所述电缆接入口(7)分别安装在盒体(1)的两侧,且电缆接入口(7)的内侧设置有密封胶(9),所述进气阀(8)安装在上盖(3)的顶部。2*1所述的一种安装简易的电缆中间接头防水防火防爆安全盒,其特征在于:所述盒体(1)和上盖(3)之间的连接采用卡槽式设计,且盒体(1)和上盖(3)之间均设有密封条,所述密封条采用硅橡胶材料,且密封条整体成型。3*1所述的一种安装简易的电缆中间接头防水防火防爆安全盒,其特征在于:所述锁紧旋钮(5)为上下可调节装置。4*1所述的一种安装简易的电缆中间接头防水防火防爆安全盒。35kv高压电缆防爆盒,重庆防爆盒,昌西电力(查看)是上海昌西电力设备有限公司()今年全新升级推出。10KV电缆中间接头防火防爆盒 使玻璃钢材料有良好的阻燃性,主要阻燃参数应达到:氧指数62.5%,使用工艺:项目单位或条件586A-FBH/586B-FBH混合比例重量比100混合粘度25℃,mpa,s800士200混合密度25℃g/ml1.00士0.05适用期25°C。<br>a629tx38pxty7