200KW需要185平方的铝芯电缆。 因为功率P=1.732UIcosφ ,所以有: I=P/(1.732Ucosφ) =200/(1.732x0.38x0.85)=357A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。 根据口诀估算,电缆平方数在120平方以上,因此其每平方的允许电流为2A。所以电缆的平方数为357/2=179平方。 我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为: 50、 70、 95、 120、 150、 185等 因此可选185平方的铝电缆。