按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002，消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。4.3室内消火栓系统安装4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定：2栓口中心距地面为1.1m，允许偏差±20mm。因消火箱规格不同，消火栓离消火箱底的高度也不一样，大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。