漏电保护器只要接地达到漏电动作电流值就跳闸。<br>主要原因如下:<br> 1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。<br> 2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。<br> 3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。<br> 漏电开关不能正常合闸检查方法:<br> 1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。<br> 2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。<br> 3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。