在对计算结构进行分析时,主要是对一些相对指标之间关系进行研究,最常用的就是进行对比,通过比较它们的差异来获得最理想的结果。从上面可以看出,管网结构分析与管网水力计算、管网优化、管网可靠性分析等是一个统一的有机体。在对管网的结构特点进行分析和研究时,管网的网络型式、气源点设置类型、截断阀的配置状况以及管径配置和分布是最为基本的结构因素,而管网造价、由流动工况形成的压力分布、发生局部故障时管网供气能力以及维修时管网功能的完整程度等则属于由结构因素形成的管网功能特性。因此,要有针对性和重点性的对管网结构进行分析。在对燃气管道进行规划和设计时,要根据对管网结构因素的分析确定出最合理的管网结构,科学的管网结构才能充分发挥出燃气管道本身最大的功能。<br>2 燃气管网结构因素分析<br>2.1 网络型式<br>管网的网络型式是指由于外界因素的干扰,管网铺设结构复杂,铺设路线呈现网络状,这是由气源和燃气用户的分布密度决定的。在城镇管网建设中,城镇规模和地理特征是决定道路分布的主要因素。通常情况下,城镇的结构都是轮廓型式的,包括矩型/狭长型、分区型、主区-卫星区型。管网的网络型式是由客观因素所决定的,在当前,如何根据当地的地理特征建设最合理的网管路线是实现管网经济性的最主要内容。当对燃气的需求存在明显的重心偏移时,在对管网进行设计时,管网的气源和管径配置的设计上会体现出管网铺设形式的意义。<br>2.2 管网压力级制<br>管网压力级制是指管道供气系统内部压力大小的分等级制度。目前,管网压力级制发展已经比较成熟,在设计时,根据以往的工程经验能对管网压力进行合理的设定。管网压力是由燃气种类所决定的,传统的燃气系统以煤气为主,而当当以天然气作为主要的燃气。因此在管网压力级制的设置上应该有所区分。当前,管网压力级制一般采用“高-中压”两级或“高-次高-中压”三级系统。对管网压力进行分级制体现了管网设计技术正在朝更为细致的方向发展。<br>2.3 气源设置<br>顾名思义,气源是指供气的源头。天然气门站的设置取决于天然气输气管道铺建的线路,一般在供气线路与城区之间靠近城区的位置。天然气门站的数量是由城市燃气需求量的大小所决定的,一般情况下,大型城市至少要设置2个门站,而人口密度相对较小的中小城镇设置1个门站即可。如果是设2座以上门站的大型管网,最合理的设置方式是对置。门站设置的原则:要结合