240平方铜芯电缆载流量为408A。 查《电气工程常用数据速查手册》,240平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为408A(三芯)。 电缆的载流量与电缆长度、电缆芯数、电缆敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。《电气工程常用数据速查手册》中的载流量适用于环境温度为25°C,土壤热阻系数为2.00°Cm/W,缆芯最高工作温度为90°C的条件。三芯电缆时为408A,单芯电缆时为435A。