<br>使用液化石油气钢瓶的用户,燃具和减压阀是通过胶管连接为一体的,设备不发生故障时,就不必将它们拆开,而减压阀与钢瓶角阀之间是靠螺纹连接的,每次换气都要装卸一次。胶管与燃具进口接口之间、胶管与减压阀出口接头之间都要连接紧密。接头带纹部分应完全插入胶管内,然后用管夹夹紧。胶管接好后应处于自然下垂状态,不要绞拧,也不要让它受到尖硬物体的挤压磕碰。换气前卸减压阀,必须先将钢瓶的角阀关紧。因为燃具虽然已不能正常点燃,瓶内仍留有一定压力,如不关紧角阀,则当减压阀卸开后,仍会有气从瓶中喷出,这是很危险的。减压阀与角阀是以反扣相连接的,卸减压阀时用一只手将它端平,另一只手旋转手轮。卸下的减压阀要轻放,防止受损。换气后上减压阀,要先检查进气口密封圈是否变形或脱落,千万不要凑合使用,或用其他东西替代,而应换一个新的装上。密封圈出问题,会造成严重漏气。上减压阀时一只手平托阀体,将减压阀手轮对准角阀出口丝扣,用另一只手逆时针方向旋转手轮,直至减压阀不能左右摇动为止。有人怕上不紧,用工具拧得太紧,使密封圈变形,下次反而不容易上紧了。偶尔遇到减压阀与角阀丝扣不合拧不上或拧不紧的现象,不要强力拧合,一定要维修或更换钢瓶。