家里电闸推不上去或推上去又跳的原因分析 一,电闸( 断路器 )本身故障。 判断方法:将电闸(断路器)的电源进线和负载侧电源线都拆下,之后再送电闸开关。 解决方法: 1,如果<br><table>家里电闸推不上去或推上去又跳的原因分析<br>一,电闸(断路器)本身故障。<br>判断方法:将电闸(断路器)的电源进线和负载侧电源线都拆下,之后再送电闸开关。<br>解决方法:<br>1,如果可以送上,则证明断路器没有问题,而是电源回路的问题(可能是保护性跳闸动作太快,你没区分开)。那么就需要查找电闸(断路器,空开,漏保)保护性跳闸的原因了。<br>2,如果不能够送上,就可以很清楚的判断出是电闸(断路器,空开,漏保)自身的机械问题。<br>解决方法:更换电闸(空开,漏保),重新接线即可。<br>二,电闸操作方法不当。<br>1,一般的电闸(漏电保护开关等)都有复位按钮,当电闸(漏电保护开关)因线路问题保护性动作后,不能自动恢复,需要手动按下复位按钮,才能重新送上开关。这是对线路,设备和人身安全的一种有效保护。<br>2,有另外一种电闸(断路器)开关,此种开关在线路,设备出现故障时保护性跳闸,一直处于跳闸的中间状态。<br>当我们从中间状态直接送电闸(断路器)的时候,是没有办法送上的,手松开,开关就会回落到中间位置,这是因为这种断路器(电闸)里面有机械性保护装置,同样是保障设备,人身安全的。<br>此种断路器(电闸)正确的送电方法:把断路器(电闸)从中间位置先拉到最下面位置,之后在从最下面位置送上,如果电闸本身的线路没有问题的话,就可以直接送上供电。<br>根据问题描述的补充知识:<br>1,你应该描述清楚电闸是什么样的,应用场合是在哪里?最好拍照片。<br>2,电闸分类太多了,断路器可以在中间位置保护的那种基本上是塑壳断路器,一般在家中不常用,基本用于配电箱,商场,工业等场合。<br>3,现在断路器和漏电保护开关都已经很普及,并且使用更加的安全,可靠,应该换一下保护开关了。<br>4,电闸(空气开关,漏电保护开关)送不上的其他原因:<br>(1)线路存在漏电:电线破皮,绝缘损坏,火线和零线间接接地等问题。<br>(2)线路存在短路情况:火线和零线短路,或者火线直接接地等等情况。<br>(3)线路存在过载,并且持续同时使用大功率用电器等。<br>解决方法:万用表或者绝缘摇表逐个回路排查,必要时候更换保护开关和线路。<br></table>