在计算电缆线承受最大功率时,很多用户都计算多少平方的电线能带多少千瓦?实则就是电线电缆知道截面的情况下计算最大功率的问题,下面来介绍下6平方铜芯电线能带多少千瓦及电缆线最大功率计算公式。一、6平方铜线带多少千瓦<br>根据国家电工规范《500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,6平方毫米的铜线,可以长期通过51A电流,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为51*0.8=40A左右,那么6个平方铜线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。<br>铜芯电缆线允许载流量表如下(可点击放大),仅供参考:<br>二、6平方铜线,380伏电压能带多大功率:<br>三相308V电线一般是三根火线一根零线或者三根火线。根据上面电缆线载流量表,6平方铜线的安全载流量为40A。6个平方铜线所能承受的最大功率的是380*40=15200W也就是1.52千瓦。<br>如果导线工作环境温度较高,线路较长,功率数还要酌情打折。<br>三、10平方铜芯电线最大功率多少千瓦?<br>10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A,220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。(一平方铜线载流量7A)<br>那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。<br>四、电功率计算公式<br>功率P=电压U×电流I<br>我国的家用电压一般是220V<br>1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦<br>2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦<br>4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦<br>6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。<br>三、1~25平方铜芯电线功率表(环境不同预留20%作为缓冲)<br>单相220V交流电压情况下,多少功率用多少截面积的电线数据如下:<br>4KW→1.5mm²;<br>5.5KW→2.5mm²;<br>7.3KW→4mm²;<br>10KW→6mm²;<br>13KW→10mm²;<br>18KW→16mm²;<br>24KW→25mm²;<br>30KW→35mm²;<br>3