在25摄氏度的环境中,安全载流量是:铜线70A,铝线50A。<br>实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性负荷的功率:铜线35kw,铝线24kw, 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,10平方铝线可以接18.5kw以下电机。<br><br><img src="https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20210818142505-1871007696_png_543_354_372994/0"/><br><br>安全载流量<br>