人防中的消防施工与平时的消防施工有什么区别。给监理报施工方案,监理要求把人防部分的单独写出来,写明施工中有什么特殊的地方,小弟才疏学浅,请各位前辈指教。<br>0人已收藏<br>0人已打赏<br>0人已点赞<br>分享至:<br>全部回复(2)<br>只看楼主我要回复<br>这里是给排水论坛,消防的问题有许多,其他专业也涉及的。对于给排水来说,平时和人防战时没区别,消防是供平时功能使用的,除非你是人防指挥所。针对于人防工程,消防给水管道及其附件应满足消防的管径及压力,并且公称压力不小于1.0MPa,在围护结构等地方(还有其他位置,不多说了,看规范)设闸阀或截止阀,闸阀采用明杆闸阀或带启闭标志的暗杆闸阀,阀芯为铜芯或不锈钢的,阀门一端到防护密闭墙、单元间隔墙的距离不大于200mm。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>穿人防墙要加阀门及密闭套管<br>来自 PC回复举报<br>赞同0