把复杂问题搞简单是本事,把简单问题搞复杂是????.你这样分,空开A管厨房洗手间用6平方毫米铜芯线.空开B其余插座用4平方毫米铜芯线.空开C全部照明用2.5平方毫米铜芯线.空开大小你先看供电部门为你装的空开是多大的,空开A与它相同,其余两个小一级.如果供电部门的带漏电,你就不必要.没有的话买三个带漏电的.<br>家用漏电空气开关用多少安<br>你说的总开关也应该是漏电开关,现在市面上家用的有40A的和63A的,一般都用40的 为什吗要装3个开关啊 租房? 我提醒你如果家用电器过多 最好用6平方的接户线 一个总闸和3个分闸都用40A的漏电就可以了 总闸你也可以装个63A的 没关系的 电表上的空开有过载保护和失压保护 所以漏电开关只要负责漏电保护就行了<br>空气开关大小有几安,一般规格是多少<br>低压断路器常用规格<br>万能式断路器:<br>壳架等级规格:1600,2000,3200,4000,5000,6300A<br>额定电流In:200,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000,5000,6300A<br>塑壳断路器(含小型断路器):<br>壳架等级规格:63,125,225,400,630,800A<br>额定电流In:1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,180,200,225,315,350,400,500,630,700,800A<br>一般家用规格是16,20,<br>中国民用电空气开关一般是多少安<br>首先要看你那即热的热水器是多少瓦的,例如:3000W电流≈13.5A 5000W电流≈22A<br>空调1.5P 约1150W 电流 5A左右<br>入户空开一般都选用25A至40A的负荷开关(D25、D32、D40),要看你家是什么样的了。<br>不建议同时使用,即热热水器一般电流较大,应选择4²MM直径以上的铜导线。(每平方毫米铜线载流量为5-7A)<br>一般插座选用的漏保为C16线径2.5²MM,如果热水器是5000W的,为了安全还是为热水器单独安装一个漏保C25并且单独走线吧,不要用插座了,温度一高没几天就给你烧焦,找电工直接接线。<br>电流计算:电器输入功率(以W为单位)÷电压(220伏)=电流<br>空气