口诀是：10下五；100上二；25、35，四、三界；70、95，两倍半；穿管、温度，八、九折。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 例如，对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为：截面为6平方毫米时，载流量为6*5=30安；截面为95平方毫米时，载流量为95*2.5=237.5安。