<br>主电工作时,按住模拟按钮2秒后,灯具进入模拟主电供电故障状态自动转入应急状态,松开后自动恢复到原状态;<br>(2)连续按两次模拟按钮,灯具模拟月自检功能,绿色指示灯以1HZ的频率闪烁;灯具自动进入应急状态35秒+/-3秒后自动恢复到自动状态,当自检应急时间小于30秒时,灯具会出现故障声和黄灯4HZ点亮状态。表明电池容量不足,需更换电池。<br>(3)连续按3次模拟按钮,消防应急灯具模拟年自检功能,绿色指示灯以3Hz的频率闪烁;<br>灯具自动应急直至电池过放电保护部分启动后自动恢复到主电状态,当应急时间小于30分钟时,消防应急灯具会出现故障声和黄灯长亮状态;表明电池容量不足,需更换电池。<br>(注:电池未充满电时,进行月自检或年自检手动模拟操作,消防应急灯具可能会发出声、光故障信号,断电后声、光信号即会消除;进行自检操作时,消防应急灯具应处于充满电的状态);<br>(4)灯具进入应急状态时,按住模拟按钮2秒钟,可关闭消防应急灯具的应急输出功能,该功能科有效地使电池不至于长期处于无电状态,延长了电池的使用寿命,且不影响消防应急灯具主电断电后的自动应急功能;<br>过充电保护:<br>消防应急灯具内部有精准的过充电保护电路,当电池充满电后,电路自动转入涓流浮充状态,以保护电池;<br>过放电保护:<br>消防应急灯具内部电路有精确的过放电保护装置,当电池电压下降到一定的程度时,过放电路会及时地切断放电电路,关断电压不低于电池额定电压的80%;<br>如果发现消防应急灯在使用的过程中出现报警无法关闭,可以对照使用说明书进行逐一排查,尽快解除报警的干扰。