;配电房档鼠板高度国家没有具体数据规定。通常防鼠板的高度定为500mm，这也是厂家生产的铝合金防鼠板标准规格。国家在《配电室规范要求》规定“6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。”防鼠是必须做到的。;挡鼠板可以有效的防止老鼠进入配电室，具有防咬穿、防跳跃的功能；挡鼠板由挡鼠板主板面和卡槽够成，主版面用铝合金板制成，门框两侧安装卡槽，挡鼠板可以顺卡槽插入，有需要时可将挡鼠板取出，挡鼠板安装后不能影响门的正常开关使用。自制挡鼠板可以采用木板制成，表面敷一层铝合金或铁皮等金属，防止耗子咬穿。顶边用红色漆或不干胶粘一条做警示标识，以防绊倒人。卡槽可以在门框内侧用木条钉成。自制挡鼠板价格低廉，缺点是有点重。
我上次做配电房，电力局要求80左右，而且要防鼠咬，所以是薄铁皮包的，两边设了滑道，人或者设备进出就随手拿掉，比较方便