有关零线上是否有电流的问题,零线有没有电流的二种说法,以及零线中有电流通过时,究竟会不会伤到人,一起来了解下。<br>一、零线有电流吗?<br>1、在三相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线。是正确的!<br>零线上没有电流(或没有零线)是可以通过其它另外两相的相线形成回路的!不过,即使零线没有电流,为了安全可靠地工作,实际零线一般也不能取消。<br>2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的。这种说法对于单相的用电器来说是正确的,但是对于三相用电器来说却是错误的!因为,三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了,而对于单相用电器来说局部的零线电流与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作,三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0。<br>零线有没有电流的第二种说法:<br>1、看一下高压电线杆上,三相高压线是没有零线的,采用三相三线制传送电力。这时三相交流电三相的矢量和永远为零:将三根同幅度的正弦曲线相隔120度画出在同一图上,可以看到在任何角度位置,其值相加后总是为0,所以用不到零线。你这里是将单相交流电和直流电的“回路”概念用到了三相交流电上了。<br>在低压供电线路上,在马路边架空的变压器上,可以看到初级的高压侧只有三根线,次级380V输出端才有4根线,其中一根细的就是零线,在变压器处接地。<br>2、对单相电路来讲,火线电流等于零线电流(除非电路有故障,一部分电流“漏电”到地线上)。<br>以上两种说法都对!只是它们所对应的前提不同。<br>1.指在三相四线制的电力负荷分布均匀中的情况,说三相交流电瞬间的矢量之和为零,(假如某个瞬间A相电流在正的最高点,B相和C相电流就在负的1/2点上,A相电流就分别流向了B.C相)这是交流电的基本原理,没错.您可以画三个相差120度相位的正弦波的矢量,就看明白了。<br>2.指单相交流电路的情况,也没有错,一个电气回路节点的流入和流出电流应该是相等的。<br>二、零线为什么有电流?<br>有电流。所谓零线没电是指零线相对于地的电压为零即等电位。火线与火线之间的电压是380V即我们所说的动力用电;火线与零线之间的电压是220V即我们照明用电。<br>照明电是单相电,单相设备运行时通过零线与变压器组成闭合回路。所以