不少设计手册都有公式、图表，有点复杂。核心在于导线的散热能力。导线越大，散热量也越大。所以大导线允许的电流密度[每平方毫米允许的电流]小于小导线。1平方毫米的，属于小导线。4根1平方绝缘线，分开布线时的载流量比单根4平方的允许多出50%或更多些[看如何布线]。1平方线，5安培，毫无问题。短时间[几分钟到十几分钟（环境温度低的时候）]，允许加半。三相[三线]380伏时，允许功率为3300伏安[P=1.732*5*380*COSφ]，纯电阻负载时3300瓦 [这时候，功率因数COSφ=1.0] 参考背景，在变压器中，有一定冷却情况下，铜导线的安全电流密度是每平方4安培。