经营内容电加热炉的工作原理是什么?如何操作电加热炉?<br>当前位置:首页>>常见问题 >> 电加热炉的工作原理是什么?如何操作电加热炉?<br>联系我们<br>公司:沈阳邦采经贸有限公司<br>地址:和平区南京南京197号2403<br>联系人:王欣经理<br>邮编:11000017824242400<br>随着科技的发展,适用于工业上的机器越来越多,电加热炉就是其中一种。一些工厂有了电加热炉,工作效率高了不少,厂里的效益也有所增加。电加热炉的工作原理是什么?<br>工作原理<br>对于电加热油炉,热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的,以导热油为介质,利用循环泵,强制导热油进行液相循环,将热量传递给用一个或多种用热设备,经用热设备卸载后,重新通过循环泵,回到加热器,再吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。<br>如何操作电加热炉<br>第一条 电加热炉的操作人员,优造节能小编觉得应经过电加热炉方面知识的培训,并经当地锅炉安全监察机构考核发证。<br>第二条 电加热炉使用单位,必须制订电加热炉操作规程。操作规程应包括电加热炉启动、运行、停炉、紧急停炉等操作方法和应注意事项。操作人员必须按操作规程进行操作。<br>第三条 电加热炉范围内的管道应采取保温措施,但法兰连接处不宜采用包覆措施。<br>第四条 电加热炉在点火升压过程中,应多次打开锅炉上的排气阀,以排净空气、水及有机热载体混合蒸汽。对于气相炉,当有机热载体的温度与压力符合对应关系后,应停止排气,进入正常运行。<br>第五条 有机热载体必须经过脱水后方可使用。优造节能小编建议大家不宜混合使用不同的有机热载体。需要混合使用时,混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求。<br>第六条 使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析,当有两项分析不合格或热载体分解成份的含量超过10%时,应更换热载体或对热载体进行再生。<br>第七条 电加热炉受热面应定期进行检查和清洗,应将检查和清洗情况存入锅炉技术档案。<br>第八条 电加热炉安装或重大修理后,在投入运行前应由使用单位和安装或修理单位进行1.5倍工作压力的液压试验,对于气相炉应按第15条进行气密性试验。合格后才能投入运行。液压试验与气密试验时,当地锅炉安全监察机构应派人参加。<br>第九条 锅炉房应有有效的防火和灭火措施法。<br>如果你想从事这个行业,那么先去考一个操作电加热炉证,这样被老板录取的机会会大一些。还有哪里不懂的地方,可以联系优造节能小编。<br>24小时服务热线<br>17824242400<br>地址:和平区南京南京197号2403