现场临时用电线路不许拖地使用,如在现场埋设,深度不许小于多少米<br>7.2.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧匀称敷设不小于50mm厚的细砂,然后笼罩砖或混凝土板等硬质保护层。 7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、门路、易受机械损伤、介质体育馆场合及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7.2.7 埋地电缆与其四周外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交织间距不得小于1m。 7.2.8 埋地电缆的讨论应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机器损伤,并应阔别易燃、易爆、易腐化场所。 以上是范例要求。