当前采暖市场以钢制暖气片和铜铝复合暖气片为主。暖气片材质不同,高度不同,品牌不同,单片暖气片散热面积也不相同,不可一概而论<br>全部个回答<br>当前采暖市场以钢制暖气片和铜铝复合暖气片为主。暖气片材质不同,高度不同,品牌不同,单片暖气片散热面积也不相同,不可一概而论。<br>一、标准散热量<br>标准散热量,是指供暖散热器按我国国家标准(GB/T13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,平均温度为(95+70)/282.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差T82.5摄氏度-18摄氏度=64.5摄氏度,这是散热器的主要技术参数。散热器厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。<br>二、暖气片散热量<br>房屋所需散热量,接下来看看散热器的散热量与哪些因素相关。对散热器来说,散热量用公式表示为QK.F.T,其中Q代表散热量,K代表传热系数,F代表散热面积,T是指标准传热温度。标准传热温度值是64.5,根据国家标准工况得出:Tin(进水温度)=95℃,Tout(出水温度)=70℃,Tromm(室温)=18℃,温差t=1/2(Tin+Tout)-Troom=64.5℃。<br>散热器的散热量与传热系数、散热面积成正比例关系,在T一定时,散热面积F值大,传热系数K越大,那么散热量便越大。一般在散热器表面上会有标签,上面标明了每片散热器的散热量W。<br>要达到供暖的效果,实际上是让散热器散热量与房屋所需热量相匹配。居室面积*每平方米热量居室所需热量,为避免暖气热量不够,一般在房屋所需热量的基础上再适当加上20-50%,终数值将是该房屋的所需热量。接下来根据散热器每片的散热量,可以直接推算出所需的散热器片数。<br>三、暖气片单片散热量<br>暖气片出厂都会标记暖气片单片散热量,以暖气片进水温度70-90度,回水温度50-70度预估的暖气片单片散热量,无需采暖用户在单独计算,但是因为每家具体情况不同,用户可根据家中实际情况在增加10-20%的富余量即可。<br>钢制暖气片600mm高,单片散热面积约1.32-1.65平米,1500mm高,单片散热面积约3.19-3.99平米;<br>铜铝复合暖气片600mm高,单片散热量约2.02-2.52平米,1500mm高