家用燃气泄漏报警器适用于煤气、天然气、石油液化气等可燃气体存在的场所,对由于气体泄漏发生的燃烧、爆炸、中毒等事故可以进行安全检测及报警。该产品具有高灵敏度、高稳定性、种类全、体积小等特点。其联动型也可输出触点控制信号,联动电磁阀,机械手,排气扇等设备动作,能把燃气泄漏在早期发现并告诉用户处理,同时自身的控制系统也可以把燃气切断,打天排气扇,<br>.安装位置 a. 报警器安装位置:距离气源半径 1.5 米范围内,通风良好处: b. 煤气、天然气——比空气轻,漂浮在高处,无线燃气探测器应安装于气源的 上部。 安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于 6m , 安装高度 应距顶棚 0.3m 以内,且不得设在燃具上方。 c. 液化石油气——比空气重,沉积在低处,无线燃气探测器应安装于气源的下 部。 安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于 3m , 安装高度应 距地面 0.3m 以内。 d. 不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直 接熏着的位置。