很多人以为星三角启动的转换时间一般设置在十秒以内就可以了,更有堪者电工觉得有个4、5秒就够了,其实这是一种无知。<br>星三角启动转换延时时间设定没有规律,具体要看电机的大小,要看负载的轻重,要看被动设备的转动惯量。<br>通常被动设备的直径愈大,质量愈重,启动转换时间就愈长,如大直径的风机就比同功率的水泵的启动时间长。<br>众所周知,电机启动时从静止到运动需要的力矩非常大,相应的需要的电流也是非常地大,功率越是大的电机电流越是大得惊人。所以大功率电机就需要一个启动设备,来缓冲和降低启动电流的冲击,所以市场上除了星三角启动还有软启动、变频启动了。<br>市场上使用得最多的启动方式就是星三角启动了,小到7.5KW大到300KW都有使用星三角启动的。