不需要保温。如果室内湿度大，为了防止镀锌钢板冷凝滴水可以做防结露处理。排烟风管只要满足与可燃物、难燃物保持不小于150mm的净距要求，就可以不保温（确切来讲，应是“隔热”）。如不满足上述要求，就需要采取隔热措施，可采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃材料进行隔热。