<br>供暖期结束未将水全部放出。每年供暖期结束后,用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞。<br>管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开。循环动力不足,水压不足。<br>地热施工缺陷。施工人员野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。循环动力不足,水压不足。<br>地热管在使用后会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,不及时清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,影响了供暖效果。<br>过滤器堵塞,造成供水量不够。<br>怎么办?地热管内存有空气造成气阻,打开放气阀放出空气,时间一个小时左右。<br>检查回水阀门的打开与否是不是完全打开。<br>地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。<br>