配电房电工每天都要抄录电表显示的总度数,也就是需抄录图1所示的正向、有功、总、电量:4619.46kwh(度)。严格说这个4619.46kwh只能称为“指数”,高压电度表都是通过电压互感器和电流互感器采样后进行测量的间接表。不同的配电房使用的电压互感器和电流互感器的变比可能不同,要想知道该配电房一个月的总度数,必须知道该配电房电压互感器和电流互感器的变比,首先计算出计量倍率,然后才能计算出总度数。<br><img><br>图1<br>举例如下: 如图2所示,该配电房电流互感器的变比(CT)是200/5、电压互感器的变比(PT)是10/0.1kv,就是CT=200/5=40,PT=10/0.1=100。这个电表的计量倍率就是40×100=4000。<br><img><br>图2<br>用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间(小时), 电功率=×电压×电流×功率因数,电表的“电压×电流”减小了4000倍,电表的抄表数字之差就应该乘以4000倍。这就是计量倍率的由来。 举例来说,如果昨天同一时间抄表数字是4617.27kwh,一天的实际电度数=(今天抄表数字-昨天抄表数字)×计量倍率=(4619.46-4616.27)×4000=12760度/天。 同理,一个月的电度数就是本月与上月同一天的抄表数带入公式计算即可。 继续观察电度表我们还能得到什么有用的信息呢?<br><img><br>图3<br>图3所示:有功、总、功率:0.1473kW表示什么呢?这是该配电房瞬时有功总功率的指数,0.1473×4000(计量倍率)=589.2kW。表示该配电房正在运行的有功总功率。<br><img><br>图4<br>图4所示:正向、有功、总、需量:0.1503kW表示什么呢?需量,就是在考核期(一般是上个抄表日到这个抄表日)内,本配电房曾发生过的最大有功功率值。0.1503kW×4000(计量倍率)=601.2kW。若功率因数为0.85,则视在功率为:601.2/0.85=707.3kW。可依此判断是否超过变压器的视在功率。<br><img><br>图5<br>图5所示:组合、无功、I、总、电量:1237.42kvarh。