根据电工操作规程,倒闸操作时停电必须先拉开负载端短路器,再拉开隔离开关,以免因为带负载拉闸引起电弧伤人。合闸时必须先合上隔离开关,再合负载端断路器。这样做的是因为拉闸时隔离开关.断路器都有电弧产生,断路器内部有灭弧栅,可以分断电流,而隔离开关没有灭弧装置,直接拉闸会引起电弧,造成人员伤害。<br><img><br>看过《双母线接线的倒闸操作能带电合隔离开关吗》的人还看了以下文章<br><table><img><br>储能开关一般应用在手车式真空断路器上,是断路器的执行机构,它的工作过程是当需要倒闸操作时,通过电机转动压缩弹簧进行机械储能,然后释放动能驱动真空断路器进行拉合闸操作,所以不存在要断开储能开关情况。 分断能力不是两个因素,是三个主要因素电弧拉...<br><img><br>倒闸操作的基本条件和倒闸操作的步骤 倒闸操作必须正确,不准发生误操作事故,否则后果不堪设想。轻则造成设备损坏,部分停电;重则造成人身伤亡,导致电网大面积停电。所以要严格防止误调度、误操作、误整定事故发生。