Citation: 1C_658/2020 E. 3.1

3.1. Intitulée "Prévention et sécurité incendie", la directive n° 7 du RPSSP prévoit en particulier que hormis les villas, toute construction doit être facilement accessible aux engins du service du feu (7.2). La directive énonce les principes applicables à l'accessibilité aux appartements, aux compartiments coupe-feu (7.3) ainsi qu'aux voies d'accès. S'agissant de la place de travail des services du feu, le ch. 7.5 énonce ce qui suit: a) résistance: la résistance du sol de la zone de travail doit être de 8 kg/cm² (pose des vérins); b) forme: - la largeur de la zone de travail doit être de 5 m au minimum, - la longueur de la zone de travail doit être de 12 m au minimum, - pour les bâtiments de grande longueur, plusieurs places de travail doivent être aménagées, elles doivent être distantes d'au maximum 20 m, - la distance entre l'axe de la place de travail et la façade doit être de: - 5 à 12 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 9 m de hauteur, - 5 à 10 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 22 m, - 5 à 8 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 26 m. La dernière dalle correspond à la dernière dalle à atteindre pour le sauvetage. c) déclivité: la pente maximum doit être de 11%.