当空间高度为6米~12米斜面小于15度时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。<br>空间高度为6米以下屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。<br>另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。<br>走廊烟感按照要求GB50116规范在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。<br>参考内容:百度百科_火灾自动报警系统设计规范