。当然,绝缘自粘带也有缺陷,它虽防水性能好但易破,所以最后需裹上两层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。<br>黑胶布:以棉布为基材,压延制成,具有良好的绝缘性和缠绕性,价格低廉、耐老化。用在低压线路的接头包扎,绝缘性能稳定,较耐热,怕水,受潮后绝缘性能降低,浸水后失去绝缘作用。<br>自粘塑料带(防水胶布):优质的绝缘性,良好的耐水性,是使用面非常广泛的电工绝缘材料,耐热性差,与黑胶布配合使用效果好。 自粘带:有好的呀、拉伸性与自粘性能,高的防水性与密封性,用在较深的水下做接头,与黑胶