摘要:红外热成像仪的用途广泛,检测地暖漏水就是其中一种,它能以红外热图像的形式清楚显示地暖管道的能量损耗,从而发现其具体的漏水部位。红外热像仪测漏水的方法是,先通过加压的方式找到哪一路地暖盘管漏水,然后往里面注入70℃以上的热水,过15-30分钟后用红外热像仪拍摄,找到温度较高、且热成像图成聚集状态的位置,这里就是漏水点。下面一起来了解一下红外热像仪测漏水点怎么测吧<br>很多家庭都会安装地暖,不过地暖如果施工不当、管道质量差或私自改装的话,很容易出现地暖漏水的现象,严重破坏房屋墙体,传统检测地暖漏水点的方法一般是破坏性检测,不仅麻烦,而且成本高,现在大多会选择用红外热像仪来检测。<br>红外热像仪之所以可以检测出漏水的情况,是因为它能以红外热图像的形式清楚显示地暖管道的能量损耗,从而发现其具体的漏水部位,一般出现地暖漏水的情况,漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量,漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。<br>该图片由注册用户"荆湖酒徒"提供,版权声明反馈<br>二、红外热成像仪检测漏水怎么用<br>使用红外热成像仪可以准确定位漏水点,给地暖检修带来了极大的便利,下面为大家介绍红外热像仪检测漏水的方法:<br>1、通过对地暖各分路进行打压,判断存在漏水的管道,通常会分别给管道施加5公斤压力,30分钟后如果只剩下1公斤压力,则属于明显的漏水可疑对象,可以初步判断出哪一路地暖盘管存在漏水情况。<br>2、由于使用红外热像仪需要地暖温度和环境温度有一定的温差,因此检测前,要先使用试压泵或自吸泵向地暖管内注入70℃以上的热水,让地面温度高于室温,从而形成温度差。<br>3、注入热水后大约15-30分钟就可以使用红外热像仪检测了,在拍摄的热成像图中,找到明显的温度较高的位置,同时该处红外热图成聚集状态,不是传统的管路形状,那就说明这里是漏水点。<br>找到漏水点后,开凿维修即可,红外热成像仪检测地暖漏水工作效率高、工作量小,还能减少维修面积,降低经济损失,非常好用。