<h2>空调水系统试验压力8公斤,气压该打多少公斤</h2><br>气压指空调机组试压还是水系统?空调机组一般分低压侧16公斤,高压侧20公斤,若是R410a系统,则低压20公斤,高压35公斤。<br><h2>水管打压的标准是多少</h2><br>测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍,平常所讲的8—10公斤水压,,如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。<br>一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。<br>原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。<br>注:严禁使用电动泵增压。<br>扩展资料:<br>打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。<br>在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针。<br>其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。<br>当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。<br>测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍<br>保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。<br>铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。<br>参考资料来源:百度百科——打压试验<br><h2>空调水系统的打压试验和系统调试一样</h2><br>分的<br>严密性试验一般是1.15倍-1.25倍通常做1小时,不掉压为合格<br>破坏性试验一般是1.25-1.5倍做15分钟,不掉压为合格<br>保压一般是工作压力24小时<br><img><br><h2>家用中央空调水系统打压多少个压,保压多长时间</h2><br>这要看用什么制冷剂,R410的话打压40公斤,也就是4Mpa,R22的话打压28公斤,就是2.8Mpa,保压都是24小时,压力不降为正常。<br>如果温度变化太大,每降一度,约有0.01Mpa的变化。除温度影响外,其他因素影响,压降在0.02Mpa以内为正常。<br><h2>空调冷热水立管打压打多少</h2><br>一般的情况下打压10~15公斤足够了。<br>具体还要看水管路输送水的最高高度来确定。<br>普通空调水管路循环压力也就在3~5公斤,但如果输送高多过高,压力会大一些,一般15公斤以内的耐压压力足够了。<br>家用中央空调水系统打压多少个压,保压多长时间、空调水系统打压标准是多少,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!