220V潜水泵出厂一般都是只有引出电缆,用户安装时还需要自行另外再接电缆,所以接电缆的时候一定要注意方法正确,不然对220V潜水泵潜水泵的使用有很大影响。<br><img><br>下面介绍220V潜水泵电缆接线方法:<br>1、剥去220V潜水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。<br>2、接头<br>1)动力电缆 2)聚氯乙烯粘带 3)自粘性丁基橡胶带 4)φ1mm铜线 5)焊锡 6)引出电缆<br>3、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、lmm裸铜线及绝缘带。<br>4、用裸铜线均匀扎紧电缆线芯,用电烙铁加热、渗锡,要求渗透、渗匀。用锉刀修理平整焊接部分(不允许有毛刺和尖梭),并再次用酒精擦干净待包扎部分,晾干。<br>5、先用自粘性丁基胶带半迭包三层,并逐步向线芯的外部延伸。包扎时必须把胶带拉伸200%,外层再用聚氯乙烯粘带半迭包三层(公众号:泵管家),也逐步往外延伸,保证包扎部分不短于200mm。<br>6、三芯电缆接头时应将三个接头位置依次错开一定距离,防止短路。<br>7、引出电缆为双引缆时的接线方法<br>(1)电缆接完头以后摇测电缆与电机(不加水时)的绝缘电阻,其值不低于150兆欧<br>(2)电机加满水后再次摇测电机绕组的绝缘电阻应不低于40兆欧<br>(3)通电试验一下转向(时间不超过2秒)。做好相续位置标记<br>(4)开始下井:220V潜水泵在下井的同时不断的摇测绝缘电阻观测其变化以防井壁挂破电缆绝缘皮,如果发现绝缘程度急速下降至0.5兆欧以下时就要将机组提上来检测原因。如果没有意外,下井完毕就可以通过前面讲过的步骤开机试运行了。