谢邀。三相四线(TN-C供电系统)总线的零线不应经过开关,因为开关有不确定因素,对于零线这个必须保持畅通的单相回路线又兼具保护作用的导体来说,增设开关就是增加隐患。解决办法:<br>1)零线(PEN)重复接地,入户的零线增设重复接地(一定是在漏保之前重复接地)接地电阻不超过4Ω,从受电点做中性线N与地线PE分离,当前方零线断线时,后方单相用户仍能在解除故障前的一段时间内保持正常工作,有些变压器或变压器室的继电保护监视机制发现中性点接地回路电流增大能反馈故障并切断电源。<br>2)单相入户增设过欠压保护器或带有过压保护的漏电保护断路器,目前答主所知道的德力西和正泰售卖的一些型号有过压保护跳闸功能,而abb的基础款是没有的,顶配版有。前些年给家里换了德力西漏保在一次断零故障中跳闸了,家里的家电逃过一劫,邻居家的没跳然后悲剧了……<br>下面是答主早前做的测评视频可供题主参考,其中选了家里装的一款德力西和一款基础款ABB的漏保(这是真的贵,可以买三个德力西)<br>漏电保护断路器过压保护大比拼https://www.zhihu.com/video/1085515589304229888<br>答主用一个大功率环形变压器充当电源和一个中小功率E型变压器充当升压变压器,以大于次级侧输出电压的两倍输入,初级侧得到超过300V的高电压模拟断零时单相线路的电压,最终德力西反应迅速立即断开。<br>补充:零线和中性线是什么?<br>中性线(N)和零线(PEN)不能混为一谈,中线是电气上与中性点连接并能用于配电的导体,零线则是兼具中线和保护接地线作用的导体。有朋友会有疑问,零线不进开关就是耍流氓,下面的图告诉大家配电柜的零线是不进断路器的,前面说了开关电器具有不确定因素,零线必须保持可靠连接