空调可以使用接线板吗<br>问:空调可以使用接线板吗?<br>最近买了一个挂式空调,可是房间里只有一个床头墙壁插座空调够不着,能不能买个接线板接上用,如果床头墙壁哪个插座里是2.5的线(铜芯2.5)那我可不可以买几米电线直接从这个插座里再引一个插座安装到空调附近,如果这样可以是不是床头那个插座就不能同时用别的电器了?如果选择接线板请推荐多大的型号的和品牌!谢谢!!拍了一张室外压缩机的功率图片 请懂电路的朋友指教!!安全第一,空调现在没敢用,安装师傅装完用他的电钻插线板试了试空调,之后就没用过了!家里虽有普通的插线板不敢用啊!!!<br>答:可以用,但最好不要用拖线板。<br>因为空调作为一种电动器具,其启动瞬间的启动电流远远比最大运行电流值要大,而使用拖线板,导致供电线路的物理接触电阻变大,容易出现由于接触电阻过大而局部急剧发热烧毁触电,从而出现用电危险。即使一定要用拖线板,也要用正规厂家的正规产品像福田16A接线板,3C认证是必须的,不建议使用三无产品的电源插座,接线板不能同时和其他电器共同使用。<br>最理想的用电状态是空调供电的电源插座是固定在墙体上面不动的,这样可以尽量减小空调供电线路当中的接触电阻,也可以排出很多隐性存在的风险。普通家用空调的电源插座最小应该是16A的,所用的电源线应该至少是4平方的国标单芯铜线。<br>问:空调插座可以插在普通接线板上吗?<br>墙上有一个普通的电源插口,接出来一个普通的插线板,好多家电都从那个插线板上接电,有电视、电脑、电冰箱,偶尔还用用电水壶。<br>由于空调离这个插线板太远,我又从这个插线板上新接了另一个插线板,然后把空调接到新接的插线板上,可以吗?会不会负荷太大了,不会有危险吧?另外空调的电源线是16A的,我的上一级插线板是10A的,这样接有危险吗?<br>答:不可以,需要单独接线,空调负荷重,你这样接使用的电器过多,很快插座就会发热,电线发热容易造成短路,会起火引发火灾,很危险的。<br>这种情况只能重新布线,单独接一条线出来,在墙面上的换成16a的插座,然后买个16a的插座接空调,同时其他电器也从16a插座上接,功率过大也危险,还是单独接吧。